# Den Europæiske Unions L 177/2015

| | ISSN 1977-0634 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 177 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 58. årgang8. juli 2015 |

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 177

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang8. juli 2015

---

| Indhold | | II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | INTERNATIONALE AFTALER |
| | * | Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union | 1 |
| | | FORORDNINGER |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (
  1
  ) | 2 |
| | * | Kommissionens forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (
  1
  ) | 19 |
| | | Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1096 af 7. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager | 52 |
| | | AFGØRELSER |
| | * | Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1097 af 8. april 2015 om de foranstaltninger, som er truffet af Danmark i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), og deres forenelighed med EU-lovgivningen | 54 |

Indhold

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

INTERNATIONALE AFTALER

*

Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

FORORDNINGER

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (
  1
  )

1

2

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (
  1
  )

1

19

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1096 af 7. juli 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

52

AFGØRELSER

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1097 af 8. april 2015 om de foranstaltninger, som er truffet af Danmark i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), og deres forenelighed med EU-lovgivningen

54

| | | Berigtigelser |
| --- | --- | --- |
| | * | Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ( EUT L 363 af 20.12.2006 ) | 60 |
| | * | Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 ( EUT L 141 af 5.6.2015 ) | 60 |
| | * | Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/886/EU af 12. december 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen ( EUT L 344 af 28.12.2011 ) | 61 |

Berigtigelser

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ( EUT L 363 af 20.12.2006 )

( EUT L 363 af 20.12.2006 )

60

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 ( EUT L 141 af 5.6.2015 )

( EUT L 141 af 5.6.2015 )

60

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/886/EU af 12. december 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen ( EUT L 344 af 28.12.2011 )

( EUT L 344 af 28.12.2011 )

61

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EØS-relevant tekst |

---

(1)   EØS-relevant tekst

1

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/1

---

Meddelelse om undertegnelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Ovennævnte protokol mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik blev undertegnet den 18. juni 2015 i Bruxelles.

---

FORORDNINGER

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/2 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/2

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1094

af 5. maj 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som har et betydeligt energisparepotentiale og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme brugsegenskaber. |
| --- | --- |

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som har et betydeligt energisparepotentiale og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme brugsegenskaber.

| (2) | Den energi, der forbruges af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, udgør en betydelig del af det samlede el-forbrug i Unionen, og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Der er gode muligheder for at mindske deres energiforbrug. Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe bør derfor omfattes af krav til energimærkning. |
| --- | --- |

(2)

Den energi, der forbruges af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, udgør en betydelig del af det samlede el-forbrug i Unionen, og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Der er gode muligheder for at mindske deres energiforbrug. Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe bør derfor omfattes af krav til energimærkning.

| (3) | Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende professionelle lagerkøleskabes/lagerfryseskabes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere. |
| --- | --- |

(3)

Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende professionelle lagerkøleskabes/lagerfryseskabes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.

| (4) | Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 (2) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1,8 TWh i 2020 og 4,1 TWh i 2030, hvilket svarer til henholdsvis 0,7 og 1,4 mio. ton CO2-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(4)

Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 (2) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1,8 TWh i 2020 og 4,1 TWh i 2030, hvilket svarer til henholdsvis 0,7 og 1,4 mio. ton CO2-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (5) | Oplysningerne på energimærket bør tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (3). |
| --- | --- |

(5)

Oplysningerne på energimærket bør tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (3).

| (6) | Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. |
| --- | --- |

(6)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

| (7) | Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe. |
| --- | --- |

(7)

Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

| (8) | Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter. |
| --- | --- |

(8)

Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter.

| (9) | Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling — |
| --- | --- |

(9)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og tilrådighedsstillelse af supplerende produktoplysninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe.

2.   Denne forordning finder anvendelse på professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der sælges til køling/frysning af fødevarer og dyrefoder.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produkter:

| a) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet |
| --- | --- |

a)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet

| b) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted |
| --- | --- |

b)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted

| c) | åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion |
| --- | --- |

c)

åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion

| d) | kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse |
| --- | --- |

d)

kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

| e) | kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse |
| --- | --- |

e)

kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

| f) | saladetter |
| --- | --- |

f)

saladetter

| g) | kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring |
| --- | --- |

g)

kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring

| h) | kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling |
| --- | --- |

h)

kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling

| i) | specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 9 i bilag I |
| --- | --- |

i)

specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 9 i bilag I

| j) | køle/fryseskabe |
| --- | --- |

j)

køle/fryseskabe

| k) | køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys |
| --- | --- |

k)

køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys

| l) | indbygningskøleskabe/fryseskabe |
| --- | --- |

l)

indbygningskøleskabe/fryseskabe

| m) | roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe |
| --- | --- |

m)

roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe

| n) | kummefrysere. |
| --- | --- |

n)

kummefrysere.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som tilgås via en eller flere døre eller skuffer, og som kontinuerligt kan opretholde fødevarers foreskrevne temperatur ved køle- og frysedriftstemperaturer ved hjælp af en dampkompressionscyklus, og som er beregnet til lagring af fødevarer andre steder end i husholdninger, men ikke beregnet til at fremvise fødevarer for kunder eller give dem adgang til disse

b)   »fødevarer«: madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

c)   »indbygningskøleskab/fryseskab«: et isoleret køle-/fryseapparat beregnet til fast indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

d)   »roll-in-køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med et eneste rum, som giver mulighed for, at produkter på kørestativer kan rulles ind i køleskabet/fryseskabet

e)   »gennemkørselskøleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med adgang fra både for- og bagside

f)   »køleskab/fryseskab med statisk køl/frys«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab uden intern ventileringsfunktion, som specifikt er udformet til lagring af temperaturfølsomme fødevarer eller til at undgå udtørring af fødevarer, der lagres i ikke-forseglet emballage; et enkelt rum med statisk køl/frys i et køleskab/fryseskab er ikke nok til, at køleskabet/fryseskabet er et køleskab/fryseskab med statisk køl/frys

g)   »åben køler/fryser«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor det kølede rum kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, og hvor tilstedeværelsen af et enkelt rum, som kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, med et nettovolumen, som udgør mindre end 20 % af det professionelle lagerkøleskabs/lagerfryseskabs samlede volumen, ikke er nok til, at lagerkøleskabet/lagerfryseskabet er en åben køler/fryser

h)   »saladette«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har åbninger i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer, herunder bl.a. pizza toppings eller salatingredienser

i)   »kombiskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har to eller flere rum med forskellig temperatur til køl og lagring af fødevarer

j)   »køle/fryseskab«: en type kombiskab, som har mindst ét rum udelukkende beregnet til køledriftstemperatur og ét rum udelukkende beregnet til frysedriftstemperatur

k)   »kummefryser«: en fødevarefryser, hvor rummet(-ene) tilgås fra apparatets overside, eller som både har rum, der åbnes fra oversiden og fra siden, men hvor bruttovoluminet af rum, der åbnes fra oversiden, udgør mere end 75 % af apparatets samlede bruttovolumen.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområde og tidsplan

1.   Fra den 1. juli 2016 skal leverandører, som markedsfører professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe eller tager dem i brug, sikre, at følgende krav er opfyldt:

| a) | at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III |
| --- | --- |

a)

at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III

| b) | at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne |
| --- | --- |

b)

at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne

| c) | at der stilles et datablad, som vist i bilag IV, til rådighed |
| --- | --- |

c)

at der stilles et datablad, som vist i bilag IV, til rådighed

| d) | at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk datablad, som vist i bilag IV, til rådighed for forhandlerne |
| --- | --- |

d)

at der for hver model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab stilles et elektronisk datablad, som vist i bilag IV, til rådighed for forhandlerne

| e) | at den tekniske dokumentation, jf. bilag V, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder |
| --- | --- |

e)

at den tekniske dokumentation, jf. bilag V, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder

| f) | at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model |
| --- | --- |

f)

at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model

| g) | at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

g)

at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

2.   Energimærkerne i bilag III skal ledsage professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der markedsføres, efter følgende tidsplan:

| — | fra den 1. juli 2016: energimærke 1 eller 2 |
| --- | --- |

—

fra den 1. juli 2016: energimærke 1 eller 2

| — | fra den 1. juli 2019: energimærke 2. |
| --- | --- |

—

fra den 1. juli 2019: energimærke 2.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlere af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

| a) | at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab på salgsstedet har det i artikel 3, stk. 1, omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendigt på apparatets for- eller overside, så det er klart synligt og ikke skjult |
| --- | --- |

a)

at hvert professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab på salgsstedet har det i artikel 3, stk. 1, omhandlede energimærke fra leverandøren anbragt udvendigt på apparatets for- eller overside, så det er klart synligt og ikke skjult

| b) | at professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set produkterne udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag VI, undtagen ved udbud til salg via Internettet, hvor bestemmelserne i bilag VII finder anvendelse |
| --- | --- |

b)

at professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set produkterne udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag VI, undtagen ved udbud til salg via Internettet, hvor bestemmelserne i bilag VII finder anvendelse

| c) | at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model |
| --- | --- |

c)

at al reklame for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model

| d) | at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

at alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

Artikel 5

Målinger og beregninger

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag IX.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med oplysningerne om energieffektivitetsklasse, årligt energiforbrug og voluminer efter proceduren i bilag X.

Artikel 7

Fornyet gennemgang

Kommissionen tager denne forordning op til fornyet gennemgang i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved gennemgangen vurderes navnlig:

| a) | alle væsentlige ændringer i markedsandelen for forskellige typer apparater |
| --- | --- |

a)

alle væsentlige ændringer i markedsandelen for forskellige typer apparater

| b) | verifikationstolerancerne i bilag X |
| --- | --- |

b)

verifikationstolerancerne i bilag X

| c) | hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle/fryseskabe |
| --- | --- |

c)

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle/fryseskabe

| d) | hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe. |
| --- | --- |

d)

hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og proceskøleanlæg (se side 19 i denne EUT).

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

3

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-X

I bilag II-X forstås ved:

(1)   »nettovolumen«: det volumen, der indeholder fødevarer op til den tilladte fyldningsgrænse

(2)   »køledriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant mellem – 1 °C og 5 °C

(3)   »frysedriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant under – 15 °C, der skal forstås som værende den højeste temperatur for den varmeste prøvepakke

(4)   »multifunktionsskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor hele køleskabet/fryseskabet eller dets separate rum kan indstilles til forskellig temperatur til køl eller frys af fødevarer

(5)   »højt skab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med en samlet højde på 1 050 mm eller derover, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

(6)   »lavt (bordtype) skab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med en samlet højde på under 1 050 mm, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

(7)   »let (light-duty) køleskab/fryseskab (også kaldet semiprofessionelt køleskab/fryseskab)«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun er i stand til kontinuerligt at opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer i alle sine rum under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 3, jf. tabel 3 i bilag IX; hvis køleskabet/fryseskabet kan opretholde temperaturen under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 4, anses det ikke for at være et let (light-duty) køleskab/fryseskab

(8)   »kraftigt (heavy-duty) køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kontinuerligt kan bibeholde køle- eller frysedriftstemperaturer under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 5, jf. tabel 3 i bilag IX

(9)   »ækvivalent professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som markedsføres med samme nettovolumen, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode.

---

BILAG II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen for et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab bestemmes ud fra dets energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

| Energieffektivitetsklasse | EEI |
| --- | --- |
| A+++ | EEI < 5 |
| A++ | 5 ≤ EEI < 10 |
| A+ | 10 ≤ EEI < 15 |
| A | 15 ≤ EEI < 25 |
| B | 25 ≤ EEI < 35 |
| C | 35 ≤ EEI < 50 |
| D | 50 ≤ EEI < 75 |
| E | 75 ≤ EEI < 85 |
| F | 85 ≤ EEI < 95 |
| G | 95 ≤ EEI < 115 |

Energieffektivitetsklasse

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI beregnes som beskrevet i bilag VIII.

---

BILAG III

Energimærker

1.   Energimærke 1 — Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe i energieffektivitetsklasse A-G

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

| I. | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- |

I.

leverandørens navn eller varemærke

| II. | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

II.

leverandørens modelidentifikation

| III. | energieffektivitetsklasse, jf. bilag II; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse |
| --- | --- |

III.

energieffektivitetsklasse, jf. bilag II; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse

| IV. | det årlige elforbrug i kWh udtrykt som endeligt energiforbrug pr. år, beregnet efter bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal |
| --- | --- |

IV.

det årlige elforbrug i kWh udtrykt som endeligt energiforbrug pr. år, beregnet efter bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal

| V. | summen af nettovoluminerne (i liter) af alle kølerum, der fungerer ved køledriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved køledriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi |
| --- | --- |

V.

summen af nettovoluminerne (i liter) af alle kølerum, der fungerer ved køledriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved køledriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi

| VI. | summen af nettovoluminerne (i liter) af alle fryserum, der fungerer ved frysedriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved frysedriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi |
| --- | --- |

VI.

summen af nettovoluminerne (i liter) af alle fryserum, der fungerer ved frysedriftstemperatur; er der ingen rum, som fungerer ved frysedriftstemperatur, angiver leverandøren »- L« i stedet for en værdi

| VII. | klimaklassen (3, 4 eller 5) sammen med den tilhørende tørtemperatur (i °C) og den relative luftfugtighed (i %), jf. tabel 3 i bilag IX. |
| --- | --- |

VII.

klimaklassen (3, 4 eller 5) sammen med den tilhørende tørtemperatur (i °C) og den relative luftfugtighed (i %), jf. tabel 3 i bilag IX.

Etiketten udformes som vist i punkt 3. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke (1) — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   Energimærke 2 — Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe i energieffektivitetsklasse A+++-G

Oplysningerne i punkt 1 skal fremgå af energimærket.

Energimærket udformes som vist i punkt 3. Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

3.   Energimærker til professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe udformes således:

hvor:

| a) | Mærket skal være mindst 110 mm bredt og mindst 220 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 110 mm bredt og mindst 220 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00 betyder 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00 betyder 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 5 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

| | EU-logo: farve: X-80-00-00 og 00-00-X-00 |
| --- | --- |

Image

EU-logo: farve: X-80-00-00 og 00-00-X-00

| | Energimærkelogo: farve: X-00-00-00.

  Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo: bredde: 92 mm × højde: 17 mm |
| --- | --- |

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo: bredde: 92 mm × højde: 17 mm

| | Linje under logoer: 1 pkt. — farve: cyan 100 % — længde 92,5 mm |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt. — farve: cyan 100 % — længde 92,5 mm

| | Skala fra A til G








  Pil | : | 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver: | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Image

Skala fra A til G

Pil

:

7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

| | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| | Tredjebedste klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

| | Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

| | Femtebedste klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

| | Sjettebedste klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

| | Dårligste klasser: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

Dårligste klasser: 00-X-X-00.

Tekst

:

Calibri fed type 19 pkt., versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri fed type 13 pkt., højtstillet, hvid, på én linje.

| | Energieffektivitetsklasse








  Pil | : | bredde: 26 mm × højde: 14 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekst | : | Calibri fed type 29 pkt., versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri fed type 18 pkt., højtstillet, hvid, på én linje. |

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil

:

bredde: 26 mm × højde: 14 mm, 100 % sort

Tekst

:

Calibri fed type 29 pkt., versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri fed type 18 pkt., højtstillet, hvid, på én linje.

| | Energi








  Tekst | : | Calibri, almindelig type, 11 pkt., versaler, 100 % sort. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Energi

Tekst

:

Calibri, almindelig type, 11 pkt., versaler, 100 % sort.

| | Årligt energiforbrug








  Ramme | : | 2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Værdi | : | Calibri fed type, 32 pkt., 100 % sort, |
| 2. linje | : | Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort |

Image

Årligt energiforbrug

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 32 pkt., 100 % sort,

2. linje

:

Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort

| | Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved køledriftstemperatur








  Ramme | : | 2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Værdi | : | Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort |

Image

Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved køledriftstemperatur

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort

| | Klimaklasse sammen med den tilhørende tørtemperatur og relative luftfugtighed








  Ramme | : | 2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Værdi | : | Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort |
| 2. linje | : | Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort |

Image

Klimaklasse sammen med den tilhørende tørtemperatur og relative luftfugtighed

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort

2. linje

:

Calibri almindelig type 14 pkt., 100 % sort

| | Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved frysedriftstemperatur








  Ramme | : | 2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Værdi | : | Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort |

Image

Summen af nettovoluminerne af alle rum, der fungerer ved frysedriftstemperatur

Ramme

:

2 pkt. — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm

Værdi

:

Calibri fed type, 25 pkt., 100 % sort, Calibri almindelig type 17 pkt., 100 % sort

| | Leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke

| | Leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation

| | Oplysningerne om leverandør og model skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm. |
| --- | --- |

Image

Oplysningerne om leverandør og model skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

| | Forordningens nummer








  Tekst | : | Calibri fed type, 11 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Forordningens nummer

Tekst

:

Calibri fed type, 11 pkt.

---

(1)  I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).

---

BILAG IV

Produktdatablad

| 1. | Oplysningerne i produktdatabladet for det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab gives i nedenstående rækkefølge og anføres i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- | --- |

1.

Oplysningerne i produktdatabladet for det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab gives i nedenstående rækkefølge og anføres i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

| b) | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

b)

leverandørens modelidentifikation

| c) | modeltypen, jf. definitionerne i bilag I |
| --- | --- |

c)

modeltypen, jf. definitionerne i bilag I

| d) | modellens energieffektivitetsklasse og energieffektivitetsindeks, fastsat i overensstemmelse med bilag II |
| --- | --- |

d)

modellens energieffektivitetsklasse og energieffektivitetsindeks, fastsat i overensstemmelse med bilag II

| e) | har en model fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her |
| --- | --- |

e)

har en model fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her

| f) | lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug pr. 24 timer (E24h) og det årlige energiforbrug i kWh, beregnet i henhold til bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal |
| --- | --- |

f)

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug pr. 24 timer (E24h) og det årlige energiforbrug i kWh, beregnet i henhold til bilag IX og afrundet til nærmeste hele tal

| g) | nettovolumen for hvert rum |
| --- | --- |

g)

nettovolumen for hvert rum

| h) | klimaklasse, jf. tabel 3 i bilag IX |
| --- | --- |

h)

klimaklasse, jf. tabel 3 i bilag IX

| i) | for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke egnet til brug i varme storkøkkener« |
| --- | --- |

i)

for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke egnet til brug i varme storkøkkener«

| j) | for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C«. |
| --- | --- |

j)

for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C«.

| 2. | Et produktdatablad kan dække flere modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe fra samme leverandør. |
| --- | --- |

2.

Et produktdatablad kan dække flere modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe fra samme leverandør.

| 3. | Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. |
| --- | --- |

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

---

BILAG V

Teknisk dokumentation

| 1. | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal omfatte følgende:






  a) | leverandørens navn og adresse |
| --- | --- | --- |

1.

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal omfatte følgende:

a)

leverandørens navn og adresse

| b) | en tilstrækkelig beskrivelse af modellen af det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab, så den kan identificeres entydigt |
| --- | --- |

b)

en tilstrækkelig beskrivelse af modellen af det professionelle lagerkøleskab/lagerfryseskab, så den kan identificeres entydigt

| c) | hvis det er relevant, referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt |
| --- | --- |

c)

hvis det er relevant, referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

| d) | hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

| e) | navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift |
| --- | --- |

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

| f) | resultaterne af målinger og beregninger i forbindelse med de tekniske parametre i bilag IX. |
| --- | --- |

f)

resultaterne af målinger og beregninger i forbindelse med de tekniske parametre i bilag IX.

| 2. | Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, er fremkommet ved beregninger på grundlag af en ækvivalent model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger samt prøvninger, som leverandøren har udført for at bekræfte nøjagtigheden af de foretagne beregninger. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag. |
| --- | --- |

2.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, er fremkommet ved beregninger på grundlag af en ækvivalent model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger samt prøvninger, som leverandøren har udført for at bekræfte nøjagtigheden af de foretagne beregninger. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.

| 3. | Oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til retsakter vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF. |
| --- | --- |

3.

Oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til retsakter vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF.

---

BILAG VI

Oplysninger, der skal foreligge i tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at se produktet udstillet, Internettet undtaget

| 1. | I tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at se produktet udstillet, Internettet undtaget, skal oplysningerne stilles til rådighed i nedenstående rækkefølge:






  a) | modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag II |
| --- | --- | --- |

1.

I tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at se produktet udstillet, Internettet undtaget, skal oplysningerne stilles til rådighed i nedenstående rækkefølge:

a)

modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag II

| b) | årligt energiforbrug i kWh/år, afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag IX |
| --- | --- |

b)

årligt energiforbrug i kWh/år, afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag IX

| c) | nettovolumen for hvert rum |
| --- | --- |

c)

nettovolumen for hvert rum

| d) | klimaklasse, jf. bilag IX. |
| --- | --- |

d)

klimaklasse, jf. bilag IX.

| 2. | Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den rækkefølge, der er angivet i bilag IV. |
| --- | --- |

2.

Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den rækkefølge, der er angivet i bilag IV.

| 3. | Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige. |
| --- | --- |

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.

---

BILAG VII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via Internettet

| 1. | I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:
  a)   »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne
  b)   »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt
  c)   »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone
  d)   »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer. |
| --- | --- |

1.

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)   »skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)   »indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)   »berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)   »alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

| 2. | Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 2. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som anført i bilag III, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres. |
| --- | --- |

2.

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 2. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som anført i bilag III, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

| 3. | Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:






  a) | bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket |
| --- | --- | --- |

3.

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

| b) | vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid og i samme skrifttypestørrelse som prisen og |
| --- | --- |

b)

vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid og i samme skrifttypestørrelse som prisen og

| c) | have et af disse to formater: |
| --- | --- |

c)

have et af disse to formater:

| 4. | Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:






  a) | den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris |
| --- | --- | --- |

4.

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

| b) | figuren skal linke til energimærket |
| --- | --- |

b)

figuren skal linke til energimærket

| c) | energimærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres |
| --- | --- |

c)

energimærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

| d) | mærket vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede |
| --- | --- |

d)

mærket vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

| e) | ved forstørrelse af energimærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes |
| --- | --- |

e)

ved forstørrelse af energimærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

| f) | visningen af energimærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning |
| --- | --- |

f)

visningen af energimærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

| g) | den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når energimærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen. |
| --- | --- |

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når energimærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

| 5. | Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra d), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Anvendes der indlejret billede, skal databladet fremkomme, første gang der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres. |
| --- | --- |

5.

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra d), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Anvendes der indlejret billede, skal databladet fremkomme, første gang der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.

---

BILAG VIII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab sammenlignes det pågældende lagerkøleskabs/lagerfryseskabs årlige energiforbrug med dets årlige standardenergiforbrug.

EEI beregnes som:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

hvor:

AEC = E24h × af × 365

| AEC | = | lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år |
| --- | --- | --- |
| E24h | = | lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer |
| af | = | justeringsfaktor, som kun anvendes på lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, jf. bilag IX, punkt 2 |

AEC

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år

E24h

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer

af

=

justeringsfaktor, som kun anvendes på lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, jf. bilag IX, punkt 2

SAEC = M × Vn + N

| SAEC | = | lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige standardenergiforbrug i kWh/år |
| --- | --- | --- |
| Vn | = | apparatets nettovolumen, dvs. summen af nettovoluminerne for alle lagerkøleskabets/lagerfryseskabets rum, udtrykt i liter |

SAEC

=

lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige standardenergiforbrug i kWh/år

Vn

=

apparatets nettovolumen, dvs. summen af nettovoluminerne for alle lagerkøleskabets/lagerfryseskabets rum, udtrykt i liter

M og N er opført i tabel 2.

Tabel 2

Værdier for koefficienterne M og N

| Type | Værdi for M | Værdi for N |
| --- | --- | --- |
| Højt køleskab | 1,643 | 609 |
| Højt fryseskab | 4,928 | 1 472 |
| Lavt (bordtype) køleskab | 2,555 | 1 790 |
| Lavt (bordtype) fryseskab | 5,840 | 2 380 |

Type

Værdi for M

Værdi for N

Højt køleskab

1,643

609

Højt fryseskab

4,928

1 472

Lavt (bordtype) køleskab

2,555

1 790

Lavt (bordtype) fryseskab

5,840

2 380

---

BILAG IX

Målinger og beregninger

| 1. | Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De tekniske definitioner, betingelser, formler og parametre i dette bilag skal overholdes. |
| --- | --- |

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De tekniske definitioner, betingelser, formler og parametre i dette bilag skal overholdes.

| 2. | Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:






  — | temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for lagerkøleskabe og under – 15 °C for lagerfryseskabe |
| --- | --- | --- |

2.

Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:

—

temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for lagerkøleskabe og under – 15 °C for lagerfryseskabe

| — | omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe; faktoren er 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur |
| --- | --- |

—

omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe; faktoren er 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur

| — | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves:






  — | ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur |
| --- | --- | --- |

—

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves:

—

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

| — | ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur |
| --- | --- |

—

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

| — | ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde. |
| --- | --- |

—

ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde.

| 3. | Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.

  Tabel 3


  Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5










  Prøverums klimaklasse | Tørtemperatur, °C | Relativ luftfugtighed, % | Dugpunkt, °C | Vanddampmængde i tør luft, g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |

3.

Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.

Tabel 3

Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5

Prøverums klimaklasse

Tørtemperatur, °C

Relativ luftfugtighed, %

Dugpunkt, °C

Vanddampmængde i tør luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8

---

BILAG X

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder vurderer, om kravene i artikel 3 og 4 er opfyldt, følger de nedenstående verifikationsprocedure:

| 1. | Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model.

| 2. | Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:






  a) | det målte volumen ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:

a)

det målte volumen ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi

| b) | den målte værdi for energiforbrug ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h). |
| --- | --- |

b)

den målte værdi for energiforbrug ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h).

| 3. | Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, tester markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation. |
| --- | --- |

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, tester markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation.

| 4. | Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:






  (a) | gennemsnitsværdien for det målte volumen for de tre enheder ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav, hvis:

(a)

gennemsnitsværdien for det målte volumen for de tre enheder ikke er mere end 3 % lavere end den nominelle værdi

| (b) | gennemsnitsværdien for det målte energiforbrug for de tre enheder ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h). |
| --- | --- |

(b)

gennemsnitsværdien for det målte energiforbrug for de tre enheder ikke er mere end 10 % højere end den nominelle værdi (E24h).

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for ikke at opfylde denne forordnings krav. Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for ikke at opfylde denne forordnings krav. Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII og IX.

Verifikationstolerancerne i dette bilag gælder kun i forbindelse med verifikationen af de målte parametre, som foretages af medlemsstaternes myndigheder, og er de tilladte variationer i måleresultaterne for verifikationsprøvninger; leverandøren må ikke bruge dem ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller fortolke dem på nogen måde, der tager sigte på at opnå en bedre energimærkeklassificering, eller på nogen vis formidle indtryk af bedre præstationer.

---

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/19 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/19

---

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1095

af 5. maj 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af det i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF omhandlede konsultationsforum og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. |
| --- | --- |

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

| (2) | Kommissionen fastlagde den 21. oktober 2008 i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF den første arbejdsplan (2), som dækker årene 2009-2011; heri gives prioritet til vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for køle- og fryseudstyr, herunder professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling. |
| --- | --- |

(2)

Kommissionen fastlagde den 21. oktober 2008 i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF den første arbejdsplan (2), som dækker årene 2009-2011; heri gives prioritet til vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for køle- og fryseudstyr, herunder professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling.

| (3) | Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af køle- og fryseudstyr, som typisk anvendes i Unionen, herunder professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med berørte parter og interessenter fra Unionen og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. |
| --- | --- |

(3)

Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af køle- og fryseudstyr, som typisk anvendes i Unionen, herunder professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med berørte parter og interessenter fra Unionen og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

| (4) | Det femte produkt i køle- og fryseudstyrspartiet — lagerkølerum — er holdt adskilt på grund af dets særlige karakteristika inden for denne gruppe af produkter, og lagerkølerum bør ikke være omfattet af denne forordning på nuværende tidspunkt. |
| --- | --- |

(4)

Det femte produkt i køle- og fryseudstyrspartiet — lagerkølerum — er holdt adskilt på grund af dets særlige karakteristika inden for denne gruppe af produkter, og lagerkølerum bør ikke være omfattet af denne forordning på nuværende tidspunkt.

| (5) | For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe er det ikke nødvendigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for direkte drivhusgasemissioner relateret til brugen af kølemidler, da den øgede anvendelse af kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) på markedet for køleskabe til husholdningsbrug og til kommerciel brug er et eksempel, som sektoren for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe kan følge. |
| --- | --- |

(5)

For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe er det ikke nødvendigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for direkte drivhusgasemissioner relateret til brugen af kølemidler, da den øgede anvendelse af kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) på markedet for køleskabe til husholdningsbrug og til kommerciel brug er et eksempel, som sektoren for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe kan følge.

| (6) | For så vidt angår væskekølere til proceskøling er det hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for direkte drivhusgasemissioner relateret til brugen af kølemidler, da dette vil få markedet til at bevæge sig yderligere i retning af kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP), som samtidig ofte er mere energieffektive. |
| --- | --- |

(6)

For så vidt angår væskekølere til proceskøling er det hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for direkte drivhusgasemissioner relateret til brugen af kølemidler, da dette vil få markedet til at bevæge sig yderligere i retning af kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP), som samtidig ofte er mere energieffektive.

| (7) | Med hensyn til kondenseringsaggregater findes der frit tilgængelige teknologier, som gør det muligt at mindske de direkte drivhusgasemissioner fra anvendelsen af kølemidler ved hjælp af mindre miljøskadelige kølemidler. Disse teknologiers omkostningseffektivitet og indvirkning på energieffektiviteten er, for så vidt angår kondenseringsaggregater, dog endnu ikke helt påvist, da de aktuelt kun har ringe udbredelse eller kun har en lille andel af markedet for kondenseringsaggregater. |
| --- | --- |

(7)

Med hensyn til kondenseringsaggregater findes der frit tilgængelige teknologier, som gør det muligt at mindske de direkte drivhusgasemissioner fra anvendelsen af kølemidler ved hjælp af mindre miljøskadelige kølemidler. Disse teknologiers omkostningseffektivitet og indvirkning på energieffektiviteten er, for så vidt angår kondenseringsaggregater, dog endnu ikke helt påvist, da de aktuelt kun har ringe udbredelse eller kun har en lille andel af markedet for kondenseringsaggregater.

| (8) | I nærværende forordning bør der ikke fastsættes nogen specifikke begrænsninger for anvendelsen af kølemidler, eftersom kølemidler er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (3), og en revision af denne forordning blev foreslået af Kommissionen den 7. november 2012. For at lede markedet i retning af teknologier, der er baseret på mindre miljøskadelige kølemidler, bør der dog foreslås en bonus i forbindelse med kravene til miljøvenligt design af kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling, da en bonus vil medføre strengere mindstekrav til energieffektivitet for kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling, som er beregnet til anvendelse sammen med kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale. Den fremtidige revision vil se på behandlingen af produkter, som anvender kølemidler med høj GWP, i overensstemmelse med den gældende relevante lovgivning. |
| --- | --- |

(8)

I nærværende forordning bør der ikke fastsættes nogen specifikke begrænsninger for anvendelsen af kølemidler, eftersom kølemidler er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (3), og en revision af denne forordning blev foreslået af Kommissionen den 7. november 2012. For at lede markedet i retning af teknologier, der er baseret på mindre miljøskadelige kølemidler, bør der dog foreslås en bonus i forbindelse med kravene til miljøvenligt design af kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling, da en bonus vil medføre strengere mindstekrav til energieffektivitet for kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling, som er beregnet til anvendelse sammen med kølemidler med lavt globalt opvarmningspotentiale. Den fremtidige revision vil se på behandlingen af produkter, som anvender kølemidler med høj GWP, i overensstemmelse med den gældende relevante lovgivning.

| (9) | I denne forordning anses energiforbruget i brugsfasen for det vigtigste miljøaspekt af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling. |
| --- | --- |

(9)

I denne forordning anses energiforbruget i brugsfasen for det vigtigste miljøaspekt af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling.

| (10) | Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. del 1 i bilag I til direktiv 2009/125/EF, i forbindelse med professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling. |
| --- | --- |

(10)

Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. del 1 i bilag I til direktiv 2009/125/EF, i forbindelse med professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling.

| (11) | Det årlige el-forbrug i Unionen for kondenseringsaggregater, væskekølere til proceskøling og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe blev for 2012 anslået til 116,5 TWh (terawatttimer), svarende til emission af 47 mio. ton CO2. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes det årlige energiforbrug at stige til 134,5 TWh i 2020 og 154,5 TWh i 2030, svarende til henholdsvis 54,5 og 62,5 mio. ton CO2. Den kombinerede effekt af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 (4) forventes at føre til årlige el-besparelser på 6,3 TWh frem til 2020 og 15,6 TWh frem til 2030 sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(11)

Det årlige el-forbrug i Unionen for kondenseringsaggregater, væskekølere til proceskøling og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe blev for 2012 anslået til 116,5 TWh (terawatttimer), svarende til emission af 47 mio. ton CO2. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes det årlige energiforbrug at stige til 134,5 TWh i 2020 og 154,5 TWh i 2030, svarende til henholdsvis 54,5 og 62,5 mio. ton CO2. Den kombinerede effekt af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 (4) forventes at føre til årlige el-besparelser på 6,3 TWh frem til 2020 og 15,6 TWh frem til 2030 sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (12) | Den forberedende undersøgelse viser, at energiforbruget i brugsfasen kan mindskes væsentligt ved at anvende omkostningseffektive generiske teknologier, som mindsker de samlede udgifter til anskaffelse og drift af produkterne. |
| --- | --- |

(12)

Den forberedende undersøgelse viser, at energiforbruget i brugsfasen kan mindskes væsentligt ved at anvende omkostningseffektive generiske teknologier, som mindsker de samlede udgifter til anskaffelse og drift af produkterne.

| (13) | Krav til miljøvenligt design bør harmonisere kravene vedrørende energiforbrug for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling i hele EU, hvilket vil gøre det indre marked mere effektivt og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber. |
| --- | --- |

(13)

Krav til miljøvenligt design bør harmonisere kravene vedrørende energiforbrug for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling i hele EU, hvilket vil gøre det indre marked mere effektivt og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber.

| (14) | Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke brugsegenskaberne eller prisen for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling, sådan som de opleves af slutbrugeren, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. |
| --- | --- |

(14)

Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke brugsegenskaberne eller prisen for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenserings-aggregater og væskekølere til proceskøling, sådan som de opleves af slutbrugeren, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø.

| (15) | Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Tidsplanen bør tage hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. |
| --- | --- |

(15)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Tidsplanen bør tage hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

| (16) | Produktparametrene bør måles og beregnes under anvendelse af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. De omfatter, hvis sådanne foreligger, harmoniserede standarder vedtaget af europæiske standardiseringsorganer efter Kommissionens anmodning i overensstemmelse med procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (5). |
| --- | --- |

(16)

Produktparametrene bør måles og beregnes under anvendelse af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder. De omfatter, hvis sådanne foreligger, harmoniserede standarder vedtaget af europæiske standardiseringsorganer efter Kommissionens anmodning i overensstemmelse med procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (5).

| (17) | Definitionen af frysedriftstemperatur bruges i forbindelse med bestemmelsen af værdien af det årlige energiforbrug for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe; definitionen tager hensyn til fødevaresikkerhed, men har ingen forbindelse til lovgivningen om fødevaresikkerhed. |
| --- | --- |

(17)

Definitionen af frysedriftstemperatur bruges i forbindelse med bestemmelsen af værdien af det årlige energiforbrug for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe; definitionen tager hensyn til fødevaresikkerhed, men har ingen forbindelse til lovgivningen om fødevaresikkerhed.

| (18) | I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF præciserer denne forordning de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. |
| --- | --- |

(18)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF præciserer denne forordning de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

| (19) | For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. |
| --- | --- |

(19)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

| (20) | Med henblik på at begrænse miljøvirkningerne af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling yderligere bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding eller bortskaffelse. |
| --- | --- |

(20)

Med henblik på at begrænse miljøvirkningerne af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling yderligere bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding eller bortskaffelse.

| (21) | Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om miljøresultaterne for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling over hele deres livscyklus er alment og let tilgængelige. |
| --- | --- |

(21)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om miljøresultaterne for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling over hele deres livscyklus er alment og let tilgængelige.

| (22) | Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF — |
| --- | --- |

(22)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere.

Denne forordning finder anvendelse på blæstkølere/frysere med el-nettilslutning og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, der sælges til køling/frysning af fødevarer og dyrefoder.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

| a) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet |
| --- | --- |

a)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet

| b) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted |
| --- | --- |

b)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted

| c) | åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion |
| --- | --- |

c)

åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion

| d) | kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse |
| --- | --- |

d)

kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

| e) | kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse |
| --- | --- |

e)

kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

| f) | saladetter |
| --- | --- |

f)

saladetter

| g) | kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring |
| --- | --- |

g)

kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring

| h) | kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling |
| --- | --- |

h)

kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling

| i) | blæstkølere/frysere og blæstkøle/fryserum med en kapacitet på over 300 kg fødevarer |
| --- | --- |

i)

blæstkølere/frysere og blæstkøle/fryserum med en kapacitet på over 300 kg fødevarer

| j) | blæstkøleudstyr med kontinuerlig blæstkøling |
| --- | --- |

j)

blæstkøleudstyr med kontinuerlig blæstkøling

| k) | specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 10 i bilag I eller andre blæstkølere/frysere som beskrevet i definition 11 i bilag I |
| --- | --- |

k)

specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 10 i bilag I eller andre blæstkølere/frysere som beskrevet i definition 11 i bilag I

| l) | indbygningskøleskabe/fryseskabe |
| --- | --- |

l)

indbygningskøleskabe/fryseskabe

| m) | roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe |
| --- | --- |

m)

roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe

| n) | køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys |
| --- | --- |

n)

køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys

| o) | kummefrysere. |
| --- | --- |

o)

kummefrysere.

2.   Denne forordning fastsætter også krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af kondenseringsaggregater til drift ved lav og/eller middel temperatur.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

| a) | kondenseringsaggregater med en fordamper, som kan være en intern fordamper, f.eks. i et monoblokanlæg, eller en ekstern fordamper som i splitanlæg |
| --- | --- |

a)

kondenseringsaggregater med en fordamper, som kan være en intern fordamper, f.eks. i et monoblokanlæg, eller en ekstern fordamper som i splitanlæg

| b) | kompressorpacks og -racks, som ikke omfatter en kondensator |
| --- | --- |

b)

kompressorpacks og -racks, som ikke omfatter en kondensator

| c) | kondenseringsaggregater, hvor der på kondensatorsiden ikke anvendes luft som varmeoverførende medium. |
| --- | --- |

c)

kondenseringsaggregater, hvor der på kondensatorsiden ikke anvendes luft som varmeoverførende medium.

3.   Denne forordning fastsætter også krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af væskekølere til proceskøling til drift ved lav eller middel temperatur.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

| a) | væskekølere til proceskøling beregnet til drift ved høj temperatur |
| --- | --- |

a)

væskekølere til proceskøling beregnet til drift ved høj temperatur

| b) | væskekølere til proceskøling, som udelukkende anvender adiabatisk befugtning |
| --- | --- |

b)

væskekølere til proceskøling, som udelukkende anvender adiabatisk befugtning

| c) | specialfremstillede væskekølere til proceskøling, som samles på brugsstedet, og som kun fremstilles i ét eksemplar |
| --- | --- |

c)

specialfremstillede væskekølere til proceskøling, som samles på brugsstedet, og som kun fremstilles i ét eksemplar

| d) | absorptionskølere. |
| --- | --- |

d)

absorptionskølere.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)   »professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som tilgås via en eller flere døre eller skuffer, og som kontinuerligt kan opretholde fødevarers foreskrevne temperatur ved køle- og frysedriftstemperaturer ved hjælp af en dampkompressionscyklus, og som er beregnet til lagring af fødevarer andre steder end i husholdninger, men ikke beregnet til at fremvise fødevarer for kunder eller give dem adgang til disse

b)   »blæstkøler/fryser«: et isoleret køle-/fryseapparat, hvis primære formål er hurtig nedkøling af varme fødevarer til under 10 °C (nedkøling) og til under – 18 °C (nedfrysning)

c)   »blæstkølerum/blæstfryserum«: et lukket rum, hvor døren og rummets volumen er stort nok til, at en person kan træde ind i det, og hvis primære formål er hurtig køling af varme fødevarer til under 10 °C (nedkøling) og til under – 18 °C (nedfrysning)

d)   »kapacitet«: i forbindelse med blæstkølere/blæstfrysere den vægt af fødevarer, som ad gangen kan behandles (af blæstkøleren/blæstfryseren), så de når en temperatur på under 10 °C (nedkøling) og under – 18 °C (nedfrysning)

e)   »blæstkøle/fryseudstyr med kontinuerlig proces«: en blæstkøler/blæstfryser, som har et transportbånd til fødevarer, der giver mulighed for kontinuerlig blæstkøling eller blæstfrysning af fødevarerne

f)   »fødevarer«: madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

g)   »indbygningskøleskab/fryseskab«: et isoleret køle-/fryseapparat beregnet til fast indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

h)   »roll-in-køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med et eneste rum, som giver mulighed for, at produkter på kørestativer kan rulles ind i køleskabet/fryseskabet

i)   »gennemkørselskøleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med adgang fra både for- og bagside

j)   »køleskab/fryseskab med statisk køl/frys«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab uden intern ventileringsfunktion, som specifikt er udformet til lagring af temperaturfølsomme fødevarer eller til at undgå udtørring af fødevarer, der lagres i ikke-forseglet emballage; et enkelt rum med statisk køl/frys i et køleskab/fryseskab er ikke nok til, at køleskabet/fryseskabet er et køleskab/fryseskab med statisk køl/frys

k)   »kraftigt (heavy-duty) køleskab/fryseskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som i alle sine rum kontinuerligt kan opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 5, jf. tabel 3 i bilag IV

l)   »åben køler/fryser«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor det kølede rum kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, og hvor tilstedeværelsen af et enkelt rum, som kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, med et nettovolumen, som udgør mindre end 20 % af det professionelle lagerkøleskabs/lagerfryseskabs samlede volumen, ikke er nok til, at lagerkøleskabet/lagerfryseskabet er en åben køler/fryser

m)   »saladette«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har åbninger i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer, herunder bl.a. pizza toppings eller salatingredienser

n)   »kummefryser«: en fødevarefryser, hvor rummet(-ene) tilgås fra apparatets overside, eller som både har rum, der åbnes fra oversiden og fra siden, men hvor bruttovolumenet af rum, der åbnes fra oversiden, udgør mere end 75 % af apparatets samlede bruttovolumen

o)   »kondenseringsaggregat«: et produkt, som omfatter mindst én el-drevet kompressor og en kondensator, og som kan køle og kontinuerligt bibeholde lav eller middel temperatur i et køle/fryseapparat eller -system ved hjælp af en dampkompressionscyklus, når det er tilsluttet til en fordamper og en ekspansionsanordning

p)   »lav temperatur«: kondenseringsaggregatet er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet ved en mættet fordampningstemperatur på – 35 °C

q)   »middel temperatur«: kondenseringsaggregatet er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet ved en mættet fordampningstemperatur på – 10 °C

r)   »nominel kølekapacitet«: den kølekapacitet (udtrykt i kW), som dampkompressionscyklussen kan nå ved hjælp af kondenseringsaggregatet, når det er tilsluttet til en fordamper og ekspansionsanordning, ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med referenceomgivelsestemperaturen sat til 32 °C

s)   »væskekøler til proceskøling«: et produkt, som mindst omfatter en kompressor og en fordamper, som kan nedkøle og bibeholde temperaturen af en væske med henblik på at levere køling til et køle/fryseapparat eller -system; det kan også omfatte kondensatoren, kølekredsløbets elementer og andet hjælpeudstyr

t)   »lav temperatur«: væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på – 25 °C, ved standarddriftsforhold

u)   »middel temperatur«: væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på – 8 °C, ved standarddriftsforhold

v)   »høj temperatur«: væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på 7 °C, ved standarddriftsforhold

w)   »nominel kølekapacitet«: den kølekapacitet (udtrykt i kW), som væskekøleren til proceskøling kan nå ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med en referenceomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og en vandindløbstemperatur ved kondensatoren på 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling.

x)   »kompressorpack« eller »kompressorrack«: et produkt, som omfatter mindst én eller flere eldrevne kølekompressorer og reguleringsudstyr

y)   »absorptionskøler«: en væskekøler til proceskøling, hvor kølingen sker ved hjælp af en absorptionsproces, hvor varme anvendes som energikilde

z)   »væskekøler til proceskøling med adiabatisk befugtning«: en væskekøler til proceskøling udstyret med en fordampningskondensator, hvor kølemidlet nedkøles ved hjælp af en kombination af en luftstrøm og forstøvet vand.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.   Kravene til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere er anført i bilag II.

2.   Kravene til miljøvenligt design af kondenseringsaggregater er anført i bilag V.

3.   Kravene til miljøvenligt design af væskekølere til proceskøling er anført i bilag VII.

4.   De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft efter følgende tidsplan:

| a) | Fra den 1. juli 2016 skal:






  1) | kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag V |
| --- | --- | --- |

a)

Fra den 1. juli 2016 skal:

1)

kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag V

| 2) | væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag VII. |
| --- | --- |

2)

væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag VII.

| 3) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. i), og punkt 2, litra a), i bilag II |
| --- | --- |

3)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. i), og punkt 2, litra a), i bilag II

| 4) | kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra b), og punkt 2, litra a), i bilag II. |
| --- | --- |

4)

kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra b), og punkt 2, litra a), i bilag II.

| 5) | blæstkølere/frysere opfylde kravene i punkt 2, litra b), i bilag II. |
| --- | --- |

5)

blæstkølere/frysere opfylde kravene i punkt 2, litra b), i bilag II.

| b) | Fra den 1. januar 2018 skal:






  1) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. ii), i bilag II. |
| --- | --- | --- |

b)

Fra den 1. januar 2018 skal:

1)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. ii), i bilag II.

| c) | Fra den 1. juli 2018 skal:






  1) | kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag V |
| --- | --- | --- |

c)

Fra den 1. juli 2018 skal:

1)

kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag V

| 2) | væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag VII. |
| --- | --- |

2)

væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag VII.

| d) | Fra den 1. juli 2019 skal:






  1) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. iii), i bilag II. |
| --- | --- | --- |

d)

Fra den 1. juli 2019 skal:

1)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. iii), i bilag II.

5.   Opfyldelse af kravene til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag III og IV.

6.   Opfyldelse af kravene til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag VI.

7.   Opfyldelsen af kravene til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag VIII.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.   Proceduren for overensstemmelsesvurdering omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.   I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte de oplysninger, der er anført i punkt 2 i bilag II, punkt 2, litra b), i bilag V og punkt 2, litra b), i bilag VII til denne forordning.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder anvender verifikationsproceduren i bilag IX, X og XI, når de udfører de i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, for at sikre, at der er overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag II, V og VII til denne forordning.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er anført i bilag XII.

Artikel 7

Revision

Kommissionen gennemgår denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af denne gennemgang senest fem år efter forordningens ikrafttræden. Gennemgangen vil omfatte følgende:

| 1. | for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre, navnlig:






  a) | krav til miljøvenligt design for det køle/fryseudstyr, der er opført i artikel 1, stk. 1 |
| --- | --- | --- |

1.

for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre, navnlig:

a)

krav til miljøvenligt design for det køle/fryseudstyr, der er opført i artikel 1, stk. 1

| b) | strengere krav for kraftige (heavy-duty) lagerkøleskabe/lagerfryseskabe |
| --- | --- |

b)

strengere krav for kraftige (heavy-duty) lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

| c) | krav om oplysninger vedrørende et professionelt lagerkøleskabs/lagerfryseskabs kapacitet for nedkøling af fødevarer |
| --- | --- |

c)

krav om oplysninger vedrørende et professionelt lagerkøleskabs/lagerfryseskabs kapacitet for nedkøling af fødevarer

| d) | en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle-/fryseskabe |
| --- | --- |

d)

en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle-/fryseskabe

| e) | en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe |
| --- | --- |

e)

en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe

| 2. | for så vidt angår blæstkølere/frysere, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter |
| --- | --- |

2.

for så vidt angår blæstkølere/frysere, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter

| 3. | for så vidt angår lagerkølerum, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter |
| --- | --- |

3.

for så vidt angår lagerkølerum, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter

| 4. | for så vidt angår kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling:






  a) | en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design hvad angår drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler |
| --- | --- | --- |

4.

for så vidt angår kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling:

a)

en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design hvad angår drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler

| b) | en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mindre end 0,1 kW ved lav temperatur og 0,2 kW ved middel temperatur samt kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mere end 20 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middel temperatur |
| --- | --- |

b)

en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mindre end 0,1 kW ved lav temperatur og 0,2 kW ved middel temperatur samt kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mere end 20 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middel temperatur

| c) | en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater, som sælges med en fordamper, og kompressorpacks og -racks uden en kondensator, samt kondenseringsaggregater, som ikke anvender luft som varmeoverførende medium for kondensatoren |
| --- | --- |

c)

en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater, som sælges med en fordamper, og kompressorpacks og -racks uden en kondensator, samt kondenseringsaggregater, som ikke anvender luft som varmeoverførende medium for kondensatoren

| d) | en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling, der anvender adiabatisk befugtning, og væskekølere til proceskøling, der anvender absorptionsteknologi |
| --- | --- |

d)

en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling, der anvender adiabatisk befugtning, og væskekølere til proceskøling, der anvender absorptionsteknologi

| 5. | for alle produkter — et tjek af, hvorvidt der foreligger nyere versioner af de kilder, der henvises til for så vidt angår GWP-værdier |
| --- | --- |

5.

for alle produkter — et tjek af, hvorvidt der foreligger nyere versioner af de kilder, der henvises til for så vidt angår GWP-værdier

| 6. | for alle produkter — værdien af de tilladte tolerancer i forbindelse med kontrollen af den målte værdi for energiforbruget. |
| --- | --- |

6.

for alle produkter — værdien af de tilladte tolerancer i forbindelse med kontrollen af den målte værdi for energiforbruget.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

---

(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  KOM(2008) 660 endelig.

2

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).

3

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (se side 2 i denne EUT).

4

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

5

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-XII

I forbindelse med bilag II-XII gælder følgende definitioner:

Definitioner til brug i forbindelse med professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere

1)   »nettovolumen«: det volumen, der indeholder fødevarer op til den tilladte fyldningsgrænse

2)   »køledriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant mellem – 1 °C og 5 °C

3)   »frysedriftstemperatur«: temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant under – 15 °C, der skal forstås som værende den højeste temperatur for den varmeste prøvepakke

4)   »multifunktionsskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor hele køleskabet/fryseskabet eller dets separate rum kan indstilles til forskellig temperatur til køl eller frys af fødevarer

5)   »kombiskab«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har to eller flere rum med forskellig temperatur til køl og lagring af fødevarer

6)   »køle/fryseskab«: en type kombiskab, som har mindst ét rum udelukkende beregnet til køledriftstemperatur og ét rum udelukkende beregnet til frysedriftstemperatur

7)   »højt skab«: et køleskab/fryseskab med en samlet højde på 1 050 mm eller derover, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

8)   »lavt (bordtype) skab«: et køleskab/fryseskab med en samlet højde på under 1 050 mm, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

9)   »let (light-duty) køleskab/fryseskab (også kaldet semiprofessionelt køleskab/fryseskab)«: et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun er i stand til kontinuerligt at opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer i alle sine rum under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 3, jf. tabel 3 i bilag IV; hvis køleskabet/fryseskabet kan opretholde temperaturen under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 4, anses det ikke for at være et let (light-duty) køleskab/fryseskab

10)   »ækvivalent professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab«: en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som markedsføres med samme nettovolumen, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode

11)   »ækvivalent blæstkøler/blæstfryser«: en model blæstkøler/blæstfryser, som markedsføres med samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika som en anden model blæstkøler/blæstfryser, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode

Definitioner til brug i forbindelse med kondenseringsaggregater

12)   »nominel kølekapacitet (PA
  )«: den kølekapacitet (udtrykt i kW med to decimaler), som dampkompressionscyklussen kan nå ved hjælp af kondenseringsaggregatet, når det er tilsluttet til en fordamper og ekspansionsanordning, ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med referenceomgivelsestemperaturen sat til 32 °C

13)   »nominelt effektoptag (DA
  )«: det elektriske effektoptag (udtrykt i kW med to decimaler), som er nødvendig, for at kondenseringsaggregatet (inklusive kompressor, kondensatorventilator(er) og evt. hjælpeudstyr) kan nå den nominelle kølekapacitet

14)   »nominel effektfaktor (COPA
  )«: den nominelle kølekapacitet (udtrykt i kW) divideret med det nominelle effektoptag (udtrykt i kW), angivet med to decimaler

15)   »effektfaktor COPB, COPC og COPD«: kølekapaciteten (udtrykt i kW) divideret med effektoptaget (udtrykt i kW), angivet med to decimaler, i målepunkt B, C og D

16)   »sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR)«: effektivitetsfaktoren for et kondenseringsaggregat, der køler ved standarddriftsforholdene, og som er repræsentativ for variationerne i last og omgivelsestemperatur over hele året og beregnet som forholdet mellem det årlige kølebehov og det årlige el-forbrug, angivet med to decimaler

17)   »årligt kølebehov«: summen af hvert bin-specifikt kølebehov ganget med det modsvarende antal bin-timer

18)   »bin-specifikt kølebehov«: kølebehovet for hver bin i året, beregnet som den nominelle kølekapacitet ganget med dellastfaktoren, udtrykt i kW med to decimaler

19)   »dellast (Pc(Tj))«: kølelasten ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj, beregnet som fuldlasten ganget med dellastfaktoren svarende til den samme omgivelsestemperatur Tj, udtrykt i kW med to decimaler

20)   »dellastfaktoren (PR(Tj))«: ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj er omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C, og — for middel temperatur — ganget med 0,4 og lagt til 0,6, og — for lav temperatur — ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren 0,6 for middel temperatur og 0,8 for lav temperatur. Dellastfaktoren kan angives med tre decimaler eller — efter at være ganget med 100 — i procent med én decimal

21)   »årligt el-forbrug«: beregnes som summen af forholdet mellem hvert bin-specifikt kølebehov og den modsvarende bin-specifikke effektfaktor, ganget med det modsvarende antal bin-timer

22)   »omgivelsestemperatur«: lufttemperaturen (»dry bulb«) angivet i °C

23)   »bin (binj
  )«: en kombination af en omgivelsestemperatur T
  j
  og bin-timer h
  j
  , jf. bilag VI, tabel 6

24)   »bin-timer (hj
  )«: antallet af timer pr. år, hvor en omgivelsestemperatur optræder for hver bin, jf. bilag VI, tabel 6

25)   »referenceomgivelsestemperatur«: omgivelsestemperaturen, angivet i °C, hvor dellastfaktoren er lig med 1. Den er fastsat til 32 °C

26)   »bin-specifik effektfaktor (COPj
  )«: effektfaktoren for hver bin i et år, afledt af dellasten, det oplyste kølebehov og den oplyste effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved lineær interpolation og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

27)   »oplyst kølebehov«: kølebehovet ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet ganget med den modsvarende dellastfaktor

28)   »oplyst effektfaktor«: effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet divideret med det oplyste effektoptag

29)   »oplyst kølekapacitet«: kølekapaciteten, som kondenseringsaggregatet leverer for at dække det specifikke kølebehov ved et begrænset antal angivne bins, udtrykt i kW med to decimaler

30)   »oplyst effektoptag«: det elektriske effektoptag, som er nødvendig for at kondenseringsaggregatet kan levere den oplyste kølekapacitet, udtrykt i kW med to decimaler

31)   »koefficient for effektivitetstab (Cdc)«: er sat til 0,25 og er målet for effektivitetstab på grund af kondenseringsaggregatets mulige cykliske aktivitet, så dette kan levere den krævede dellast, hvis aggregatets kapacitetsregulering ikke kan aflaste til den krævede dellast

32)   »kapacitetsregulering«: et kondenseringsaggregats evne til at ændre kapaciteten ved at ændre kølemidlets volumenstrøm; betegnelsen »fast« bruges, hvis aggregatets volumenstrøm ikke kan reguleres, »trinvis«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på højst to trin, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på mindst tre trin

Definitioner til brug i forbindelse med væskekølere til proceskøling

33)   »nominel kølekapacitet (PA
  )«: den kølekapacitet (udtrykt i kW), som væskekøleren til proceskøling kan nå ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med en referenceomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og en vandindløbstemperatur ved kondensatoren på 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling

34)   »nominelt effektoptag (DA
  )«: det elektriske effektoptag (udtrykt i kW med to decimaler), som er nødvendig, for at væskekøleren til proceskøling (inklusive kompressor, kondensatorventilator(er) eller -pumpe(r) og evt. hjælpeudstyr) kan nå den nominelle kølekapacitet

35)   »nominel energieffektivitetsfaktor (EERA
  )«: den nominelle kølekapacitet (udtrykt i kW) divideret med det nominelle effektoptag (udtrykt i kW), angivet med to decimaler

36)   »sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR)«: effektivitetsfaktoren for en væskekøler til proceskøling, der køler ved standarddriftsforholdene, og som er repræsentativ for variationerne i last og omgivelsestemperatur over hele året og beregnes som forholdet mellem det årlige kølebehov og det årlige el-forbrug, angivet med to decimaler

37)   »årligt kølebehov«: summen af hvert bin-specifikt kølebehov ganget med det modsvarende antal bin-timer

38)   »bin-specifikt kølebehov«: den nominelle kølekapacitet ganget med dellastfaktoren for hver bin i året, udtrykt i kW med to decimaler

39)   »dellast (Pc(Tj))«: kølelasten ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj, beregnet som fuldlasten ganget med dellastfaktoren svarende til den samme omgivelsestemperatur Tj, udtrykt i kW med to decimaler

40)   »dellastfaktoren (PR(Tj
  )«: ved en specifik omgivelsestemperatur Tj er:

| a) | for væskekølere til proceskøling med en luftkølet kondensator omgivelsestemperaturen Tj
  minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren 0,8 |
| --- | --- |

a)

for væskekølere til proceskøling med en luftkølet kondensator omgivelsestemperaturen Tj
  minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren 0,8

| b) | for væskekølere til proceskøling med en vandkølet kondensator vandindløbstemperaturen Tj
  minus 9 °C divideret med referencevandindløbstemperaturen (30 °C) minus 9 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C (9 °C vandindløbstemperatur ved kondensatoren) er dellastfaktoren 0,8. |
| --- | --- |

b)

for væskekølere til proceskøling med en vandkølet kondensator vandindløbstemperaturen Tj
  minus 9 °C divideret med referencevandindløbstemperaturen (30 °C) minus 9 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C (9 °C vandindløbstemperatur ved kondensatoren) er dellastfaktoren 0,8.

Dellastfaktoren kan angives med tre decimaler eller — efter at være ganget med 100 — i procent med én decimal

41)   »årligt el-forbrug«: beregnes som summen af forholdet mellem hvert bin-specifikt kølebehov og den modsvarende bin-specifikke energieffektivitetsfaktor, ganget med det modsvarende antal bin-timer

42)   »omgivelsestemperatur«:

| a) | for væskekølere til proceskøling med luftkølet kondensator er det lufttemperaturen (»dry bulb«), udtrykt i °C |
| --- | --- |

a)

for væskekølere til proceskøling med luftkølet kondensator er det lufttemperaturen (»dry bulb«), udtrykt i °C

| b) | for væskekølere til proceskøling med vandkølet kondensator er det vandindløbstemperaturen ved kondensatoren, udtrykt i °C |
| --- | --- |

b)

for væskekølere til proceskøling med vandkølet kondensator er det vandindløbstemperaturen ved kondensatoren, udtrykt i °C

43)   »bin (binj
  )«: en kombination af en omgivelsestemperatur T
  j
  og bin-timer h
  j
  , jf. bilag VIII

44)   »bin-timer (hj
  )«: antallet af timer pr. år, hvor en omgivelsestemperatur optræder for hver bin, jf. bilag VIII

45)   »referenceomgivelsestemperatur«: omgivelsestemperaturen, angivet i °C, hvor dellastfaktoren er lig med 1. Den er fastsat til 35 °C. For luftkølede væskekølere til proceskøling er luftindtagstemperaturen til kondensatoren fastsat til 35 °C, og for vandkølede væskekølere til proceskøling er vandindløbstemperaturen for kondensatoren fastsat til 30 °C

46)   »bin-specifik energieffektivitetsfaktor (EERj
  )«: energieffektivitetsfaktoren for hver bin i året, afledt af dellasten, det oplyste kølebehov og den oplyste energieffektivitetsfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved lineær interpolation og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

47)   »oplyst kølebehov«: kølebehovet ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet ganget med den modsvarende dellastfaktor

48)   »oplyst energieffektivitetsfaktor«: energieffektivitetsfaktoren ved et begrænset antal angivne bins

49)   »oplyst effektoptag«: det elektriske effektoptag, som er nødvendig, for at væskekøleren til proceskøling kan levere den oplyste kølekapacitet

50)   »oplyst kølekapacitet«: den kølekapacitet, der leveres af væskekøleren til proceskøling for at dække det oplyste kølebehov

51)   »koefficient for effektivitetstab (Cc)«: målet for effektivitetstab, der skyldes en tænd-sluk-cyklus, når væskekølere til proceskøling fungerer ved dellast; hvis Cc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cc = 0,9

52)   »kapacitetsregulering«: den egenskab ved en væskekøler til proceskøling, at den kan ændre kapaciteten ved at ændre kølemidlets volumenstrøm; betegnelsen »fast« bruges, hvis væskekøleren til proceskølings volumenstrøm ikke kan reguleres, »trinvis«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på højst to trin, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på mindst tre trin

Fælles definitioner:

| 53) | »globalt opvarmningspotentiale (GWP)«: anslået bidrag fra 1 kg af det kølemiddel, der anvendes i dampkompressionscyklussen, til den globale opvarmning over en tidshorisont på 100 år, udtrykt i kg CO2-ækvivalent |
| --- | --- |

53)

»globalt opvarmningspotentiale (GWP)«: anslået bidrag fra 1 kg af det kølemiddel, der anvendes i dampkompressionscyklussen, til den globale opvarmning over en tidshorisont på 100 år, udtrykt i kg CO2-ækvivalent

| 54) | for fluorerede kølemidler er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel ((Intergovernmental Panel on Climate Change (1) (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode) |
| --- | --- |

54)

for fluorerede kølemidler er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel ((Intergovernmental Panel on Climate Change (1) (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode)

| 55) | for ikke-fluorerede gasser er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den første IPCC-rapport, for en 100-års periode |
| --- | --- |

55)

for ikke-fluorerede gasser er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den første IPCC-rapport, for en 100-års periode

| 56) | for blandinger af kølemidler baseres GWP-værdierne på den formel, der er angivet i bilag I til forordning (EF) nr. 842/2006, sammen med værdierne fra den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode) |
| --- | --- |

56)

for blandinger af kølemidler baseres GWP-værdierne på den formel, der er angivet i bilag I til forordning (EF) nr. 842/2006, sammen med værdierne fra den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode)

| 57) | for kølemidler, der ikke findes i de nævnte referencer, anvendes rapporten om 2010-vurderingen fra Scientific Assessment Panel (2) (SAP) under Montreal-protokollen og UNEP 2010-rapporten om Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps (3) eller nyere referencer, hvis de foreligger før ikrafttrædelsesdatoen. |
| --- | --- |

57)

for kølemidler, der ikke findes i de nævnte referencer, anvendes rapporten om 2010-vurderingen fra Scientific Assessment Panel (2) (SAP) under Montreal-protokollen og UNEP 2010-rapporten om Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps (3) eller nyere referencer, hvis de foreligger før ikrafttrædelsesdatoen.

---

(1)  IPCC Fourth Assessment Climate Change 2007, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/

---

BILAG II

Krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere

1.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er omfattet af denne forordning, med undtagelse af kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe og køle/fryseskabe, skal overholde følgende grænser for energieffektivitetsindekset (EEI):






  i) | Fra den 1. juli 2016: EEI < 115 |
| --- | --- | --- |

a)

Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er omfattet af denne forordning, med undtagelse af kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe og køle/fryseskabe, skal overholde følgende grænser for energieffektivitetsindekset (EEI):

i)

Fra den 1. juli 2016: EEI < 115

| ii) | Fra den 1. januar 2018: EEI < 95 |
| --- | --- |

ii)

Fra den 1. januar 2018: EEI < 95

| iii) | Fra den 1. juli 2019: EEI < 85 |
| --- | --- |

iii)

Fra den 1. juli 2019: EEI < 85

EEI for et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab beregnes efter proceduren i bilag III.

| b) | Fra den 1. juli 2016 skal kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe have et EEI under 115. |
| --- | --- |

b)

Fra den 1. juli 2016 skal kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe have et EEI under 115.

2.   KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

| a) | For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende elementer:






  i) | apparatets kategori, dvs. om det er et højt eller lavt (bordtype) skab |
| --- | --- | --- |

a)

For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende elementer:

i)

apparatets kategori, dvs. om det er et højt eller lavt (bordtype) skab

| ii) | i givet fald om køleskabet/fryseskabet er af typen kraftig (heavy duty), let (light duty) eller et køle/fryseskab |
| --- | --- |

ii)

i givet fald om køleskabet/fryseskabet er af typen kraftig (heavy duty), let (light duty) eller et køle/fryseskab

| iii) | køleskabets/fryseskabets påtænkte driftstemperaturer — ved køl, frys eller multifunktion |
| --- | --- |

iii)

køleskabets/fryseskabets påtænkte driftstemperaturer — ved køl, frys eller multifunktion

| iv) | nettovolumen for hvert rum i liter med én decimal |
| --- | --- |

iv)

nettovolumen for hvert rum i liter med én decimal

| v) | køleskabets/fryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år |
| --- | --- |

v)

køleskabets/fryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år

| vi) | energieffektivitetsindekset for køleskabet/fryseskabet, undtagen for køle/fryseskabe, hvor det vejledende daglige energiforbrug oplyses efter prøvning af rum, der udelukkende er beregnet til brug ved køledriftstemperatur, ved køledriftstemperatur og rum, der udelukkende er beregnet til brug ved frysedriftstemperatur, ved frysedriftstemperatur |
| --- | --- |

vi)

energieffektivitetsindekset for køleskabet/fryseskabet, undtagen for køle/fryseskabe, hvor det vejledende daglige energiforbrug oplyses efter prøvning af rum, der udelukkende er beregnet til brug ved køledriftstemperatur, ved køledriftstemperatur og rum, der udelukkende er beregnet til brug ved frysedriftstemperatur, ved frysedriftstemperatur

| vii) | for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke er egnet til brug i varme storkøkkener« |
| --- | --- |

vii)

for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke er egnet til brug i varme storkøkkener«

| viii) | for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C« |
| --- | --- |

viii)

for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C«

| ix) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når køleskabet/fryseskabet bruges eller vedligeholdes med henblik på at optimere dets energieffektivitet |
| --- | --- |

ix)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når køleskabet/fryseskabet bruges eller vedligeholdes med henblik på at optimere dets energieffektivitet

| x) | type, navn og globalt opvarmningspotentiale (GWP) for det flydende kølemiddel i køleskabet/fryseskabet |
| --- | --- |

x)

type, navn og globalt opvarmningspotentiale (GWP) for det flydende kølemiddel i køleskabet/fryseskabet

| xi) | kølemiddelfyldningen i kg afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

xi)

kølemiddelfyldningen i kg afrundet til to decimaler

| xii) | oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent. |
| --- | --- |

xii)

oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent.

Tabel 1 viser et vejledende format for visningen af oplysningerne.

Tabel 1

Krav til produktoplysninger om professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

| Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Påtænkt anvendelse | lagring |
| Driftstemperatur(er): | køl/frys/multifunktion |
| Type | Højt skab/lavt (bordtype) skab |
| (hvis relevant)
  Kraftig (heavy duty)/let (light duty) |
| Flydende kølemiddel(-ler): [oplysninger, som identificerer flydende kølemiddel(-ler), inkl. GWP] |
| Parameter | Symbol | Værdi | Enhed |
| Årligt energiforbrug | AEC | x,xx | kWh |
| Energieffektivitetsindeks | EEI | x,xx | |
| Nettovolumen | VN | x,x | liter |
| (hvis relevant) | | | |
| Kølevolumen | VNRef | x,x | liter |
| Frysevolumen | VNFrz | x,x | liter |
| Kølemiddelfyldning | | x,xx | kg |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Påtænkt anvendelse

lagring

Driftstemperatur(er):

køl/frys/multifunktion

Type

Højt skab/lavt (bordtype) skab

(hvis relevant)

Kraftig (heavy duty)/let (light duty)

Flydende kølemiddel(-ler): [oplysninger, som identificerer flydende kølemiddel(-ler), inkl. GWP]

Parameter

Symbol

Værdi

Enhed

Årligt energiforbrug

AEC

x,xx

kWh

Energieffektivitetsindeks

EEI

x,xx

Nettovolumen

VN

x,x

liter

(hvis relevant)

Kølevolumen

VNRef

x,x

liter

Frysevolumen

VNFrz

x,x

liter

Kølemiddelfyldning

x,xx

kg

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

| b) | Fra den 1. juli 2016 skal der for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe findes en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:






  i) | installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet |
| --- | --- | --- |

b)

Fra den 1. juli 2016 skal der for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe findes en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:

i)

installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet

| ii) | ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold |
| --- | --- |

ii)

ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold

| iii) | adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent. |
| --- | --- |

iii)

adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

| c) | For så vidt angår blæstkølere/frysere skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende vejledende produktoplysninger:






  i) | fuldlastkapaciteten for blæstkøleren/fryseren udtrykt i kg fødevarer og afrundet til to decimaler |
| --- | --- | --- |

c)

For så vidt angår blæstkølere/frysere skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende vejledende produktoplysninger:

i)

fuldlastkapaciteten for blæstkøleren/fryseren udtrykt i kg fødevarer og afrundet til to decimaler

| ii) | standardtemperaturcyklussen, dvs. den temperatur i °C, fra hvilken fødevarer nedkøles, og den temperatur i °C, som de nedkøles til, og hvor længe det tager i minutter |
| --- | --- |

ii)

standardtemperaturcyklussen, dvs. den temperatur i °C, fra hvilken fødevarer nedkøles, og den temperatur i °C, som de nedkøles til, og hvor længe det tager i minutter

| iii) | energiforbruget i kWh pr. kg fødevarer pr. standardtemperaturcyklus, afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

iii)

energiforbruget i kWh pr. kg fødevarer pr. standardtemperaturcyklus, afrundet til to decimaler

| iv) | hvis der er tale om integreret udstyr, angives type, navn og GWP for det flydende kølemiddel i blæstkøleren/fryseren og kølemiddelfyldningen (kg), afrundet til to decimaler. Hvis udstyret er udformet til brug med et kondenseringsaggregat placeret et andet sted (og ikke leveret sammen med blæstkøleren/fryseren), angives den påtænkte kølemiddelfyldning, når den anvendes sammen med et anbefalet kondenseringsaggregat, og type, navn og GWP for det påtænkte flydende kølemiddel. |
| --- | --- |

iv)

hvis der er tale om integreret udstyr, angives type, navn og GWP for det flydende kølemiddel i blæstkøleren/fryseren og kølemiddelfyldningen (kg), afrundet til to decimaler. Hvis udstyret er udformet til brug med et kondenseringsaggregat placeret et andet sted (og ikke leveret sammen med blæstkøleren/fryseren), angives den påtænkte kølemiddelfyldning, når den anvendes sammen med et anbefalet kondenseringsaggregat, og type, navn og GWP for det påtænkte flydende kølemiddel.

| d) | Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:






  i) | de elementer, der er angivet i litra a) og c) for henholdsvis professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere |
| --- | --- | --- |

d)

Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

i)

de elementer, der er angivet i litra a) og c) for henholdsvis professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere

| ii) | hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente køle/fryseapparater eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente modeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag |
| --- | --- |

ii)

hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente køle/fryseapparater eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente modeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag

| iii) | oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til foranstaltninger vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU (1). |
| --- | --- |

iii)

oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til foranstaltninger vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU (1).

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1).

---

BILAG III

Metode til beregning af energieffektivitetsindekset for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab sammenlignes det årlige energiforbrug med det årlige standardenergiforbrug for det pågældende lagerkøleskab/lagerfryseskab.

EEI beregnes som:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

hvor:

AEC = E24h × af × 365

AEC= lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år

E24h= lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer

af
  = justeringsfaktor, som kun anvendes i forbindelse med lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, jf. bilag IV, punkt 2, litra b)

SAEC = M × Vn + N

SAEC= lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige standardenergiforbrug i kWh/år

Vn= apparatets nettovolumen, dvs. summen af alle nettovolumener for alle lagerkøleskabets/lagerfryseskabets rum, udtrykt i liter

M og N er opført i tabel 2.

Tabel 2

Værdier for koefficienterne M og N

| Type | Værdi for M | Værdi for N |
| --- | --- | --- |
| Højt køleskab | 1,643 | 609 |
| Højt fryseskab | 4,928 | 1 472 |
| Lavt (bordtype) køleskab | 2,555 | 1 790 |
| Lavt (bordtype) fryseskab | 5,840 | 2 380 |

Type

Værdi for M

Værdi for N

Højt køleskab

1,643

609

Højt fryseskab

4,928

1 472

Lavt (bordtype) køleskab

2,555

1 790

Lavt (bordtype) fryseskab

5,840

2 380

---

BILAG IV

Målinger og beregninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

| 1. | Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, skal de opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3. |
| --- | --- |

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, skal de opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3.

| 2. | Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:






  a) | temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for køleskabe og under – 15 °C for fryseskabe |
| --- | --- | --- |

2.

Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:

a)

temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for køleskabe og under – 15 °C for fryseskabe

| b) | omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, med henblik på afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med bilag II, punkt 2, litra a) |
| --- | --- |

b)

omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, med henblik på afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med bilag II, punkt 2, litra a)

| c) | professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves:






  — | ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur |
| --- | --- | --- |

c)

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves:

—

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

| — | ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur |
| --- | --- |

—

ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur

| — | ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde. |
| --- | --- |

—

ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde.

| 3. | Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.

  Tabel 3


  Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5










  Prøverums klimaklasse | Lufttemperatur, °C | Relativ fugtighed, % | Dugpunkt, °C | Vanddampmængde i tør luft, g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |

3.

Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.

Tabel 3

Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5

Prøverums klimaklasse

Lufttemperatur, °C

Relativ fugtighed, %

Dugpunkt, °C

Vanddampmængde i tør luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8

---

BILAG V

Krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater

1.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Fra den 1. juli 2016 må effektfaktoren (COP) og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:








  Drifts-temperatur | Nominel kapacitet PA | Faktor | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Middel | 0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW | COP | 1,20 |
| 1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW | COP | 1,40 |
| 5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,25 |
| 20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 2,35 |
| Lav | 0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW | COP | 0,75 |
| 0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW | COP | 0,85 |
| 2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 1,50 |
| 8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 1,60 |

a)

Fra den 1. juli 2016 må effektfaktoren (COP) og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:

Drifts-temperatur

Nominel kapacitet PA

Faktor

Værdi

Middel

0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW

COP

1,20

1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW

COP

1,40

5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,25

20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW

SEPR

2,35

Lav

0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW

COP

0,75

0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW

COP

0,85

2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW

SEPR

1,50

8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

1,60

| b) | Fra den 1. juli 2018 må effektfaktoren (COP) og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:








  Driftstemperatur | Nominel kapacitet PA | Faktor | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Middel | 0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW | COP | 1,40 |
| 1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW | COP | 1,60 |
| 5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,55 |
| 20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 2,65 |
| Lav | 0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW | COP | 0,80 |
| 0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW | COP | 0,95 |
| 2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 1,60 |
| 8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 1,70 |

b)

Fra den 1. juli 2018 må effektfaktoren (COP) og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:

Driftstemperatur

Nominel kapacitet PA

Faktor

Værdi

Middel

0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW

COP

1,40

1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW

COP

1,60

5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,55

20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW

SEPR

2,65

Lav

0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW

COP

0,80

0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW

COP

0,95

2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW

SEPR

1,60

8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

1,70

| c) | For kondenseringsaggregater, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan COP- og SEPR-værdierne ligge højst 15 % under værdierne i punkt 1, litra a), og højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra b). |
| --- | --- |

c)

For kondenseringsaggregater, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan COP- og SEPR-værdierne ligge højst 15 % under værdierne i punkt 1, litra a), og højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra b).

| d) | Kondenseringsaggregater, som kan fungere ved både middel og lav temperatur, skal opfylde kravene for hver kategori, som de erklæres egnet til, for sig. |
| --- | --- |

d)

Kondenseringsaggregater, som kan fungere ved både middel og lav temperatur, skal opfylde kravene for hver kategori, som de erklæres egnet til, for sig.

2.   KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

Fra den 1. juli 2016 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med kondenseringsaggregater:

| a) | Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:






  i) | påtænkt fordampningstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 10 °C, lav temperatur – 35 °C) |
| --- | --- | --- |

a)

Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:

i)

påtænkt fordampningstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 10 °C, lav temperatur – 35 °C)

| ii) | for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur:






  — | den nominelle COP ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 32 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler |
| --- | --- | --- |

ii)

for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur:

—

den nominelle COP ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 32 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler

| — | COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 25 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

—

COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 25 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler

| iii) | for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur:






  — | SEPR-værdien afrundet til to decimaler |
| --- | --- | --- |

iii)

for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur:

—

SEPR-værdien afrundet til to decimaler

| — | det årlige el-forbrug i kWh/år |
| --- | --- |

—

det årlige el-forbrug i kWh/år

| — | den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag og den nominelle COP |
| --- | --- |

—

den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag og den nominelle COP

| — | den oplyste kølekapacitet og det oplyste effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til tre decimaler, og COP-værdien, afrundet til to decimaler, i målepunkt B, C og D |
| --- | --- |

—

den oplyste kølekapacitet og det oplyste effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til tre decimaler, og COP-værdien, afrundet til to decimaler, i målepunkt B, C og D

| iv) | for kondenseringsaggregater, der er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer over 35 °C, COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C, afrundet til to decimaler, og den modsvarende kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

iv)

for kondenseringsaggregater, der er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer over 35 °C, COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C, afrundet til to decimaler, og den modsvarende kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler

| v) | type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet |
| --- | --- |

v)

type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet

| vi) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når kondenseringsaggregatet vedligeholdes |
| --- | --- |

vi)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når kondenseringsaggregatet vedligeholdes

| vii) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes for at optimere kondenseringsaggregatets effektivitet, når det er integreret i et køle-/fryseapparat |
| --- | --- |

vii)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes for at optimere kondenseringsaggregatets effektivitet, når det er integreret i et køle-/fryseapparat

| viii) | oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent. |
| --- | --- |

viii)

oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent.

| b) | en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:






  i) | installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet |
| --- | --- | --- |

b)

en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:

i)

installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet

| ii) | ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold |
| --- | --- |

ii)

ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold

| iii) | adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent. |
| --- | --- |

iii)

adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

| c) | Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:






  i) | de elementer, der er angivet i litra a) |
| --- | --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

i)

de elementer, der er angivet i litra a)

| ii) | hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model. |
| --- | --- |

ii)

hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model.

Tabel 4 og 5 viser et vejledende format for visningen af oplysningerne.

Tabel 4

Krav til produktoplysninger for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav driftstemperatur

| Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet] |
| Parameter | Symbol | Værdi | Enhed |
| Fordampningstemperatur
   (1) | t | – 10 °C | – 35 °C | °C |
| Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C |
| Nominel kølekapacitet | PA | x,xxx | x,xxx | kW |
| Nominelt effektoptag | DA | x,xxx | x,xxx | kW |
| Nominel COP | COPA | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 25 °C |
| Kølekapacitet | P2 | x,xxx | x,xxx | kW |
| Effektoptag | D2 | x,xxx | x,xxx | kW |
| COP | COP2 | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C


  (hvis relevant) |
| Kølekapacitet | P3 | x,xxx | x,xxx | kW |
| Effektoptag | D3 | x,xxx | x,xxx | kW |
| COP | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Andet |
| Kapacitetsregulering | fast/trinvis/variabel |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet]

Parameter

Symbol

Værdi

Enhed

Fordampningstemperatur
   (1)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C

Nominel kølekapacitet

PA

x,xxx

x,xxx

kW

Nominelt effektoptag

DA

x,xxx

x,xxx

kW

Nominel COP

COPA

x,xx

x,xx

Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 25 °C

Kølekapacitet

P2

x,xxx

x,xxx

kW

Effektoptag

D2

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP2

x,xx

x,xx

Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C

(hvis relevant)

Kølekapacitet

P3

x,xxx

x,xxx

kW

Effektoptag

D3

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP3

x,xx

x,xx

Andet

Kapacitetsregulering

fast/trinvis/variabel

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 5

Krav til produktoplysninger for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav driftstemperatur

| Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet] |
| Parameter | Symbol | Værdi | Enhed |
| Fordampningstemperatur
   (2) | t | – 10 °C | – 35 °C | °C |
| Årligt elforbrug | Q | x | x | kWh/a |
| Sæsonenergieffektivitetsfaktor | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C


  (Punkt A): |
| Nominel kølekapacitet | PA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominelt effektoptag | DA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominel COP | COPA | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 25 °C


  (Punkt B) |
| Oplyst kølekapacitet | PB | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | DB | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst COP | COPB | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 15 °C


  (Punkt C) |
| Oplyst kølekapacitet | Pc | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | Dc | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst COP | COPC | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 5 °C


  (Punkt D) |
| Oplyst kølekapacitet | PD | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | DD | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst COP | COPD | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C


  (hvis relevant) |
| Kølekapacitet | P3 | x,xx | x,xx | kW |
| Effektoptag | D3 | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst COP | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Andet |
| Kapacitetsregulering | fast/trinvis/variabel |
| Koefficient for effektivitetstab for aggregater med fast og trinvis regulering | Cdc | 0,25 | |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet]

Parameter

Symbol

Værdi

Enhed

Fordampningstemperatur
   (2)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Årligt elforbrug

Q

x

x

kWh/a

Sæsonenergieffektivitetsfaktor

SEPR

x,xx

x,xx

Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C

(Punkt A):

Nominel kølekapacitet

PA

x,xx

x,xx

kW

Nominelt effektoptag

DA

x,xx

x,xx

kW

Nominel COP

COPA

x,xx

x,xx

Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 25 °C

(Punkt B)

Oplyst kølekapacitet

PB

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DB

x,xx

x,xx

kW

Oplyst COP

COPB

x,xx

x,xx

Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 15 °C

(Punkt C)

Oplyst kølekapacitet

Pc

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

Dc

x,xx

x,xx

kW

Oplyst COP

COPC

x,xx

x,xx

Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 5 °C

(Punkt D)

Oplyst kølekapacitet

PD

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DD

x,xx

x,xx

kW

Oplyst COP

COPD

x,xx

x,xx

Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C

(hvis relevant)

Kølekapacitet

P3

x,xx

x,xx

kW

Effektoptag

D3

x,xx

x,xx

kW

Oplyst COP

COP3

x,xx

x,xx

Andet

Kapacitetsregulering

fast/trinvis/variabel

Koefficient for effektivitetstab for aggregater med fast og trinvis regulering

Cdc

0,25

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

---

(1)  For kondenseringsaggregater, som udelukkende er beregnet til drift ved én fordampningstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.

(2)  For kondenseringsaggregater, som udelukkende er beregnet til drift ved én fordampningstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.

---

BILAG VI

Målinger og beregninger for kondenseringsaggregater

| 1. | Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske parametre i punkt 2. |
| --- | --- |

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske parametre i punkt 2.

| 2. | Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, effektfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor foretages der målinger under følgende forhold:






  a) | referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler (kondensatoren) skal være 32 °C |
| --- | --- | --- |

2.

Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, effektfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor foretages der målinger under følgende forhold:

a)

referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler (kondensatoren) skal være 32 °C

| b) | den mættede fordampningstemperatur ved indendørs varmeveksler (fordamperen) skal være – 35 °C for lav temperatur og – 10 °C for middel temperatur |
| --- | --- |

b)

den mættede fordampningstemperatur ved indendørs varmeveksler (fordamperen) skal være – 35 °C for lav temperatur og – 10 °C for middel temperatur

| c) | hvis det er relevant, skal variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, være som angivet i tabel 6 |
| --- | --- |

c)

hvis det er relevant, skal variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, være som angivet i tabel 6

| d) | hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af kondenseringsaggregatets type kapacitetsregulering. |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af kondenseringsaggregatets type kapacitetsregulering.

Tabel 6

Variationer af udetemperaturen over året under gennemsnitlige klimaforhold i Europa for kondenseringsaggregater

| j | Tj | hj |
| --- | --- | --- |
| 1 | – 19 | 0,08 |
| 2 | – 18 | 0,41 |
| 3 | – 17 | 0,65 |
| 4 | – 16 | 1,05 |
| 5 | – 15 | 1,74 |
| 6 | – 14 | 2,98 |
| 7 | – 13 | 3,79 |
| 8 | – 12 | 5,69 |
| 9 | – 11 | 8,94 |
| 10 | – 10 | 11,81 |
| 11 | – 9 | 17,29 |
| 12 | – 8 | 20,02 |
| 13 | – 7 | 28,73 |
| 14 | – 6 | 39,71 |
| 15 | – 5 | 56,61 |
| 16 | – 4 | 76,36 |
| 17 | – 3 | 106,07 |
| 18 | – 2 | 153,22 |
| 19 | – 1 | 203,41 |
| 20 | 0 | 247,98 |
| 21 | 1 | 282,01 |
| 22 | 2 | 275,91 |
| 23 | 3 | 300,61 |
| 24 | 4 | 310,77 |
| 25 | 5 | 336,48 |
| 26 | 6 | 350,48 |
| 27 | 7 | 363,49 |
| 28 | 8 | 368,91 |
| 29 | 9 | 371,63 |
| 30 | 10 | 377,32 |
| 31 | 11 | 376,53 |
| 32 | 12 | 386,42 |
| 33 | 13 | 389,84 |
| 34 | 14 | 384,45 |
| 35 | 15 | 370,45 |
| 36 | 16 | 344,96 |
| 37 | 17 | 328,02 |
| 38 | 18 | 305,36 |
| 39 | 19 | 261,87 |
| 40 | 20 | 223,90 |
| 41 | 21 | 196,31 |
| 42 | 22 | 163,04 |
| 43 | 23 | 141,78 |
| 44 | 24 | 121,93 |
| 45 | 25 | 104,46 |
| 46 | 26 | 85,77 |
| 47 | 27 | 71,54 |
| 48 | 28 | 56,57 |
| 49 | 29 | 43,35 |
| 50 | 30 | 31,02 |
| 51 | 31 | 20,21 |
| 52 | 32 | 11,85 |
| 53 | 33 | 8,17 |
| 54 | 34 | 3,83 |
| 55 | 35 | 2,09 |
| 56 | 36 | 1,21 |
| 57 | 37 | 0,52 |
| 58 | 38 | 0,40 |

j

Tj

hj

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40

---

BILAG VII

Krav til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling

1.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Fra den 1. juli 2016 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:








  Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden | Driftstemperatur | Nominel kølekapacitet

  PA | Mindsteværdi for SEPR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 2,24 |
| PA
  > 300 kW | 2,80 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 1,48 |
| PA
  > 200 kW | 1,60 |
| Vand | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 2,86 |
| PA
  > 300 kW | 3,80 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 1,82 |
| PA
  > 200 kW | 2,10 |

a)

Fra den 1. juli 2016 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:

Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden

Driftstemperatur

Nominel kølekapacitet

PA

Mindsteværdi for SEPR

Luft

Middel

PA
  ≤ 300 kW

2,24

PA
  > 300 kW

2,80

Lav

PA
  ≤ 200 kW

1,48

PA
  > 200 kW

1,60

Vand

Middel

PA
  ≤ 300 kW

2,86

PA
  > 300 kW

3,80

Lav

PA
  ≤ 200 kW

1,82

PA
  > 200 kW

2,10

| b) | Fra den 1. juli 2018 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:








  Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden | Driftstemperatur | Nominel kølekapacitet

  PA | Mindsteværdi for SEPR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 2,58 |
| PA
  > 300 kW | 3,22 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 1,70 |
| PA
  > 200 kW | 1,84 |
| Vand | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 3,29 |
| PA
  > 300 kW | 4,37 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 2,09 |
| PA
  > 200 kW | 2,42 |

b)

Fra den 1. juli 2018 må sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:

Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden

Driftstemperatur

Nominel kølekapacitet

PA

Mindsteværdi for SEPR

Luft

Middel

PA
  ≤ 300 kW

2,58

PA
  > 300 kW

3,22

Lav

PA
  ≤ 200 kW

1,70

PA
  > 200 kW

1,84

Vand

Middel

PA
  ≤ 300 kW

3,29

PA
  > 300 kW

4,37

Lav

PA
  ≤ 200 kW

2,09

PA
  > 200 kW

2,42

| c) | For væskekølere til proceskøling, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan SEPR-værdierne ligge højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra a) og b). |
| --- | --- |

c)

For væskekølere til proceskøling, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan SEPR-værdierne ligge højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra a) og b).

2.   KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

Fra den 1. juli 2016 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med væskekølere til proceskøling:

| a) | Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:






  i) | påtænkt driftstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 8 °C, lav temperatur – 25 °C) |
| --- | --- | --- |

a)

Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:

i)

påtænkt driftstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 8 °C, lav temperatur – 25 °C)

| ii) | type væskekøler til proceskøling, enten luftkølet eller vandkølet |
| --- | --- |

ii)

type væskekøler til proceskøling, enten luftkølet eller vandkølet

| iii) | den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

iii)

den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler

| iv) | den nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ), afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

iv)

den nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ), afrundet til to decimaler

| v) | oplyst kølekapacitet og oplyst effektoptag i målepunkt B, C og D, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

v)

oplyst kølekapacitet og oplyst effektoptag i målepunkt B, C og D, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler

| vi) | oplyst EER i målepunkt B, C og D, afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

vi)

oplyst EER i målepunkt B, C og D, afrundet til to decimaler

| vii) | SEPR-værdien afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

vii)

SEPR-værdien afrundet til to decimaler

| viii) | det årlige el-forbrug i kWh/år |
| --- | --- |

viii)

det årlige el-forbrug i kWh/år

| ix) | type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling |
| --- | --- |

ix)

type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling

| x) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når væskekøleren til proceskøling vedligeholdes |
| --- | --- |

x)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når væskekøleren til proceskøling vedligeholdes

| xi) | oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent |
| --- | --- |

xi)

oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent

| b) | en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:






  i) | installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet |
| --- | --- | --- |

b)

en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer:

i)

installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet

| ii) | ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold |
| --- | --- |

ii)

ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold

| iii) | adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent. |
| --- | --- |

iii)

adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

| c) | Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:






  i) | de elementer, der er angivet i litra a) |
| --- | --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

i)

de elementer, der er angivet i litra a)

| ii) | hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model. |
| --- | --- |

ii)

hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model.

Tabel 7

Krav til produktoplysninger for væskekølere til proceskøling

| Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Kondenseringstype: [luftkølet/vandkølet] |
| Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling] |
| Parameter | Symbol | Værdi | Enhed |
| Driftstemperatur | t | – 8 °C | – 25 °C | °C |
| Sæsonenergieffektivitetsfaktor | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Årligt elforbrug | Q | x | x | kWh/a |
| Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur 25 °C


  (Punkt A): |
| Nominel kølekapacitet | PA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominelt effektoptag | DA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominel EER | EERA | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved målepunkt B |
| Oplyst kølekapacitet | PB | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | DB | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst EER | EERB | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved målepunkt C |
| Oplyst kølekapacitet | Pc | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | Dc | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst EER | EERC | x,xx | x,xx | |
| Parametre ved målepunkt D |
| Oplyst kølekapacitet | PD | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst effektoptag | DD | x,xx | x,xx | kW |
| Oplyst EER | EERD | x,xx | x,xx | |
| Andet |
| Kapacitetsregulering | | fast/trinvis (2)/variabel |
| Koefficient for effektivitetstab for enheder med fast og trinvis regulering (1) | Cc | x,xx | x,xx | |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Kondenseringstype: [luftkølet/vandkølet]

Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling]

Parameter

Symbol

Værdi

Enhed

Driftstemperatur

t

– 8 °C

– 25 °C

°C

Sæsonenergieffektivitetsfaktor

SEPR

x,xx

x,xx

Årligt elforbrug

Q

x

x

kWh/a

Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur 25 °C

(Punkt A):

Nominel kølekapacitet

PA

x,xx

x,xx

kW

Nominelt effektoptag

DA

x,xx

x,xx

kW

Nominel EER

EERA

x,xx

x,xx

Parametre ved målepunkt B

Oplyst kølekapacitet

PB

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DB

x,xx

x,xx

kW

Oplyst EER

EERB

x,xx

x,xx

Parametre ved målepunkt C

Oplyst kølekapacitet

Pc

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

Dc

x,xx

x,xx

kW

Oplyst EER

EERC

x,xx

x,xx

Parametre ved målepunkt D

Oplyst kølekapacitet

PD

x,xx

x,xx

kW

Oplyst effektoptag

DD

x,xx

x,xx

kW

Oplyst EER

EERD

x,xx

x,xx

Andet

Kapacitetsregulering

fast/trinvis (2)/variabel

Koefficient for effektivitetstab for enheder med fast og trinvis regulering (1)

Cc

x,xx

x,xx

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

---

(1)  Hvis Cc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cc = 0,9. Hvis standardværdien for Cc vælges, er der ikke krav om resultater fra prøvninger af cyklisk aktivitet. Ellers kræves en prøvningsværdi for cyklisk aktivitet ved køling.

(2)  For apparater med trinvis kapacitetsregulering angives to værdier adskilt med en skrå streg (»/«) i hvert felt i afsnittet »kølekapacitet« og »EER«.

For væskekølere til proceskøling, som udelukkende er beregnet til drift ved én driftstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.

---

BILAG VIII

Målinger og beregninger for væskekølere til proceskøling

| 1. | Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3. |
| --- | --- |

1.

Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3.

| 2. | Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, energieffektivitetsfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor foretages der målinger under følgende forhold:






  a) | referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler skal være 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og vandindløbstemperatur ved kondensatoren skal være 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling |
| --- | --- | --- |

2.

Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, energieffektivitetsfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor foretages der målinger under følgende forhold:

a)

referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler skal være 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og vandindløbstemperatur ved kondensatoren skal være 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling

| b) | udløbstemperaturen for væsken ved indendørs varmeveksler skal være – 25 °C for lav temperatur og 8 °C for middel temperatur |
| --- | --- |

b)

udløbstemperaturen for væsken ved indendørs varmeveksler skal være – 25 °C for lav temperatur og 8 °C for middel temperatur

| c) | variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, skal være som angivet i bilag VI, tabel 6 |
| --- | --- |

c)

variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, skal være som angivet i bilag VI, tabel 6

| d) | hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cyklisk aktivitet afhængigt af, hvilken type kapacitetsregulering væskekøleren til proceskøling er udstyret med. |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cyklisk aktivitet afhængigt af, hvilken type kapacitetsregulering væskekøleren til proceskøling er udstyret med.

---

BILAG IX

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag II anførte krav:

| 1. | Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model.

| 2. | Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:






  a) | de oplyste værdier opfylder kravene i bilag II |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:

a)

de oplyste værdier opfylder kravene i bilag II

| b) | det målte volumen ikke er mere end 3 % mindre end den nominelle værdi |
| --- | --- |

b)

det målte volumen ikke er mere end 3 % mindre end den nominelle værdi

| c) | den målte værdi for energiforbrug ikke er mere end 10 % større end den nominelle værdi (E24h). |
| --- | --- |

c)

den målte værdi for energiforbrug ikke er mere end 10 % større end den nominelle værdi (E24h).

| 3. | Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation. |
| --- | --- |

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation.

| 4. | Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:






  a) | gennemsnitsværdien for det målte volumen for de tre enheder ikke er mere end 3 % mindre end den nominelle værdi |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:

a)

gennemsnitsværdien for det målte volumen for de tre enheder ikke er mere end 3 % mindre end den nominelle værdi

| b) | gennemsnitsværdien for det målte energiforbrug for de tre enheder ikke er mere end 10 % større end den nominelle værdi (E24h). |
| --- | --- |

b)

gennemsnitsværdien for det målte energiforbrug for de tre enheder ikke er mere end 10 % større end den nominelle værdi (E24h).

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for ikke at opfylde forordningens krav. Medlemsstatens myndigheder forelægger prøveresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle andre ækvivalente modeller professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for ikke at opfylde forordningens krav. Medlemsstatens myndigheder forelægger prøveresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens manglende overensstemmelse.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III og IV.

De i dette bilag anførte tolerancer gælder kun for medlemsstaternes verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation.

---

BILAG X

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn for kondenseringsaggregater

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag V anførte krav:

| 1. | Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model.

| 2. | Kondenseringsaggregatmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag V til denne forordning, hvis:






  a) | de oplyste værdier opfylder kravene i bilag V |
| --- | --- | --- |

2.

Kondenseringsaggregatmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag V til denne forordning, hvis:

a)

de oplyste værdier opfylder kravene i bilag V

| b) | sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet |
| --- | --- |

b)

sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet

| c) | den nominelle effektfaktor (COPA
  ) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet. |
| --- | --- |

c)

den nominelle effektfaktor (COPA
  ) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

| d) | de nominelle effektfaktorer COPB, COPc, COPD for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den oplyste kølekapacitet. |
| --- | --- |

d)

de nominelle effektfaktorer COPB, COPc, COPD for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den oplyste kølekapacitet.

| 3. | Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. |
| --- | --- |

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model.

| 4. | Kondenseringsaggregatmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag V til denne forordning, hvis:






  a) | den gennemsnitlige sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR) for de tre enheder for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet |
| --- | --- | --- |

4.

Kondenseringsaggregatmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag V til denne forordning, hvis:

a)

den gennemsnitlige sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR) for de tre enheder for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet

| b) | den gennemsnitlige nominelle effektfaktor (COPA
  ) for de tre enheder for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet. |
| --- | --- |

b)

den gennemsnitlige nominelle effektfaktor (COPA
  ) for de tre enheder for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

| c) | de nominelle effektfaktorer COPB, COPc, COPD for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den oplyste kølekapacitet. |
| --- | --- |

c)

de nominelle effektfaktorer COPB, COPc, COPD for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den oplyste kølekapacitet.

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI.

De i dette bilag anførte tolerancer gælder kun for medlemsstaternes verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes.

---

BILAG XI

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn for væskekølere til proceskøling

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag VII anførte krav:

| 1. | Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed pr. model.

| 2. | Modellen for en væskekøler til proceskøling anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag VII til denne forordning, hvis:






  a) | de oplyste værdier opfylder kravene i bilag VII |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen for en væskekøler til proceskøling anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag VII til denne forordning, hvis:

a)

de oplyste værdier opfylder kravene i bilag VII

| b) | sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet |
| --- | --- |

b)

sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet

| c) | den nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ) ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet. |
| --- | --- |

c)

den nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ) ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

| 3. | Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. |
| --- | --- |

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, prøver markedstilsynsmyndigheden yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model.

| 4. | Modellen for en væskekøler til proceskøling anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag VII til denne forordning, hvis:






  a) | den gennemsnitlige sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR) for de tre enheder ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen for en væskekøler til proceskøling anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag VII til denne forordning, hvis:

a)

den gennemsnitlige sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEPR) for de tre enheder ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet

| b) | den gennemsnitlige nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ) for de tre enheder ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet. |
| --- | --- |

b)

den gennemsnitlige nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA
  ) for de tre enheder ikke er mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII.

De i dette bilag anførte tolerancer gælder kun for medlemsstaternes verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes.

---

BILAG XII

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

| 1. | På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for så vidt angår deres energieffektivitetsindeks (EEI). | Nettovolumen (liter) | Årligt energiforbrug | EEI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Højt køleskab | 600 | 474,5 | 29,7 |
| Lavt (bordtype) køleskab | 300 | 547,5 | 21,4 |
| Højt fryseskab | 600 | 1 825 | 41,2 |
| Lavt (bordtype) fryseskab | 200 | 1 460 | 41,0 |

1.

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for så vidt angår deres energieffektivitetsindeks (EEI).

Nettovolumen (liter)

Årligt energiforbrug

EEI

Højt køleskab

600

474,5

29,7

Lavt (bordtype) køleskab

300

547,5

21,4

Højt fryseskab

600

1 825

41,2

Lavt (bordtype) fryseskab

200

1 460

41,0

| 2. | På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for kondenseringsaggregater for så vidt angår deres nominelle effektfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor:








  Driftstemperatur | Nominel kapacitet PA | Faktor | Referenceværdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Middel | 0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW | COP | 1,9 |
| 1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW | COP | 2,3 |
| 5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 3,6 |
| 20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 3,5 |
| Lav | 0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW | COP | 1,0 |
| 0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW | COP | 1,3 |
| 2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 2,0 |
| 8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,0 |

2.

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for kondenseringsaggregater for så vidt angår deres nominelle effektfaktor og sæsonenergieffektivitetsfaktor:

Driftstemperatur

Nominel kapacitet PA

Faktor

Referenceværdi

Middel

0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW

COP

1,9

1 kW ≤ PA
  ≤ 5 kW

COP

2,3

5 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

3,6

20 kW ≤ PA
  ≤ 50 kW

SEPR

3,5

Lav

0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW

COP

1,0

0,4 kW ≤ PA
  ≤ 2 kW

COP

1,3

2 kW ≤ PA
  ≤ 8 kW

SEPR

2,0

8 kW ≤ PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,0

| 3. | På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for væskekølere til proceskøling for så vidt angår deres sæsonenergieffektivitetsfaktor:








  Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden | Driftstemperatur | Nominel kølekapacitet

  PA | Mindsteværdi for SEPR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 3,4 |
| PA
  > 300 kW | 3,7 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 1,9 |
| PA
  > 200 kW | 1,95 |
| Vand | Middel | PA
  ≤ 300 kW | 4,3 |
| PA
  > 300 kW | 4,5 |
| Lav | PA
  ≤ 200 kW | 2,3 |
| PA
  > 200 kW | 2,7 |

3.

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for væskekølere til proceskøling for så vidt angår deres sæsonenergieffektivitetsfaktor:

Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden

Driftstemperatur

Nominel kølekapacitet

PA

Mindsteværdi for SEPR

Luft

Middel

PA
  ≤ 300 kW

3,4

PA
  > 300 kW

3,7

Lav

PA
  ≤ 200 kW

1,9

PA
  > 200 kW

1,95

Vand

Middel

PA
  ≤ 300 kW

4,3

PA
  > 300 kW

4,5

Lav

PA
  ≤ 200 kW

2,3

PA
  > 200 kW

2,7

---

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/52

---

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1096

af 7. juli 2015

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning. |
| --- | --- |

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

| (2) | Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende — |
| --- | --- |

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

---

(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

1

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

2

---

BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

| (EUR/100 kg) |
| --- |
| KN-kode | Tredjelandskode (1) | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | AL | 20,6 |
| MA | 160,0 |
| MK | 48,9 |
| ZZ | 76,5 |
| 0709 93 10 | TR | 120,2 |
| ZZ | 120,2 |
| 0805 50 10 | AR | 108,1 |
| TR | 108,0 |
| UY | 135,9 |
| ZA | 138,2 |
| ZZ | 122,6 |
| 0808 10 80 | AR | 89,3 |
| BR | 105,8 |
| CL | 132,3 |
| NZ | 156,3 |
| US | 121,0 |
| ZA | 129,9 |
| ZZ | 122,4 |
| 0808 30 90 | AR | 117,9 |
| CL | 138,9 |
| NZ | 235,1 |
| ZA | 120,9 |
| ZZ | 153,2 |
| 0809 10 00 | TR | 238,6 |
| ZZ | 238,6 |
| 0809 29 00 | TR | 258,9 |
| ZZ | 258,9 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | CL | 181,4 |
| ZZ | 181,4 |
| 0809 40 05 | CL | 126,8 |
| IL | 241,9 |
| ZZ | 184,4 |

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

20,6

MA

160,0

MK

48,9

ZZ

76,5

0709 93 10

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

108,1

TR

108,0

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

122,6

0808 10 80

AR

89,3

BR

105,8

CL

132,3

NZ

156,3

US

121,0

ZA

129,9

ZZ

122,4

0808 30 90

AR

117,9

CL

138,9

NZ

235,1

ZA

120,9

ZZ

153,2

0809 10 00

TR

238,6

ZZ

238,6

0809 29 00

TR

258,9

ZZ

258,9

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4

---

(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.

---

AFGØRELSER

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/54 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/54

---

KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/1097

af 8. april 2015

om de foranstaltninger, som er truffet af Danmark i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), og deres forenelighed med EU-lovgivningen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (1), særlig artikel 14, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ved brev af 6. januar 2015 meddelte Danmark visse foranstaltninger, der ville blive truffet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, til Kommissionen. |
| --- | --- |

(1)

Ved brev af 6. januar 2015 meddelte Danmark visse foranstaltninger, der ville blive truffet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, til Kommissionen.

| (2) | Kommissionen har inden for en periode på tre måneder fra modtagelsen af anmeldelsen efterprøvet, om de pågældende foranstaltninger er forenelige med EU-retten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed. |
| --- | --- |

(2)

Kommissionen har inden for en periode på tre måneder fra modtagelsen af anmeldelsen efterprøvet, om de pågældende foranstaltninger er forenelige med EU-retten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

| (3) | I forbindelse med undersøgelsen af foranstaltningerne har Kommissionen taget hensyn til de tilgængelige oplysninger om det danske audiovisuelle marked, og især til indvirkningen på tv-markedet. |
| --- | --- |

(3)

I forbindelse med undersøgelsen af foranstaltningerne har Kommissionen taget hensyn til de tilgængelige oplysninger om det danske audiovisuelle marked, og især til indvirkningen på tv-markedet.

| (4) | Danmark har udarbejdet listen over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse på en klar og gennemsigtig måde efter en bred offentlig høring. |
| --- | --- |

(4)

Danmark har udarbejdet listen over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse på en klar og gennemsigtig måde efter en bred offentlig høring.

| (5) | På grundlag af dokumentation og de seertal, som de danske myndigheder har fremlagt, har Kommissionens tjenestegrene kontrolleret, at listen over udvalgte begivenheder, som er blevet udarbejdet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, opfylder mindst to af følgende kriterier, der anses for at være pålidelige indikatorer for, om begivenheder er af væsentlig samfundsmæssig interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet, ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet, iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i en kamp eller turnering af international betydning, og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis tv og har tiltrukket et stort antal seere. |
| --- | --- |

(5)

På grundlag af dokumentation og de seertal, som de danske myndigheder har fremlagt, har Kommissionens tjenestegrene kontrolleret, at listen over udvalgte begivenheder, som er blevet udarbejdet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, opfylder mindst to af følgende kriterier, der anses for at være pålidelige indikatorer for, om begivenheder er af væsentlig samfundsmæssig interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet, ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet, iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i en kamp eller turnering af international betydning, og iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis tv og har tiltrukket et stort antal seere.

| (6) | Den anmeldte liste over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig betydning indeholder en række begivenheder, der anses for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som f.eks. sommer- og vinter-OL. Som dokumenteret af de danske myndigheder har sommer- og vinter-OL tiltrukket et stort antal seere, og de er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv. Disse begivenheder er endvidere af særlig almen interesse i Danmark, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder. |
| --- | --- |

(6)

Den anmeldte liste over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig betydning indeholder en række begivenheder, der anses for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som f.eks. sommer- og vinter-OL. Som dokumenteret af de danske myndigheder har sommer- og vinter-OL tiltrukket et stort antal seere, og de er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv. Disse begivenheder er endvidere af særlig almen interesse i Danmark, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder.

| (7) | Finalerne og semifinalerne ved VM og EM i herrefodbold anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Listen omfatter også andre kampe, herunder kampe med det danske landshold i forbindelse med ovenstående begivenheder, samt det danske landsholds kvalifikationskampe. Som dokumenteret af de danske myndigheder har disse begivenheder tiltrukket et stort antal seere, og de er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv. Begivenhederne er endvidere af særlig almen interesse i Danmark, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. |
| --- | --- |

(7)

Finalerne og semifinalerne ved VM og EM i herrefodbold anses også for at være begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Listen omfatter også andre kampe, herunder kampe med det danske landshold i forbindelse med ovenstående begivenheder, samt det danske landsholds kvalifikationskampe. Som dokumenteret af de danske myndigheder har disse begivenheder tiltrukket et stort antal seere, og de er traditionelt blevet transmitteret på gratis tv. Begivenhederne er endvidere af særlig almen interesse i Danmark, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sportsbegivenheder. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse.

| (8) | Finaler, semifinaler og alle øvrige kampe med det danske landshold, samt kvalifikationskampe med det danske landshold ved kvindernes VM og EM i håndbold har tiltrukket store seertal og er traditionelt blevet udsendt på gratis tv. Ydermere er de af særlig udbredt interesse i Danmark, selv blandt de seere, der ikke normalt følger med i denne sportsgren. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. Den særligt udbredte interesse styrkes af det forhold, at det danske landshold tidligere har opnået stor succes i denne type turneringer. |
| --- | --- |

(8)

Finaler, semifinaler og alle øvrige kampe med det danske landshold, samt kvalifikationskampe med det danske landshold ved kvindernes VM og EM i håndbold har tiltrukket store seertal og er traditionelt blevet udsendt på gratis tv. Ydermere er de af særlig udbredt interesse i Danmark, selv blandt de seere, der ikke normalt følger med i denne sportsgren. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. Den særligt udbredte interesse styrkes af det forhold, at det danske landshold tidligere har opnået stor succes i denne type turneringer.

| (9) | Finaler, semifinaler og alle øvrige kampe med det danske landshold, samt kvalifikationskampe med det danske landshold ved herrernes VM og EM i håndbold har tiltrukket store seertal og er traditionelt blevet udsendt på gratis tv. Endvidere er de af særlig udbredt interesse i Danmark, selv blandt de seere, der ikke normalt følger med i denne sportsgren. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. Den særligt udbredte interesse styrkes af det forhold, at det danske landshold tidligere har opnået stor succes i denne type turneringer. |
| --- | --- |

(9)

Finaler, semifinaler og alle øvrige kampe med det danske landshold, samt kvalifikationskampe med det danske landshold ved herrernes VM og EM i håndbold har tiltrukket store seertal og er traditionelt blevet udsendt på gratis tv. Endvidere er de af særlig udbredt interesse i Danmark, selv blandt de seere, der ikke normalt følger med i denne sportsgren. Der er tale om kampe med deltagelse af landsholdet i en international turnering af væsentlig interesse. Den særligt udbredte interesse styrkes af det forhold, at det danske landshold tidligere har opnået stor succes i denne type turneringer.

| (10) | De planlagte foranstaltninger går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det ønskede mål, nemlig at beskytte retten til information og bred offentlig adgang til tv-dækning af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Konklusionen tager hensyn til de nærmere regler for udsendelse af de pågældende begivenheder, definitionen af et »kvalificeret tv-spredningsforetagende«, hvilken rolle voldgift spiller i forbindelse med løsning af de tvister, som opstår i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne, og det forhold, at den bekendtgørelse, der indeholder listen over begivenheder, finder anvendelse på begivenheder, hvorom der er indgået kontrakter om eksklusivrettigheder, efter at bekendtgørelsen trådte i kraft. Det må derfor konkluderes, at virkningen på ejendomsretten, jf. artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU. |
| --- | --- |

(10)

De planlagte foranstaltninger går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det ønskede mål, nemlig at beskytte retten til information og bred offentlig adgang til tv-dækning af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Konklusionen tager hensyn til de nærmere regler for udsendelse af de pågældende begivenheder, definitionen af et »kvalificeret tv-spredningsforetagende«, hvilken rolle voldgift spiller i forbindelse med løsning af de tvister, som opstår i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne, og det forhold, at den bekendtgørelse, der indeholder listen over begivenheder, finder anvendelse på begivenheder, hvorom der er indgået kontrakter om eksklusivrettigheder, efter at bekendtgørelsen trådte i kraft. Det må derfor konkluderes, at virkningen på ejendomsretten, jf. artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU.

| (11) | Af samme grund forekommer de danske foranstaltninger proportionelle og tilstrækkelige til at retfærdiggøre undtagelsen fra den grundlæggende ret til at levere tjenesteydelser, som er fastsat i artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er i offentlighedens interesse at sikre et bredt publikum adgang til udsendelser af begivenheder af samfundsmæssig interesse. Desuden udgør de danske foranstaltninger ikke diskrimination eller markedsafskærmning over for andre medlemsstaters tv-spredningsforetagender, rettighedshavere eller andre økonomiske aktører. |
| --- | --- |

(11)

Af samme grund forekommer de danske foranstaltninger proportionelle og tilstrækkelige til at retfærdiggøre undtagelsen fra den grundlæggende ret til at levere tjenesteydelser, som er fastsat i artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er i offentlighedens interesse at sikre et bredt publikum adgang til udsendelser af begivenheder af samfundsmæssig interesse. Desuden udgør de danske foranstaltninger ikke diskrimination eller markedsafskærmning over for andre medlemsstaters tv-spredningsforetagender, rettighedshavere eller andre økonomiske aktører.

| (12) | De planlagte foranstaltninger er endvidere forenelige med Unionens konkurrenceregler. Udpegningen af de tv-spredningsforetagender, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til disse begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er så uforholdsmæssigt stort, at der skabes konkurrencefordrejning på markederne for gratis tv og betalings-tv i efterfølgende led. Det må derfor konkluderes, at indvirkningen på den fri konkurrence ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU. |
| --- | --- |

(12)

De planlagte foranstaltninger er endvidere forenelige med Unionens konkurrenceregler. Udpegningen af de tv-spredningsforetagender, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til disse begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er så uforholdsmæssigt stort, at der skabes konkurrencefordrejning på markederne for gratis tv og betalings-tv i efterfølgende led. Det må derfor konkluderes, at indvirkningen på den fri konkurrence ikke rækker ud over de virkninger, der er en iboende del af optagelsen af disse begivenheder på den liste, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU.

| (13) | Kommissionen har meddelt de andre medlemsstater, hvilke foranstaltninger Danmark vil træffe, og forelagt resultaterne af sin undersøgelse på et møde i det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Udvalget har vedtaget en positiv udtalelse — |
| --- | --- |

(13)

Kommissionen har meddelt de andre medlemsstater, hvilke foranstaltninger Danmark vil træffe, og forelagt resultaterne af sin undersøgelse på et møde i det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Udvalget har vedtaget en positiv udtalelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   De foranstaltninger, som Danmark vil træffe i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU og har meddelt Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 14, stk. 2, er forenelige med EU-lovgivningen.

2.   De foranstaltninger, som Danmark vil træffe, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2015.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen

---

(1)  EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.

1

---

BILAG

BEKENDTGØRELSE OM UDNYTTELSE AF TV-RETTIGHEDER TIL BEGIVENHEDER AF VÆSENTLIG SAMFUNDSMÆSSIG INTERESSE

I medfør af § 90, stk. 1, og § 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

ANVENDELSESOMRÅDE

| § 1. | Bekendtgørelsen omfatter fjernsynsforetagenders udnyttelse af enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Ved fjernsynsforetagender forstås foretagender, der udøver programvirksomhed i medfør af §§ 1 og 2 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.






  Stk. 2. | Enerettigheder til sådanne begivenheder må ikke udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge dem via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn. |
| --- | --- | --- |

§ 1.

Bekendtgørelsen omfatter fjernsynsforetagenders udnyttelse af enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Ved fjernsynsforetagender forstås foretagender, der udøver programvirksomhed i medfør af §§ 1 og 2 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2.

Enerettigheder til sådanne begivenheder må ikke udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge dem via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

BEGIVENHEDER AF VÆSENTLIG SAMFUNDSMÆSSIG INTERESSE

| § 2. | Ved en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse forstås i denne bekendtgørelse en sportsbegivenhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser:






  1) | Den er af interesse for andre end dem, der normalt følger den pågældende sportsgren eller sportsgrene i tv. |
| --- | --- | --- |

§ 2.

Ved en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse forstås i denne bekendtgørelse en sportsbegivenhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser:

1)

Den er af interesse for andre end dem, der normalt følger den pågældende sportsgren eller sportsgrene i tv.

| 2) | Den tilhører en sportsgren, som traditionelt er centralt placeret i dansk idrætskultur. |
| --- | --- |

2)

Den tilhører en sportsgren, som traditionelt er centralt placeret i dansk idrætskultur.

| 3) | Den følges almindeligvis af mange seere. |
| --- | --- |

3)

Den følges almindeligvis af mange seere.

§ 3.

Følgende begivenheder anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse:

| 1) | OL, sommer- og vinterlege: Legene i deres helhed, herunder åbnings- og afslutningsceremonier, jf. dog § 7, stk. 2. |
| --- | --- |

1)

OL, sommer- og vinterlege: Legene i deres helhed, herunder åbnings- og afslutningsceremonier, jf. dog § 7, stk. 2.

| 2) | VM- og EM-slutrunder i fodbold (herrer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler. |
| --- | --- |

2)

VM- og EM-slutrunder i fodbold (herrer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler.

| 3) | VM- og EM-slutrunder i håndbold (herrer og damer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler. |
| --- | --- |

3)

VM- og EM-slutrunder i håndbold (herrer og damer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler.

| 4) | Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i fodbold (herrer). |
| --- | --- |

4)

Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i fodbold (herrer).

| 5) | Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i håndbold (herrer og damer). |
| --- | --- |

5)

Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i håndbold (herrer og damer).

UDNYTTELSE AF TV-RETTIGHEDER

| § 4. | En betydelig del af befolkningen anses for at være forhindret i at følge en begivenhed på gratis fjernsyn, medmindre






  1) | begivenheden transmitteres på en tv-kanal eller tv-kanaler, som i alt 90 pct. af alle husstande på udsendelsestidspunktet har faktisk adgang til at modtage via antenne, satellit, kabel eller som IP/fiber-tv på husstandenes tv-modtager(e), og |
| --- | --- | --- |

§ 4.

En betydelig del af befolkningen anses for at være forhindret i at følge en begivenhed på gratis fjernsyn, medmindre

1)

begivenheden transmitteres på en tv-kanal eller tv-kanaler, som i alt 90 pct. af alle husstande på udsendelsestidspunktet har faktisk adgang til at modtage via antenne, satellit, kabel eller som IP/fiber-tv på husstandenes tv-modtager(e), og

| 2) | modtagning af begivenheden ikke har omkostninger for husstandene, bortset fra






  a) | medielicens samt evt., |
| --- | --- | --- |

2)

modtagning af begivenheden ikke har omkostninger for husstandene, bortset fra

a)

medielicens samt evt.,

| b) | betaling af abonnement til tv-distributører forudsat at disse distributører tilbyder den pågældende kanal i den billigste pakke, eller |
| --- | --- |

b)

betaling af abonnement til tv-distributører forudsat at disse distributører tilbyder den pågældende kanal i den billigste pakke, eller

| c) | betaling af abonnement for at modtage kanalen som enkeltkanal, hvis der er tale om et abonnement, der ikke forudsætter, at der er tegnet abonnement på en programpakke. |
| --- | --- |

c)

betaling af abonnement for at modtage kanalen som enkeltkanal, hvis der er tale om et abonnement, der ikke forudsætter, at der er tegnet abonnement på en programpakke.

§ 5.

Fjernsynsforetagender, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, og som har erhvervet enerettigheder til at transmittere en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, kan kun udnytte disse enerettigheder, hvis de gennem aftale med fjernsynsforetagender kan sikre, at en betydelig del af befolkningen ikke er forhindret i at følge den pågældende begivenhed via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

| Stk. 2. | Fjernsynsforetagender, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten og som har erhvervet enerettigheder til at transmittere en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal i passende tid, og i det omfang tidspunktet for erhvervelse af rettighederne muliggør det senest 6 måneder, forud for begivenheden tilbyde rettighederne til fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, med henblik på at afklare, om der er fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, der ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed, jf. stk. 3 og 4, samt § 8. I tilfælde, hvor det i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1 er en mulighed at sende begivenheden forskudt, skal tilbuddet om aftale fra fjernsynsforetagendet eller udbyderen, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, omfatte retten til både direkte og forskudt transmission. |
| --- | --- |

Stk. 2.

Fjernsynsforetagender, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten og som har erhvervet enerettigheder til at transmittere en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal i passende tid, og i det omfang tidspunktet for erhvervelse af rettighederne muliggør det senest 6 måneder, forud for begivenheden tilbyde rettighederne til fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, med henblik på at afklare, om der er fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, der ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed, jf. stk. 3 og 4, samt § 8. I tilfælde, hvor det i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1 er en mulighed at sende begivenheden forskudt, skal tilbuddet om aftale fra fjernsynsforetagendet eller udbyderen, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, omfatte retten til både direkte og forskudt transmission.

| Stk. 3. | Fjernsynsforetagender, som i medfør af stk. 1 har fået tilbudt en aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal skriftligt tilkendegive deres interesse i at indgå en sådan aftale senest 14 dage efter modtagelsen af et skriftligt tilbud, der foruden prisforslag og øvrige aftalevilkår indeholder konkrete oplysninger om begivenheden, herunder hvor og hvornår den finder sted. |
| --- | --- |

Stk. 3.

Fjernsynsforetagender, som i medfør af stk. 1 har fået tilbudt en aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal skriftligt tilkendegive deres interesse i at indgå en sådan aftale senest 14 dage efter modtagelsen af et skriftligt tilbud, der foruden prisforslag og øvrige aftalevilkår indeholder konkrete oplysninger om begivenheden, herunder hvor og hvornår den finder sted.

| Stk. 4. | Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor et fjernsynsforetagende eller en udbyder kan påvise, at ingen fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed. |
| --- | --- |

Stk. 4.

Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor et fjernsynsforetagende eller en udbyder kan påvise, at ingen fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed.

§ 6.

Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal som udgangspunkt sendes direkte. De kan dog sendes forskudt, forudsat at tidsforskydningen skyldes objektive forhold, som f.eks. at

| 1) | begivenheden finder sted om natten (kl. 24-06) dansk tid, |
| --- | --- |

1)

begivenheden finder sted om natten (kl. 24-06) dansk tid,

| 2) | begivenheden består af flere sideløbende begivenheder som f.eks. OL, eller |
| --- | --- |

2)

begivenheden består af flere sideløbende begivenheder som f.eks. OL, eller

| 3) | direkte udsendelse ville kræve flytning af udsendelsen af andre begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse end dem, der er nævnt i § 3. |
| --- | --- |

3)

direkte udsendelse ville kræve flytning af udsendelsen af andre begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse end dem, der er nævnt i § 3.

| Stk. 2. | Tidsforskudt transmission af en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse skal som hovedregel finde sted inden for et døgn efter, at begivenheden har fundet sted. |
| --- | --- |

Stk. 2.

Tidsforskudt transmission af en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse skal som hovedregel finde sted inden for et døgn efter, at begivenheden har fundet sted.

| Stk. 3. | Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4. |
| --- | --- |

Stk. 3.

Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4.

§ 7.

Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal transmitteres i deres helhed, jf. dog stk. 2.

| Stk. 2. | Transmission fra OL, sommer- og vinterlege, jf. § 3, nr. 1, kan begrænses til en bred og repræsentativ dækning af betydeligt tidsmæssigt omfang af den samlede begivenhed i form af uddrag, der fyldestgørende afspejler mangfoldigheden af sportsdiscipliner og deltagende lande. Der skal endvidere lægges vægt på dækning af den danske deltagelse samt på betingelserne i § 2. Åbnings- og afslutningsceremonier skal sendes direkte og i deres helhed, jf. dog § 6. Dele af OL, der ikke udsendes i medfør af første og andet punktum, kan udsendes på kanaler, som ikke opfylder kravene i § 4. |
| --- | --- |

Stk. 2.

Transmission fra OL, sommer- og vinterlege, jf. § 3, nr. 1, kan begrænses til en bred og repræsentativ dækning af betydeligt tidsmæssigt omfang af den samlede begivenhed i form af uddrag, der fyldestgørende afspejler mangfoldigheden af sportsdiscipliner og deltagende lande. Der skal endvidere lægges vægt på dækning af den danske deltagelse samt på betingelserne i § 2. Åbnings- og afslutningsceremonier skal sendes direkte og i deres helhed, jf. dog § 6. Dele af OL, der ikke udsendes i medfør af første og andet punktum, kan udsendes på kanaler, som ikke opfylder kravene i § 4.

| Stk. 3. | Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4. |
| --- | --- |

Stk. 3.

Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4.

ANDRE BESTEMMELSER

| § 8. | I tilfælde af uenighed i forbindelse med den i § 5, stk. 1-3, nævnte aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, herunder om pris, løses tvisten ved voldgift, jf. lov om voldgift. |
| --- | --- |
| § 9. | Kulturministeriet gennemfører en evaluering af bekendtgørelsen senest tre år efter dens ikrafttræden, bl.a. i lyset af udviklingen mht. distributionsformer og på baggrund af drøftelser med de berørte parter. |

§ 8.

I tilfælde af uenighed i forbindelse med den i § 5, stk. 1-3, nævnte aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, herunder om pris, løses tvisten ved voldgift, jf. lov om voldgift.

§ 9.

Kulturministeriet gennemfører en evaluering af bekendtgørelsen senest tre år efter dens ikrafttræden, bl.a. i lyset af udviklingen mht. distributionsformer og på baggrund af drøftelser med de berørte parter.

OVERTRÆDELSE

| § 10. | Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2 samt § 7, stk. 1 og 2.






  Stk. 2. | Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. |
| --- | --- | --- |

§ 10.

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2 samt § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2.

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11.

Ifølge § 50, stk. 1, 1. pkt. i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan en programtilladelse udstedt i medfør af lovens § 45 inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

| Stk. 2. | Ifølge § 50, stk. 2, 1. pkt. i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed i medfør af lovens § 47, hvis det registrerede foretagende overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne. |
| --- | --- |

Stk. 2.

Ifølge § 50, stk. 2, 1. pkt. i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed i medfør af lovens § 47, hvis det registrerede foretagende overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

IKRAFTTRÆDELSE

| § 12. | Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015 og finder anvendelse for begivenheder, hvorom der er indgået aftale om udnyttelse af enerettigheder efter bekendtgørelsens ikrafttræden. |
| --- | --- |

§ 12.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015 og finder anvendelse for begivenheder, hvorom der er indgået aftale om udnyttelse af enerettigheder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kulturministeriet, den 19. april 2015.

Marianne JELVED/Lars M. BANKE

---

Berigtigelser

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/60 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/60

---

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

(
  Den Europæiske Unions Tidende L 363 af 20. december 2006
  )

Side 214, bilaget, kapitel V, litra h), tabellen, kolonnerne »Land«/»Plastikkirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år«:

I stedet for:

»United Kingdom«/»Cirugía plástica«

læses:

»United Kingdom«/»Plastic surgery«.

---

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/60 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/60

---

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006

(
  Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 5. juni 2015
  )

Side 12, artikel 12, stk. 1, andet afsnit:

I stedet for:

»Hvis mellembetalingsformidleren ved modtagelsen af en pengeoverførsel bliver bekendt med, at de i artikel 4, stk. 1 eller 2, artikel 5, stk. 1, eller artikel 6 omhandlede oplysninger mangler eller ikke er udfyldt med tegn eller input i overensstemmelse med det pågældende meddelelses- eller betalings- og afviklingssystems konventioner, jf. artikel 7, stk. 1, afviser betalingsformidleren overførslen eller udbeder sig de krævede oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren på et risikobaseret grundlag før eller efter pengeoverførslen.«

læses:

»Hvis mellembetalingsformidleren ved modtagelsen af en pengeoverførsel bliver bekendt med, at de i artikel 4, stk. 1 eller 2, artikel 5, stk. 1, eller artikel 6 omhandlede oplysninger mangler eller ikke er udfyldt med tegn eller input i overensstemmelse med det pågældende meddelelses- eller betalings- og afviklingssystems konventioner, jf. artikel 7, stk. 1, afviser mellembetalingsformidleren overførslen eller udbeder sig de krævede oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren på et risikobaseret grundlag før eller efter pengeoverførslen.«

Side 12, artikel 12, stk. 2, første afsnit:

I stedet for:

»Undlader en betalingsformidler gentagne gange at levere de krævede oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren, skal betalingsformidleren træffe foranstaltninger, som i første omgang kan omfatte udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister og derefter enten afvise fremtidige pengeoverførsler fra denne betalingsformidler eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne betalingsformidler.«

læses:

»Undlader en betalingsformidler gentagne gange at levere de krævede oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren, skal mellembetalingsformidleren træffe foranstaltninger, som i første omgang kan omfatte udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister og derefter enten afvise fremtidige pengeoverførsler fra denne betalingsformidler eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne betalingsformidler.«.

Side 12, artikel 13:

I stedet for:

»Betalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om pengeoverførslen eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i henhold til direktiv (EU) 2015/849.«

læses:

»Mellembetalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om pengeoverførslen eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i henhold til direktiv (EU) 2015/849.«.

---

| 8.7.2015 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 177/61 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/61

---

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/886/EU af 12. december 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen

(
  Den Europæiske Unions Tidende L 344 af 28. december 2011
  )

Side 32, udkast, artikel 1, nr. 2), nyt punkt 41, litra b) (Kommissionens forordning (EU) nr. 774/2010):

I stedet for:

| »b) | Artikel 3, stk. 1, gælder ikke for EFTA-staterne.« |
| --- | --- |

»b)

Artikel 3, stk. 1, gælder ikke for EFTA-staterne.«

læses:

| »b) | Artikel 3, stk. 1, andet punktum, gælder ikke for EFTA-staterne.« |
| --- | --- |

»b)

Artikel 3, stk. 1, andet punktum, gælder ikke for EFTA-staterne.«

---