# Europeiska unionens L 177/2015

| | ISSN 1977-0820 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 177 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 58 årgången8 juli 2015 |

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 177

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången8 juli 2015

---

| Innehållsförteckning | | II   Icke-lagstiftningsakter | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | INTERNATIONELLA AVTAL |
| | * | Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen | 1 |
| | | FÖRORDNINGAR |
| | * | Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (
  1
  ) | 2 |
| | * | Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat (
  1
  ) | 19 |
| | | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1096 av den 7 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker | 52 |
| | | BESLUT |
| | * | Kommissionens beslut (EU) 2015/1097 av den 8 april 2015 om förenlighet med unionsrätten vad gäller åtgärder som kommer att vidtas av Danmark i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) | 54 |

Innehållsförteckning

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

INTERNATIONELLA AVTAL

*

Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

FÖRORDNINGAR

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (
  1
  )

1

2

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat (
  1
  )

1

19

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1096 av den 7 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

52

BESLUT

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/1097 av den 8 april 2015 om förenlighet med unionsrätten vad gäller åtgärder som kommer att vidtas av Danmark i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

54

| | | Rättelser |
| --- | --- | --- |
| | * | Rättelse till rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning ( EUT L 363, 20.12.2006 ) | 60 |

Rättelser

*

Rättelse till rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning ( EUT L 363, 20.12.2006 )

( EUT L 363, 20.12.2006 )

60

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text av betydelse för EES |

---

(1)   Text av betydelse för EES

1

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/1

---

Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Det ovannämnda protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon undertecknades i Bryssel den 18 juni 2015.

---

FÖRORDNINGAR

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/2 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/2

---

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1094

av den 5 maj 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

| (1) | Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet. |
| --- | --- |

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

| (2) | Den energi som används för kylskåp och frysar för professionellt bruk står för en betydande andel av den totala efterfrågan på el i unionen, och kylskåp och frysar för professionellt bruk med likvärdig funktionalitet uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Möjligheterna att minska deras energianvändning är betydande. Kylskåp och frysar för professionellt bruk bör därför omfattas av kraven på energimärkning. |
| --- | --- |

(2)

Den energi som används för kylskåp och frysar för professionellt bruk står för en betydande andel av den totala efterfrågan på el i unionen, och kylskåp och frysar för professionellt bruk med likvärdig funktionalitet uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Möjligheterna att minska deras energianvändning är betydande. Kylskåp och frysar för professionellt bruk bör därför omfattas av kraven på energimärkning.

| (3) | Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos kylskåp och frysar för professionellt bruk, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos dessa produkter, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion. |
| --- | --- |

(3)

Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos kylskåp och frysar för professionellt bruk, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos dessa produkter, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion.

| (4) | Den kombinerade effekten av denna förordning och kommissionens förordning (EU) 2015/1095 (2) förväntas leda till en uppskattad årlig energibesparing på ca 1,8 TWh 2020 och 4,1 TWh 2030, vilket motsvarar omkring 0,7 respektive 1,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter, jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs. |
| --- | --- |

(4)

Den kombinerade effekten av denna förordning och kommissionens förordning (EU) 2015/1095 (2) förväntas leda till en uppskattad årlig energibesparing på ca 1,8 TWh 2020 och 4,1 TWh 2030, vilket motsvarar omkring 0,7 respektive 1,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter, jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs.

| (5) | Den information som anges på etiketten bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätförfaranden som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3). |
| --- | --- |

(5)

Den information som anges på etiketten bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätförfaranden som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3).

| (6) | Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på produktetiketter för kylskåp och frysar för professionellt bruk. |
| --- | --- |

(6)

Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på produktetiketter för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

| (7) | Dessutom bör denna förordning ange krav för produktblad och teknisk dokumentation för kylskåp och frysar för professionellt bruk. |
| --- | --- |

(7)

Dessutom bör denna förordning ange krav för produktblad och teknisk dokumentation för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

| (8) | Vidare bör denna förordning ange krav för den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av kylskåp och frysar för professionellt bruk och i annonser och tekniskt reklammaterial för sådana produkter. |
| --- | --- |

(8)

Vidare bör denna förordning ange krav för den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av kylskåp och frysar för professionellt bruk och i annonser och tekniskt reklammaterial för sådana produkter.

| (9) | Det bör föreskrivas en översyn av bestämmelserna i denna förordning, med hänsyn till den tekniska utvecklingen. |
| --- | --- |

(9)

Det bör föreskrivas en översyn av bestämmelserna i denna förordning, med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

2.   Denna förordning ska gälla för elektriska nätanslutna kylskåp och frysar för professionellt bruk, inklusive sådana som säljs för kylning av livsmedel och foder.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

| a) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som i första hand utnyttjar andra energikällor än elektricitet. |
| --- | --- |

a)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som i första hand utnyttjar andra energikällor än elektricitet.

| b) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som drivs via ett kondensoraggregat på annan plats. |
| --- | --- |

b)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som drivs via ett kondensoraggregat på annan plats.

| c) | Öppna skåp, om deras öppenhet är en grundläggande förutsättning för deras huvudsakliga funktioner. |
| --- | --- |

c)

Öppna skåp, om deras öppenhet är en grundläggande förutsättning för deras huvudsakliga funktioner.

| d) | Skåp som särskilt konstruerats för beredning av livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som har en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala nettovolym och som är särskilt utformat för beredning av livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas. |
| --- | --- |

d)

Skåp som särskilt konstruerats för beredning av livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som har en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala nettovolym och som är särskilt utformat för beredning av livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas.

| e) | Skåp som konstruerats särskilt för kontrollerad upptining av frysta livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som är särskilt utformat för kontrollerad upptining av frysta livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas. |
| --- | --- |

e)

Skåp som konstruerats särskilt för kontrollerad upptining av frysta livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som är särskilt utformat för kontrollerad upptining av frysta livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas.

| f) | Salladskylar. |
| --- | --- |

f)

Salladskylar.

| g) | Kylmontrar och andra former av skåp som främst är avsedda för exponering och försäljning av livsmedel, utöver kylning och förvaring. |
| --- | --- |

g)

Kylmontrar och andra former av skåp som främst är avsedda för exponering och försäljning av livsmedel, utöver kylning och förvaring.

| h) | Skåp som inte utnyttjar en ångkompressionscykel. |
| --- | --- |

h)

Skåp som inte utnyttjar en ångkompressionscykel.

| i) | Specialtillverkade kylskåp och frysar för professionellt bruk som tillverkas i enstaka exemplar enligt enskilda kundspecifikationer och som inte motsvarar andra kylskåp och frysar för professionellt bruk enligt beskrivningen i definition 9 i bilaga I. |
| --- | --- |

i)

Specialtillverkade kylskåp och frysar för professionellt bruk som tillverkas i enstaka exemplar enligt enskilda kundspecifikationer och som inte motsvarar andra kylskåp och frysar för professionellt bruk enligt beskrivningen i definition 9 i bilaga I.

| j) | Kyl- och frysskåp. |
| --- | --- |

j)

Kyl- och frysskåp.

| k) | Static air-skåp. |
| --- | --- |

k)

Static air-skåp.

| l) | Inbyggda skåp. |
| --- | --- |

l)

Inbyggda skåp.

| m) | Roll in-skåp och genomräckningsskåp. |
| --- | --- |

m)

Roll in-skåp och genomräckningsskåp.

| n) | Frysboxar. |
| --- | --- |

n)

Frysboxar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   
  kylskåp och frysar för professionellt bruk
  : en isolerad kylanordning med ett eller flera utrymmen som nås via en eller flera dörrar eller utdragslådor, och som konstant kan bibehålla temperaturen på livsmedel inom föreskrivna gränser för kyl- eller frystemperatur med hjälp av en ångkompressionscykel, och som är avsedd för förvaring av livsmedel i annat än hushållsmiljöer, dock utan att livsmedlen är exponerade eller åtkomliga för kunder.

b)   
  livsmedel
  : mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

c)   
  inbyggt skåp
  : en fast, isolerad kylanordning som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

d)   
  roll in-skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med ett enda utrymme som gör det möjligt att rulla in hjulförsedda ställningar med produkter.

e)   
  genomräckningsskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som kan nås från båda håll.

f)   
  static air-skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk utan intern fläktstyrd luftcirkulation, särskilt utformat för förvaring av temperaturkänsliga livsmedel eller för att undvika uttorkning av matvaror som förvaras utan förslutet emballage; ett enskilt static air-utrymme i skåpet är dock inte tillräckligt för att beteckna skåpet som static air-skåp.

g)   
  öppet skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk där kyl-/frysutrymmet kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, där enbart förekomsten av ett utrymme som kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, med en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala volym, inte är tillräcklig för att skåpet ska betecknas som ett öppet skåp.

h)   
  salladskyl
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en eller flera dörrar eller utdragslådor i vertikalplanet, med urskärningar i ovansidan där tillfälliga behållare kan placeras för lättåtkomlig förvaring av livsmedel, såsom exempelvis pizzafyllning eller salladsingredienser.

i)   
  kombiskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med minst två utrymmen med olika temperatur för kylning och förvaring av livsmedel.

j)   
  kyl- och frysskåp
  : ett kombiskåp med minst ett utrymme som är avsett endast för kyltemperatur och ett utrymme som är avsett endast för frystemperatur.

k)   
  frysbox
  : en matvarufrys där utrymmet eller utrymmena kan nås från produktens ovansida eller som både har utrymmen som kan nås ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen för utrymmena som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym.

Artikel 3

Leverantörens skyldigheter och tidtabell

1.   Från och med den 1 juli 2016 ska leverantörer som släpper ut kylskåp och frysar för professionellt bruk på marknaden eller tillhandahåller dem för att tas i bruk säkerställa att följande krav är uppfyllda:

| a) | En tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska tillhandahållas med varje kylskåp och frys för professionellt bruk. |
| --- | --- |

a)

En tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska tillhandahållas med varje kylskåp och frys för professionellt bruk.

| b) | En elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska göras tillgänglig för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk. |
| --- | --- |

b)

En elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska göras tillgänglig för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk.

| c) | Ett produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska finnas tillgängligt. |
| --- | --- |

c)

Ett produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska finnas tillgängligt.

| d) | Ett elektroniskt produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska göras tillgängligt för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk. |
| --- | --- |

d)

Ett elektroniskt produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska göras tillgängligt för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk.

| e) | Teknisk dokumentation enligt bilaga V ska på begäran lämnas till myndigheterna i medlemsstaterna. |
| --- | --- |

e)

Teknisk dokumentation enligt bilaga V ska på begäran lämnas till myndigheterna i medlemsstaterna.

| f) | All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

f)

All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

| g) | Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

g)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

2.   Etiketterna i bilaga III ska medfölja kylskåp och frysar för professionellt bruk som släpps ut på marknaden enligt följande tidtabell:

| — | Från och med den 1 juli 2016: etikett 1 eller etikett 2. |
| --- | --- |

—

Från och med den 1 juli 2016: etikett 1 eller etikett 2.

| — | Från och med den 1 juli 2019: etikett 2. |
| --- | --- |

—

Från och med den 1 juli 2019: etikett 2.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljare av kylskåp och frysar för professionellt bruk ska säkerställa att följande krav är uppfyllda:

| a) | På försäljningsstället ska alla kylskåp och frysar för professionellt bruk vara märkta med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3.1, utvändigt på apparatens framsida eller ovansida, på ett sådant sätt att etiketten syns tydligt. |
| --- | --- |

a)

På försäljningsstället ska alla kylskåp och frysar för professionellt bruk vara märkta med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3.1, utvändigt på apparatens framsida eller ovansida, på ett sådant sätt att etiketten syns tydligt.

| b) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, ska saluföras med den information som tillhandahållits av leverantören i enlighet med bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas. |
| --- | --- |

b)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, ska saluföras med den information som tillhandahållits av leverantören i enlighet med bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas.

| c) | All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

c)

All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

| d) | Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

d)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätningar och beräkningar

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå, så som anges i bilaga IX.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga X vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den angivna energieffektivitetsklassen och årliga energianvändningen samt de angivna volymerna.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska man särskilt bedöma

| a) | alla betydande förändringar när det gäller marknadsandelar för de olika apparattyperna, |
| --- | --- |

a)

alla betydande förändringar när det gäller marknadsandelar för de olika apparattyperna,

| b) | de kontrolltoleranser som anges i bilaga X, |
| --- | --- |

b)

de kontrolltoleranser som anges i bilaga X,

| c) | lämpligheten i att införa en metod för att fastställa den årliga standardenergianvändningen för kyl- och frysskåp, |
| --- | --- |

c)

lämpligheten i att införa en metod för att fastställa den årliga standardenergianvändningen för kyl- och frysskåp,

| d) | lämpligheten i att införa en reviderad metod för den årliga standardenergianvändningen för kylbänkar. |
| --- | --- |

d)

lämpligheten i att införa en reviderad metod för den årliga standardenergianvändningen för kylbänkar.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

---

(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG i fråga om ekodesignkrav för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylsystem (se sidan 19 i detta nummer av EUT).

2

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

3

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II–X

För bilagorna II–X gäller följande definitioner:

1.   
  nettovolym
  : volym för förvaring av livsmedel inom tillverkarens angivna gränser.

2.   
  kyltemperatur
  : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur mellan – 1 °C och 5 °C.

3.   
  frystemperatur
  : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur under – 15 °C, vilken antas vara den högsta temperaturen för den varmaste testförpackningen.

4.   
  universalskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk eller ett separat utrymme i samma skåp som kan ställas in på olika temperaturer för kylda eller frysta livsmedel.

5.   
  högskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd på minst 1 050 mm och med en eller flera framåtriktade dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

6.   
  kylbänk
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd som är lägre än 1 050 mm och med en eller flera framåtriktade dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

7.   
  skåp för lätta förhållanden, också kända som semi-professionella skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som endast klarar att konstant hålla kyl- eller frystemperatur i alla utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 3, enligt tabell 3 i bilaga IX; om skåpet också kan hålla temperaturen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 4, ska det inte betraktas som ett skåp för lätta förhållanden.

8.   
  skåp för krävande förhållanden
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som konstant kan bibehålla kyl- eller frystemperatur i alla utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 5, enligt tabell 3 i bilaga IX.

9.   
  ekvivalent kylskåp eller frys för professionellt bruk
  : en modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk som släppts ut på marknaden med samma nettovolym, samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda och samma slags utrymmen och samma volymer som en annan modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk som släppts ut på marknaden med en annan produktkod av samma tillverkare.

---

BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska fastställas på grundval av dess energieffektivitetsindex (EEI) enligt tabell 1.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för kylskåp och frysar för professionellt bruk

| Energieffektivitetsklass | EEI |
| --- | --- |
| A+++ | EEI < 5 |
| A++ | 5 ≤ EEI < 10 |
| A+ | 10 ≤ EEI < 15 |
| A | 15 ≤ EEI < 25 |
| B | 25 ≤ EEI < 35 |
| C | 35 ≤ EEI < 50 |
| D | 50 ≤ EEI < 75 |
| E | 75 ≤ EEI < 85 |
| F | 85 ≤ EEI < 95 |
| G | 95 ≤ EEI < 115 |

Energieffektivitetsklass

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

Energieffektivitetsindexet ska beräknas så som beskrivs i bilaga VIII.

---

BILAGA III

Etiketter

1.   Etikett 1 – Kylskåp och frysar för professionellt bruk i energieffektivitetsklasserna A till G

Följande information ska anges på etiketten:

| I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II. Spetsen på pilen med energieffektivitetsklassen ska placeras i höjd med spetsen på pilen för motsvarande energieffektivitetsklass i skalan. |
| --- | --- |

III.

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II. Spetsen på pilen med energieffektivitetsklassen ska placeras i höjd med spetsen på pilen för motsvarande energieffektivitetsklass i skalan.

| IV. | Den årliga elförbrukningen i kWh i form av slutlig energianvändning per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal. |
| --- | --- |

IV.

Den årliga elförbrukningen i kWh i form av slutlig energianvändning per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal.

| V. | Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla kylutrymmen där kyltemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där kyltemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde. |
| --- | --- |

V.

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla kylutrymmen där kyltemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där kyltemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde.

| VI. | Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där frystemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde. |
| --- | --- |

VI.

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där frystemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde.

| VII. | Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i °C) och den relativa luftfuktigheten (i %), enligt tabell 3 i bilaga IX. |
| --- | --- |

VII.

Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i °C) och den relativa luftfuktigheten (i %), enligt tabell 3 i bilaga IX.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke (1) kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   Etikett 2 – Kylskåp och frysar för professionellt bruk i energieffektivitetsklasserna A+++ till G

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke kan en kopia av miljömärket läggas till.

3.   Etiketten för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska vara utformad på följande sätt:

Följande gäller:

| a) | Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den ha samma proportioner som ovan. |
| --- | --- |

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den ha samma proportioner som ovan.

| b) | Etikettens bakgrund ska vara vit. |
| --- | --- |

b)

Etikettens bakgrund ska vara vit.

| c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gul och svart: Exempel: 00-70-X-00 anger 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gul och svart: Exempel: 00-70-X-00 anger 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| d) | Etiketten ska uppfylla följande specifikationer (siffrorna hänvisar till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketten ska uppfylla följande specifikationer (siffrorna hänvisar till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

| | EU-logotyp: färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logotyp: färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energilogotyp: färg: X-00-00-00.

  Piktogram enligt förlaga (EU-logotyp+energilogotyp): 92 mm bred × 17 mm hög. |
| --- | --- |

Image

Energilogotyp: färg: X-00-00-00.

Piktogram enligt förlaga (EU-logotyp+energilogotyp): 92 mm bred × 17 mm hög.

| | Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – 92,5 mm lång. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – 92,5 mm lång.

| | Skala A–G








  Pil | : | 7 mm hög, mellanrum 0,75 mm – färger: | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A–G

Pil

:

7 mm hög, mellanrum 0,75 mm – färger:

Högsta klassen: X-00-X-00

| | Andra klassen: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

Andra klassen: 70-00-X-00

| | Tredje klassen: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

Tredje klassen: 30-00-X-00

| | Fjärde klassen: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

Fjärde klassen: 00-00-X-00

| | Femte klassen: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

Femte klassen: 00-30-X-00

| | Sjätte klassen: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

Sjätte klassen: 00-70-X-00

| | Lägsta klasserna: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

Lägsta klasserna: 00-X-X-00

Text

:

Calibri fet 19 pt, versaler och vit; plussymboler: Calibri fet 13 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

| | Energieffektivitetsklass








  Pil | : | 26 mm bred × 14 mm hög, 100 % svart. |
| --- | --- | --- | --- |
| Text | : | Calibri fet 29 pt, versaler och vit; plussymboler: Calibri fet 18 pt, upphöjd text, vit och inpassad på en enda rad. |

Image

Energieffektivitetsklass

Pil

:

26 mm bred × 14 mm hög, 100 % svart.

Text

:

Calibri fet 29 pt, versaler och vit; plussymboler: Calibri fet 18 pt, upphöjd text, vit och inpassad på en enda rad.

| | Energi








  Text | : | Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Energi

Text

:

Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

| | Årlig energianvändning








  Ram | : | 2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Värde | : | Calibri fet 32 pt, 100 % svart. |
| Den andra raden | : | Calibri normal 14 pt, 100 % svart. |

Image

Årlig energianvändning

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 32 pt, 100 % svart.

Den andra raden

:

Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

| | Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där kyltemperatur bibehålls








  Ram | : | 2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Värde | : | Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart. |

Image

Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där kyltemperatur bibehålls

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

| | Klimatklass tillsammans med tillhörande torr temperatur och den relativa luftfuktigheten








  Ram | : | 2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Värde | : | Calibri fet 25 pt, 100 % svart. |
| Den andra raden | : | Calibri normal 14 pt, 100 % svart. |

Image

Klimatklass tillsammans med tillhörande torr temperatur och den relativa luftfuktigheten

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Den andra raden

:

Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

| | Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls








  Ram | : | 2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Värde | : | Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart. |

Image

Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

| | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke

| | Leverantörens modellbeteckning |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning

| | Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 90 × 15 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 90 × 15 mm.

| | Förordningens nummer








  Text | : | Calibri fet 11 pt |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Förordningens nummer

Text

:

Calibri fet 11 pt

---

(1)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1).

---

BILAGA IV

Produktblad

| 1. | Informationen i produktbladet för ett kylskåp eller en frys för professionellt bruk ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:






  a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

1.

Informationen i produktbladet för ett kylskåp eller en frys för professionellt bruk ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

b)

Leverantörens modellbeteckning.

| c) | Skåptyp för modellen enligt definitionerna i bilaga I. |
| --- | --- |

c)

Skåptyp för modellen enligt definitionerna i bilaga I.

| d) | Energieffektivitetsklass och energieffektivitetsindex för modellen, fastställda i enlighet med bilaga II. |
| --- | --- |

d)

Energieffektivitetsklass och energieffektivitetsindex för modellen, fastställda i enlighet med bilaga II.

| e) | Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges. |
| --- | --- |

e)

Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges.

| f) | Skåpets energianvändning under 24 timmar (E24h) och den årliga energianvändningen i kWh, beräknade i enlighet med bilaga IX och avrundade till närmaste heltal. |
| --- | --- |

f)

Skåpets energianvändning under 24 timmar (E24h) och den årliga energianvändningen i kWh, beräknade i enlighet med bilaga IX och avrundade till närmaste heltal.

| g) | Nettovolym för varje utrymme. |
| --- | --- |

g)

Nettovolym för varje utrymme.

| h) | Klimatklass i enlighet med tabell 3 i bilaga IX. |
| --- | --- |

h)

Klimatklass i enlighet med tabell 3 i bilaga IX.

| i) | Följande mening för skåp för lätta förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämplig för professionell användning i varma kök.”. |
| --- | --- |

i)

Följande mening för skåp för lätta förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämplig för professionell användning i varma kök.”.

| j) | Följande mening för skåp för krävande förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.”. |
| --- | --- |

j)

Följande mening för skåp för krävande förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.”.

| 2. | Ett och samma produktblad kan gälla ett antal modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk från samma leverantör. |
| --- | --- |

2.

Ett och samma produktblad kan gälla ett antal modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk från samma leverantör.

| 3. | Informationen i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. I så fall ska även information som anges i punkt 1 och som inte visas på etiketten lämnas. |
| --- | --- |

3.

Informationen i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. I så fall ska även information som anges i punkt 1 och som inte visas på etiketten lämnas.

---

BILAGA V

Teknisk dokumentation

| 1. | Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c ska omfatta följande:






  a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- | --- |

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

| b) | En tillräcklig beskrivning av modellen av kylskåp eller frys för professionellt bruk så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

b)

En tillräcklig beskrivning av modellen av kylskåp eller frys för professionellt bruk så att den kan identifieras entydigt.

| c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| f) | Resultaten av mätningar och beräkningar av de tekniska parametrar som anges i bilaga IX. |
| --- | --- |

f)

Resultaten av mätningar och beräkningar av de tekniska parametrar som anges i bilaga IX.

| 2. | Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk har erhållits genom beräkningar utifrån en ekvivalent modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de provningar som leverantörerna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Den tekniska dokumentationen ska också omfatta en förteckning över samtliga ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk där informationen erhållits på samma grunder. |
| --- | --- |

2.

Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk har erhållits genom beräkningar utifrån en ekvivalent modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de provningar som leverantörerna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Den tekniska dokumentationen ska också omfatta en förteckning över samtliga ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk där informationen erhållits på samma grunder.

| 3. | Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG. |
| --- | --- |

3.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

---

BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet

| 1. | Om slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet, ska informationen tillhandahållas i följande ordning:






  a) | Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga II. |
| --- | --- | --- |

1.

Om slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet, ska informationen tillhandahållas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga II.

| b) | Årlig energianvändning uttryckt i kWh per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal. |
| --- | --- |

b)

Årlig energianvändning uttryckt i kWh per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal.

| c) | Nettovolym för varje utrymme. |
| --- | --- |

c)

Nettovolym för varje utrymme.

| d) | Klimatklass i enlighet med bilaga IX. |
| --- | --- |

d)

Klimatklass i enlighet med bilaga IX.

| 2. | Om annan information från produktbladet anges, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga IV. |
| --- | --- |

2.

Om annan information från produktbladet anges, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga IV.

| 3. | Informationen som avses i denna bilaga ska tryckas och visas i en teckenstorlek och ett typsnitt så att den är läsbar. |
| --- | --- |

3.

Informationen som avses i denna bilaga ska tryckas och visas i en teckenstorlek och ett typsnitt så att den är läsbar.

---

BILAGA VII

Information som ska lämnas vid försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

| 1. | För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:
  a)   
  visningsutrustning
  : bildskärmar, inbegripet pekskärmar, eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.
  b)   
  kapslad skärmbild
  : visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när musmarkören förs över skärmen eller genom att en annan bild eller uppsättning data förstoras på en pekskärm.
  c)   
  pekskärm
  : bildskärm som svarar på beröring, t.ex. i en surfplatta, en pekplatta eller en smart telefon.
  d)   
  alternativ text
  : text som presenteras som ett alternativ till grafik, så att information kan presenteras i icke grafisk form i de fall där visningsutrustningen inte kan återge grafiken, eller text som stöder tillgängligheten, t.ex. i form av indata till tillämpningar för talsyntes. |
| --- | --- |

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)   
  visningsutrustning
  : bildskärmar, inbegripet pekskärmar, eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

b)   
  kapslad skärmbild
  : visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när musmarkören förs över skärmen eller genom att en annan bild eller uppsättning data förstoras på en pekskärm.

c)   
  pekskärm
  : bildskärm som svarar på beröring, t.ex. i en surfplatta, en pekplatta eller en smart telefon.

d)   
  alternativ text
  : text som presenteras som ett alternativ till grafik, så att information kan presenteras i icke grafisk form i de fall där visningsutrustningen inte kan återge grafiken, eller text som stöder tillgängligheten, t.ex. i form av indata till tillämpningar för talsyntes.

| 2. | En lämplig etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 b ska visas på visningsutrustningen i närheten av produktens pris i enlighet med de tidsramar som anges i artikel 3.2. Etikettens storlek ska vara sådan att den är väl synlig och läsbar, och den ska vara proportionell mot storleken som anges i punkt 3 i bilaga III. Etiketten kan visas i form av en kapslad skärmbild och i så fall ska bilden som används för åtkomst överensstämma med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket, när musmarkören förs över bilden första gången eller när bilden förstoras första gången. |
| --- | --- |

2.

En lämplig etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 b ska visas på visningsutrustningen i närheten av produktens pris i enlighet med de tidsramar som anges i artikel 3.2. Etikettens storlek ska vara sådan att den är väl synlig och läsbar, och den ska vara proportionell mot storleken som anges i punkt 3 i bilaga III. Etiketten kan visas i form av en kapslad skärmbild och i så fall ska bilden som används för åtkomst överensstämma med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket, när musmarkören förs över bilden första gången eller när bilden förstoras första gången.

| 3. | Om en kapslad skärmbild används ska bilden som används för att komma åt etiketten






  a) | föreställa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten, |
| --- | --- | --- |

3.

Om en kapslad skärmbild används ska bilden som används för att komma åt etiketten

a)

föreställa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten,

| b) | ange produktens energieffektivitetsklass i vitt och i samma teckenstorlek som används för priset, och |
| --- | --- |

b)

ange produktens energieffektivitetsklass i vitt och i samma teckenstorlek som används för priset, och

| c) | ha ett av följande två format: |
| --- | --- |

c)

ha ett av följande två format:

| 4. | Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:






  a) | Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsutrustningen nära produktens pris. |
| --- | --- | --- |

4.

Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsutrustningen nära produktens pris.

| b) | Bilden ska vara länkad till etiketten. |
| --- | --- |

b)

Bilden ska vara länkad till etiketten.

| c) | Etiketten ska visas med ett musklick eller när musen förs över bilden eller när bilden förstoras på skärmen. |
| --- | --- |

c)

Etiketten ska visas med ett musklick eller när musen förs över bilden eller när bilden förstoras på skärmen.

| d) | Etiketten ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild. |
| --- | --- |

d)

Etiketten ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

| e) | För förstoring av etiketten på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas. |
| --- | --- |

e)

För förstoring av etiketten på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

| f) | Etiketten ska stängas med ett stängningsalternativ eller annan stängningsfunktion. |
| --- | --- |

f)

Etiketten ska stängas med ett stängningsalternativ eller annan stängningsfunktion.

| g) | Den alternativa texten, som visas om etiketten inte kan visas grafiskt, ska ange produktens energieffektivitetsklass, visad med samma textstorlek som prisets textstorlek. |
| --- | --- |

g)

Den alternativa texten, som visas om etiketten inte kan visas grafiskt, ska ange produktens energieffektivitetsklass, visad med samma textstorlek som prisets textstorlek.

| 5. | Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 d ska visas på visningsutrustningen nära uppgifterna om produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktbladet är väl synligt och läsbart. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”produktblad”. Om en kapslad skärmbild används ska produktbladet visas vid första musklicket, när musmarkören förs över länken första gången eller när länken förstoras första gången. |
| --- | --- |

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 d ska visas på visningsutrustningen nära uppgifterna om produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktbladet är väl synligt och läsbart. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”produktblad”. Om en kapslad skärmbild används ska produktbladet visas vid första musklicket, när musmarkören förs över länken första gången eller när länken förstoras första gången.

---

BILAGA VIII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk

Vid beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk jämförs modellens årliga energianvändning med dess årliga standardenergianvändning.

EEI beräknas enligt följande:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

där

AEC = E24h × af × 365

| AEC | = | skåpets årliga energianvändning i kWh/år. |
| --- | --- | --- |
| E24h | = | skåpets energianvändning under 24 timmar. |
| af | = | justeringsfaktor, tillämpas endast på skåp för lätta förhållanden, enligt punkt 2 i bilaga IX. |

AEC

=

skåpets årliga energianvändning i kWh/år.

E24h

=

skåpets energianvändning under 24 timmar.

af

=

justeringsfaktor, tillämpas endast på skåp för lätta förhållanden, enligt punkt 2 i bilaga IX.

SAEC = M × Vn + N

| SAEC | = | skåpets årliga standardenergianvändning i kWh/år. |
| --- | --- | --- |
| Vn | = | apparatens nettovolym, dvs. summan av nettovolymerna för skåpets samtliga utrymmen, uttryckt i liter. |

SAEC

=

skåpets årliga standardenergianvändning i kWh/år.

Vn

=

apparatens nettovolym, dvs. summan av nettovolymerna för skåpets samtliga utrymmen, uttryckt i liter.

M och N anges i tabell 2.

Tabell 2

Värden för koefficienterna M och N

| Kategori | Värde för M | Värde för N |
| --- | --- | --- |
| Högt kylskåp | 1,643 | 609 |
| Högt frysskåp | 4,928 | 1 472 |
| Kylbänk | 2,555 | 1 790 |
| Frysbänk | 5,840 | 2 380 |

Kategori

Värde för M

Värde för N

Högt kylskåp

1,643

609

Högt frysskåp

4,928

1 472

Kylbänk

2,555

1 790

Frysbänk

5,840

2 380

---

BILAGA IX

Mätningar och beräkningar

| 1. | För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga. |
| --- | --- |

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

| 2. | För att fastställa den årliga energianvändningen och energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätningarna utföras under följande förhållanden:






  — | Testförpackningarnas temperatur ska vara mellan – 1 °C och 5 °C för kylskåp och lägre än – 15 °C för frysskåp. |
| --- | --- | --- |

2.

För att fastställa den årliga energianvändningen och energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätningarna utföras under följande förhållanden:

—

Testförpackningarnas temperatur ska vara mellan – 1 °C och 5 °C för kylskåp och lägre än – 15 °C för frysskåp.

| — | De omgivande förhållandena ska motsvara klimatklass 4 i tabell 3, med undantag för skåp för lätta förhållanden, vilka ska provas i omgivande förhållanden som motsvarar klimatklass 3. Justeringsfaktorer på 1,2 för skåp för lätta förhållanden och kyltemperatur och 1,1 för skåp för lätta förhållanden och frystemperatur ska sedan tillämpas på de provningsresultat som erhållits för skåp för lätta förhållanden. |
| --- | --- |

—

De omgivande förhållandena ska motsvara klimatklass 4 i tabell 3, med undantag för skåp för lätta förhållanden, vilka ska provas i omgivande förhållanden som motsvarar klimatklass 3. Justeringsfaktorer på 1,2 för skåp för lätta förhållanden och kyltemperatur och 1,1 för skåp för lätta förhållanden och frystemperatur ska sedan tillämpas på de provningsresultat som erhållits för skåp för lätta förhållanden.

| — | Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska provas






  — | vid kyltemperatur om det är ett kombiskåp med minst ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur, |
| --- | --- | --- |

—

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska provas

—

vid kyltemperatur om det är ett kombiskåp med minst ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

| — | vid kyltemperatur om det är ett kylskåp för professionellt bruk med bara ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur, |
| --- | --- |

—

vid kyltemperatur om det är ett kylskåp för professionellt bruk med bara ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

| — | vid frystemperatur i övriga fall. |
| --- | --- |

—

vid frystemperatur i övriga fall.

| 3. | De omgivande förhållandena för klimatklasserna 3, 4 och 5 visas i tabell 3.

  Tabell 3


  Omgivande förhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5










  Klimatklass i provrum | Torr temperatur, °C | Relativ luftfuktighet, % | Daggpunkt, °C | Vattenånga i torr luft, g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |

3.

De omgivande förhållandena för klimatklasserna 3, 4 och 5 visas i tabell 3.

Tabell 3

Omgivande förhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5

Klimatklass i provrum

Torr temperatur, °C

Relativ luftfuktighet, %

Daggpunkt, °C

Vattenånga i torr luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8

---

BILAGA X

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar att kraven i artiklarna 3 och 4 är uppfyllda ska de tillämpa följande kontrollförfarande:

| 1. | Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet per modell. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet per modell.

| 2. | Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om






  a) | den uppmätta volymen inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %, |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

den uppmätta volymen inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %,

| b) | den uppmätta energianvändningen inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %. |
| --- | --- |

b)

den uppmätta energianvändningen inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

| 3. | Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheterna väljas bland en eller flera andra modeller som har angetts som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen. |
| --- | --- |

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheterna väljas bland en eller flera andra modeller som har angetts som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen.

| 4. | Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om






  a) | genomsnittsvärdet av den uppmätta volymen för de tre enheterna inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %, |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

genomsnittsvärdet av den uppmätta volymen för de tre enheterna inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %,

| b) | genomsnittsvärdet av den uppmätta energianvändningen för de tre enheterna inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %. |
| --- | --- |

b)

genomsnittsvärdet av den uppmätta energianvändningen för de tre enheterna inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

| 5. | Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen provresultaten och annan relevant information. |
| --- | --- |

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen provresultaten och annan relevant information.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

De kontrolltoleranser som fastställs i denna bilaga ska endast tillämpas på den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, varvid toleranserna utgör de tillåtna variationerna av mätresultaten från kontrollerna, och de får inte användas av leverantören vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen eller vid tolkningen av dessa värden i syfte att uppnå en fördelaktigare märkningsklassificering eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

---

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/19 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/19

---

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1095

av den 5 maj 2015

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

| (1) | Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskad miljöpåverkan genom bättre formgivning utan att det medför orimliga kostnader. |
| --- | --- |

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskad miljöpåverkan genom bättre formgivning utan att det medför orimliga kostnader.

| (2) | Kommissionen fastställde den 21 oktober 2008 (2) den första arbetsplanen i enlighet med direktiv 2009/125/EG, vilken omfattade åren 2009–2011, och där angavs kyl- och frysutrustning, inklusive kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat som prioriterade för antagande av genomförandeåtgärder. |
| --- | --- |

(2)

Kommissionen fastställde den 21 oktober 2008 (2) den första arbetsplanen i enlighet med direktiv 2009/125/EG, vilken omfattade åren 2009–2011, och där angavs kyl- och frysutrustning, inklusive kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat som prioriterade för antagande av genomförandeåtgärder.

| (3) | Kommissionen har genomfört en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av kyl- och frysutrustning som vanligen används i unionen, inklusive kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat. Studien utformades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från i och utanför EU, och resultaten har offentliggjorts. |
| --- | --- |

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av kyl- och frysutrustning som vanligen används i unionen, inklusive kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat. Studien utformades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från i och utanför EU, och resultaten har offentliggjorts.

| (4) | Den femte produkten inom kyl- och frysutrustning – kylrum – har inte tagits med på grund av sin unika karaktär i gruppen, och bör inte behandlas i denna förordning just nu. |
| --- | --- |

(4)

Den femte produkten inom kyl- och frysutrustning – kylrum – har inte tagits med på grund av sin unika karaktär i gruppen, och bör inte behandlas i denna förordning just nu.

| (5) | När det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk är det inte nödvändigt att fastställa krav på ekodesign för direkta utsläpp av växthusgaser från användningen av köldmedier, eftersom användningen av köldmedier med låg global uppvärmningspotential ökar på marknaden för kylskåp för hushållsbruk och kommersiella kylskåp, och det kan bli ett föredöme som sektorn för kylskåp och frysar för professionellt bruk kan ta efter. |
| --- | --- |

(5)

När det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk är det inte nödvändigt att fastställa krav på ekodesign för direkta utsläpp av växthusgaser från användningen av köldmedier, eftersom användningen av köldmedier med låg global uppvärmningspotential ökar på marknaden för kylskåp för hushållsbruk och kommersiella kylskåp, och det kan bli ett föredöme som sektorn för kylskåp och frysar för professionellt bruk kan ta efter.

| (6) | När det gäller processkylaggregat är det lämpligt att fastställa krav på ekodesign för direkta utsläpp av växthusgaser från köldmedier, eftersom det kan rikta in marknaden på köldmedel med låg global uppvärmningspotential, vilka ofta också är mer energieffektiva. |
| --- | --- |

(6)

När det gäller processkylaggregat är det lämpligt att fastställa krav på ekodesign för direkta utsläpp av växthusgaser från köldmedier, eftersom det kan rikta in marknaden på köldmedel med låg global uppvärmningspotential, vilka ofta också är mer energieffektiva.

| (7) | När det gäller kondensoraggregat finns det teknik som minskar de direkta utsläppen av växthusgaser från köldmedier, genom att mindre miljöskadliga köldmedier används. Dessa teknikers kostnadseffektivitet och inverkan på energieffektiviteten när de tillämpas på kondensoraggregat är dock ännu inte helt fastställd, eftersom spridningen i dag antingen är försumbar eller endast utgör en liten andel av marknaden för kondensoraggregat. |
| --- | --- |

(7)

När det gäller kondensoraggregat finns det teknik som minskar de direkta utsläppen av växthusgaser från köldmedier, genom att mindre miljöskadliga köldmedier används. Dessa teknikers kostnadseffektivitet och inverkan på energieffektiviteten när de tillämpas på kondensoraggregat är dock ännu inte helt fastställd, eftersom spridningen i dag antingen är försumbar eller endast utgör en liten andel av marknaden för kondensoraggregat.

| (8) | Eftersom köldmedier behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 (3), och en översyn av denna förordning lades fram av kommissionen den 7 november 2012, bör inga särskilda begränsningar för användning av köldmedier fastställas i denna förordning. En bonus bör dock föreslås i samband med ekodesignkraven för kondensoraggregat och processkylaggregat i syfte att styra marknaden mot utveckling av teknik som bygger på användning av mindre miljöskadliga köldmedier. En bonus skulle leda till lägre minimikrav på energieffektivitet för kondensoraggregat och processkylaggregat avsedda att användas med köldmedier med låg global uppvärmningspotential. Den kommande översynen kommer att granska behandlingen av produkter som använder köldmedier med hög global uppvärmningspotential i linje med den befintliga relevanta lagstiftningen. |
| --- | --- |

(8)

Eftersom köldmedier behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 (3), och en översyn av denna förordning lades fram av kommissionen den 7 november 2012, bör inga särskilda begränsningar för användning av köldmedier fastställas i denna förordning. En bonus bör dock föreslås i samband med ekodesignkraven för kondensoraggregat och processkylaggregat i syfte att styra marknaden mot utveckling av teknik som bygger på användning av mindre miljöskadliga köldmedier. En bonus skulle leda till lägre minimikrav på energieffektivitet för kondensoraggregat och processkylaggregat avsedda att användas med köldmedier med låg global uppvärmningspotential. Den kommande översynen kommer att granska behandlingen av produkter som använder köldmedier med hög global uppvärmningspotential i linje med den befintliga relevanta lagstiftningen.

| (9) | I denna förordning har energiförbrukning under användning fastställts som en betydande miljöaspekt när det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat. |
| --- | --- |

(9)

I denna förordning har energiförbrukning under användning fastställts som en betydande miljöaspekt när det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat.

| (10) | Förstudien har visat att krav på de andra ekodesignparametrarna i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat. |
| --- | --- |

(10)

Förstudien har visat att krav på de andra ekodesignparametrarna i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat.

| (11) | Den årliga elförbrukningen i unionen för kondensoraggregat, processkylaggregat, snabbnedkylningsskåp och kylskåp och frysar för professionellt bruk beräknades under 2012 till 116,5 TWh (terawattimmar), vilket motsvarar 47 miljoner ton CO2-utsläpp. Om inga särskilda åtgärder vidtas beräknas den årliga energiförbrukningen uppgå till 134,5 TWh år 2020 och till 154,5 TWh år 2030, vilket motsvarar 54,5 respektive 62,5 miljoner ton CO2. De kombinerade effekterna av denna förordning och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 (4) förväntas leda till en årlig elbesparing på 6,3 TWh till 2020 och 15,6 TWh till 2030, jämfört med om inga åtgärder vidtas. |
| --- | --- |

(11)

Den årliga elförbrukningen i unionen för kondensoraggregat, processkylaggregat, snabbnedkylningsskåp och kylskåp och frysar för professionellt bruk beräknades under 2012 till 116,5 TWh (terawattimmar), vilket motsvarar 47 miljoner ton CO2-utsläpp. Om inga särskilda åtgärder vidtas beräknas den årliga energiförbrukningen uppgå till 134,5 TWh år 2020 och till 154,5 TWh år 2030, vilket motsvarar 54,5 respektive 62,5 miljoner ton CO2. De kombinerade effekterna av denna förordning och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 (4) förväntas leda till en årlig elbesparing på 6,3 TWh till 2020 och 15,6 TWh till 2030, jämfört med om inga åtgärder vidtas.

| (12) | Den förberedande studien visar att energiförbrukningen under användning kan minskas avsevärt med kostnadseffektiv allmänt tillgänglig teknik som minskar den sammanlagda kostnaden för inköp och drift av dessa produkter. |
| --- | --- |

(12)

Den förberedande studien visar att energiförbrukningen under användning kan minskas avsevärt med kostnadseffektiv allmänt tillgänglig teknik som minskar den sammanlagda kostnaden för inköp och drift av dessa produkter.

| (13) | Ekodesignkraven bör harmonisera krav på energiförbrukningen för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat i hela unionen, vilket skulle bidra till att göra den inre marknaden effektivare och förbättra dessa produkters miljöprestanda. |
| --- | --- |

(13)

Ekodesignkraven bör harmonisera krav på energiförbrukningen för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat i hela unionen, vilket skulle bidra till att göra den inre marknaden effektivare och förbättra dessa produkters miljöprestanda.

| (14) | Ekodesignkraven bör inte påverka funktion eller prisöverkomlighet hos kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat för slutanvändaren, och heller inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. |
| --- | --- |

(14)

Ekodesignkraven bör inte påverka funktion eller prisöverkomlighet hos kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat för slutanvändaren, och heller inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt.

| (15) | Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid på sig för att anpassa produkterna som omfattas av denna förordning. Tidsramen bör vara sådan att kostnadseffekterna för tillverkarna beaktas, samtidigt som man ser till att målen i denna förordning uppnås i tid. |
| --- | --- |

(15)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid på sig för att anpassa produkterna som omfattas av denna förordning. Tidsramen bör vara sådan att kostnadseffekterna för tillverkarna beaktas, samtidigt som man ser till att målen i denna förordning uppnås i tid.

| (16) | Produktparametrar bör mätas och beräknas med hjälp av tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt godtagna mät- och beräkningsmetoder på modern teknisk nivå. Detta omfattar, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen i enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (5). |
| --- | --- |

(16)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med hjälp av tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt godtagna mät- och beräkningsmetoder på modern teknisk nivå. Detta omfattar, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen i enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (5).

| (17) | Definitionen av frystemperatur bör användas för att fastställa värdena för den årliga energianvändningen för kylskåp och frysar för professionellt bruk, och även om hänsyn tas till livsmedelssäkerheten, är det inte kopplat till lagstiftning om livsmedelssäkerhet. |
| --- | --- |

(17)

Definitionen av frystemperatur bör användas för att fastställa värdena för den årliga energianvändningen för kylskåp och frysar för professionellt bruk, och även om hänsyn tas till livsmedelssäkerheten, är det inte kopplat till lagstiftning om livsmedelssäkerhet.

| (18) | I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas. |
| --- | --- |

(18)

I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas.

| (19) | För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG lämna information i den utsträckning som den rör de krav som anges i denna förordning. |
| --- | --- |

(19)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG lämna information i den utsträckning som den rör de krav som anges i denna förordning.

| (20) | För att ytterligare begränsa miljöpåverkan från kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat bör tillverkarna tillhandahålla uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

(20)

För att ytterligare begränsa miljöpåverkan från kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat bör tillverkarna tillhandahålla uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter.

| (21) | Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik fastställas så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för kylskåp och frysar för professionellt bruk, kondensoraggregat och processkylaggregat görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig. |
| --- | --- |

(21)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik fastställas så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för kylskåp och frysar för professionellt bruk, kondensoraggregat och processkylaggregat görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

| (22) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. |
| --- | --- |

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av kylskåp och frysar för professionellt bruk och snabbnedkylningsskåp.

Denna förordning ska gälla för elektriska nätanslutna snabbnedkylningsskåp och elektriska nätanslutna kylskåp och frysar för professionellt bruk, inklusive sådana som säljs för kylning av livsmedel och foder.

Den ska dock inte tillämpas på följande produkter:

| a) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som i första hand drivs av andra energikällor än el. |
| --- | --- |

a)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som i första hand drivs av andra energikällor än el.

| b) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som drivs med centralkylsystem. |
| --- | --- |

b)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som drivs med centralkylsystem.

| c) | Öppna skåp där öppningen är en grundläggande förutsättning för deras primära funktion. |
| --- | --- |

c)

Öppna skåp där öppningen är en grundläggande förutsättning för deras primära funktion.

| d) | Skåp som är särskilt konstruerade för bearbetning av livsmedel; enbart förekomsten av ett enda utrymme med en nettovolym på mindre än 20 % av den totala nettovolymen, särskilt utformat för bearbetning av livsmedel, är dock inte tillräckligt för undantag. |
| --- | --- |

d)

Skåp som är särskilt konstruerade för bearbetning av livsmedel; enbart förekomsten av ett enda utrymme med en nettovolym på mindre än 20 % av den totala nettovolymen, särskilt utformat för bearbetning av livsmedel, är dock inte tillräckligt för undantag.

| e) | Skåp som är särskilt utformade för att på ett kontrollerat sätt tina frysta livsmedel; enbart förekomsten av ett enda utrymme särskilt utformat för upptining av fryst livsmedel på ett kontrollerat sätt är dock inte tillräckligt för undantag. |
| --- | --- |

e)

Skåp som är särskilt utformade för att på ett kontrollerat sätt tina frysta livsmedel; enbart förekomsten av ett enda utrymme särskilt utformat för upptining av fryst livsmedel på ett kontrollerat sätt är dock inte tillräckligt för undantag.

| f) | Salladskylar. |
| --- | --- |

f)

Salladskylar.

| g) | Serveringsdiskar och andra liknande skåp, främst avsedda för utställning och försäljning av livsmedel som komplement till kylning och förvaring. |
| --- | --- |

g)

Serveringsdiskar och andra liknande skåp, främst avsedda för utställning och försäljning av livsmedel som komplement till kylning och förvaring.

| h) | Skåp som inte använder kylning med ångkompressionscykel. |
| --- | --- |

h)

Skåp som inte använder kylning med ångkompressionscykel.

| i) | Snabbnedkylningsskåp och snabbnedkylningsrum med en kapacitet på över 300 kg livsmedel. |
| --- | --- |

i)

Snabbnedkylningsskåp och snabbnedkylningsrum med en kapacitet på över 300 kg livsmedel.

| j) | Snabbnedkylningsutrustning med kontinuerlig process. |
| --- | --- |

j)

Snabbnedkylningsutrustning med kontinuerlig process.

| k) | Specialtillverkade kylskåp och frysar för professionellt bruk som tillverkas i enstaka exemplar efter enskilda kundspecifikationer och som inte motsvarar andra kylskåp och frysar för professionellt bruk enligt beskrivningen i definition 10 i bilaga I eller snabbnedkylningsskåp enligt definition 11 i bilaga I. |
| --- | --- |

k)

Specialtillverkade kylskåp och frysar för professionellt bruk som tillverkas i enstaka exemplar efter enskilda kundspecifikationer och som inte motsvarar andra kylskåp och frysar för professionellt bruk enligt beskrivningen i definition 10 i bilaga I eller snabbnedkylningsskåp enligt definition 11 i bilaga I.

| l) | Inbyggda skåp. |
| --- | --- |

l)

Inbyggda skåp.

| m) | Roll-in-skåp och genomräckningsskåp. |
| --- | --- |

m)

Roll-in-skåp och genomräckningsskåp.

| n) | Static air-skåp. |
| --- | --- |

n)

Static air-skåp.

| o) | Frysboxar. |
| --- | --- |

o)

Frysboxar.

2.   Genom denna förordning fastställs också krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av kondensoraggregat för låg- eller medeltemperatur eller båda.

Den ska dock inte tillämpas på följande produkter:

| a) | Kondensoraggregat med förångare, som kan vara en integrerad förångare, t.ex. i enheter i ett enda stycke, eller separat förångare, t.ex. i delade enheter. |
| --- | --- |

a)

Kondensoraggregat med förångare, som kan vara en integrerad förångare, t.ex. i enheter i ett enda stycke, eller separat förångare, t.ex. i delade enheter.

| b) | Kompressorpaket eller stativ som inte innefattar ett kylaggregat. |
| --- | --- |

b)

Kompressorpaket eller stativ som inte innefattar ett kylaggregat.

| c) | Kondensoraggregat där kondensorsidan inte använder luft som värmeöverföringsmedium. |
| --- | --- |

c)

Kondensoraggregat där kondensorsidan inte använder luft som värmeöverföringsmedium.

3.   Genom denna förordning fastställs också krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av processkylaggregat för låg- eller medeltemperatur.

Den ska dock inte tillämpas på följande produkter:

| a) | Processkylaggregat avsedda att användas vid hög temperatur. |
| --- | --- |

a)

Processkylaggregat avsedda att användas vid hög temperatur.

| b) | Processkylaggregat som uteslutande använder förångare. |
| --- | --- |

b)

Processkylaggregat som uteslutande använder förångare.

| c) | Specialtillverkade processkylaggregat som byggs på plats och som tillverkas i enstaka exempelar. |
| --- | --- |

c)

Specialtillverkade processkylaggregat som byggs på plats och som tillverkas i enstaka exempelar.

| d) | Absorptionskylare. |
| --- | --- |

d)

Absorptionskylare.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   kylskåp och frysar för professionellt bruk: en isolerad kylanordning med ett eller flera utrymmen som nås via en eller flera dörrar eller utdragslådor, och som konstant kan bibehålla temperaturen på livsmedel inom föreskrivna gränser för kyl eller frystemperatur med hjälp av en ångkompressionscykel, och som är avsedd för förvaring av livsmedel i annat än hushållsmiljöer, dock utan att livsmedlen är exponerade eller åtkomliga för kunder.

b)   
  snabbnedkylningsskåp
  : en isolerad kylanordning som främst är avsedd för att snabbt kyla ner varma livsmedel till under 10 °C när det gäller kylning och under – 18 °C när det gäller nedfrysning.

c)   
  snabbnedkylningsrum
  : ett utrymme vars dörröppning och invändiga utrymme är tillräckligt stort för att en person ska kunna gå in där, främst avsett för snabbnedkylning av varma livsmedel till under 10 °C när det gäller kylning, och under – 18 °C när det gäller nedfrysning.

d)   
  kapacitet
  : för snabbnedkylningsskåp den mängd livsmedel (vikt) som i en enda omgång kan kylas ned i skåpet till under 10 °C när det gäller kylning, och under – 18 °C när det gäller nedfrysning.

e)   
  snabbnedkylningsutrustning med kontinuerlig process
  : ett snabbnedkylningsskåp utrustat med ett transportband som matar igenom livsmedel, vilket ger en kontinuerlig process för snabbnedkylning eller snabbnedfrysning av livsmedel.

f)   
  livsmedel
  : mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

g)   
  inbyggt skåp
  : en fast, isolerad kylanordning som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

h)   
  roll in-skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med ett enda utrymme som gör det möjligt att rulla in hjulförsedda ställningar med produkter.

i)   
  genomräckningsskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som kan nås från båda håll.

j)   
  static air-skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk utan intern fläktstyrd luftcirkulation, särskilt utformat för förvaring av temperaturkänsliga livsmedel eller för att undvika uttorkning av matvaror som förvaras utan förslutet emballage; ett enskilt static air-utrymme i skåpet är dock inte tillräckligt för att beteckna skåpet som static air-skåp.

k)   
  skåp för krävande förhållanden
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som konstant kan bibehålla kyl- eller frystemperatur i alla utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 5, enligt tabell 3 i bilaga IV.

l)   
  öppet skåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk där kyl-/frysutrymmet kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, där dock förekomsten av ett utrymme som kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, med en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala nettovolym, inte är tillräckligt för att skåpet ska räknas som ett öppet skåp.

m)   
  salladskyl
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en eller flera dörrar eller utdragslådor i vertikalplanet, med urskärningar i ovansidan där tillfälliga behållare kan placeras för lättåtkomlig förvaring av livsmedel, exempelvis, men inte begränsat till, pizzafyllning eller salladsingredienser.

n)   
  frysbox
  : en matvarufrys där utrymmet eller utrymmena kan nås från produktens ovansida eller som har utrymmen som kan nås både ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen för utrymmena som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym.

o)   
  kondensoraggregat
  : en produkt som omfattar minst en eldriven kompressor och en kondensator, som kan kyla ned och konstant bibehålla låg- eller medeltemperatur i ett kylskåp eller en frys eller i ett kylsystem med hjälp av en ångkompressionscykel när den kopplas till en förångare och en expansionsenhet.

p)   
  lågtemperatur
  : det att kondensoraggregatet kan behålla sin kylkapacitet vid en mättad förångningstemperatur på – 35 °C.

q)   
  medeltemperatur
  : det att kondensoraggregatet kan behålla sin kylkapacitet vid en mättad förångningstemperatur på – 10 °C.

r)   
  nominell kylkapacitet
  : den kylkapacitet som ångkompressionscykeln kan nå med hjälp av kondensoraggregatet när detta är anslutet till en förångare och en expansionsenhet, vid full belastning och uppmätt vid standardförhållanden med en standardomgivningstemperatur på 32 °C, uttryckt i kW.

s)   
  processkylaggregat
  : en produkt med minst en kompressor och en förångare, som kan kyla ned och konstant bibehålla temperaturen på en vätska för att ge kyla till ett kylskåp eller kylsystem; det kan men behöver inte omfatta kondensorn, kylkretsutrustning och annan tillhörande utrustning.

t)   
  lågtemperatur
  : det att processkylaggregatet kan behålla sin nominella kylkapacitet när utloppstemperaturen på vätskan vid värmeväxlaren inomhus är – 25 °C, vid standardförhållanden.

u)   
  medeltemperatur
  : det att processkylaggregatet kan behålla sin nominella kylkapacitet när utloppstemperaturen på vätskan vid värmeväxlaren inomhus är – 8 °C.

v)   
  högtemperatur
  : processkylaggregatet kan behålla sin nominella kylkapacitet när utloppstemperaturen på vätskan vid värmeväxlaren inomhus är 7 °C, vid standardförhållanden.

w)   
  nominell kylkapacitet
  : den kylkapacitet som processkylaggregatet kan nå vid full belastning, och uppmätt vid standardförhållanden med en referensomgivningstemperatur på 35 °C för luftkylda kylaraggregat och 30 °C ingångstemperatur på vattnet i kondensorn för vätskekylda kylaraggregat, uttryckt i kW.

x)   
  kompressorpaket eller kompressorstativ
  : en produkt som omfattar en eller flera eldrivna kylskompressorer och ett styrsystem.

y)   
  absorptionskylare
  : ett processkylaggregat där kylningen sker med hjälp av en absorptionsprocess där värme används som energikälla.

z)   
  förångningskylare
  : ett processkylaggregat utrustad med en förångare där kylmedlet kyls med en kombination av luftrörelse och vattensprej.

Artikel 3

Krav på ekodesign och tidsfrister

1.   Kraven på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk och snabbnedkylningsskåp anges i bilaga II.

2.   Kraven på ekodesign för kondensoraggregat anges i bilaga V.

3.   Kraven på ekodesign för processkylaggregat anges i bilaga VII.

4.   Kraven på ekodesign ska tillämpas enligt följande tidsfrister:

| a) | Från och med den 1 juli 2016:






  1) | Kondensoraggregat ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a och 2 i bilaga V. |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 1 juli 2016:

1)

Kondensoraggregat ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a och 2 i bilaga V.

| 2) | Processkylaggregat ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a och 2 i bilaga VII. |
| --- | --- |

2)

Processkylaggregat ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a och 2 i bilaga VII.

| 3) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a i och 2 a i bilaga II. |
| --- | --- |

3)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 a i och 2 a i bilaga II.

| 4) | Skåp för krävande förhållanden ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 b och 2 a i bilaga II. |
| --- | --- |

4)

Skåp för krävande förhållanden ska uppfylla de krav som anges i punkterna 1 b och 2 a i bilaga II.

| 5) | Snabbnedkylningsskåp ska uppfylla de krav som anges i punkt 2 b i bilaga II. |
| --- | --- |

5)

Snabbnedkylningsskåp ska uppfylla de krav som anges i punkt 2 b i bilaga II.

| b) | Från och med den 1 januari 2018:






  1) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 a ii i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

b)

Från och med den 1 januari 2018:

1)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 a ii i bilaga II.

| c) | Från och med den 1 juli 2018:






  1) | Kondensoraggregat ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 b i bilaga V. |
| --- | --- | --- |

c)

Från och med den 1 juli 2018:

1)

Kondensoraggregat ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 b i bilaga V.

| 2) | Processkylaggregat ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 b i bilaga VII. |
| --- | --- |

2)

Processkylaggregat ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 b i bilaga VII.

| d) | Från och med den 1 juli 2019:






  1) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 a iii i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

d)

Från och med den 1 juli 2019:

1)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska uppfylla de krav som anges i punkt 1 a iii i bilaga II.

5.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätas och beräknas i enlighet med de metoder som anges i bilagorna III och IV.

6.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign för kondensoraggregat ska mätas och beräknas i enlighet med de metoder som anges i bilaga VI.

7.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign för processkylaggregat ska mätas och beräknas i enlighet med de metoder som anges i bilaga VIII.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla den information som anges i punkt 2 i bilaga II, punkt 2 b i bilaga V och punkt 2 b i bilaga VII till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilagorna IX, X och XI till denna förordning när de genomför de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilagorna II, V och VII till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för bästa prestanda för kylskåp och frysar för professionellt bruk, kondensoraggregat och processkylaggregat som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga XII.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska omfatta följande:

| 1. | För kylskåp och frysar för professionellt bruk en bedömning av lämpligheten i att införa framför allt följande:






  a) | De krav på ekodesign för skåp som anges i artikel 1.1. |
| --- | --- | --- |

1.

För kylskåp och frysar för professionellt bruk en bedömning av lämpligheten i att införa framför allt följande:

a)

De krav på ekodesign för skåp som anges i artikel 1.1.

| b) | Strängare krav för skåp för krävande förhållanden. |
| --- | --- |

b)

Strängare krav för skåp för krävande förhållanden.

| c) | Krav på information om kapaciteten hos kylskåp och frysar för professionellt bruk att kyla ned livsmedel. |
| --- | --- |

c)

Krav på information om kapaciteten hos kylskåp och frysar för professionellt bruk att kyla ned livsmedel.

| d) | En metod för att fastställa årlig standardenergiförbrukning för kyl- och frysskåp. |
| --- | --- |

d)

En metod för att fastställa årlig standardenergiförbrukning för kyl- och frysskåp.

| e) | En reviderad beräkningsmetod för årlig standardenergiförbrukning för kylbänkar. |
| --- | --- |

e)

En reviderad beräkningsmetod för årlig standardenergiförbrukning för kylbänkar.

| 2. | För snabbnedkylningsskåp en bedömning av lämpligheten i att införa krav på ekodesign för dessa produkter. |
| --- | --- |

2.

För snabbnedkylningsskåp en bedömning av lämpligheten i att införa krav på ekodesign för dessa produkter.

| 3. | För kylrum en bedömning av lämpligheten i att införa krav på ekodesign för dessa produkter. |
| --- | --- |

3.

För kylrum en bedömning av lämpligheten i att införa krav på ekodesign för dessa produkter.

| 4. | För kondensoraggregat och processkylaggregat:






  a) | En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för direkta utsläpp av växthusgaser från köldmedier. |
| --- | --- | --- |

4.

För kondensoraggregat och processkylaggregat:

a)

En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för direkta utsläpp av växthusgaser från köldmedier.

| b) | En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för kondensoraggregat med en kylkapacitet under 0,1 kW vid lågtemperatur och 0,2 kW vid medeltemperatur och kondensoraggregat med en kylkapacitet över 20 kW vid lågtemperatur och 50 kW vid medeltemperatur. |
| --- | --- |

b)

En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för kondensoraggregat med en kylkapacitet under 0,1 kW vid lågtemperatur och 0,2 kW vid medeltemperatur och kondensoraggregat med en kylkapacitet över 20 kW vid lågtemperatur och 50 kW vid medeltemperatur.

| c) | En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för kondensoraggregat som säljs med förångare, kompressorpaket och stativ som inte innefattar någon kondensor, och kondensoraggregat som inte använder luft som värmeöverföringsmedium för kondensorn. |
| --- | --- |

c)

En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för kondensoraggregat som säljs med förångare, kompressorpaket och stativ som inte innefattar någon kondensor, och kondensoraggregat som inte använder luft som värmeöverföringsmedium för kondensorn.

| d) | En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för processkylaggregat med förångare och kylaggregat som använder absorptionsteknik. |
| --- | --- |

d)

En bedömning av om det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för processkylaggregat med förångare och kylaggregat som använder absorptionsteknik.

| 5. | För alla produkter en kontroll om nyare versioner av citerade källor finns tillgängliga för värdena för global uppvärmningspotential. |
| --- | --- |

5.

För alla produkter en kontroll om nyare versioner av citerade källor finns tillgängliga för värdena för global uppvärmningspotential.

| 6. | För alla produkter tillåtna avvikelsevärden vid kontroll av det uppmätta värdet för energianvändning. |
| --- | --- |

6.

För alla produkter tillåtna avvikelsevärden vid kontroll av det uppmätta värdet för energianvändning.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

---

(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  KOM(2008) 660 slutlig.

2

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (EUT L 161, 14.6.2006, s. 1).

3

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (se sidan 2 i detta nummer av EUT).

4

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 204, 21.7.1998, s. 37).

5

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till XII

I bilagorna II–XII gäller följande definitioner:

Definitioner för kylskåp, frysar och snabbnedkylningsskåp för professionellt bruk

1.   nettovolym: volym för förvaring av livsmedel inom tillverkarens angivna gränser.

2.   
  kyltemperatur
  : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur mellan – 1 °C och 5 °C.

3.   
  frystemperatur
  : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur under – 15 °C, vilket avser den högsta temperaturen vid den varmaste paketprovningen.

4.   
  universalskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk eller ett separat utrymme i samma skåp som kan ställas in på olika temperaturer för kylda eller frysta livsmedel.

5.   
  kombiskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med minst två utrymmen med olika temperatur för kylning och förvaring av livsmedel.

6.   
  kyl- och frysskåp
  : ett kombiskåp med minst ett utrymme som är avsett endast för kyltemperatur och ett utrymme som är avsett endast för frystemperatur.

7.   
  högskåp
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd på minst 1 050 mm med en eller flera dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

8.   
  kylbänk
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd på högst 1 050 mm med en eller flera dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

9.   
  skåp för lätta förhållanden, även kallat ett skåp för halvprofessionellt bruk
  : kylskåp eller frys för professionellt bruk som endast klarar att konstant hålla kyl- eller frystemperatur alla dess utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 3, enligt tabell 3 i bilaga IV; om skåpet också kan hålla temperaturen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 4, ska det inte betraktas som ett skåp för lätta förhållanden.

10.   
  ekvivalent kyl eller frys för professionellt bruk
  : en modell av kyl eller frys som släppts ut på marknaden med samma nettovolym, samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda och samma slags utrymmen som en annan modell av kyl eller frys för professionellt bruk som släppts ut på marknaden med en annan produktkod av samma tillverkare.

11.   
  ekvivalent snabbnedkylningsskåp
  : en modell av ett snabbnedkylningsskåp som släppts ut på marknaden med samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda som en annan modell av snabbnedkylningsskåp med en annan produktkod av samma tillverkare.

Definitioner som gäller kondensoraggregat

12.   
  angiven kylkapacitet (PA)
  : den kylkapacitet som ångkompressionscykeln, med hjälp av kondensoraggregatet, kan nå när det är anslutet till en förångare och en expansionsenhet, vid fullast, och uppmätt vid standardförhållanden med en omgivningstemperatur på 32 °C, uttryckt i kW med två decimaler.

13.   
  nominell tillförd effekt (DA
  ): den tillförda elektriska effekt som krävs för att kondensoraggregatet (inbegripet kompressor, kondensorfläkt(ar) och eventuell hjälputrustning) ska nå angiven kylkapacitet, uttryckt i kW med två decimaler.

14.   
  angiven effektfaktor (COPA
  ): angiven kylkapacitet, uttryckt i kW, delad med nominell tillförd effekt, uttryckt i kW med två decimaler.

15.   
  effektfaktorer COPB, COPC och COPD

  : kylkapaciteten uttryckt i kW, delat med den tillförda effekten, uttryckt i kW, uttryckt med två decimaler vid bedömningspunkterna B, C, och D.

16.   
  årstidsberoende energiprestanda (SEPR): effektivitetskvot för kondensoraggregatet som kyler under standardförhållanden, representativ för variationer i belastning och omgivningstemperatur under året; beräknas som förhållandet mellan årligt kylningsbehov och årlig elanvändning uttryckt med två decimaler.

17.   
  årligt kylningsbehov
  : summan av varje binspecifikt kylningsbehov multiplicerat med motsvarande antal bintimmar.

18.   
  binspecifikt kylningsbehov
  : kylningsbehovet för varje bin under året, beräknat som angiven kylkapacitet multiplicerat med faktorn för dellast, uttryckt i kW med två decimaler.

19.   
  dellast (Pc(Tj))
  : kylbelastningen vid en specifik omgivningstemperatur T
  j
  , beräknad som fullasten multiplicerad med faktorn för dellast för samma omgivningstemperatur T
  j
  och utryckt i kW med två decimaler.

20.   
  faktorn för dellast (PR(Tj)): vid en specifik omgivningstemperatur Tj, omgivningstemperaturen Tj minus 5 °C delat med en referensomgivningstemperatur minus 5 °C, och för medeltemperatur multiplicerat med 0,4 och adderat till 0,6, och för lågtemperatur multiplicerat med 0,2 och adderat till 0,8. För högre omgivningstemperaturer än referensomgivningstemperaturen ska faktorn för dellast vara 1. För omgivningstemperaturer under 5 °C ska faktorn för dellast vara 0,6 för medeltemperatur och 0,8 för lågtemperatur. Faktorn för dellast kan uttryckas med tre decimaler eller, om den multipliceras med 100, i procent med en decimal.

21.   
  årlig elanvändning
  : beräknas som summan av förhållandena mellan varje binspecifikt kylningsbehov och motsvarande binspecifik effektfaktor, multiplicerat med motsvarade antal bintimmar.

22.   
  omgivningstemperatur
  : torr lufttemperatur, uttryckt i grader Celsius.

23.   
  bin (binj
  ): en kombination av en omgivningstemperatur T
  j
  och bintimmar h
  j
  , enligt tabell 6 i bilaga VI.

24.   
  bintimmar (hj
  ): antalet timmar per år då en omgivningstemperatur inträffar för varje bin, enligt tabell 6 i bilaga VI.

25.   
  referensomgivningstemperatur
  : omgivningstemperatur uttryckt i grader Celsius, när faktorn för dellast är lika med 1. Den är angiven till 32 °C.

26.   
  binspecifik effektfaktor (COPj
  ): effektfaktorn för varje bin under året, härledd från dellast, deklarerat kylningsbehov och deklarerad effektfaktor för angivna bin, och beräknat för andra bin med linjär interpolering, vid behov korrigerad med degraderingskoefficienten.

27.   
  deklarerat kylningsbehov
  : kylningsbehovet vid ett begränsat antal bin och beräknat som angiven kylningskapacitet multiplicerad med motsvarande faktor för dellast.

28.   
  deklarerad effektfaktor
  : effektfaktorn vid ett begränsat antal specificerade bin och beräknad som deklarerad kylningskapacitet delad med deklarerad tillförd effekt.

29.   
  deklarerad kylningskapacitet
  : den kylningskapacitet som enheten ger för att tillgodose det specifika kylningsbehovet vid ett begränsat antal specificerade bin, uttryckt i kW med två decimaler.

30.   
  deklarerad tillförd effekt
  : den tillförda eleffekt som krävs för att kondensoraggregatet ska nå upp till den deklarerade kylningskapaciteten, uttryckt i kW med två decimaler.

31.   
  degraderingskoefficient (Cdc): anges till 0,25 och är ett mått på effektivitetsförlusten på grund av kondensoraggregatets cykel (på/av), som behövs för att tillgodose dellasten om enhetens effektreglering inte kan avlasta till erforderlig dellast.

32.   
  kapacitetskontroll
  : ett kondensoraggregats förmåga att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för kylvätskan; ska betecknas med ”fast” om enheten inte kan ändra sitt volymetriska flöde, med ”stegvis” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på högst två steg och med ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på tre eller flera steg.

Definitioner som gäller processkylaggregat

33.   
  angiven kylkapacitet (PA
  ): uttryckt i kW med två decimaler, den kylkapacitet som processkylaggregatet kan uppnå vid fullast och uppmätt vid standardförhållanden med en referensomgivningstemperatur på 35 °C för luftkylda kylaggregat och 30 °C inloppstemperatur på vattnet i kondensorn för vattenkylda aggregat.

34.   
  nominell tillförd effekt (DA
  ): den tillförda elektriska effekt som krävs för att processkylaggregatet (inbegripet kompressor, kondensorfläkt(ar) eller pump(ar) och eventuell hjälputrustning) ska nå angiven kylkapacitet, uttryckt i kW med två decimaler.

35.   
  angiven energieffektivitetskvot (EERA
  ): angiven kylkapacitet, uttryckt i kW, delat med nominell tillförd effekt, uttryckt i kW med två decimaler.

36.   
  årstidsberoende energiprestanda (SEPR): effektivitetskvot för ett processkylaggregat som kyler under standardförhållanden, representativt för växlingar i belastning och omgivningstemperatur under året; beräknas som förhållandet mellan årligt kylningsbehov och årlig energianvändning, uttryckt med två decimaler.

37.   
  årligt kylningsbehov
  : summan av varje binspecifikt kylningsbehov multiplicerat med motsvarande antal bintimmar.

38.   
  binspecifikt kylningsbehov
  : angiven kylningskapacitet multiplicerad med faktorn för dellast för varje bin under året, uttryckt i kW med två decimaler.

39.   
  dellast (Pc(Tj))
  : kylbelastningen vid en specifik omgivningstemperatur T
  j
  , beräknad som fullasten multiplicerad med faktorn för dellast för samma omgivningstemperatur T
  j
  och utryckt i kW med två decimaler.

40.   
  faktorn för dellast (PR(Tj)) vid en specifik omgivningstemperatur Tj

  :

a)   För processkylaggregat med luftkyld kondensor: omgivningstemperaturen Tj
  minus 5 °C delat med referensomgivningstemperaturen minus 5 °C och multiplicerat med 0,2 och adderat till 0,8. För högre temperaturer än referensomgivningstemperaturen ska faktorn för dellast vara 1. För lägre omgivningstemperaturer än 5 °C ska faktorn för dellast vara 0,8.

b)   För processkylaggregat med vattenkyld kondensor: vattnets inloppstemperatur Tj
  (30 °C) minus 9 °C delat med vattnets referensinloppstemperatur (30 °C) minus 9 °C och multiplicerat med 0,2 och adderat till 0,8. För högre omgivningstemperaturer än referensomgivningstemperaturen ska faktorn för dellast vara 1. För omgivningstemperaturer under 5 °C (9 °C inloppstemperatur för vatten i kondensorn) ska faktorn för dellast vara 0,8.

Faktorn för dellast kan uttryckas med tre decimaler eller, om den multipliceras med 100, i procent med en decimal.

41.   
  årlig elanvändning
  : beräknas som summan av förhållandena mellan varje binspecifikt kylningsbehov och motsvarande binspecifik energieffektivitetskvot, multiplicerat med motsvarade antal bintimmar.

42.   
  omgivningstemperatur
  :

| a) | För processkylaggregat med luftkyld kondensor, torr lufttemperatur, uttryckt i grader Celsius, |
| --- | --- |

a)

För processkylaggregat med luftkyld kondensor, torr lufttemperatur, uttryckt i grader Celsius,

| b) | För processkylaggregat med vattenkyld kondensor, inloppstemperatur på vattnet i kondensorn, uttryckt i grader Celsius. |
| --- | --- |

b)

För processkylaggregat med vattenkyld kondensor, inloppstemperatur på vattnet i kondensorn, uttryckt i grader Celsius.

43.   
  bin (binj
  ): en kombination av en omgivningstemperatur T
  j
  och bintimmar h
  j
  , enligt bilaga VIII.

44.   
  bintimmar (hj
  ): antalet timmar per år då en omgivningstemperatur inträffar för varje bin, enligt bilaga VIII.

45.   
  referensomgivningstemperatur
  : omgivningstemperatur uttryckt i grader Celsius, när faktorn för dellast är lika med 1. Sätts till 35 °C. För luftkylda processkylaggregat sätts inloppstemperaturen till kondensorn till 35 °C, för vattenkylda processkylaggregat sätts inloppstemperaturen för vattnet till kondensorn till 30 °C.

46.   
  binspecifik energieffektivitetskvot (EERj
  ): energieffektivitetskvoten för varje bin under året, härledd från dellast, deklarerat kylningsbehov och deklarerad energieffektivitetskvot för angivna bin, och beräknat för andra bin med linjär interpolering, vid behov korrigerad med degraderingskoefficienten.

47.   
  deklarerat kylningsbehov
  : kylningsbehovet vid ett begränsat antal bin och beräknat som angiven kylningskapacitet multiplicerad med motsvarande faktor för dellast.

48.   
  deklarerad energieffektivitetskvot
  : energieffektivitetskvoten vid ett begränsat antal specificerade bin.

49.   
  deklarerad tillförd effekt
  : den tillförda eleffekt som krävs för att processkylaggregatet ska nå upp till den deklarerade kylningskapaciteten.

50.   
  deklarerad kylningskapacitet
  : den kylkapacitet som kylaren ger för att tillgodose det deklarerade kylningsbehovet.

51.   
  degraderingskoefficient (Cc): måttet på effektivitetsförlusten på grund av processkylaggregatets cykel (på/av) vid dellast; om Cc inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cc = 0,9.

52.   
  kapacitetskontroll
  : ett processkylaggregats förmåga att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för kylvätskan, och ska betecknas med ”fast” om processkylaggregatet inte kan ändra sitt volymetriska flöde, med ”stegvis” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på högst två steg och med ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på tre eller flera steg.

Gemensamma definitioner

| 53. | global uppvärmningspotential (GWP) mått på hur mycket 1 kg av det köldmedium som används i ångkompressionscykeln uppskattas bidra till den globala uppvärmningen, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter på 100 år. |
| --- | --- |

53.

global uppvärmningspotential (GWP) mått på hur mycket 1 kg av det köldmedium som används i ångkompressionscykeln uppskattas bidra till den globala uppvärmningen, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter på 100 år.

| 54. | För fluorerade köldmedier ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den fjärde utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (1) (2007 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod). |
| --- | --- |

54.

För fluorerade köldmedier ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den fjärde utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (1) (2007 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod).

| 55. | För icke-fluorerade gaser ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den första IPPC-utvärderingen under en 100-årsperiod. |
| --- | --- |

55.

För icke-fluorerade gaser ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den första IPPC-utvärderingen under en 100-årsperiod.

| 56. | GWP-värden för blandningar av köldmedier ska vara baserade på den formel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 842/2006, med värdena från den fjärde utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (2007 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod). |
| --- | --- |

56.

GWP-värden för blandningar av köldmedier ska vara baserade på den formel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 842/2006, med värdena från den fjärde utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (2007 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod).

| 57. | För köldmedier som inte ingår i ovannämnda hänvisningar ska rapporten om 2010 års bedömning av Montrealprotokollets vetenskapliga bedömningspanel (2) och 2010 års rapport från IPCC UNEP om kylning, luftkonditionering och värmepumpar (3), eller en senare version om denna finns tillgänglig före dagen för ikraftträdande, användas som referens. |
| --- | --- |

57.

För köldmedier som inte ingår i ovannämnda hänvisningar ska rapporten om 2010 års bedömning av Montrealprotokollets vetenskapliga bedömningspanel (2) och 2010 års rapport från IPCC UNEP om kylning, luftkonditionering och värmepumpar (3), eller en senare version om denna finns tillgänglig före dagen för ikraftträdande, användas som referens.

---

(1)  IPCC Fourth Assessment Climate Change 2007, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/

---

BILAGA II

Krav på ekodesign för kylskåp, frysar och snabbnedkylningsskåp för professionellt bruk

1.   KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk som omfattas av denna förordning, med undantag för kylskåp och frysar för krävande förhållanden och kyl- och frysskåp, ska följa gränsvärdena i följande energieffektivitetsindex (EEI):






  i) | Från och med den 1 juli 2016: EEI < 115 |
| --- | --- | --- |

a)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som omfattas av denna förordning, med undantag för kylskåp och frysar för krävande förhållanden och kyl- och frysskåp, ska följa gränsvärdena i följande energieffektivitetsindex (EEI):

i)

Från och med den 1 juli 2016: EEI < 115

| ii) | Från och med den 1 januari 2018: EEI < 95 |
| --- | --- |

ii)

Från och med den 1 januari 2018: EEI < 95

| iii) | Från och med den 1 juli 2019: EEI < 85 |
| --- | --- |

iii)

Från och med den 1 juli 2019: EEI < 85

Energieffektivitetsindex för ett kylskåp eller frysskåp för professionellt bruk ska beräknas enligt vad som beskrivs i bilaga III.

| b) | Från och med den 1 juli 2016 ska kylskåp och frysar för krävande förhållanden ha ett energieffektivitetsindex under 115. |
| --- | --- |

b)

Från och med den 1 juli 2016 ska kylskåp och frysar för krävande förhållanden ha ett energieffektivitetsindex under 115.

2.   PRODUKTINFORMATIONSKRAV

| a) | Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation om kylskåp och frysar för professionellt bruk tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer:






  i) | Vilken kategori apparaten tillhör, dvs. om det är ett högskåp eller en kylbänk. |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation om kylskåp och frysar för professionellt bruk tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer:

i)

Vilken kategori apparaten tillhör, dvs. om det är ett högskåp eller en kylbänk.

| ii) | I tillämpliga fall om skåpet är avsett för krävande eller lätta förhållanden eller är ett kyl- och frysskåp. |
| --- | --- |

ii)

I tillämpliga fall om skåpet är avsett för krävande eller lätta förhållanden eller är ett kyl- och frysskåp.

| iii) | Skåpets avsedda drifttemperatur: kyl, frys eller universal. |
| --- | --- |

iii)

Skåpets avsedda drifttemperatur: kyl, frys eller universal.

| iv) | Nettovolymen i varje utrymme, i liter och avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

iv)

Nettovolymen i varje utrymme, i liter och avrundat till en decimal.

| v) | Skåpets årliga energiförbrukning, uttryckt i kWh per år. |
| --- | --- |

v)

Skåpets årliga energiförbrukning, uttryckt i kWh per år.

| vi) | Skåpets energieffektivitetsindex, utom för kyl- och frysskåp, där den preliminära dagliga energianvändningen ska uppges, genom provning av kyltemperaturen i de utrymmen som endast är avsedda för kylning och av frystemperaturen i de utrymmen som endast är avsedda för frysning. |
| --- | --- |

vi)

Skåpets energieffektivitetsindex, utom för kyl- och frysskåp, där den preliminära dagliga energianvändningen ska uppges, genom provning av kyltemperaturen i de utrymmen som endast är avsedda för kylning och av frystemperaturen i de utrymmen som endast är avsedda för frysning.

| vii) | För skåp avsedda för lätta förhållanden ska följande anges: ”Denna apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämplig att användas i professionella varma kök.” |
| --- | --- |

vii)

För skåp avsedda för lätta förhållanden ska följande anges: ”Denna apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämplig att användas i professionella varma kök.”

| viii) | För skåp avsedda för krävande förhållanden ska följande anges: ”Denna apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.” |
| --- | --- |

viii)

För skåp avsedda för krävande förhållanden ska följande anges: ”Denna apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.”

| ix) | Eventuella specifika åtgärder som ska vidtas när skåpet används och underhålls för att dess energieffektivitet ska optimeras. |
| --- | --- |

ix)

Eventuella specifika åtgärder som ska vidtas när skåpet används och underhålls för att dess energieffektivitet ska optimeras.

| x) | Typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för köldmediet i skåpet. |
| --- | --- |

x)

Typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen (GWP) för köldmediet i skåpet.

| xi) | Köldmediefyllningen, uttryckt i kg och avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

xi)

Köldmediefyllningen, uttryckt i kg och avrundad till två decimaler.

| xii) | Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

xii)

Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter.

I tabell 1 ges exempel på uppställningen av den information som krävs.

Tabell 1

Informationskrav för kylskåp och frysar för professionellt bruk

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Avsedd användning | Förvaring |
| Drifttemperatur | kyl/frys/universal |
| Kategori | Högskåp/kylbänk |
| (i tillämpliga fall)
  Krävande/lätta förhållanden |
| Köldmedium:[information som identifierar det köldmedium som används och dess GWP] |
| Uppgift | Beteckning | Värde | Enhet |
| Årlig energiförbrukning | AEC | x,xx | kWh |
| Energieffektivitetsindex | EEI | x,xx | |
| Nettovolym | VN | x,x | liter |
| (i tillämpliga fall) | | | |
| Volym med kyltemperatur | VNRef | x,x | liter |
| Volym med frystemperatur | VNFrz | x,x | liter |
| Köldmediefyllning | | x,xx | kg |
| Kontaktuppgifter | Namn och adress för tillverkaren eller dennes representant |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Avsedd användning

Förvaring

Drifttemperatur

kyl/frys/universal

Kategori

Högskåp/kylbänk

(i tillämpliga fall)

Krävande/lätta förhållanden

Köldmedium:[information som identifierar det köldmedium som används och dess GWP]

Uppgift

Beteckning

Värde

Enhet

Årlig energiförbrukning

AEC

x,xx

kWh

Energieffektivitetsindex

EEI

x,xx

Nettovolym

VN

x,x

liter

(i tillämpliga fall)

Volym med kyltemperatur

VNRef

x,x

liter

Volym med frystemperatur

VNFrz

x,x

liter

Köldmediefyllning

x,xx

kg

Kontaktuppgifter

Namn och adress för tillverkaren eller dennes representant

| b) | Från och med den 1 juli 2016 ska en avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysar för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer tillhandahållas med information om följande:






  i) | Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet. |
| --- | --- | --- |

b)

Från och med den 1 juli 2016 ska en avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysar för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer tillhandahållas med information om följande:

i)

Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet.

| ii) | Oförstörande demontering vid underhåll. |
| --- | --- |

ii)

Oförstörande demontering vid underhåll.

| iii) | Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

iii)

Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter.

| c) | Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation om snabbnedkylningsskåp tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare, och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer:






  i) | Full belastningskapacitet för skåpet, uttryckt i kg livsmedel och avrundad till två decimaler. |
| --- | --- | --- |

c)

Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation om snabbnedkylningsskåp tillhandahållas i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare, och på fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras representanter och importörer:

i)

Full belastningskapacitet för skåpet, uttryckt i kg livsmedel och avrundad till två decimaler.

| ii) | Standardtemperaturcykel, dvs. från vilken temperatur i °C ned till vilken temperatur i °C som livsmedlen ska kylas och i hur många minuter. |
| --- | --- |

ii)

Standardtemperaturcykel, dvs. från vilken temperatur i °C ned till vilken temperatur i °C som livsmedlen ska kylas och i hur många minuter.

| iii) | Energiförbrukningen i kWh per kg livsmedel per standardtemperaturcykel och avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

iii)

Energiförbrukningen i kWh per kg livsmedel per standardtemperaturcykel och avrundad till två decimaler.

| iv) | För integrerad utrustning: typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen för köldmediet i skåpet och köldmediefyllningen (kg) avrundad till två decimaler. För utrustning som är konstruerad för att användas med ett separat kondensoraggregat (ingår inte i själva snabbnedkylningsskåpet): avsedd köldmediefyllning vid användning tillsammans med rekommenderat kondensoraggregat samt typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen för avsett köldmedium. |
| --- | --- |

iv)

För integrerad utrustning: typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen för köldmediet i skåpet och köldmediefyllningen (kg) avrundad till två decimaler. För utrustning som är konstruerad för att användas med ett separat kondensoraggregat (ingår inte i själva snabbnedkylningsskåpet): avsedd köldmediefyllning vid användning tillsammans med rekommenderat kondensoraggregat samt typen, namnet och den globala uppvärmningspotentialen för avsett köldmedium.

| d) | Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 ska innehålla följande:






  i) | De delar om anges i leden a och c för kylskåp och frysar för professionellt bruk respektive snabbnedkylningsskåp. |
| --- | --- | --- |

d)

Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 ska innehålla följande:

i)

De delar om anges i leden a och c för kylskåp och frysar för professionellt bruk respektive snabbnedkylningsskåp.

| ii) | I de fall då uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell har erhållits genom beräkningar med utgångspunkt i konstruktion eller genom extrapolering från andra ekvivalenta kylskåp eller frysar, eller båda, ska dokumentationen innehålla detaljerade uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och om provningar som leverantörerna genomfört för att kontrollera att dessa beräkningar är riktiga. Uppgifterna ska också omfatta en förteckning över alla likvärdiga modeller där informationen erhållits på samma grund. |
| --- | --- |

ii)

I de fall då uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell har erhållits genom beräkningar med utgångspunkt i konstruktion eller genom extrapolering från andra ekvivalenta kylskåp eller frysar, eller båda, ska dokumentationen innehålla detaljerade uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och om provningar som leverantörerna genomfört för att kontrollera att dessa beräkningar är riktiga. Uppgifterna ska också omfatta en förteckning över alla likvärdiga modeller där informationen erhållits på samma grund.

| iii) | Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med åtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU (1). |
| --- | --- |

iii)

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med åtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU (1).

---

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (EUT L 153, 18.6.2010, s. 1).

---

BILAGA III

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk

Vid beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för kylskåp och frysar för professionellt bruk jämförs skåpets årliga energianvändning med dess årliga standardenergianvändning.

Energieffektivitetsindex beräknas enligt följande:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

där

AEC = E24h × af × 365

AEC= skåpets årliga energiförbrukning i kWh/år

E24h= skåpets energiförbrukning under 24 timmar

af
  = justeringsfaktor som ska tillämpas endast för skåp avsedda för lätta förhållanden, i enlighet med punkt 2 b i bilaga IV

SAEC = M × Vn + N

SAEC= skåpets årliga standardenergiförbrukning i kWh/år

Vn= apparatens nettovolym, vilket är summan av nettovolymen i alla skåpets utrymmen, uttryckt i liter.

M och N anges i tabell 2.

Tabell 2

Koefficienterna M och N

| Kategori | Värde för M | Värde för N |
| --- | --- | --- |
| Högskåp, kyl | 1,643 | 609 |
| Högskåp, frys | 4,928 | 1 472 |
| Bänk, kyl | 2,555 | 1 790 |
| Bänk, frys | 5,840 | 2 380 |

Kategori

Värde för M

Värde för N

Högskåp, kyl

1,643

609

Högskåp, frys

4,928

1 472

Bänk, kyl

2,555

1 790

Bänk, frys

5,840

2 380

---

BILAGA IV

Mätningar och beräkningar för kylskåp och frysar för professionellt bruk

| 1. | För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. När det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk ska de uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 och 3. |
| --- | --- |

1.

För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. När det gäller kylskåp och frysar för professionellt bruk ska de uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 och 3.

| 2. | När värdena för årlig energiförbrukning och energieffektivitetsindex ska fastställas för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätningarna göras under följande förhållanden:






  a) | Temperaturen på provningspaketen ska ligga mellan – 1 °C och 5 °C för kylskåp och under – 15 °C för frysskåp. |
| --- | --- | --- |

2.

När värdena för årlig energiförbrukning och energieffektivitetsindex ska fastställas för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätningarna göras under följande förhållanden:

a)

Temperaturen på provningspaketen ska ligga mellan – 1 °C och 5 °C för kylskåp och under – 15 °C för frysskåp.

| b) | Omgivande miljö ska motsvara klimatklass 4 enligt vad som anges i tabell 3, utom för skåp avsedda för lätta förhållanden som ska provas under förhållanden motsvarande klimatklass 3. Justeringsfaktorerna 1,2 för skåp för lätta förhållanden vid kyltemperatur och 1,1 för skåp för lätta förhållanden vid frystemperatur ska sedan tillämpas på de provningsresultat som erhållits på detta sätt för skåp för lätta förhållanden för den information som avses i punkt 2 a i bilaga II. |
| --- | --- |

b)

Omgivande miljö ska motsvara klimatklass 4 enligt vad som anges i tabell 3, utom för skåp avsedda för lätta förhållanden som ska provas under förhållanden motsvarande klimatklass 3. Justeringsfaktorerna 1,2 för skåp för lätta förhållanden vid kyltemperatur och 1,1 för skåp för lätta förhållanden vid frystemperatur ska sedan tillämpas på de provningsresultat som erhållits på detta sätt för skåp för lätta förhållanden för den information som avses i punkt 2 a i bilaga II.

| c) | Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska provas






  — | vid kyltemperatur om det är ett kombiskåp med minst ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur, |
| --- | --- | --- |

c)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska provas

—

vid kyltemperatur om det är ett kombiskåp med minst ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

| — | vid kyltemperatur om det är ett kylskåp för professionellt bruk med bara ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur, |
| --- | --- |

—

vid kyltemperatur om det är ett kylskåp för professionellt bruk med bara ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

| — | vid frystemperatur i övriga fall. |
| --- | --- |

—

vid frystemperatur i övriga fall.

| 3. | Omgivningsförhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5 visas i tabell 3.

  Tabell 3


  Omgivningsförhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5










  Klimatklass i provningslokalen | Torr lufttemperatur, °C | Relativ luftfuktighet, % | Daggpunkt, °C | Vattenånga i torr luft, g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |

3.

Omgivningsförhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5 visas i tabell 3.

Tabell 3

Omgivningsförhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5

Klimatklass i provningslokalen

Torr lufttemperatur, °C

Relativ luftfuktighet, %

Daggpunkt, °C

Vattenånga i torr luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8

---

BILAGA V

Krav på ekodesign för kondensoraggregat

1.   KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Från och med den 1 juli 2016 får effektfaktorn (COP) och årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat inte ligga under följande värden:








  Driftstemperatur | Nominell kapacitet PA | Tillämplig faktor | Värde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medel | 0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1kW | COP | 1,20 |
| 1 kW < PA
  ≤ 5kW | COP | 1,40 |
| 5 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,25 |
| 20 kW < PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 2,35 |
| Låg | 0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW | COP | 0,75 |
| 0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW | COP | 0,85 |
| 2 kW < PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 1,50 |
| 8 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 1,60 |

a)

Från och med den 1 juli 2016 får effektfaktorn (COP) och årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat inte ligga under följande värden:

Driftstemperatur

Nominell kapacitet PA

Tillämplig faktor

Värde

Medel

0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1kW

COP

1,20

1 kW < PA
  ≤ 5kW

COP

1,40

5 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,25

20 kW < PA
  ≤ 50 kW

SEPR

2,35

Låg

0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW

COP

0,75

0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW

COP

0,85

2 kW < PA
  ≤ 8 kW

SEPR

1,50

8 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

1,60

| b) | Från och med den 1 juli 2018 får effektfaktorn (COP) och årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat inte ligga under följande värden:








  Driftstemperatur | Nominell kapacitet PA | Tillämplig faktor | Värde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medel | 0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW | COP | 1,40 |
| 1 kW < PA
  ≤ 5 kW | COP | 1,60 |
| 5 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,55 |
| 20 kW < PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 2,65 |
| Låg | 0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW | COP | 0,80 |
| 0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW | COP | 0,95 |
| 2 kW < PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 1,60 |
| 8 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 1,70 |

b)

Från och med den 1 juli 2018 får effektfaktorn (COP) och årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat inte ligga under följande värden:

Driftstemperatur

Nominell kapacitet PA

Tillämplig faktor

Värde

Medel

0,2 kW ≤ PA
  ≤ 1 kW

COP

1,40

1 kW < PA
  ≤ 5 kW

COP

1,60

5 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,55

20 kW < PA
  ≤ 50 kW

SEPR

2,65

Låg

0,1 kW ≤ PA
  ≤ 0,4 kW

COP

0,80

0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW

COP

0,95

2 kW < PA
  ≤ 8 kW

SEPR

1,60

8 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

1,70

| c) | För kondensoraggregat avsedda att fyllas med ett köldmedium med en global uppvärmningspotential under 150, får COP- och SEPR-värdena vara högst 15 % lägre än de värden som anges i punkt 1 a, och högst 10 % lägre än dem som anges i punkt 1 b. |
| --- | --- |

c)

För kondensoraggregat avsedda att fyllas med ett köldmedium med en global uppvärmningspotential under 150, får COP- och SEPR-värdena vara högst 15 % lägre än de värden som anges i punkt 1 a, och högst 10 % lägre än dem som anges i punkt 1 b.

| d) | Kondensoraggregat som kan fungera vid både medel- och lågtemperatur ska överensstämma med kraven för varje kategori som de deklareras för. |
| --- | --- |

d)

Kondensoraggregat som kan fungera vid både medel- och lågtemperatur ska överensstämma med kraven för varje kategori som de deklareras för.

2.   PRODUKTINFORMATIONSKRAV

Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation för kondensoraggregat tillhandahållas:

| a) | Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare och fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras ombud och importörer ska omfatta följande:






  i) | Avsedd förångningstemperatur, uttryckt i grader Celsius (medeltemperatur – 10 °C, lågtemperatur – 35 °C). |
| --- | --- | --- |

a)

Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare och fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras ombud och importörer ska omfatta följande:

i)

Avsedd förångningstemperatur, uttryckt i grader Celsius (medeltemperatur – 10 °C, lågtemperatur – 35 °C).

| ii) | För kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på under 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur:






  — | angiven effektfaktor, vid fullast och 32 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och angiven kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler, |
| --- | --- | --- |

ii)

För kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på under 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur:

—

angiven effektfaktor, vid fullast och 32 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och angiven kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler,

| — | angiven effektfaktor, vid fullast och 25 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och motsvarande kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

—

angiven effektfaktor, vid fullast och 25 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och motsvarande kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler.

| iii) | För kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på över 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur:






  — | SEPR-värde, avrundat till två decimaler, |
| --- | --- | --- |

iii)

För kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på över 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur:

—

SEPR-värde, avrundat till två decimaler,

| — | årlig elanvändning i kWh per år, |
| --- | --- |

—

årlig elanvändning i kWh per år,

| — | angiven kylkapacitet, nominell tillförd effekt och angiven effektfaktor, |
| --- | --- |

—

angiven kylkapacitet, nominell tillförd effekt och angiven effektfaktor,

| — | deklarerad kylkapacitet och deklarerad tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till tre decimaler, och effektfaktor, avrundad till två decimaler, vid bedömningspunkterna B, C och D. |
| --- | --- |

—

deklarerad kylkapacitet och deklarerad tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till tre decimaler, och effektfaktor, avrundad till två decimaler, vid bedömningspunkterna B, C och D.

| iv) | För kondensoraggregat avsedda att användas i en omgivningstemperatur över 35 °C, effektfaktor vid fullast och 43 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och motsvarande kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

iv)

För kondensoraggregat avsedda att användas i en omgivningstemperatur över 35 °C, effektfaktor vid fullast och 43 °C omgivningstemperatur, avrundat till två decimaler, och motsvarande kylkapacitet och tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler.

| v) | Typen och namnet på det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet. |
| --- | --- |

v)

Typen och namnet på det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet.

| vi) | Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas vid underhåll av kondensoraggregatet. |
| --- | --- |

vi)

Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas vid underhåll av kondensoraggregatet.

| vii) | Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas för att optimera kondensoraggregatets effektivitet när det monteras med en kyl eller frys. |
| --- | --- |

vii)

Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas för att optimera kondensoraggregatets effektivitet när det monteras med en kyl eller frys.

| viii) | Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

viii)

Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter.

| b) | En avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysskåp för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer ska tillhandahållas med information om följande:






  i) | Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet. |
| --- | --- | --- |

b)

En avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysskåp för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer ska tillhandahållas med information om följande:

i)

Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet.

| ii) | Oförstörande demontering vid underhåll. |
| --- | --- |

ii)

Oförstörande demontering vid underhåll.

| iii) | Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

iii)

Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter.

| c) | För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:






  i) | De delar som anges i punkt a. |
| --- | --- | --- |

c)

För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

i)

De delar som anges i punkt a.

| ii) | I fall där informationen rörande en viss modell har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar liksom om provning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att kontrollera modellen. |
| --- | --- |

ii)

I fall där informationen rörande en viss modell har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar liksom om provning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att kontrollera modellen.

I tabellerna 4 och 5 ges exempel på uppställningen av den information som krävs.

Tabell 4

Informationskrav för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på under 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet] |
| Uppgift | Beteckning | Värde | Enhet |
| Förångningstemperatur
   (1) | t | – 10 °C | – 35 °C | °C |
| Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 32 °C |
| Angiven kylkapacitet | PA | x,xxx | x,xxx | kW |
| Nominell tillförd effekt | DA | x,xxx | x,xxx | kW |
| Angivet COP-värde | COPA | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 25 °C |
| Kylkapacitet | P2 | x,xxx | x,xxx | kW |
| Tillförd effekt | D2 | x,xxx | x,xxx | kW |
| COP | COP2 | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 43 °C


  (i tillämpliga fall) |
| Kylkapacitet | P3 | x,xxx | x,xxx | kW |
| Tillförd effekt | D3 | x,xxx | x,xxx | kW |
| COP | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Övrigt |
| Kapacitetskontroll | fast/steg/variabel |
| Kontaktuppgifter | Namn och adress till tillverkaren eller dennes representant |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet]

Uppgift

Beteckning

Värde

Enhet

Förångningstemperatur
   (1)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 32 °C

Angiven kylkapacitet

PA

x,xxx

x,xxx

kW

Nominell tillförd effekt

DA

x,xxx

x,xxx

kW

Angivet COP-värde

COPA

x,xx

x,xx

Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 25 °C

Kylkapacitet

P2

x,xxx

x,xxx

kW

Tillförd effekt

D2

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP2

x,xx

x,xx

Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 43 °C

(i tillämpliga fall)

Kylkapacitet

P3

x,xxx

x,xxx

kW

Tillförd effekt

D3

x,xxx

x,xxx

kW

COP

COP3

x,xx

x,xx

Övrigt

Kapacitetskontroll

fast/steg/variabel

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes representant

Tabell 5

Informationskrav för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet på över 5 kW och 2 kW för medeltemperatur respektive lågtemperatur

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet] |
| Uppgift | Beteckning | Värde | Enhet |
| Förångningstemperatur
   (2) | t | – 10 °C | – 35 °C | °C |
| Årlig elförbrukning | Q | x | x | kWh/år |
| Årstidsberoende energiprestanda | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 32 °C


  (Punkt A) |
| Angiven kylkapacitet | PA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominell tillförd effekt | DA | x,xx | x,xx | kW |
| Angivet COP-värde | COPA | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 25 °C


  (Punkt B) |
| Deklarerad kylkapacitet | PB | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | DB | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerat COP-värde | COPB | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 15 °C


  (Punkt C) |
| Deklarerad kylkapacitet | Pc | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | Dc | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerat COP-värde | COPC | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 5 °C


  (Punkt D) |
| Deklarerad kylkapacitet | PD | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | DD | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerat COP-värde | COPD | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 43 °C


  (i tillämpliga fall) |
| Kylkapacitet | P3 | x,xx | x,xx | kW |
| Tillförd effekt | D3 | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerat COP-värde | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Övrigt |
| Kapacitetskontroll | fast/steg/variabel |
| Degraderingskoefficienten för enheter med fast och stegvis kapacitet | Cdc | 0,25 | |
| Kontaktuppgifter | Namn och adress till tillverkaren eller dennes behörige representant |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet]

Uppgift

Beteckning

Värde

Enhet

Förångningstemperatur
   (2)

t

– 10 °C

– 35 °C

°C

Årlig elförbrukning

Q

x

x

kWh/år

Årstidsberoende energiprestanda

SEPR

x,xx

x,xx

Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 32 °C

(Punkt A)

Angiven kylkapacitet

PA

x,xx

x,xx

kW

Nominell tillförd effekt

DA

x,xx

x,xx

kW

Angivet COP-värde

COPA

x,xx

x,xx

Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 25 °C

(Punkt B)

Deklarerad kylkapacitet

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklarerat COP-värde

COPB

x,xx

x,xx

Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 15 °C

(Punkt C)

Deklarerad kylkapacitet

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklarerat COP-värde

COPC

x,xx

x,xx

Parametrar vid dellast och omgivningstemperatur 5 °C

(Punkt D)

Deklarerad kylkapacitet

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklarerat COP-värde

COPD

x,xx

x,xx

Parametrar vid fullast och omgivningstemperatur 43 °C

(i tillämpliga fall)

Kylkapacitet

P3

x,xx

x,xx

kW

Tillförd effekt

D3

x,xx

x,xx

kW

Deklarerat COP-värde

COP3

x,xx

x,xx

Övrigt

Kapacitetskontroll

fast/steg/variabel

Degraderingskoefficienten för enheter med fast och stegvis kapacitet

Cdc

0,25

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes behörige representant

---

(1)  För kondensoraggregat som är avsedda att arbeta vid bara en enda förångningstemperatur, kan en eller två av kolumnerna för Värde strykas.

(2)  För kondensoraggregat som är avsedda att arbeta vid bara en enda förångningstemperatur, kan en eller två av kolumnerna för Värde strykas.

---

BILAGA VI

Mätningar och beräkningar för kondensoraggregat

| 1. | För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkt 2. |
| --- | --- |

1.

För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkt 2.

| 2. | När värdena för kylkapacitet, tillförd effekt, effektfaktor och årstidsberoende energiprestanda ska fastställas, ska mätningarna utföras under följande förhållanden:






  a) | Referensomgivningstemperatur vid värmeväxlaren utomhus (kondensor) ska vara 32 °C. |
| --- | --- | --- |

2.

När värdena för kylkapacitet, tillförd effekt, effektfaktor och årstidsberoende energiprestanda ska fastställas, ska mätningarna utföras under följande förhållanden:

a)

Referensomgivningstemperatur vid värmeväxlaren utomhus (kondensor) ska vara 32 °C.

| b) | Den mättade förångningstemperaturen vid värmeväxlaren inomhus (förångaren) ska vara – 35 °C för lågtemperatur och – 10 °C för medeltemperatur. |
| --- | --- |

b)

Den mättade förångningstemperaturen vid värmeväxlaren inomhus (förångaren) ska vara – 35 °C för lågtemperatur och – 10 °C för medeltemperatur.

| c) | Om tillämpligt ska växlingar i omgivningstemperatur under året, representativt för genomsnittliga klimatförhållanden i unionen, och motsvarande antal timmar då dessa temperaturer inträder, sättas till värdena i tabell 6. |
| --- | --- |

c)

Om tillämpligt ska växlingar i omgivningstemperatur under året, representativt för genomsnittliga klimatförhållanden i unionen, och motsvarande antal timmar då dessa temperaturer inträder, sättas till värdena i tabell 6.

| d) | Om tillämpligt ska effekterna av försämrad energieffektivitet till följd av cykler, beroende på typen av kapacitetskontroll för kondensoraggregatet, beaktas. |
| --- | --- |

d)

Om tillämpligt ska effekterna av försämrad energieffektivitet till följd av cykler, beroende på typen av kapacitetskontroll för kondensoraggregatet, beaktas.

Tabell 6

Växlingar i utomhustemperaturer under året under genomsnittliga klimatförhållanden i Europa för kondensoraggregat

| j | Tj | hj |
| --- | --- | --- |
| 1 | – 19 | 0,08 |
| 2 | – 18 | 0,41 |
| 3 | – 17 | 0,65 |
| 4 | – 16 | 1,05 |
| 5 | – 15 | 1,74 |
| 6 | – 14 | 2,98 |
| 7 | – 13 | 3,79 |
| 8 | – 12 | 5,69 |
| 9 | – 11 | 8,94 |
| 10 | – 10 | 11,81 |
| 11 | – 9 | 17,29 |
| 12 | – 8 | 20,02 |
| 13 | – 7 | 28,73 |
| 14 | – 6 | 39,71 |
| 15 | – 5 | 56,61 |
| 16 | – 4 | 76,36 |
| 17 | – 3 | 106,07 |
| 18 | – 2 | 153,22 |
| 19 | – 1 | 203,41 |
| 20 | 0 | 247,98 |
| 21 | 1 | 282,01 |
| 22 | 2 | 275,91 |
| 23 | 3 | 300,61 |
| 24 | 4 | 310,77 |
| 25 | 5 | 336,48 |
| 26 | 6 | 350,48 |
| 27 | 7 | 363,49 |
| 28 | 8 | 368,91 |
| 29 | 9 | 371,63 |
| 30 | 10 | 377,32 |
| 31 | 11 | 376,53 |
| 32 | 12 | 386,42 |
| 33 | 13 | 389,84 |
| 34 | 14 | 384,45 |
| 35 | 15 | 370,45 |
| 36 | 16 | 344,96 |
| 37 | 17 | 328,02 |
| 38 | 18 | 305,36 |
| 39 | 19 | 261,87 |
| 40 | 20 | 223,90 |
| 41 | 21 | 196,31 |
| 42 | 22 | 163,04 |
| 43 | 23 | 141,78 |
| 44 | 24 | 121,93 |
| 45 | 25 | 104,46 |
| 46 | 26 | 85,77 |
| 47 | 27 | 71,54 |
| 48 | 28 | 56,57 |
| 49 | 29 | 43,35 |
| 50 | 30 | 31,02 |
| 51 | 31 | 20,21 |
| 52 | 32 | 11,85 |
| 53 | 33 | 8,17 |
| 54 | 34 | 3,83 |
| 55 | 35 | 2,09 |
| 56 | 36 | 1,21 |
| 57 | 37 | 0,52 |
| 58 | 38 | 0,40 |

j

Tj

hj

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40

---

BILAGA VII

Krav på ekodesign för processkylaggregat

1.   KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

| a) | Från och med den 1 juli 2016 får årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för processkylaggregat inte vara under följande värden:








  Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan | Driftstemperatur | Angiven kylkapacitet

  PA | Lägsta SEPR-värde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 2,24 |
| PA
  > 300 kW | 2,80 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 1,48 |
| PA
  > 200 kW | 1,60 |
| Vatten | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 2,86 |
| PA
  > 300 kW | 3,80 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 1,82 |
| PA
  > 200 kW | 2,10 |

a)

Från och med den 1 juli 2016 får årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för processkylaggregat inte vara under följande värden:

Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan

Driftstemperatur

Angiven kylkapacitet

PA

Lägsta SEPR-värde

Luft

Medel

PA
  ≤ 300 kW

2,24

PA
  > 300 kW

2,80

Låg

PA
  ≤ 200 kW

1,48

PA
  > 200 kW

1,60

Vatten

Medel

PA
  ≤ 300 kW

2,86

PA
  > 300 kW

3,80

Låg

PA
  ≤ 200 kW

1,82

PA
  > 200 kW

2,10

| b) | Från och med den 1 juli 2018 får årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för processkylaggregat inte vara under följande värden:








  Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan | Driftstemperatur | Angiven kylkapacitet

  PA | Lägsta SEPR-värde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 2,58 |
| PA
  > 300 kW | 3,22 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 1,70 |
| PA
  > 200 kW | 1,84 |
| Vatten | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 3,29 |
| PA
  > 300 kW | 4,37 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 2,09 |
| PA
  > 200 kW | 2,42 |

b)

Från och med den 1 juli 2018 får årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för processkylaggregat inte vara under följande värden:

Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan

Driftstemperatur

Angiven kylkapacitet

PA

Lägsta SEPR-värde

Luft

Medel

PA
  ≤ 300 kW

2,58

PA
  > 300 kW

3,22

Låg

PA
  ≤ 200 kW

1,70

PA
  > 200 kW

1,84

Vatten

Medel

PA
  ≤ 300 kW

3,29

PA
  > 300 kW

4,37

Låg

PA
  ≤ 200 kW

2,09

PA
  > 200 kW

2,42

| c) | För processkylaggregat avsedda att fyllas med ett köldmedium med global uppvärmningspotential på högst 150, får SEPR-värdena vara lägre än de värden som anges i punkt 1 a och i punkt 1 b, dock högst 10 % lägre. |
| --- | --- |

c)

För processkylaggregat avsedda att fyllas med ett köldmedium med global uppvärmningspotential på högst 150, får SEPR-värdena vara lägre än de värden som anges i punkt 1 a och i punkt 1 b, dock högst 10 % lägre.

2.   PRODUKTINFORMATIONSKRAV

Från och med den 1 juli 2016 ska följande produktinformation för processkylaggregat tillhandahållas:

| a) | Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare och fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras ombud och importörer ska omfatta följande:






  i) | Avsedd driftstemperatur, uttryckt i grader Celsius (medeltemperatur – 8 °C, lågtemperatur – 25 °C). |
| --- | --- | --- |

a)

Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare och fritt tillgängliga webbplatser från tillverkarna, deras ombud och importörer ska omfatta följande:

i)

Avsedd driftstemperatur, uttryckt i grader Celsius (medeltemperatur – 8 °C, lågtemperatur – 25 °C).

| ii) | Typen av processkylaggregat, antingen luftkylt eller vattenkylt. |
| --- | --- |

ii)

Typen av processkylaggregat, antingen luftkylt eller vattenkylt.

| iii) | Angiven kylkapacitet, nominell tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

iii)

Angiven kylkapacitet, nominell tillförd effekt, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler.

| iv) | Angiven energieffektivitetskvot (EERA
  ), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

iv)

Angiven energieffektivitetskvot (EERA
  ), avrundad till två decimaler.

| v) | Deklarerad kylkapacitet och deklarerad tillförd effekt vid bedömningspunkterna B, C och D, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

v)

Deklarerad kylkapacitet och deklarerad tillförd effekt vid bedömningspunkterna B, C och D, uttryckt i kW och avrundat till två decimaler.

| vi) | Deklarerad EER vid bedömningspunkterna B, C, and D, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

vi)

Deklarerad EER vid bedömningspunkterna B, C, and D, avrundat till två decimaler.

| vii) | SEPR-värde, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

vii)

SEPR-värde, avrundat till två decimaler.

| viii) | Årlig elanvändning i kWh per år. |
| --- | --- |

viii)

Årlig elanvändning i kWh per år.

| ix) | Typ och namn på det eller de köldmedier som ska användas med processkylaggregatet. |
| --- | --- |

ix)

Typ och namn på det eller de köldmedier som ska användas med processkylaggregatet.

| x) | Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas vid underhåll av processkylaggregatet. |
| --- | --- |

x)

Eventuella särskilda åtgärder som ska vidtas vid underhåll av processkylaggregatet.

| xi) | Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

xi)

Information om materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter.

| b) | En avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysskåp för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer ska tillhandahållas med information om följande:






  i) | Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet. |
| --- | --- | --- |

b)

En avdelning på de fritt tillgängliga webbplatserna för kylskåp och frysskåp för professionellt bruk från tillverkarna till installatörer och annat fackfolk, tillverkarnas representanter och importörer ska tillhandahållas med information om följande:

i)

Installation för att optimera apparaternas energieffektivitet.

| ii) | Oförstörande demontering vid underhåll. |
| --- | --- |

ii)

Oförstörande demontering vid underhåll.

| iii) | Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

iii)

Demontering och isärtagning vid omhändertagande av uttjänta produkter.

| c) | För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:






  i) | De delar som anges i punkt a. |
| --- | --- | --- |

c)

För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

i)

De delar som anges i punkt a.

| ii) | I fall där informationen rörande en viss modell har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar liksom om provning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att kontrollera modellen. |
| --- | --- |

ii)

I fall där informationen rörande en viss modell har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar liksom om provning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att kontrollera modellen.

Tabell 7

Informationskrav för processkylaggregat

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Typ av kondensor: [luftkyld/vätskekyld] |
| Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet] |
| Uppgift | Beteckning | Värde | Enhet |
| Driftstemperatur | t | – 8 °C | – 25 °C | °C |
| Årstidsberoende energiprestanda | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Årlig elanvändning | Q | x | x | kWh/år |
| Parametrar vid fullast och standardomgivningstemperatur


  (Punkt A) |
| Angiven kylkapacitet | PA | x,xx | x,xx | kW |
| Nominell tillförd effekt | DA | x,xx | x,xx | kW |
| Angiven EER | EERA | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid bedömningspunkt B |
| Deklarerad kylkapacitet | PB | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | DB | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad EER | EERB | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid bedömningspunkt C |
| Deklarerad kylkapacitet | Pc | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | Dc | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad EER | EERC | x,xx | x,xx | |
| Parametrar vid bedömningspunkt D |
| Deklarerad kylkapacitet | PD | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad tillförd effekt | DD | x,xx | x,xx | kW |
| Deklarerad EER | EERD | x,xx | x,xx | |
| Övrigt |
| Kapacitetskontroll | | fast/stegvis (2)/variabel |
| Degraderingskoefficienten för enheter med fast och stegvis kapacitet (1) | Cc | x,xx | x,xx | |
| Kontaktuppgifter | Namn och adress till tillverkaren eller dennes behörige representant |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Typ av kondensor: [luftkyld/vätskekyld]

Köldmedium: [Information som identifierar det eller de köldmedier som ska användas med kondensoraggregatet]

Uppgift

Beteckning

Värde

Enhet

Driftstemperatur

t

– 8 °C

– 25 °C

°C

Årstidsberoende energiprestanda

SEPR

x,xx

x,xx

Årlig elanvändning

Q

x

x

kWh/år

Parametrar vid fullast och standardomgivningstemperatur

(Punkt A)

Angiven kylkapacitet

PA

x,xx

x,xx

kW

Nominell tillförd effekt

DA

x,xx

x,xx

kW

Angiven EER

EERA

x,xx

x,xx

Parametrar vid bedömningspunkt B

Deklarerad kylkapacitet

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

DB

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad EER

EERB

x,xx

x,xx

Parametrar vid bedömningspunkt C

Deklarerad kylkapacitet

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

Dc

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad EER

EERC

x,xx

x,xx

Parametrar vid bedömningspunkt D

Deklarerad kylkapacitet

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad tillförd effekt

DD

x,xx

x,xx

kW

Deklarerad EER

EERD

x,xx

x,xx

Övrigt

Kapacitetskontroll

fast/stegvis (2)/variabel

Degraderingskoefficienten för enheter med fast och stegvis kapacitet (1)

Cc

x,xx

x,xx

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes behörige representant

---

(1)  Om Cc inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cc = 0,9. Om standardvärdet för Cc väljs krävs inga resultat från cykelprov. Annars krävs värde från testning av kylningscykeln.

(2)  För enheter med stegvis kapacitetskontroll ska två värden separerade med snedstreck (/) deklareras i varje ruta i avsnittet ”Kylkapacitet” och ”EER”.

För processkylaggregat som är avsedda att arbeta vid en enda drifttemperatur, kan en eller två av kolumnerna för Värde strykas.

---

BILAGA VIII

Mätningar och beräkningar för processkylaggregat

| 1. | För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 och 3. |
| --- | --- |

1.

För efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 och 3.

| 2. | När värdena för kylkapacitet, tillförd effekt, energieffektivitetskvot och årstidsberoende energiprestanda ska fastställas ska mätningarna utföras under följande förhållanden:






  a) | Standardomgivningstemperaturen vid värmeväxlaren utomhus ska vara 35 °C för luftkylda aggregat och 30 °C vattentemperatur vid inloppet vid kondensorn för vätskekylda aggregat. |
| --- | --- | --- |

2.

När värdena för kylkapacitet, tillförd effekt, energieffektivitetskvot och årstidsberoende energiprestanda ska fastställas ska mätningarna utföras under följande förhållanden:

a)

Standardomgivningstemperaturen vid värmeväxlaren utomhus ska vara 35 °C för luftkylda aggregat och 30 °C vattentemperatur vid inloppet vid kondensorn för vätskekylda aggregat.

| b) | Utloppstemperaturen på vätskan vid värmeväxlaren inomhus ska vara – 25 °C för lågtemperatur och – 8 °C för medeltemperatur. |
| --- | --- |

b)

Utloppstemperaturen på vätskan vid värmeväxlaren inomhus ska vara – 25 °C för lågtemperatur och – 8 °C för medeltemperatur.

| c) | Växlingar i omgivningstemperatur under året, representativt för genomsnittliga klimatförhållanden i unionen, och motsvarande antal timmar då dessa temperaturer inträder, ska vara som enligt tabell 6 i bilaga VI. |
| --- | --- |

c)

Växlingar i omgivningstemperatur under året, representativt för genomsnittliga klimatförhållanden i unionen, och motsvarande antal timmar då dessa temperaturer inträder, ska vara som enligt tabell 6 i bilaga VI.

| d) | Effekterna av försämrad energieffektivitet till följd av cykler, beroende på typen av kapacitetskontroll för processkylaggregatet, ska beaktas. |
| --- | --- |

d)

Effekterna av försämrad energieffektivitet till följd av cykler, beroende på typen av kapacitetskontroll för processkylaggregatet, ska beaktas.

---

BILAGA IX

Kontrollförfarande för marknadsövervakning för kylskåp och frysar för professionellt bruk

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande för kraven i bilaga II:

| 1. | Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell.

| 2. | Modellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga II om






  a) | de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga II om

a)

de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga II,

| b) | det uppmätta värdet för volym inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %, |
| --- | --- |

b)

det uppmätta värdet för volym inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %,

| c) | det uppmätta värdet för energianvändning inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %. |
| --- | --- |

c)

det uppmätta värdet för energianvändning inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

| 3. | Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra modeller som har angetts som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen. |
| --- | --- |

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra modeller som har angetts som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen.

| 4. | Modellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga II om






  a) | det genomsnittliga värdet för uppmätt volym för de tre enheterna inte understiger märkvärdet med mer än 3 %, |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga II om

a)

det genomsnittliga värdet för uppmätt volym för de tre enheterna inte understiger märkvärdet med mer än 3 %,

| b) | det genomsnittliga uppmätta värdet för energianvändning för de tre enheterna inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %. |
| --- | --- |

b)

det genomsnittliga uppmätta värdet för energianvändning för de tre enheterna inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

| 5. | Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har fattats. |
| --- | --- |

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har fattats.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna III och IV.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen. De värden och klasser som anges på etiketten eller i produktbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

---

BILAGA X

Kontrollförfarande för marknadsövervakning för kondensoraggregat

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande för kraven i bilaga V:

| 1. | Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell.

| 2. | Kondensoraggregatmodellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga V om






  a) | de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga V, |
| --- | --- | --- |

2.

Kondensoraggregatmodellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga V om

a)

de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga V,

| b) | årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet över 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, vid punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %, |
| --- | --- |

b)

årstidsberoende energiprestanda (SEPR) för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet över 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, vid punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %,

| c) | den angivna effektfaktorn (COPA
  ) för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %, |
| --- | --- |

c)

den angivna effektfaktorn (COPA
  ) för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %,

| d) | de angivna effektfaktorerna COPB, COPc, COPD för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten med mer än 10 %. |
| --- | --- |

d)

de angivna effektfaktorerna COPB, COPc, COPD för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten med mer än 10 %.

| 3. | Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska medlemsstatens myndigheter prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. |
| --- | --- |

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska medlemsstatens myndigheter prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell.

| 4. | Kondensoraggregatsmodellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga V om






  a) | för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet över 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, det genomsnittliga SEPR-värdet för de tre enheterna inte understiger det deklarerade värdet, vid punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %, |
| --- | --- | --- |

4.

Kondensoraggregatsmodellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven i bilaga V om

a)

för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet över 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, det genomsnittliga SEPR-värdet för de tre enheterna inte understiger det deklarerade värdet, vid punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %,

| b) | för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, det genomsnittliga värdet för den angivna effektfaktorn (COPA
  ) för de tre enheterna inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %, |
| --- | --- |

b)

för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, det genomsnittliga värdet för den angivna effektfaktorn (COPA
  ) för de tre enheterna inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, med mer än 10 %,

| c) | det genomsnittliga värdet för de tre effektfaktorerna COPB, COPc, COPD för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten med mer än 10 %. |
| --- | --- |

c)

det genomsnittliga värdet för de tre effektfaktorerna COPB, COPc, COPD för kondensoraggregat med en angiven kylkapacitet under 2 kW vid lågtemperatur och 5 kW vid medeltemperatur, inte understiger det deklarerade värdet, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten med mer än 10 %.

| 5. | Om resultaten enligt punkt 4 inte är tillfredsställande ska modellen inte anses uppfylla kraven enligt denna förordning. |
| --- | --- |

5.

Om resultaten enligt punkt 4 inte är tillfredsställande ska modellen inte anses uppfylla kraven enligt denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VI.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen.

---

BILAGA XI

Kontrollförfarande för marknadsövervakning för processkylaggregat

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga VII.

| 1. | Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast prova en enhet per modell.

| 2. | Processkylaggregatsmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga VII om






  a) | de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga VII, |
| --- | --- | --- |

2.

Processkylaggregatsmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga VII om

a)

de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga VII,

| b) | årstidsberoende energiprestanda (SEPR) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten, |
| --- | --- |

b)

årstidsberoende energiprestanda (SEPR) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den angivna kylkapaciteten,

| c) | den angivna energieffektivitetskvoten (EERA
  ) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten. |
| --- | --- |

c)

den angivna energieffektivitetskvoten (EERA
  ) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten.

| 3. | Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. |
| --- | --- |

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell.

| 4. | Processkylaggregatsmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga VII om






  a) | det genomsnittliga värdet för de tre enheterna för årstidsberoende energiprestanda (SEPR) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den nominella kylkapaciteten, |
| --- | --- | --- |

4.

Processkylaggregatsmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga VII om

a)

det genomsnittliga värdet för de tre enheterna för årstidsberoende energiprestanda (SEPR) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, med punkt A uppmätt vid den nominella kylkapaciteten,

| b) | det genomsnittliga värdet för de tre enheterna för den angivna energieffektivitetskvoten (EERA
  ) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten. |
| --- | --- |

b)

det genomsnittliga värdet för de tre enheterna för den angivna energieffektivitetskvoten (EERA
  ) inte understiger det deklarerade värdet med mer än 10 %, uppmätt vid den angivna kylkapaciteten.

| 5. | Om resultaten enligt punkt 4 inte är tillfredsställande ska modellen inte anses uppfylla kraven enligt denna förordning. |
| --- | --- |

5.

Om resultaten enligt punkt 4 inte är tillfredsställande ska modellen inte anses uppfylla kraven enligt denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VIII.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen.

---

BILAGA XII

Riktmärken som avses i artikel 6

| 1. | När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för kylskåp och frysar för professionellt bruk när det gäller energieffektivitetsindex (EEI) enligt följande: | Nettovolym (liter) | Årlig energiförbrukning | EEI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Högskåp, kyl | 600 | 474,5 | 29,7 |
| Bänk, kyl | 300 | 547,5 | 21,4 |
| Högskåp, frys | 600 | 1 825 | 41,2 |
| Bänk, frys | 200 | 1 460 | 41,0 |

1.

När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för kylskåp och frysar för professionellt bruk när det gäller energieffektivitetsindex (EEI) enligt följande:

Nettovolym (liter)

Årlig energiförbrukning

EEI

Högskåp, kyl

600

474,5

29,7

Bänk, kyl

300

547,5

21,4

Högskåp, frys

600

1 825

41,2

Bänk, frys

200

1 460

41,0

| 2. | När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för kondensoraggregat när det gäller energieffektivitetsindex och årstidsberoende energiprestanda enligt följande:








  Driftstemperatur | Nominell kapacitet PA | Tillämplig faktor | Riktmärke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medel | 0,2kW ≤ PA
  ≤ 1kW | COP | 1,9 |
| 1 kW < PA
  ≤ 5 kW | COP | 2,3 |
| 5 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 3,6 |
| 20 kW < PA
  ≤ 50 kW | SEPR | 3,5 |
| Låg | 0,1kW ≤ PA
  ≤ 0,4kW | COP | 1,0 |
| 0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW | COP | 1,3 |
| 2 kW < PA
  ≤ 8 kW | SEPR | 2,0 |
| 8 kW < PA
  ≤ 20 kW | SEPR | 2,0 |

2.

När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för kondensoraggregat när det gäller energieffektivitetsindex och årstidsberoende energiprestanda enligt följande:

Driftstemperatur

Nominell kapacitet PA

Tillämplig faktor

Riktmärke

Medel

0,2kW ≤ PA
  ≤ 1kW

COP

1,9

1 kW < PA
  ≤ 5 kW

COP

2,3

5 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

3,6

20 kW < PA
  ≤ 50 kW

SEPR

3,5

Låg

0,1kW ≤ PA
  ≤ 0,4kW

COP

1,0

0,4 kW < PA
  ≤ 2 kW

COP

1,3

2 kW < PA
  ≤ 8 kW

SEPR

2,0

8 kW < PA
  ≤ 20 kW

SEPR

2,0

| 3. | När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för processkylaggregat när det gäller årstidsberoende energiprestanda enligt följande:








  Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan | Driftstemperatur | Angiven kylkapacitet

  PA | Lägsta SEPR-värde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luft | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 3,4 |
| PA
  > 300 kW | 3,7 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 1,9 |
| PA
  > 200 kW | 1,95 |
| Vatten | Medel | PA
  ≤ 300 kW | 4,3 |
| PA
  > 300 kW | 4,5 |
| Låg | PA
  ≤ 200 kW | 2,3 |
| PA
  > 200 kW | 2,7 |

3.

När denna förordning trädde i kraft identifierades bästa teknik på marknaden för processkylaggregat när det gäller årstidsberoende energiprestanda enligt följande:

Värmeöverföringsmedium på kondensorsidan

Driftstemperatur

Angiven kylkapacitet

PA

Lägsta SEPR-värde

Luft

Medel

PA
  ≤ 300 kW

3,4

PA
  > 300 kW

3,7

Låg

PA
  ≤ 200 kW

1,9

PA
  > 200 kW

1,95

Vatten

Medel

PA
  ≤ 300 kW

4,3

PA
  > 300 kW

4,5

Låg

PA
  ≤ 200 kW

2,3

PA
  > 200 kW

2,7

---

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/52

---

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1096

av den 7 juli 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

| (1) | I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen. |
| --- | --- |

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

| (2) | Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. |
| --- | --- |

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

---

(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

1

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

2

---

BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

| (euro/100 kg) |
| --- |
| KN-nummer | Kod för tredjeland (1) | Schablonimportvärde |
| 0702 00 00 | AL | 20,6 |
| MA | 160,0 |
| MK | 48,9 |
| ZZ | 76,5 |
| 0709 93 10 | TR | 120,2 |
| ZZ | 120,2 |
| 0805 50 10 | AR | 108,1 |
| TR | 108,0 |
| UY | 135,9 |
| ZA | 138,2 |
| ZZ | 122,6 |
| 0808 10 80 | AR | 89,3 |
| BR | 105,8 |
| CL | 132,3 |
| NZ | 156,3 |
| US | 121,0 |
| ZA | 129,9 |
| ZZ | 122,4 |
| 0808 30 90 | AR | 117,9 |
| CL | 138,9 |
| NZ | 235,1 |
| ZA | 120,9 |
| ZZ | 153,2 |
| 0809 10 00 | TR | 238,6 |
| ZZ | 238,6 |
| 0809 29 00 | TR | 258,9 |
| ZZ | 258,9 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | CL | 181,4 |
| ZZ | 181,4 |
| 0809 40 05 | CL | 126,8 |
| IL | 241,9 |
| ZZ | 184,4 |

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

20,6

MA

160,0

MK

48,9

ZZ

76,5

0709 93 10

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

108,1

TR

108,0

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

122,6

0808 10 80

AR

89,3

BR

105,8

CL

132,3

NZ

156,3

US

121,0

ZA

129,9

ZZ

122,4

0808 30 90

AR

117,9

CL

138,9

NZ

235,1

ZA

120,9

ZZ

153,2

0809 10 00

TR

238,6

ZZ

238,6

0809 29 00

TR

258,9

ZZ

258,9

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4

---

(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.

---

BESLUT

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/54 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/54

---

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/1097

av den 8 april 2015

om förenlighet med unionsrätten vad gäller åtgärder som kommer att vidtas av Danmark i enlighet med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (1), särskilt artikel 14.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, och

av följande skäl:

| (1) | Genom en skrivelse av den 6 januari 2015 anmälde Danmark till kommissionen vissa åtgärder som kommer att vidtas enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU. |
| --- | --- |

(1)

Genom en skrivelse av den 6 januari 2015 anmälde Danmark till kommissionen vissa åtgärder som kommer att vidtas enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

| (2) | Kommissionen har, inom tre månader efter mottagandet av denna anmälan, kontrollerat åtgärdernas förenlighet med unionsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet. |
| --- | --- |

(2)

Kommissionen har, inom tre månader efter mottagandet av denna anmälan, kontrollerat åtgärdernas förenlighet med unionsrätten, framför allt med avseende på åtgärdernas proportionalitet och insynen i det nationella samrådsförfarandet.

| (3) | Kommissionen beaktade vid sin granskning av åtgärderna tillgängliga uppgifter om den danska audiovisuella marknaden, särskilt beträffande följderna för tv-marknaden. |
| --- | --- |

(3)

Kommissionen beaktade vid sin granskning av åtgärderna tillgängliga uppgifter om den danska audiovisuella marknaden, särskilt beträffande följderna för tv-marknaden.

| (4) | Danmark har upprättat förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället på ett klart och öppet sätt, efter ett brett samråd. |
| --- | --- |

(4)

Danmark har upprättat förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället på ett klart och öppet sätt, efter ett brett samråd.

| (5) | På grundval av detaljerade underlag och tittarsiffror från de danska myndigheterna konstaterade kommissionen att förteckningen över dessa evenemang som upprättats enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU uppfyllde minst två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på sådana evenemangs vikt för samhället: i) evenemangen är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten, ii) de har en allmänt erkänd, specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten, iii) landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt, och iv) evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik. |
| --- | --- |

(5)

På grundval av detaljerade underlag och tittarsiffror från de danska myndigheterna konstaterade kommissionen att förteckningen över dessa evenemang som upprättats enligt artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU uppfyllde minst två av följande kriterier, vilka anses vara tillförlitliga indikatorer på sådana evenemangs vikt för samhället: i) evenemangen är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten och inte endast av betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller aktiviteten, ii) de har en allmänt erkänd, specifik kulturell betydelse för befolkningen i medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten, iii) landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling eller turnering av internationell vikt, och iv) evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.

| (6) | Den anmälda förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället innehåller ett flertal evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen. De danska myndigheterna har visat att dessa evenemang har haft stor tv-publik och av tradition har sänts i fri tv. De är vidare av särskilt allmänt intresse i Danmark, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. |
| --- | --- |

(6)

Den anmälda förteckningen över evenemang av särskild vikt för samhället innehåller ett flertal evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället, bland annat de olympiska sommar- och vinterspelen. De danska myndigheterna har visat att dessa evenemang har haft stor tv-publik och av tradition har sänts i fri tv. De är vidare av särskilt allmänt intresse i Danmark, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang.

| (7) | Finalerna och semifinalerna i världs- och europamästerskapen i fotboll för herrar anses också vara evenemang av särskild vikt för samhället. Förteckningen omfattar även alla matcher inom dessa evenemang där det danska landslaget deltar, inklusive kvalificeringsmatcher. De danska myndigheterna har visat att dessa evenemang har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. De är vidare av särskilt allmänt intresse i Danmark, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag. |
| --- | --- |

(7)

Finalerna och semifinalerna i världs- och europamästerskapen i fotboll för herrar anses också vara evenemang av särskild vikt för samhället. Förteckningen omfattar även alla matcher inom dessa evenemang där det danska landslaget deltar, inklusive kvalificeringsmatcher. De danska myndigheterna har visat att dessa evenemang har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. De är vidare av särskilt allmänt intresse i Danmark, eftersom de är särskilt populära bland allmänheten och inte bara bland dem som i normala fall följer sportevenemang. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag.

| (8) | Finalerna och semifinalerna och alla matcher där det danska landslaget deltar samt kvalificeringsmatcherna där det danska landslaget deltar inom Världs- och Europamästerskapen i handboll för damer har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. Intresset för evenemangen är stort i Danmark, även bland tittare som normalt sett inte brukar följa denna sport. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag. Det särskilda och allmänna intresset har ökat genom att det danska landslaget har nått betydande framgångar i dessa turneringar. |
| --- | --- |

(8)

Finalerna och semifinalerna och alla matcher där det danska landslaget deltar samt kvalificeringsmatcherna där det danska landslaget deltar inom Världs- och Europamästerskapen i handboll för damer har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. Intresset för evenemangen är stort i Danmark, även bland tittare som normalt sett inte brukar följa denna sport. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag. Det särskilda och allmänna intresset har ökat genom att det danska landslaget har nått betydande framgångar i dessa turneringar.

| (9) | Finalerna och semifinalerna och alla matcher där det danska landslaget deltar samt kvalificeringsmatcherna där det danska landslaget deltar inom Världs- och Europamästerskapen i handboll för herrar har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. Intresset för evenemangen är stort i Danmark, även bland tittare som normalt sett inte brukar följa denna sport. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag. Det särskilda och allmänna intresset har ökat genom att det danska landslaget har nått betydande framgångar i dessa turneringar. |
| --- | --- |

(9)

Finalerna och semifinalerna och alla matcher där det danska landslaget deltar samt kvalificeringsmatcherna där det danska landslaget deltar inom Världs- och Europamästerskapen i handboll för herrar har haft stor tv-publik och har av tradition sänts i fri tv. Intresset för evenemangen är stort i Danmark, även bland tittare som normalt sett inte brukar följa denna sport. Det rör sig om en internationell turnering av stor vikt med deltagande av ett landslag. Det särskilda och allmänna intresset har ökat genom att det danska landslaget har nått betydande framgångar i dessa turneringar.

| (10) | De angivna åtgärderna går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet, nämligen att skydda rätten till information och bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället. Denna slutsats tar hänsyn till sändningsvillkoren för dessa evenemang, definitionen av ”programföretag som uppfyller kraven”, skiljedomsförfarandets roll vid tvistlösning i tvister i samband med genomförandet av åtgärderna, och att förordningen som innefattar förteckningen över evenemangen gäller för evenemang för vilka avtal om exklusiva rättigheter har slutförts efter att förordningen trätt i kraft. Man kan därför dra slutsatsen att de följder för äganderätten, såsom föreskrivs i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU. |
| --- | --- |

(10)

De angivna åtgärderna går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet, nämligen att skydda rätten till information och bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar av evenemang av särskild vikt för samhället. Denna slutsats tar hänsyn till sändningsvillkoren för dessa evenemang, definitionen av ”programföretag som uppfyller kraven”, skiljedomsförfarandets roll vid tvistlösning i tvister i samband med genomförandet av åtgärderna, och att förordningen som innefattar förteckningen över evenemangen gäller för evenemang för vilka avtal om exklusiva rättigheter har slutförts efter att förordningen trätt i kraft. Man kan därför dra slutsatsen att de följder för äganderätten, såsom föreskrivs i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

| (11) | Av samma skäl framstår de danska åtgärderna som tillräckligt proportionerliga för att motivera ett undantag från den i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angivna grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster. Det övervägande allmänintresset är att säkerställa bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar från evenemang av särskild vikt för samhället. De danska åtgärderna utgör vidare ingen diskriminering eller avskärmning av marknaden för andra medlemsstaters programföretag, rättsinnehavare eller andra ekonomiska aktörer. |
| --- | --- |

(11)

Av samma skäl framstår de danska åtgärderna som tillräckligt proportionerliga för att motivera ett undantag från den i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angivna grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster. Det övervägande allmänintresset är att säkerställa bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar från evenemang av särskild vikt för samhället. De danska åtgärderna utgör vidare ingen diskriminering eller avskärmning av marknaden för andra medlemsstaters programföretag, rättsinnehavare eller andra ekonomiska aktörer.

| (12) | Åtgärderna är dessutom förenliga med unionens konkurrensregler. Definitionen av programföretag som uppfyller kraven för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för evenemangen. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri tv och betal-tv. Man kan därför anse att följderna för konkurrensfriheten inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU. |
| --- | --- |

(12)

Åtgärderna är dessutom förenliga med unionens konkurrensregler. Definitionen av programföretag som uppfyller kraven för sändning av de förtecknade evenemangen bygger på objektiva kriterier som lämnar utrymme för faktisk och möjlig konkurrens i samband med förvärvandet av sändningsrättigheterna för evenemangen. Dessutom är antalet evenemang i förteckningen inte så stort att konkurrensen snedvrids i senare led på marknaderna för fri tv och betal-tv. Man kan därför anse att följderna för konkurrensfriheten inte går utöver vad som oundvikligen följer av att evenemangen upptas i den förteckning som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU.

| (13) | Kommissionen har underrättat övriga medlemsstater om de åtgärder som Danmark ska vidta och har lagt fram resultaten av kontrollen för den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Kommittén avgav ett positivt yttrande. |
| --- | --- |

(13)

Kommissionen har underrättat övriga medlemsstater om de åtgärder som Danmark ska vidta och har lagt fram resultaten av kontrollen för den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29 i direktiv 2010/13/EU. Kommittén avgav ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   De åtgärder som Danmark avser att vidta i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2010/13/EU och som Danmark anmält till kommissionen i enlighet med artikel 14.2 i direktivet är förenliga med unionsrätten.

2.   De åtgärder som Danmark avser att vidta ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 2015.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen

---

(1)  EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

1

---

BILAGA

FÖRORDNING OM UTNYTTJANDE AV TV-RÄTTIGHETER TILL EVENEMANG AV SÄRSKILD VIKT FÖR SAMHÄLLET

I enlighet med § 90.1 och § 93.2 i lagen om radio- och televisionsverksamhet (lov om radio- og fjernsynsvirksomhed), se lag nr 255 av den 20 mars 2014, föreskrivs följande:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

| § 1. | 1. | Förordningen omfattar televisionsföretags utnyttjande av exklusiva rättigheter till evenemang av särskild vikt för samhället. Med televisionsföretag avses företag som bedriver programverksamhet i enlighet med §§ 1 och 2 i lagen om radio- och televisionsverksamhet (lov om radio- og fjernsynsvirksomhed). |
| --- | --- | --- |

§ 1.

1.

Förordningen omfattar televisionsföretags utnyttjande av exklusiva rättigheter till evenemang av särskild vikt för samhället. Med televisionsföretag avses företag som bedriver programverksamhet i enlighet med §§ 1 och 2 i lagen om radio- och televisionsverksamhet (lov om radio- og fjernsynsvirksomhed).

| 2. | Exklusiva rättigheter till sådana evenemang får inte utnyttjas på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri television. |
| --- | --- |

2.

Exklusiva rättigheter till sådana evenemang får inte utnyttjas på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri television.

EVENEMANG AV SÄRSKILD VIKT FÖR SAMHÄLLET

| § 2. | Med evenemang av särskild vikt för samhället avses i denna förordning ett sportevenemang som uppfyller minst två av följande kriterier:






  1. | Det är av intresse för andra än personer som normalt följer den aktuella idrottsgrenen eller idrottsgrenarna i tv. |
| --- | --- | --- |

§ 2.

Med evenemang av särskild vikt för samhället avses i denna förordning ett sportevenemang som uppfyller minst två av följande kriterier:

1.

Det är av intresse för andra än personer som normalt följer den aktuella idrottsgrenen eller idrottsgrenarna i tv.

| 2. | Det tillhör en idrottsgren som traditionellt har en central plats i dansk idrottskultur. |
| --- | --- |

2.

Det tillhör en idrottsgren som traditionellt har en central plats i dansk idrottskultur.

| 3. | Det brukar följas av många tittare. |
| --- | --- |

3.

Det brukar följas av många tittare.

§ 3.

Följande evenemang anses vara av särskild vikt för samhället:

| 1. | OS, sommar- och vinter-OS: Hela OS, inbegripet öppnings- och avslutningsceremonierna, se emellertid även § 7.2. |
| --- | --- |

1.

OS, sommar- och vinter-OS: Hela OS, inbegripet öppnings- och avslutningsceremonierna, se emellertid även § 7.2.

| 2. | VM- och EM-slutspel i fotboll (herrar): Alla matcher med danskt deltagande samt semifinaler och finaler. |
| --- | --- |

2.

VM- och EM-slutspel i fotboll (herrar): Alla matcher med danskt deltagande samt semifinaler och finaler.

| 3. | VM- och EM-slutspelen i handboll (herrar och damer): Alla matcher med danskt deltagande samt semifinaler och finaler. |
| --- | --- |

3.

VM- och EM-slutspelen i handboll (herrar och damer): Alla matcher med danskt deltagande samt semifinaler och finaler.

| 4. | Danmarks VM- och EM-kvalmatcher i fotboll (herrar). |
| --- | --- |

4.

Danmarks VM- och EM-kvalmatcher i fotboll (herrar).

| 5. | Danmarks VM- och EM-kvalmatcher i handboll (herrar och damer). |
| --- | --- |

5.

Danmarks VM- och EM-kvalmatcher i handboll (herrar och damer).

UTNYTTJANDE AV TV-RÄTTIGHETER

| § 4. | En väsentlig del av allmänheten anses vara utestängd från möjligheten att följa ett evenemang i fri television om inte






  1. | evenemanget sänds på en tv-kanal eller tv-kanaler som sammanlagt 90 % av alla hushåll vid sändningstillfället faktiskt har tillgång till via antenn, satellit, kabel eller som IP/fiber-tv på hushållets tv-mottagare och |
| --- | --- | --- |

§ 4.

En väsentlig del av allmänheten anses vara utestängd från möjligheten att följa ett evenemang i fri television om inte

1.

evenemanget sänds på en tv-kanal eller tv-kanaler som sammanlagt 90 % av alla hushåll vid sändningstillfället faktiskt har tillgång till via antenn, satellit, kabel eller som IP/fiber-tv på hushållets tv-mottagare och

| 2. | mottagningen inte medför några kostnader för hushållet, bortsett från






  a) | medielicens samt |
| --- | --- | --- |

2.

mottagningen inte medför några kostnader för hushållet, bortsett från

a)

medielicens samt

| b) | eventuell betalning för abonnemanget till tv-distributörer, förutsatt att dessa distributörer erbjuder den berörda kanalen i det billigaste paketerbjudandet eller |
| --- | --- |

b)

eventuell betalning för abonnemanget till tv-distributörer, förutsatt att dessa distributörer erbjuder den berörda kanalen i det billigaste paketerbjudandet eller

| c) | betalning av abonnemang för att få tillgång till kanalen som enstaka kanal, om det handlar om ett abonnemang som inte förutsätter att man har ett abonnemang på ett programpaket. |
| --- | --- |

c)

betalning av abonnemang för att få tillgång till kanalen som enstaka kanal, om det handlar om ett abonnemang som inte förutsätter att man har ett abonnemang på ett programpaket.

§ 5.

| 1. | Televisionsföretag som inte har möjlighet att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, och som har förvärvat exklusiva rättigheter att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, kan endast utnyttja dessa exklusiva rättigheter om de genom avtal med televisionsföretag kan säkra att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri television. |
| --- | --- |

1.

Televisionsföretag som inte har möjlighet att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, och som har förvärvat exklusiva rättigheter att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, kan endast utnyttja dessa exklusiva rättigheter om de genom avtal med televisionsföretag kan säkra att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri television.

| 2. | Televisionsföretag som inte har möjlighet att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, och som har förvärvat exklusiva rättigheter att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska i lämplig tid, och i den omfattning som tidpunkten för erhållandet av rättigheterna möjliggör, senast sex månader före evenemanget bjuda ut evenemanget till televisionsföretag eller grupper av televisionsföretag som klarar att utnyttja de exklusiva rättigheterna till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, för att få klarhet i om det finns televisionsföretag eller grupper av televisionsföretag som önskar ingå avtal på rimliga marknadsvillkor om att visa det berörda evenemanget, se även punkterna 3 och 4, samt § 8 i förekommande fall. Om det i enlighet med § 6.1.1 finns möjlighet att sända evenemanget genom tidsförskjuten sändning ska erbjudandet om avtal från televisionsföretaget eller tillhandahållaren som inte klarar att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, omfatta rätten till både direktsändning och tidsförskjuten sändning. |
| --- | --- |

2.

Televisionsföretag som inte har möjlighet att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, och som har förvärvat exklusiva rättigheter att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska i lämplig tid, och i den omfattning som tidpunkten för erhållandet av rättigheterna möjliggör, senast sex månader före evenemanget bjuda ut evenemanget till televisionsföretag eller grupper av televisionsföretag som klarar att utnyttja de exklusiva rättigheterna till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, för att få klarhet i om det finns televisionsföretag eller grupper av televisionsföretag som önskar ingå avtal på rimliga marknadsvillkor om att visa det berörda evenemanget, se även punkterna 3 och 4, samt § 8 i förekommande fall. Om det i enlighet med § 6.1.1 finns möjlighet att sända evenemanget genom tidsförskjuten sändning ska erbjudandet om avtal från televisionsföretaget eller tillhandahållaren som inte klarar att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som överensstämmer med den i § 1.2 jämfört med § 4 angivna begränsningen av utnyttjanderätten, omfatta rätten till både direktsändning och tidsförskjuten sändning.

| 3. | Televisionsföretag som i enlighet med punkt 1 har erbjudits avtal om att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska skriftligen tillkännage sitt intresse att ingå ett sådant avtal senast 14 dagar efter det att de tagit emot ett skriftligt anbud som, förutom ett förslag om pris och övriga avtalsvillkor, omfattar konkreta uppgifter om evenemanget, bland annat var och när det äger rum. |
| --- | --- |

3.

Televisionsföretag som i enlighet med punkt 1 har erbjudits avtal om att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska skriftligen tillkännage sitt intresse att ingå ett sådant avtal senast 14 dagar efter det att de tagit emot ett skriftligt anbud som, förutom ett förslag om pris och övriga avtalsvillkor, omfattar konkreta uppgifter om evenemanget, bland annat var och när det äger rum.

| 4. | Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla om ett televisionsföretag eller en tjänsteleverantör kan visa att inga televisionsföretag eller grupper av sådana företag som är i stånd att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som är förenligt med den i § 1.2 jämfört med § 4 föreskrivna begränsningen av utnyttjanderätten vill ingå avtalet på rimliga marknadsvillkor i syfte att visa det berörda evenemanget. |
| --- | --- |

4.

Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla om ett televisionsföretag eller en tjänsteleverantör kan visa att inga televisionsföretag eller grupper av sådana företag som är i stånd att utnyttja exklusiva rättigheter till ett evenemang av särskild vikt för samhället på ett sätt som är förenligt med den i § 1.2 jämfört med § 4 föreskrivna begränsningen av utnyttjanderätten vill ingå avtalet på rimliga marknadsvillkor i syfte att visa det berörda evenemanget.

§ 6.

| 1. | Evenemang av särskild vikt för samhället, enligt § 3, ska i första hand direktsändas. De kan emellertid sändas senare, förutsatt att tidsförskjutningen har objektiva orsaker som exempelvis att






  1) | evenemanget äger rum nattetid (kl. 24–06) dansk tid, |
| --- | --- | --- |

1.

Evenemang av särskild vikt för samhället, enligt § 3, ska i första hand direktsändas. De kan emellertid sändas senare, förutsatt att tidsförskjutningen har objektiva orsaker som exempelvis att

1)

evenemanget äger rum nattetid (kl. 24–06) dansk tid,

| 2) | evenemanget består av flera parallella evenemang, som t.ex. OS eller |
| --- | --- |

2)

evenemanget består av flera parallella evenemang, som t.ex. OS eller

| 3) | direktsändning skulle innebära att andra utsändningar av evenemang av särskild vikt för samhället än som anges i § 3 skulle behöva flyttas. |
| --- | --- |

3)

direktsändning skulle innebära att andra utsändningar av evenemang av särskild vikt för samhället än som anges i § 3 skulle behöva flyttas.

| 2. | Tidsförskjuten utsändning av evenemang av särskild vikt för samhället ska i princip ske inom ett dygn från det att evenemanget ägt rum. |
| --- | --- |

2.

Tidsförskjuten utsändning av evenemang av särskild vikt för samhället ska i princip ske inom ett dygn från det att evenemanget ägt rum.

| 3. | Bestämmelserna i punkterna 1–2 ska inte tillämpas om evenemanget utsänds i enlighet med § 5.4. |
| --- | --- |

3.

Bestämmelserna i punkterna 1–2 ska inte tillämpas om evenemanget utsänds i enlighet med § 5.4.

§ 7.

| 1. | Evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska sändas i sin helhet (se emellertid även punkt 2). |
| --- | --- |

1.

Evenemang av särskild vikt för samhället, se § 3, ska sändas i sin helhet (se emellertid även punkt 2).

| 2. | Utsändningar från OS (sommar- och vinterspelen), se § 3.1, kan begränsas till en bred och representativ täckning av ett betydande tidsmässigt spektrum av hela evenemanget i form av utdrag som i möjligaste mån speglar idrottsgrenarnas och de deltagande ländernas mångfald. Därvid ska en täckning av danskt deltagande samt villkoren i § 2 beaktas. Öppnings- och avslutningsceremonierna ska direktsändas i sin helhet, se emellertid även § 6. De delar av OS som inte sänds i enlighet med punkterna 1 och 2 kan sändas på kanaler som inte uppfyller kraven i § 4. |
| --- | --- |

2.

Utsändningar från OS (sommar- och vinterspelen), se § 3.1, kan begränsas till en bred och representativ täckning av ett betydande tidsmässigt spektrum av hela evenemanget i form av utdrag som i möjligaste mån speglar idrottsgrenarnas och de deltagande ländernas mångfald. Därvid ska en täckning av danskt deltagande samt villkoren i § 2 beaktas. Öppnings- och avslutningsceremonierna ska direktsändas i sin helhet, se emellertid även § 6. De delar av OS som inte sänds i enlighet med punkterna 1 och 2 kan sändas på kanaler som inte uppfyller kraven i § 4.

| 3. | Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om evenemanget sänds i enlighet med § 5.4. |
| --- | --- |

3.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om evenemanget sänds i enlighet med § 5.4.

ANDRA BESTÄMMELSER

| § 8. | I fall av tvister kring ett avtal enligt § 5.1–5.3, dvs ett avtal om att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, bland annat om prisfrågor, ska tvisten lösas genom skiljedomsförfarande (se lagen om skiljedomsförfarande – lov om voldgift). |
| --- | --- |
| § 9. | Kulturministeriet ska se över förordningen senast tre år efter dess ikraftträdande, bl.a. i ljuset av utvecklingen i fråga om distributionsformer och mot bakgrund av samråd med berörda parter. |

§ 8.

I fall av tvister kring ett avtal enligt § 5.1–5.3, dvs ett avtal om att sända ett evenemang av särskild vikt för samhället, bland annat om prisfrågor, ska tvisten lösas genom skiljedomsförfarande (se lagen om skiljedomsförfarande – lov om voldgift).

§ 9.

Kulturministeriet ska se över förordningen senast tre år efter dess ikraftträdande, bl.a. i ljuset av utvecklingen i fråga om distributionsformer och mot bakgrund av samråd med berörda parter.

ÖVERTRÄDELSE

| § 10. | 1. | Överträdelse av § 1.2, § 5.1 och 5.2, § 6.1 och 6.2 samt § 7.1 och 7.2 medför böter. |
| --- | --- | --- |

§ 10.

1.

Överträdelse av § 1.2, § 5.1 och 5.2, § 6.1 och 6.2 samt § 7.1 och 7.2 medför böter.

| 2. | Företag (juridiska personer) kan ha straffrättsligt ansvar i enlighet med bestämmelserna i kapitel 5 i strafflagen. |
| --- | --- |

2.

Företag (juridiska personer) kan ha straffrättsligt ansvar i enlighet med bestämmelserna i kapitel 5 i strafflagen.

§ 11.

| 1. | I enlighet med § 50.1.1 i lagen om radio- och televisionsverksamhet kan ett sändningstillstånd som utfärdats i enlighet med § 45 i den lagen dras in tillfälligt eller för gott om innehavaren bryter mot lagen eller bestämmelser som fastställs i lagen, såvida det rör sig om en grov överträdelse eller en ofta upprepad överträdelse. |
| --- | --- |

1.

I enlighet med § 50.1.1 i lagen om radio- och televisionsverksamhet kan ett sändningstillstånd som utfärdats i enlighet med § 45 i den lagen dras in tillfälligt eller för gott om innehavaren bryter mot lagen eller bestämmelser som fastställs i lagen, såvida det rör sig om en grov överträdelse eller en ofta upprepad överträdelse.

| 2. | I enlighet med § 50.2.1. i lagen om radio- och televisionsverksamhet kan Radio- og tv-nævnet besluta om tillfälligt eller slutgiltigt stopp av programverksamhet i enlighet med § 47 i lagen om det registrerade företaget bryter mot lagen eller bestämmelser i lagen, såvida det rör sig om en grov överträdelse eller en ofta upprepad överträdelse. |
| --- | --- |

2.

I enlighet med § 50.2.1. i lagen om radio- och televisionsverksamhet kan Radio- og tv-nævnet besluta om tillfälligt eller slutgiltigt stopp av programverksamhet i enlighet med § 47 i lagen om det registrerade företaget bryter mot lagen eller bestämmelser i lagen, såvida det rör sig om en grov överträdelse eller en ofta upprepad överträdelse.

IKRAFTTRÄDANDE

| § 12. | Förordningen träder i kraft den 1 maj 2015 och ska tillämpas på evenemang där avtal om utnyttjande av exklusiva rättigheter ingås efter förordningens ikraftträdande. |
| --- | --- |

§ 12.

Förordningen träder i kraft den 1 maj 2015 och ska tillämpas på evenemang där avtal om utnyttjande av exklusiva rättigheter ingås efter förordningens ikraftträdande.

Kulturministeriet den 19 april 2015.

Marianne JELVED/Lars M. BANKE

---

Rättelser

| 8.7.2015 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 177/60 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/60

---

Rättelse till rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

(
  Europeiska unionens officiella tidning L 363 av den 20 december 2006
  )

På sidan 214, i bilagan, kapitel V, led h, tabellen, kolumnerna med rubrikerna ”Land”/”Plastikkirurgi Utbildningens minimilängd: 5 år”, ska det

i stället för:

”United Kingdom”/”Cirugía plástica”

vara:

”United Kingdom”/”Plastic surgery”.

---