# APPENDIX B. INTERNAL LOADS SCHEDULES AND PART­LOAD PERFORMANCE

CURVES

LIST OF TABLES

**Table B.1.1**  **Occupancy, Lighting**  **and Plug**  **Loads Schedules** 

**................................................... B­1** 

**Table B.1.2**  **DOE­2.1E (Version**  **107) Updated**  **Performance Curve**  **for PTAC**  **and PTHP.......**  **B­3**

**B­i**APPENDIXB.INTERNALLOADSSCHEDULESANDPART­LOADPERFORMANCECURVESFORPTACANDPTHPTableB.1.1Occupancy,LightingandPlugLoadsSchedules



# B­1SpaceType/PeakDensitiesDayofWeek123456789101112131415161718192021222324OccupancyGuestroom1person/standard2persons/suiteWeekday**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.77 0.43** **0.43 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.31** **0.54 0.54** **0.54 0.77** **0.77 0.89** **1.00 1.00** Sat.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.77 0.53** **0.53 0.30** **0.30 0.30** **0.30 0.30** **0.30 0.30** **0.30 0.53** **0.65 0.65** **0.65 0.77** **0.77 0.77** Sun./Hol.**0.77 0.77** **0.77 0.77** **0.77 0.77** **0.77 0.77** **0.54 0.54** **0.54 0.31** **0.31 0.20** **0.20 0.20** **0.31 0.43** **0.43 0.66** **0.66 0.88** **0.88 0.88** Lobby/Lounge28persons/spaceWeekday**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.30** **0.70 0.70** **0.70 0.70** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** Sat.**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.30 0.70** **0.70 0.70** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** Sun./Hol.**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.30 0.70** **0.70 0.70** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** LightingGuestroom1.05w/ft2Weekday**0.22 0.17** **0.11 0.11** **0.11 0.22** **0.44 0.56** **0.44 0.44** **0.28 0.28** **0.28 0.28** **0.28 0.28** **0.28 0.28** **0.67 0.89** **1.00 0.89** **0.67 0.33** Sat.**0.26 0.26** **0.11 0.11** **0.11 0.11** **0.41 0.41** **0.56 0.56** **0.41 0.33** **0.33 0.33** **0.33 0.33** **0.33 0.33** **0.85 1.00** **1.00 1.00** **0.85 0.41** Sun./Hol.**0.22 0.22** **0.11 0.11** **0.11 0.11** **0.22 0.33** **0.33 0.22** **0.22 0.22** **0.22 0.11** **0.11 0.11** **0.11 0.11** **0.44 0.67** **0.78 0.56** **0.44 0.22** Lobby/Lounge1.1w/ft2Weekday**0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.60** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 0.60** **0.50 0.50** Sat.**0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.60** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 0.60** **0.50 0.50** Sun./Hol.**0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.60** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 0.60** **0.50 0.50** Corridor0.48w/ft2Weekday**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sat.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sun./Hol.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Stair0.57w/ft2Weekday**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sat.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sun./Hol.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Vending/Laundry0.57w/ft2Weekday**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sat.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sun./Hol.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Storage/Utility1.1w/ft2Weekday**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.20** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** Sat.**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.20** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** Sun./Hol.**0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.10** **0.10 0.20** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.40 0.40** **0.20 0.20** **0.20 0.20** **0.10 0.10** Exterior0.29w/ft2Weekday**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sat.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** Sun./Hol.**1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **0.50 0.50** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **1.00 1.00** TableB.1.1(contd)SpaceType/PeakDensitiesDayofWeek123456789101112131415161718192021222324PlugLoadsGuestroom0.23w/ft2Weekday**0.51 0.48** **0.44 0.44** **0.44 0.51** **0.65 0.72** **0.65 0.65** **0.55 0.55** **0.55 0.55** **0.55 0.55** **0.55 0.55** **0.79 0.93** **1.00 0.93** **0.79 0.58** Sat.**0.50 0.50** **0.44 0.44** **0.44 0.44** **0.56 0.56** **0.61 0.61** **0.56 0.53** **0.53 0.53** **0.53 0.53** **0.53 0.53** **0.72 0.78** **0.78 0.78** **0.72 0.56** Sun./Hol.**0.56 0.56** **0.49 0.49** **0.49 0.49** **0.56 0.62** **0.62 0.56** **0.56 0.56** **0.56 0.49** **0.49 0.49** **0.49 0.49** **0.69 0.82** **0.89 0.76** **0.69 0.56** Lobby/Lounge1.81w/ft2Weekday**0.15 0.15** **0.15 0.15** **0.15 0.19** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.15** Sat.**0.15 0.15** **0.15 0.15** **0.15 0.19** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.15** Sun./Hol.**0.15 0.15** **0.15 0.15** **0.15 0.19** **1.00 1.00** **1.00 1.00** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.19** **0.19 0.15** Laundry/Vending9.02w/ft2Weekday**0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.23** **0.89 0.12** **0.12 0.12** Sat.**0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.23** **0.89 0.12** **0.12 0.12** Sun./Hol.**0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.12** **0.12 0.23** **0.89 0.12** **0.12 0.12** 



# B­2TableB.1.2DOE­2.1E(Version107)UpdatedPerformanceCurveforPTACandPTHP



# B­3TypePerformanceCurveCoefficientsEquationabcdefEDBWBcfEDBdEDBcWBcWBbaFTCAPCOOL×××+×+×+×+×+=−−**2 2** **1.1839E+00 ­8.1087E­03** **2.1104E­04 ­6.1425E­03** **1.6200E­06 ­3.0000E­06** PTACEDBWBcfEDBdEDBcWBcWBbaFTEIRCOOL×××+×+×+×+×+=−−**2 2** **­6.5505E­01 3.8891E­02** **­1.9250E­04 1.3046E­03** **1.3517E­04 ­2.2470E­04** **3 2** PLRdPLRcPLRbaFPLREIRCOOL×+×+×+=−−**2.7340E­06 1.0526E+00** **­5.5209E­02 2.6224E­03** **NA NA** **3 2** DBcDBcDBbaFTCAPHEAT×+×+×+=−−**2.5367E­01 1.0435E­02** **1.8610E­04 ­1.5000E­06** **NA NA** PTHP**3 2** DBcDBcDBbaFTEIRHEAT×+×+×+=−−**2.4600E+00 ­6.2254E­02** **8.8000E­04 ­4.6000E­06** **NA NA** **3 2** PLRdPLRcPLRbaFPLREIRHEAT×+×+×+=−−**8.5652E­02 9.3881E­01** **­1.8344E­01 1.5897E­01** **NA NA** **Where:**COOL−CAP−FT**= PTAC** **cooling capacity** **at off­design** **conditions**COOL−EIR−FT**= PTAC** **full load** **power consumption** **at off­design** **conditions**COOL−EIR−FPLR**= PTAC** **power consumption** **at part­load** **conditions**Heat−CAP−FT**= PTHP** **heating capacity** **at off­design** **conditions**HEAT−EIR−FT**= PTHP** **full load** **power consumption** **at off­design** **conditions**HEAT−EIR−FPLR**= PTHP** **power consumption** **at part­load** **conditions**WB**= entering** **coil wet­bulb** **temperature (°F)** EDB**= outside** **dry­bulb temperature** **(°F)**DB**= entering** **coil dry­bulb** **temperature (°F)**