APPENDIX B. INTERNAL LOADS SCHEDULES AND PART­LOAD PERFORMANCE

CURVES

LIST OF TABLES

Table B.1.1 Occupancy, Lighting and Plug Loads Schedules ................................................... B­1

Table B.1.2 DOE­2.1E (Version 107) Updated Performance Curve for PTAC and PTHP....... B­3

B­i 

EERE-2007-BT-STD-0012 COMMENT 02
APPENDIX B. INTERNAL LOADS SCHEDULES AND PART­LOAD PERFORMANCE CURVES FOR 

Table B.1.1 Occupancy, Lighting and Plug Loads Schedules

B­1

Space Type/Peak

Densities

Day of

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Occupancy

Guest room

1 person/standard2 persons/suite

Weekday 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.43 0.43 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.31 0.54 0.54 

Sat. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.53 0.53 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.53 

Sun./Hol. 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.54 0.54 0.54 0.31 0.31 0.20 0.20 0.20 0.31 0.43 

Lobby/Lounge

28 persons/space

Weekday 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.70 0.70 0.70 0.70 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Sat. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.70 0.70 0.70 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Sun./Hol. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30 0.70 0.70 0.70 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Lighting

Guest room

1.05 w/ft2

Weekday 0.22 0.17 0.11 0.11 0.11 0.22 0.44 0.56 0.44 0.44 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

Sat. 0.26 0.26 0.11 0.11 0.11 0.11 0.41 0.41 0.56 0.56 0.41 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

Sun./Hol. 0.22 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22 0.33 0.33 0.22 0.22 0.22 0.22 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Lobby/Lounge

1.1 w/ft2

Weekday 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sat. 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sun./Hol. 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Corridor

0.48 w/ft2

Weekday 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sat. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sun./Hol. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Stair

0.57 w/ft2

Weekday 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sat. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sun./Hol. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Vending/Laundry

0.57 w/ft2

Weekday 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sat. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sun./Hol. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Storage/Utility

1.1 w/ft2

Weekday 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Sat. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Sun./Hol. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Exterior

0.29 w/ft2

Weekday 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 

Sat. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 

Sun./Hol. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 

EERE-2007-BT-STD-0012 COMMENT 02
Table B.1.1 (contd)

Space Type/Peak

Densities

Day ofWeek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Plug Loads

Guest room

0.23 w/ft2

Weekday 0.51 0.48 0.44 0.44 0.44 0.51 0.65 0.72 0.65 0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 Sat. 0.50 0.50 0.44 0.44 0.44 0.44 0.56 0.56 0.61 0.61 0.56 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

Sun./Hol. 0.56 0.56 0.49 0.49 0.49 0.49 0.56 0.62 0.62 0.56 0.56 0.56 0.56 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 

Lobby/Lounge

1.81 w/ft2

Weekday 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 1.00 1.00 1.00 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 Sat. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 1.00 1.00 1.00 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Sun./Hol. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 1.00 1.00 1.00 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Laundry/Vending

9.02 w/ft2

Weekday 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Sat. 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Sun./Hol. 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

B­2

EERE-2007-BT-STD-0012 COMMENT 02
Table B.1.2 DOE­2.1E (Version 107) Updated Performance Curve for PTAC and PTH

B­3

Type

Performance Curve

Coefficients

Equation

a b c d 

EDBWBcfEDBd

COOL EDBcWBcWBbaFTCAP

×××+×+

×+×+×+=−−

2

2

1.1839E+00 ­8.1087E­03 2.1104E­04 ­6.1425E­03 

PTAC

EDBWBcfEDBdEDBc

COOL WBcWBbaFTEIR

×××+×+×+

×+×+=−−

2

2

­6.5505E­01 3.8891E­02 ­1.9250E­04 1.3046E­03 

2 3 COOL ×+×+×+=−− PLRdPLRcPLRbaFPLREIR 2.7340E­06 1.0526E+00 ­5.5209E­02 2.6224E­03 

2 3 HEAT ×+×+×+=−− DBcDBcDBbaFTCAP 2.5367E­01 1.0435E­02 1.8610E­04 ­1.5000E­06 

PTHP 2 3 HEAT ×+×+×+=−− DBcDBcDBbaFTEIR 2.4600E+00 ­6.2254E­02 8.8000E­04 ­4.6000E­06 

2 3 HEAT ×+×+×+=−− PLRdPLRcPLRbaFPLREIR 8.5652E­02 9.3881E­01 ­1.8344E­01 1.5897E­01 

Where:

COOL −CAP − FT = PTAC cooling capacity at off­design conditions

COOL − EIR − FT = PTAC full load power consumption at off­design conditions

COOL − EIR − FPLR = PTAC power consumption at part­load conditions

Heat −CAP − FT = PTHP heating capacity at off­design conditions

HEAT − EIR − FT = PTHP full load power consumption at off­design conditionsHEAT − EIR − FPLR = PTHP power consumption at part­load conditions

WB = entering coil wet­bulb temperature (°F)

EDB = outside dry­bulb temperature (°F)

DB = entering coil dry­bulb temperature (°F)

EERE-2007-BT-STD-0012 COMMENT 02