# Den Europæiske Unions L 239/2013

| | ISSN 1977-0634
  doi:10.3000/19770634.L_2013.239.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 239 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 56. årgang6. september 2013 |

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.239.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 239

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang6. september 2013

---

| Indhold | | II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FORORDNINGER |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (
  1
  ) | 1 |
| | * | Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (
  1
  ) | 83 |
| | * | Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (
  1
  ) | 136 |
| | * | Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere (
  1
  ) | 162 |

Indhold

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

FORORDNINGER

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (
  1
  )

1

1

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (
  1
  )

1

83

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (
  1
  )

1

136

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere (
  1
  )

1

162

| | | Berigtigelser |
| --- | --- | --- |
| | * | Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (EUT L 62 af 6.3.2013) | 184 |

Berigtigelser

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (EUT L 62 af 6.3.2013)

(EUT L 62 af 6.3.2013)

184

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EØS-relevant tekst |

---

(1)   EØS-relevant tekst

1

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

| 6.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/1

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013

af 18. februar 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber. |
| --- | --- |

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber.

| (2) | Den energi, der forbruges af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i EU. Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Mulighederne for at reducere deres energiforbrug er betydelige og omfatter, at de kombineres med hensigtsmæssige temperaturstyringer og solvarmekomponenter. Anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker, som kombinerer sådanne forsyningsanlæg med temperaturstyring og solvarmekomponenter, bør derfor omfattes af krav til energimærkning. |
| --- | --- |

(2)

Den energi, der forbruges af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i EU. Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Mulighederne for at reducere deres energiforbrug er betydelige og omfatter, at de kombineres med hensigtsmæssige temperaturstyringer og solvarmekomponenter. Anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker, som kombinerer sådanne forsyningsanlæg med temperaturstyring og solvarmekomponenter, bør derfor omfattes af krav til energimærkning.

| (3) | Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har specifikke tekniske egenskaber, som kræver yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsesresultaterne bør der, såfremt det er relevant, fastsættes energimærkningskrav til sådanne forsyningsanlæg på et senere tidspunkt. |
| --- | --- |

(3)

Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har specifikke tekniske egenskaber, som kræver yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsesresultaterne bør der, såfremt det er relevant, fastsættes energimærkningskrav til sådanne forsyningsanlæg på et senere tidspunkt.

| (4) | Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser for, hvordan energieffektiviteten af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal angives ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere. |
| --- | --- |

(4)

Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser for, hvordan energieffektiviteten af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal angives ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.

| (5) | Hvad angår betydelige energi- og omkostningsbesparelser for hver type forsyningsanlæg, bør denne forordning indføre en ny mærkningsskala fra A++ til G for rumopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Medens klasse A til G dækker de forskellige typer konventionelle kedler, når de ikke er kombineret med kraftvarmeproduktion eller vedvarende energiteknologier, bør klasse A+ og A++ fra begyndelsen fremme anvendelsen af kraftvarmeproduktion og vedvarende energikilder. |
| --- | --- |

(5)

Hvad angår betydelige energi- og omkostningsbesparelser for hver type forsyningsanlæg, bør denne forordning indføre en ny mærkningsskala fra A++ til G for rumopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Medens klasse A til G dækker de forskellige typer konventionelle kedler, når de ikke er kombineret med kraftvarmeproduktion eller vedvarende energiteknologier, bør klasse A+ og A++ fra begyndelsen fremme anvendelsen af kraftvarmeproduktion og vedvarende energikilder.

| (6) | Endvidere bør en ny mærkningsskala A-G indføres for vandopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (2). |
| --- | --- |

(6)

Endvidere bør en ny mærkningsskala A-G indføres for vandopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (2).

| (7) | Klasse A+++ og A+ bør endvidere føjes til klasserne for årsvirkningsgrad for henholdsvis rum- og vandopvarmning efter fire år (medmindre revisionen af forordningen modsiger dette) for at sætte skub i markedsudbredelsen af højeffektive anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der bruger vedvarende energikilder. |
| --- | --- |

(7)

Klasse A+++ og A+ bør endvidere føjes til klasserne for årsvirkningsgrad for henholdsvis rum- og vandopvarmning efter fire år (medmindre revisionen af forordningen modsiger dette) for at sætte skub i markedsudbredelsen af højeffektive anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der bruger vedvarende energikilder.

| (8) | Denne forordning bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om præstationerne fra varmepumpeanlæg baseret på en beregnings- og målemetode, der tager højde for sæsoneffektiviteten i tre europæiske klimazoner. Kommissionen har givet de europæiske standardiseringsorganer mandat til at undersøge, hvorvidt en lignende metode bør udarbejdes for andre forsyningsanlæg. Europæiske standardiserede varmesæsoner for kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning og solvarmeanlæg kan overvejes i revisionen af denne forordning. |
| --- | --- |

(8)

Denne forordning bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om præstationerne fra varmepumpeanlæg baseret på en beregnings- og målemetode, der tager højde for sæsoneffektiviteten i tre europæiske klimazoner. Kommissionen har givet de europæiske standardiseringsorganer mandat til at undersøge, hvorvidt en lignende metode bør udarbejdes for andre forsyningsanlæg. Europæiske standardiserede varmesæsoner for kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning og solvarmeanlæg kan overvejes i revisionen af denne forordning.

| (9) | Støjniveauet fra et forsyningsanlæg kan have stor betydning for slutbrugerne. Oplysninger om støjniveauer bør fremgå af mærkningen af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. |
| --- | --- |

(9)

Støjniveauet fra et forsyningsanlæg kan have stor betydning for slutbrugerne. Oplysninger om støjniveauer bør fremgå af mærkningen af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

| (10) | Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (3) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1 900 PJ (ca. 45 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 110 mio. tons CO2-emissioner frem til 2020 sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(10)

Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (3) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1 900 PJ (ca. 45 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 110 mio. tons CO2-emissioner frem til 2020 sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (11) | De oplysninger, der anføres på mærkningen, bør indhentes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (4), med henblik på at fastlægge krav til miljøvenligt design. |
| --- | --- |

(11)

De oplysninger, der anføres på mærkningen, bør indhentes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (4), med henblik på at fastlægge krav til miljøvenligt design.

| (12) | Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. |
| --- | --- |

(12)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

| (13) | Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation vedrørende anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. |
| --- | --- |

(13)

Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation vedrørende anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

| (14) | Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne forsyningsanlæg. |
| --- | --- |

(14)

Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne forsyningsanlæg.

| (15) | Ud over den produktmærkning og de datablade for enkeltstående anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der er fastsat i denne forordning, bør mærkning og datablade på pakker baseret på produktdatablade fra leverandørerne sikre, at slutbrugeren har nem adgang til oplysninger om energieffektiviteten af pakker, der kombinerer forsyningsanlæg med solvarmekomponenter og/eller temperaturstyringer. Den mest effektive klasse A+++ kan opnås af en sådan pakke. |
| --- | --- |

(15)

Ud over den produktmærkning og de datablade for enkeltstående anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der er fastsat i denne forordning, bør mærkning og datablade på pakker baseret på produktdatablade fra leverandørerne sikre, at slutbrugeren har nem adgang til oplysninger om energieffektiviteten af pakker, der kombinerer forsyningsanlæg med solvarmekomponenter og/eller temperaturstyringer. Den mest effektive klasse A+++ kan opnås af en sådan pakke.

| (16) | Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling — |
| --- | --- |

(16)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og levering af supplerende produktoplysninger for anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt på ≤ 70 kW, pakker med anlæg til rumopvarmning ≤ 70 kW, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ≤ 70 kW, temperaturstyring og solvarmekomponent.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

| a) | forsyningsanlæg, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, som primært er fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

a)

forsyningsanlæg, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, som primært er fremstillet af biomasse

| b) | forsyningsanlæg, der anvender fast brændsel |
| --- | --- |

b)

forsyningsanlæg, der anvender fast brændsel

| c) | forsyningsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (5) |
| --- | --- |

c)

forsyningsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (5)

| d) | forsyningsanlæg, der kun producerer varme med henblik på at levere varmt drikke- eller brugsvand |
| --- | --- |

d)

forsyningsanlæg, der kun producerer varme med henblik på at levere varmt drikke- eller brugsvand

| e) | forsyningsanlæg, til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, f.eks. damp eller luft |
| --- | --- |

e)

forsyningsanlæg, til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, f.eks. damp eller luft

| f) | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kW eller derover. |
| --- | --- |

f)

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kW eller derover.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EF, og derudover forstås ved:

1)   »forsyningsanlæg«: et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

2)   »"varmeanlæg" til rumopvarmning«: et apparat, der

3)   »anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder og er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

4)   »vandbaseret centralvarmesystem«: et system, der bruger vand som varmeoverføringsmedie til at distribuere centralt produceret varme til varmegivere til rumopvarmning af bygninger eller dele heraf

5)   »varmeproducerende enhed«: den del af et forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

6)   »nominel nytteeffekt« (Prated): forsyningsanlæggets angivne effekt ved rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold, udtrykt i kW; for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt de dimensionerende referencebetingelser, der er anført i bilag VII, tabel 10:

7)   »standarddriftsforhold«: standarddriftsforholdene for forsyningsanlæg under gennemsnitlige klimaforhold ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning og lydeffektniveauet

8)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

9)   »biomassebrændsel«: flydende eller gasformigt brændsel fremstillet på grundlag af biomasse

10)   »fossilt brændsel«: flydende eller gasformigt brændsel af fossil oprindelse

11)   »kraftvarmeanlæg til rumopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der på én gang producerer varme og elektricitet i én proces

12)   »temperaturstyring«: udstyr, der danner grænseflade mod slutbrugeren for så vidt angår værdier og tidsrum for ønsket indetemperatur, og som sender relevante data til en grænseflade på det varmeproducerende anlæg, f.eks. en CPU, og dermed hjælper med at regulere indetemperaturen

13)   »solvarmekomponent«: et rent solvarmeanlæg, en solfanger, en solopvarmet varmtvandsbeholder eller en pumpe i solfangerkredsen, som alle bringes i omsætning enkeltvis

14)   »rent solvarmeanlæg«: et anlæg, der er udstyret med en eller flere solfangere og solopvarmede varmtvandsbeholdere samt evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele; et rent solvarmeanlæg bringes i omsætning som én enhed og er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, evt. med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

15)   »solfanger«: en anordning, der er konstrueret til at absorbere global solindstråling og overføre den dermed producerede varmeenergi til en væske, der passerer gennem den

16)   »varmtvandsbeholder«: en beholder til lagring af varmt vand, inklusive eventuelle additiver, til brugsvands- og/eller rumopvarmning; en varmtvandsbeholder er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, dog med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

17)   »solopvarmet varmtvandsbeholder«: en varmtvandsbeholder til lagring af varmeenergi produceret af en eller flere solfangere

18)   »backup-elpatron«: elektrisk modstandsvarmelegeme baseret på jouleeffekten, som er en del af en varmtvandsbeholder, og som kun producerer varme, når den eksterne varmekilde afbrydes (herunder i vedligeholdelsesperioder) eller er ude af drift, eller som er en del af en solopvarmet varmtvandsbeholder, der leverer varme, når solvarmekilden ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krævede komfortniveauer

19)   »pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent«: en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til rumopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter

20)   »pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent«: en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter

21)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning« (ηs
  ): forholdet mellem på den ene side det rumopvarmningsbehov i en bestemt sæson, der dækkes af et forsyningsanlæg, et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent eller en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, og på den anden side det årlige energiforbrug, der kræves for at opfylde dette behov, udtrykt i procent

22)   »energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh
  ): forholdet mellem nytteenergien i det drikke- eller brugsvand, der leveres af et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, og den energi, der kræves til dets produktion, udtrykt i procent

23)   »lydeffektniveau« (LWA
  ): det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB.

I forbindelse med bilag II-VIII er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområde og tidsplan

1.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer anlæg til rumopvarmning, herunder anlæg i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Hvert anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til rumopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Hvert anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til rumopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

| b) | Hvert anlæg til rumopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Hvert anlæg til rumopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Fra den 26. september 2019 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hvert anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.

2.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, herunder anlæg i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4. |
| --- | --- |

a)

Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4.

| b) | Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Fra den 26. september 2019 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.

3.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer temperaturstyringer i omsætning og/eller tager dem i brug sikre følgende:

| a) | Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3.

| b) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

b)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

4.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer solvarmekomponenter i omsætning og/eller tager dem i brug sikre følgende:

| a) | Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4. |
| --- | --- |

a)

Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.

| b) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

b)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

5.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

| b) | Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 5, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 5, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

6.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4. |
| --- | --- |

a)

Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4.

| b) | Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 6, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 6, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

1.   Forhandlere af anlæg til rumopvarmning skal sikre følgende:

| a) | Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. punkt 1 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til rumopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på. |
| --- | --- |

a)

Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. punkt 1 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til rumopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.

| b) | Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1. |
| --- | --- |

b)

Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1.

| c) | Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

2.   Forhandlere af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal sikre, at:

| a) | Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på |
| --- | --- |

a)

Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på

| b) | Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, |
| --- | --- |

b)

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2,

| c) | Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

3.   Forhandlere af pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 1, 3, 4 og 4, sikre følgende:

| a) | Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 5, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika. |
| --- | --- |

a)

Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 5, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.

| b) | Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3. |
| --- | --- |

b)

Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3.

| c) | Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

4.   Forhandlere af pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 2, 3, 4 og 6, sikre følgende:

| a) | Tilbud om en bestemt pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning samt energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 4, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 6, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika. |
| --- | --- |

a)

Tilbud om en bestemt pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning samt energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 4, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 6, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.

| b) | Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4. |
| --- | --- |

b)

Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4.

| c) | Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Artikel 5

Måle- og beregningsmetoder

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VII.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag VIII, når de vurderer overensstemmelsen med den angivne klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, den angivne energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, den angivne årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, den angivne energieffektivitet ved vandopvarmning og det angivne lydeffektniveau for forsyningsanlæg.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt, senest fem år efter at den er trådt i kraft. Revisionen skal navnlig vurdere betydelige ændringer i de forskellige typer forsyningsanlægs markedsandele i forbindelse med mærkerne i bilag III, punkt 1.2 og 2.2, gennemførligheden og anvendeligheden af at angive anden forsyningsanlægseffektivitet end varmepumpeeffektivitet baseret på standardvarmesæsoner og hensigtsmæssigheden af de datablade og energimærker, der er omhandlet i bilag III, punkt 3 og 4, og bilag IV, punkt 5 og 6, samt om det er hensigtsmæssigt at bringe passive varmegenvindingsenheder ind under forordningens anvendelsesområde.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

---

(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Se side 83 i denne EUT.

2

(3)  Se side 136 i denne EUT.

3

(4)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

4

(5)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

5

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-VIII

I bilag II-VIII forstås ved:

| | Definitioner vedrørende forsyningsanlæg:

  1)   »kedelanlæg til rumopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer
  2)   »kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et kedelanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning
  3)   »varmepumpeanlæg til rumopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme; et varmepumpeanlæg til rumopvarmning kan være udstyret med et eller flere supplerende forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer eller forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel
  4)   »varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning
  5)   »supplerende forsyningsanlæg«: et sekundært forsyningsanlæg, der producerer varme, hvis varmebehovet overstiger den nominelle nytteeffekt for det primære forsyningsanlæg
  6)   »nominel nytteeffekt for supplerende forsyningsanlæg« (Psup): det supplerende forsyningsanlægs angivne effekt ved rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold, udtrykt i kW; for supplerende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt for det supplerende forsyningsanlæg udetemperaturen Tj = + 7 °C
  7)   »udetemperatur« (Tj): udendørs tørtemperatur i grader Celsius, hvis relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur
  8)   »årligt energiforbrug« (QHE
  ): et forsyningsanlægs årlige energiforbrug til rumopvarmning, når det skal dække det årlige referencevarmebehov for en angivet varmesæson udtrykt i kWh endelig energi og/eller udtrykt i GJ på grundlag af Hø


  9)   »standbytilstand«: en tilstand, hvori forsyningsanlægget er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning
  10)   »elforbrug i standbytilstand (PSB
  )«: et forsyningsanlægs elforbrug i kW i standbytilstand
  11)   »omregningskoefficient (CC)«: en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EF (1); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5
  12)   »øvre brændværdi« (Hø
  ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne varmemængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet |
| --- | --- |

Definitioner vedrørende forsyningsanlæg:

1)   »kedelanlæg til rumopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

2)   »kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et kedelanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

3)   »varmepumpeanlæg til rumopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme; et varmepumpeanlæg til rumopvarmning kan være udstyret med et eller flere supplerende forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer eller forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel

4)   »varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

5)   »supplerende forsyningsanlæg«: et sekundært forsyningsanlæg, der producerer varme, hvis varmebehovet overstiger den nominelle nytteeffekt for det primære forsyningsanlæg

6)   »nominel nytteeffekt for supplerende forsyningsanlæg« (Psup): det supplerende forsyningsanlægs angivne effekt ved rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold, udtrykt i kW; for supplerende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt for det supplerende forsyningsanlæg udetemperaturen Tj = + 7 °C

7)   »udetemperatur« (Tj): udendørs tørtemperatur i grader Celsius, hvis relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur

8)   »årligt energiforbrug« (QHE
  ): et forsyningsanlægs årlige energiforbrug til rumopvarmning, når det skal dække det årlige referencevarmebehov for en angivet varmesæson udtrykt i kWh endelig energi og/eller udtrykt i GJ på grundlag af Hø

9)   »standbytilstand«: en tilstand, hvori forsyningsanlægget er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning

10)   »elforbrug i standbytilstand (PSB
  )«: et forsyningsanlægs elforbrug i kW i standbytilstand

11)   »omregningskoefficient (CC)«: en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EF (1); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5

12)   »øvre brændværdi« (Hø
  ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne varmemængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

| | Definitioner vedrørende kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

  13)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand« (ηson):






  — | for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent |
| --- | --- | --- |

Definitioner vedrørende kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

13)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand« (ηson):

—

for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent

| — | for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent

| — | for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der ikke er forsynet med supplerende forsyningsanlæg: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der ikke er forsynet med supplerende forsyningsanlæg: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent

| — | for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der er forsynet med supplerende varmeanlæg: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er deaktiveret, og virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er aktiveret, udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der er forsynet med supplerende varmeanlæg: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er deaktiveret, og virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er aktiveret, udtrykt i procent

14)   »virkningsgrad« (η): forholdet mellem nyttevarmeproduktionen og det samlede energiinput i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, udtrykt i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
  og/eller som endelig energi ganget med CC

15)   »nyttevarmeproduktion« (P): varmeeffekten i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning overført til det varmebærende medium, udtrykt i kW

16)   »elvirkningsgrad« (ηel
  ): forholdet mellem elproduktionen og det samlede energiinput i et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
  og/eller som endelig energi ganget med CC

17)   »pilotflammes forbrug« (Pign
  ): elforbruget for en brænder, der har til formål at aktivere hovedbrænderen, udtrykt i W på grundlag af Hø

18)   »kondensationskedel«: et kedelanlæg til rumopvarmning eller et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor vanddamp i forbrændingsprodukterne under normale driftsforhold og ved bestemte procesvandtemperaturer kondenseres for at udnytte den latente varme i denne vanddamp til opvarmning

19)   »supplerende elforbrug«: det årlige elforbrug til den angivne drift af et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning beregnet ud fra elforbruget ved fuld belastning (elmax), ved delvis belastning (elmin), i standbytilstand og standarddriftstimer i hver tilstand udtrykt i kWh endelig energi

20)   »varmetab ved standby« (Pstby
  ): varmetabet fra et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i driftstilstande uden varmebehov, udtrykt i kW

| | Definitioner vedrørende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

  21)   »nominel effektfaktor« (COPrated
  ) eller »nominel primærenergi-effektfaktor« (PERrated
  ): den angivne varmeydelse udtrykt i kW divideret med energiinput, udtrykt i kW, på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC for opvarmning ved standarddriftsforhold
  22)   »dimensionerende referencebetingelser«: kombinationen af den dimensionerende referencetemperatur, den maksimale bivalenttemperatur og den maksimale temperaturgrænse for drift, jf. bilag VII, tabel 10
  23)   »dimensionerende referencetemperatur« (Tdesignh): udetemperaturen udtrykt i grader Celsius, jf. bilag VII, tabel 10, hvor dellastfaktoren er lig med 1
  24)   »dellastfaktor (pl(Tj))«: udetemperaturen minus 16 °C divideret med den dimensionerende referencetemperatur minus 16 °C
  25)   »varmesæson«: et sæt driftsbetingelser for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold, som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og antallet af timer, hvor disse temperaturer optræder pr. sæson
  26)   »bin (binj
  )«: en kombination af udetemperaturer og bin-timer, jf. bilag VII, tabel 12
  27)   »bin-timer« (Hj
  ): antallet af timer pr. varmesæson, hvor udetemperaturen optræder for hver bin, jf. bilag VII, tabel 12
  28)   »varmedellast« (Ph(Tj)": varmelasten ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende last ganget med dellastfaktoren i kW
  29)   »sæsoneffektfaktor« (SCOP) eller »sæsonafhængig primærenergi-effektfaktor« (SPER): den overordnede effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender elektricitet, eller den overordnede primærenergifaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender brændsler, som er repræsentativ for den angivne varmesæson og beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det årlige energiforbrug
  30)   »årligt referencevarmebehov« (QH
  ): referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlaget for beregningen af SCOP eller SPER og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning og de årlige varmetimeækvivalenter
  31)   »årlige varmetimeækvivalenter« (HHE
  ): det skønnede antal timer pr. år, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal levere den dimensionerende last for opvarmning for at opfylde det årlige opvarmningsbehov, udtrykt i timer (h):
  32)   »effektfaktor i opvarmningstilstand« (SCOPon
  ) eller »primærenergi-effektfaktor i opvarmningstilstand« (SPERon
  ): den gennemsnitlige effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet i opvarmningstilstand, eller primærenergi-effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler i opvarmningstilstand i den angivne varmesæson
  33)   "supplerende varmeydelse" (sup(Tj)): den nominelle nytteeffekt Psup for et supplerende forsyningsanlæg, der supplerer den angivne varmeydelse for at dække varmedellasten, hvis den angivne varmeydelse er mindre end varmedellasten, udtrykt i kW
  34)   »bin-specifik effektfaktor« (COPbin(Tj)) eller »bin-specifik primærenergi-effektfaktor« (PERbin(Tj)): effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet, eller primærenergi-effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler, for hver bin i en sæson, afledt af varmedellasten, den angivne varmeydelse og den angivne effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved interpolation eller ekstrapolation om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab
  35)   »angivet varmeydelse« (Pdh(Tj)): den varmeydelse, som et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan levere ved en given udetemperatur, udtrykt i kW
  36)   »ydelsesregulering«: muligheden for at ændre ydelsen for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved at regulere volumenstrømmen for mindst én af de væsker, der bruges til at regulere kølecyklussen; der benyttes følgende angivelser: »fast«, hvis volumenstrømmen ikke kan reguleres, og "variabel", hvis volumenstrømmen kan reguleres eller varieres i to eller flere trin
  37)   »dimensionerende last for opvarmning« (Pdesignh): den nominelle nytteeffekt (Prated) for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved den dimensionerende referencetemperatur, hvor den dimensionerende last for opvarmning er lig med varmedellasten, og udetemperaturen er lig med den dimensionerende referencetemperatur, udtrykt i kW
  38)   »angivet effektfaktor« (COPd(Tj)) eller »angivet primærenergi-effektfaktor« (PERd(Tj)): effektfaktoren eller primærenergi-effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins
  39)   »bivalenttemperatur« (Tbiv
  ): den udetemperatur, for hvilken leverandøren i forbindelse med opvarmning har oplyst, at den angivne varmeydelse er lig med varmedellasten, og under hvilken den angivne varmeydelse kræver en supplerende varmeydelse for at dække varmedellasten, udtrykt i grader Celsius
  40)   »temperaturgrænse for drift« (TOL): den udetemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken luft-vand-varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul
  41)   »temperaturgrænse for vandopvarmning« (WTOL): den udløbsvandtemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul
  42)   »cyklusintervalydelse for opvarmning« (Pcych): den integrerede varmeydelse over cyklustestintervallet for opvarmning, udtrykt i kW
  43)   »cyklusintervallets effektivitet« (COPcyc eller PERcyc): den gennemsnitlige effektfaktor eller den gennemsnitlige primærenergi-effektfaktor over cyklustestintervallet beregnet som den integrerede varmeydelse over intervallet i kWh divideret med det integrerede energiinput i det samme interval udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC

  44)   »koefficient for effektivitetstab« (Cdh): målet for effektivitetstab på grund af en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning; hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9
  45)   »opvarmningstilstand«: den tilstand, der svarer til timerne med varmelast for rummet og aktiveret opvarmningsfunktion; denne tilstand kan omfatte en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning for at nå eller opretholde en krævet indetemperatur
  46)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning er tilsluttet elnettet og ikke udfører nogen funktion, herunder tilstande, som kun angiver slukket tilstand, og tilstande, der kun udfører de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (2)

  47)   »termostat fra-tilstand«: tilstand, der svarer til de timer, hvor der ikke er nogen varmelast og aktiveret opvarmningsfunktion, og hvor varmefunktionen er tændt, men varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke er ikke i drift; cyklisk aktivitet i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand
  48)   »krumtaphusopvarmningstilstand«: en tilstand, hvor en varmeproducerende enhed aktiveres for at forhindre, at der løber kølemiddel frem til kompressoren, med henblik på at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart
  49)   »elforbrug i slukket tilstand« (POFF
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i slukket tilstand, udtrykt i kW
  50)   »elforbrug i termostat fra-tilstand« (PTO
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i termostat fra-tilstand, udtrykt i kW
  51)   »elforbrug i krumtaphusopvarmningstilstand« (PCK
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i krumtaphusopvarmningstilstand udtrykt i kW
  52)   »lavtemperaturvarmepumpe«: et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der specifikt er konstrueret til anvendelse ved lav temperatur, og som ikke kan levere opvarmningsvand ved en udløbstemperatur på 52 °C ved en indløbstørtemperatur (hhv. -vådtemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) ved de dimensionerende referencebetingelser under gennemsnitlige klimaforhold
  53)   »lavtemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 35 °C
  54)   »middeltemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 55 °C |
| --- | --- |

Definitioner vedrørende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

21)   »nominel effektfaktor« (COPrated
  ) eller »nominel primærenergi-effektfaktor« (PERrated
  ): den angivne varmeydelse udtrykt i kW divideret med energiinput, udtrykt i kW, på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC for opvarmning ved standarddriftsforhold

22)   »dimensionerende referencebetingelser«: kombinationen af den dimensionerende referencetemperatur, den maksimale bivalenttemperatur og den maksimale temperaturgrænse for drift, jf. bilag VII, tabel 10

23)   »dimensionerende referencetemperatur« (Tdesignh): udetemperaturen udtrykt i grader Celsius, jf. bilag VII, tabel 10, hvor dellastfaktoren er lig med 1

24)   »dellastfaktor (pl(Tj))«: udetemperaturen minus 16 °C divideret med den dimensionerende referencetemperatur minus 16 °C

25)   »varmesæson«: et sæt driftsbetingelser for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold, som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og antallet af timer, hvor disse temperaturer optræder pr. sæson

26)   »bin (binj
  )«: en kombination af udetemperaturer og bin-timer, jf. bilag VII, tabel 12

27)   »bin-timer« (Hj
  ): antallet af timer pr. varmesæson, hvor udetemperaturen optræder for hver bin, jf. bilag VII, tabel 12

28)   »varmedellast« (Ph(Tj)": varmelasten ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende last ganget med dellastfaktoren i kW

29)   »sæsoneffektfaktor« (SCOP) eller »sæsonafhængig primærenergi-effektfaktor« (SPER): den overordnede effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender elektricitet, eller den overordnede primærenergifaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender brændsler, som er repræsentativ for den angivne varmesæson og beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det årlige energiforbrug

30)   »årligt referencevarmebehov« (QH
  ): referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlaget for beregningen af SCOP eller SPER og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning og de årlige varmetimeækvivalenter

31)   »årlige varmetimeækvivalenter« (HHE
  ): det skønnede antal timer pr. år, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal levere den dimensionerende last for opvarmning for at opfylde det årlige opvarmningsbehov, udtrykt i timer (h):

32)   »effektfaktor i opvarmningstilstand« (SCOPon
  ) eller »primærenergi-effektfaktor i opvarmningstilstand« (SPERon
  ): den gennemsnitlige effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet i opvarmningstilstand, eller primærenergi-effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler i opvarmningstilstand i den angivne varmesæson

33)   "supplerende varmeydelse" (sup(Tj)): den nominelle nytteeffekt Psup for et supplerende forsyningsanlæg, der supplerer den angivne varmeydelse for at dække varmedellasten, hvis den angivne varmeydelse er mindre end varmedellasten, udtrykt i kW

34)   »bin-specifik effektfaktor« (COPbin(Tj)) eller »bin-specifik primærenergi-effektfaktor« (PERbin(Tj)): effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet, eller primærenergi-effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler, for hver bin i en sæson, afledt af varmedellasten, den angivne varmeydelse og den angivne effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved interpolation eller ekstrapolation om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

35)   »angivet varmeydelse« (Pdh(Tj)): den varmeydelse, som et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan levere ved en given udetemperatur, udtrykt i kW

36)   »ydelsesregulering«: muligheden for at ændre ydelsen for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved at regulere volumenstrømmen for mindst én af de væsker, der bruges til at regulere kølecyklussen; der benyttes følgende angivelser: »fast«, hvis volumenstrømmen ikke kan reguleres, og "variabel", hvis volumenstrømmen kan reguleres eller varieres i to eller flere trin

37)   »dimensionerende last for opvarmning« (Pdesignh): den nominelle nytteeffekt (Prated) for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved den dimensionerende referencetemperatur, hvor den dimensionerende last for opvarmning er lig med varmedellasten, og udetemperaturen er lig med den dimensionerende referencetemperatur, udtrykt i kW

38)   »angivet effektfaktor« (COPd(Tj)) eller »angivet primærenergi-effektfaktor« (PERd(Tj)): effektfaktoren eller primærenergi-effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins

39)   »bivalenttemperatur« (Tbiv
  ): den udetemperatur, for hvilken leverandøren i forbindelse med opvarmning har oplyst, at den angivne varmeydelse er lig med varmedellasten, og under hvilken den angivne varmeydelse kræver en supplerende varmeydelse for at dække varmedellasten, udtrykt i grader Celsius

40)   »temperaturgrænse for drift« (TOL): den udetemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken luft-vand-varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul

41)   »temperaturgrænse for vandopvarmning« (WTOL): den udløbsvandtemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul

42)   »cyklusintervalydelse for opvarmning« (Pcych): den integrerede varmeydelse over cyklustestintervallet for opvarmning, udtrykt i kW

43)   »cyklusintervallets effektivitet« (COPcyc eller PERcyc): den gennemsnitlige effektfaktor eller den gennemsnitlige primærenergi-effektfaktor over cyklustestintervallet beregnet som den integrerede varmeydelse over intervallet i kWh divideret med det integrerede energiinput i det samme interval udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC

44)   »koefficient for effektivitetstab« (Cdh): målet for effektivitetstab på grund af en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning; hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9

45)   »opvarmningstilstand«: den tilstand, der svarer til timerne med varmelast for rummet og aktiveret opvarmningsfunktion; denne tilstand kan omfatte en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning for at nå eller opretholde en krævet indetemperatur

46)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning er tilsluttet elnettet og ikke udfører nogen funktion, herunder tilstande, som kun angiver slukket tilstand, og tilstande, der kun udfører de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (2)

47)   »termostat fra-tilstand«: tilstand, der svarer til de timer, hvor der ikke er nogen varmelast og aktiveret opvarmningsfunktion, og hvor varmefunktionen er tændt, men varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke er ikke i drift; cyklisk aktivitet i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand

48)   »krumtaphusopvarmningstilstand«: en tilstand, hvor en varmeproducerende enhed aktiveres for at forhindre, at der løber kølemiddel frem til kompressoren, med henblik på at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart

49)   »elforbrug i slukket tilstand« (POFF
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i slukket tilstand, udtrykt i kW

50)   »elforbrug i termostat fra-tilstand« (PTO
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i termostat fra-tilstand, udtrykt i kW

51)   »elforbrug i krumtaphusopvarmningstilstand« (PCK
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i krumtaphusopvarmningstilstand udtrykt i kW

52)   »lavtemperaturvarmepumpe«: et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der specifikt er konstrueret til anvendelse ved lav temperatur, og som ikke kan levere opvarmningsvand ved en udløbstemperatur på 52 °C ved en indløbstørtemperatur (hhv. -vådtemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) ved de dimensionerende referencebetingelser under gennemsnitlige klimaforhold

53)   »lavtemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 35 °C

54)   »middeltemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 55 °C

| | Definitioner vedrørende vandopvarmning i anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

  55)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15; hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal svare til mindst én forbrugsprofil
  56)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag VII, tabel 15
  57)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): minimumsgennemstrømningen udtrykt i liter pr. minut, for hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15
  58)   »effektiv vandtemperatur« (Tm
  ): vandtemperaturen udtrykt i grader Celsius, hvor varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15
  59)   »effektivt energiindhold« (Qtap
  ): energiindholdet i varmt vand, udtrykt i kWh, ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag VII, tabel 15
  60)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem koldtvandstilførsel og varmtvandsudtag, og den samlede mængde af leveret varmt vand
  61)   »spidstemperatur« (Tp
  ): den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15
  62)   »referenceenergi« (Qref
  ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag VII, tabel 15
  63)   »maksimal forbrugsprofil«: forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som et anlæg til rum- og brugsvandopvarmning kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes
  64)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved bestemmelse af energieffektiviteten ved vandopvarmning
  65)   »dagligt elforbrug« (Qelec
  ): elforbruget til vandopvarmning gennem et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh endelig energi
  66)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
  ): brændselsforbruget til vandopvarmning i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og, for så vidt angår punkt 5, litra f), i bilag VII, i GJ på grundlag af Hø


  67)   »årligt elforbrug« (AEC): den mængde elektricitet, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi
  68)   »årligt brændselsforbrug« (AFC): den mængde fossile brændsler og/eller biomassebrændsler, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i GJ på grundlag af Hø |
| --- | --- |

Definitioner vedrørende vandopvarmning i anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

55)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15; hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal svare til mindst én forbrugsprofil

56)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag VII, tabel 15

57)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): minimumsgennemstrømningen udtrykt i liter pr. minut, for hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15

58)   »effektiv vandtemperatur« (Tm
  ): vandtemperaturen udtrykt i grader Celsius, hvor varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15

59)   »effektivt energiindhold« (Qtap
  ): energiindholdet i varmt vand, udtrykt i kWh, ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag VII, tabel 15

60)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem koldtvandstilførsel og varmtvandsudtag, og den samlede mængde af leveret varmt vand

61)   »spidstemperatur« (Tp
  ): den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15

62)   »referenceenergi« (Qref
  ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag VII, tabel 15

63)   »maksimal forbrugsprofil«: forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som et anlæg til rum- og brugsvandopvarmning kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes

64)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved bestemmelse af energieffektiviteten ved vandopvarmning

65)   »dagligt elforbrug« (Qelec
  ): elforbruget til vandopvarmning gennem et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh endelig energi

66)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
  ): brændselsforbruget til vandopvarmning i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og, for så vidt angår punkt 5, litra f), i bilag VII, i GJ på grundlag af Hø

67)   »årligt elforbrug« (AEC): den mængde elektricitet, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi

68)   »årligt brændselsforbrug« (AFC): den mængde fossile brændsler og/eller biomassebrændsler, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i GJ på grundlag af Hø

| | Definitioner vedrørende solvarmekomponenter:

  69)   »årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol
  ): det årlige bidrag, som elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  ) leverer til nyttevarmeproduktionen fra en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, solvarmekomponent under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab
  70)   »transparent areal for solfanger« (Asol
  ) (benævnt »solfangerstørrelse« i figur 1-4 i bilag IV): det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2

  71)   »solfangereffektivitet« (ηcol
  ): solfangerens effektivitet ved en temperaturforskel mellem solfangeren og omgivelsesluften på 40 K og en global solindstråling på1 000 W/m2, udtrykt i procent
  72)   »stilstandstab« (S): opvarmningseffekt, der spredes fra en solopvarmet varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W
  73)   »vandindhold« (V), i figur 1-4 i bilag IV: "beholderens vandindhold": nominelt vandindhold af en solopvarmet varmtvandsbeholder udtrykt i liter eller m3

  74)   »supplerende elforbrug« (Qaux
  ) (benævnt "supplerende el" i figur 5 i bilag IV): det årlige elforbrug for et rent solvarmeanlæg til forsyning af pumpe og standbyfunktion, udtrykt i kWh endelig energi
  75)   »elforbrug til pumpe« (solpump): nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på et rent solvarmeanlæg, udtrykt i W
  76)   »elforbrug i standbytilstand« (solstandby): et rent solvarmeanlægs nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed er inaktive, udtrykt i W |
| --- | --- |

Definitioner vedrørende solvarmekomponenter:

69)   »årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol
  ): det årlige bidrag, som elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  ) leverer til nyttevarmeproduktionen fra en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, solvarmekomponent under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab

70)   »transparent areal for solfanger« (Asol
  ) (benævnt »solfangerstørrelse« i figur 1-4 i bilag IV): det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2

71)   »solfangereffektivitet« (ηcol
  ): solfangerens effektivitet ved en temperaturforskel mellem solfangeren og omgivelsesluften på 40 K og en global solindstråling på1 000 W/m2, udtrykt i procent

72)   »stilstandstab« (S): opvarmningseffekt, der spredes fra en solopvarmet varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W

73)   »vandindhold« (V), i figur 1-4 i bilag IV: "beholderens vandindhold": nominelt vandindhold af en solopvarmet varmtvandsbeholder udtrykt i liter eller m3

74)   »supplerende elforbrug« (Qaux
  ) (benævnt "supplerende el" i figur 5 i bilag IV): det årlige elforbrug for et rent solvarmeanlæg til forsyning af pumpe og standbyfunktion, udtrykt i kWh endelig energi

75)   »elforbrug til pumpe« (solpump): nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på et rent solvarmeanlæg, udtrykt i W

76)   »elforbrug i standbytilstand« (solstandby): et rent solvarmeanlægs nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed er inaktive, udtrykt i W

| | Andre definitioner:

  77)   »gennemsnitlige klimaforhold«, »koldere klimaforhold«, og »varmere klimaforhold«: de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner henholdsvis Strasbourg, Helsingki og Athen
  78)   »modelidentifikation«: den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn. |
| --- | --- |

Andre definitioner:

77)   »gennemsnitlige klimaforhold«, »koldere klimaforhold«, og »varmere klimaforhold«: de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner henholdsvis Strasbourg, Helsingki og Athen

78)   »modelidentifikation«: den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

---

(1)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.

---

BILAG II

Energieffektivitetsklasser

1.   KLASSER FOR ÅRSVIRKNINGSGRAD VED RUMOPVARMNING

Et forsyningsanlægs klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning bestemmes ud fra anlæggets årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, jf. tabel 1. Dette gælder dog ikke lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse.

Klasserne for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for en lavtemperaturvarmepumpe og et varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse bestemmes ud fra anlæggets årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, jf. tabel 2.

Et forsyningsanlægs årsvirkningsgrad beregnes i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og lavtemperaturvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold.

Tabel 1

Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for forsyningsanlæg med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse

| Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
  i % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 150 |
| A++ | 125 ≤ ηs
  < 150 |
| A+ | 98 ≤ ηs
  < 125 |
| A | 90 ≤ ηs
  < 98 |
| B | 82 ≤ ηs
  < 90 |
| C | 75 ≤ ηs
  < 82 |
| D | 36 ≤ ηs
  < 75 |
| E | 34 ≤ ηs
  < 36 |
| F | 30 ≤ ηs
  < 34 |
| G | ηs
  < 30 |

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
  i %

A+++

ηs
  ≥ 150

A++

125 ≤ ηs
  < 150

A+

98 ≤ ηs
  < 125

A

90 ≤ ηs
  < 98

B

82 ≤ ηs
  < 90

C

75 ≤ ηs
  < 82

D

36 ≤ ηs
  < 75

E

34 ≤ ηs
  < 36

F

30 ≤ ηs
  < 34

G

ηs
  < 30

Tabel 2

Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse

| Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
  i % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 175 |
| A++ | 150 ≤ ηs
  < 175 |
| A+ | 123 ≤ ηs
  < 150 |
| A | 115 ≤ ηs
  < 123 |
| B | 107 ≤ ηs
  < 115 |
| C | 100 ≤ ηs
  < 107 |
| D | 61 ≤ ηs
  < 100 |
| E | 59 ≤ ηs
  < 61 |
| F | 55 ≤ ηs
  < 59 |
| G | ηs
  < 55 |

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
  i %

A+++

ηs
  ≥ 175

A++

150 ≤ ηs
  < 175

A+

123 ≤ ηs
  < 150

A

115 ≤ ηs
  < 123

B

107 ≤ ηs
  < 115

C

100 ≤ ηs
  < 107

D

61 ≤ ηs
  < 100

E

59 ≤ ηs
  < 61

F

55 ≤ ηs
  < 59

G

ηs
  < 55

2.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VED VANDOPVARMNING

Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning bestemmes for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ud fra anlæggets energieffektivitet ved vandopvarmning, jf. tabel 3.

Anlæggets energieffektivitet ved vandopvarmning beregnes som foreskrevet i bilag VII, punkt 5.

Tabel 3

Energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fordelt efter angivne forbrugsprofiler, ηwh
  i %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

3.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FOR SOLOPVARMEDE VARMTVANDSBEHOLDERE, SOM INDGÅR I EN SOLVARMEKOMPONENT

Energieffektivitetsklassen for en solopvarmet varmtvandsbeholder, som indgår i en solvarmekomponent, bestemmes ud fra dens stilstandstab, jf. tabel 4.

Tabel 4

Energieffektivitetsklasser for solopvarmede varmtvandsbeholdere, som indgår i en solvarmekomponent

| Energieffektivitetsklasse | Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energieffektivitetsklasse

Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

BILAG III

Energimærkerne

1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING

1.1.   Energimærke 1

1.1.1.   Kedelanlæg til rumopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal angives på energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kedelanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kedelanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den nominelle nytteeffekt i kW, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominelle nytteeffekt i kW, afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

| b) | Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.1.2.   Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal angives på energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kraftvarmeanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kraftvarmeanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg i kW, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg i kW, afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

| VII. | Funktionen til yderligere elproduktion. |
| --- | --- |

VII.

Funktionen til yderligere elproduktion.

| b) | Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.

1.1.3.   Varmepumpeanlæg til rumopvarmning, med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper, i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal angives på energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlægget til rumopvarmning ved henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlægget til rumopvarmning ved henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.

| VII. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.

| b) | Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

1.1.4.   Lavtemperaturvarmepumper i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal angives på energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen for lavtemperaturanvendelse. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen for lavtemperaturanvendelse.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for lavtemperaturvarmepumpen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for lavtemperaturvarmepumpen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.

| VII. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.

| b) | Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

1.2.   Energimærke 2

1.2.1.   Kedelanlæg til rumopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 1.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 1.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.2.2.   Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 1.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 1.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.

1.2.3.   Varmepumpeanlæg til rumopvarmning, med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper, i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 1.1.3, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 1.1.3, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.

1.2.4.   Lavtemperaturvarmepumper i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 1.1.4, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 1.1.4, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8.

2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING

2.1.   Energimærke 1

2.1.1   Kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for kedelanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for kedelanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den årlige nominelle nytteeffekt i kW afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den årlige nominelle nytteeffekt i kW afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

| VII. | For kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i punkt 9, litra d), nr. 11, i dette bilag tilføjes. |
| --- | --- |

VII.

For kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i punkt 9, litra d), nr. 11, i dette bilag tilføjes.

| b) | Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 9. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 9.

2.1.2.   Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen for middeltemperaturanvendelse og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen for middeltemperaturanvendelse og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.

| IV. | Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelse og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for varmepumpeanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelse og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for varmepumpeanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Den årlige nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den årlige nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal.

| VI. | Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.

| VII. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.

| VIII. | For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i dette bilags punkt 10, litra d), nr. 12, tilføjes. |
| --- | --- |

VIII.

For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i dette bilags punkt 10, litra d), nr. 12, tilføjes.

| b) | Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10.

2.2.   Energimærke 2

2.2.1.   Kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 2.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 2.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes i overensstemmelse med punkt 9 i dette bilag. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes i overensstemmelse med punkt 9 i dette bilag.

2.2.2.   Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i punkt 2.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i punkt 2.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10.

3.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

Energimærke til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen.

| IV. | Rumopvarmningsanlæggets klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II. |
| --- | --- |

IV.

Rumopvarmningsanlæggets klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II.

| V. | Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent. |
| --- | --- |

V.

Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent.

| VI. | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 5 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

VI.

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 5 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| b) | Energimærket til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes i overensstemmelse med punkt 11 i dette bilag. For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes i overensstemmelse med punkt 11 i dette bilag. For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.

4.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

Energimærke til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for årsvirkningsgrad ved ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.

| III. | Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.

| IV. | Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II. |
| --- | --- |

IV.

Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II.

| V. | Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent. |
| --- | --- |

V.

Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent.

| VI. | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

VI.

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| VII. | Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

VII.

Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| b) | Energimærket til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 12. For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og/eller energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 12. For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og/eller energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.

5.   Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt.., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt.., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Skala A++-G og skala A+++-D:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og skala A+++-D:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00.

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00.

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Lydeffektniveau, inde:






  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

6.   Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Skala A++-G og skala A+++-D:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og skala A+++-D:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Lydeffektniveau, inde:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

| | Elfunktion:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Elfunktion:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

7.   Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Middel- og lavtemperaturanvendelse:







  — | Tekst »55 °C« og »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Middel- og lavtemperaturanvendelse:

—

Tekst »55 °C« og »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

| | Skala A++-G og skala A+++-D:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og skala A+++-D:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:







  — | Pil: bredde: 19 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:

—

Pil: bredde: 19 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst:Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst:Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Værdi »YZ«:Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Værdi »YZ«:Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Værdi »YZ«:Calibri fed type, mindst 15 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Værdi »YZ«:Calibri fed type, mindst 15 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:

—

Piktogram som vist

| — | Farver:






  — | Mørkeblå: 86-51-00-00 |
| --- | --- | --- |

—

Farver:

—

Mørkeblå: 86-51-00-00

| — | Mellemblå: 53-08-00-00 |
| --- | --- |

—

Mellemblå: 53-08-00-00

| — | Lyseblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Lyseblå: 25-00-02-00.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

8.   Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Lavtemperaturanvendelse:


  Tekst »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

Image

Lavtemperaturanvendelse:

Tekst »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

| | Skala A++-G og skala A+++-D:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og skala A+++-D:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 18 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 18 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort.

| | Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:







  — | Piktogram som vist
  Farver:






  — | Mørkeblå: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:

—

Piktogram som vist

Farver:

—

Mørkeblå: 86-51-00-00,

| — | Mellemblå: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Mellemblå: 53-08-00-00,

| — | Lyseblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Lyseblå: 25-00-02-00.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

9.   Energimærket til kedelanlæg til rum- og vandopvarmning skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| | Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 37,5 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 37,5 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 18 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 18 pkt., 100 % sort.

| | Lydeffektniveau, inde:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

| | Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

—

Piktogram som vist

| — | Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

10.   Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| (a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

(a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| (b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

(b)

Baggrunden skal være hvid.

| (c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

(c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| (d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:






  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| | Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:







  — | Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:

—

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Ottende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Ottende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- |

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Nominel nytteeffekt:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Nominel nytteeffekt:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 12 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 12 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

| | Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:

—

Piktogram som vist

| — | Farver:






  — | Mørkeblå: 86-51-00-00 |
| --- | --- | --- |

—

Farver:

—

Mørkeblå: 86-51-00-00

| — | Mellemblå: 53-08-00-00 |
| --- | --- |

—

Mellemblå: 53-08-00-00

| — | Lyseblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Lyseblå: 25-00-02-00.

| | Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

| | Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.

11.   Energimærket til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.

| | Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Anlæg til rumopvarmning:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Anlæg til rumopvarmning:

—

Piktogram som vist.

| — | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for anlæg til rumopvarmning:






  — | Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

—

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for anlæg til rumopvarmning:

—

Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.

| — | Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:







  — | Piktogrammer som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:

—

Piktogrammer som vist.

| — | »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

»+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %.

| — | Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %.

| — | Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Skala A+++-G med ramme:







  — | Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++-G med ramme:

—

Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.

| — | Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:







  — | Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:

—

Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 12 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om forhandlerens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om forhandlerens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm.

12.   Energimærket til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.

| | Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.

| | Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:







  — | Piktogrammer som vist; for vandopvarmningsfunktion, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

—

Piktogrammer som vist; for vandopvarmningsfunktion, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| — | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:






  — | Pil: bredde: 19 mm, højde: 11 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

—

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

—

Pil: bredde: 19 mm, højde: 11 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 23 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 23 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.

| — | Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:







  — | Piktogrammer som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:

—

Piktogrammer som vist.

| — | »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

»+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %.

| — | Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %.

| — | Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Rumopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Skala A+++-G med ramme:







  — | Pil: højde: 6,5 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00. |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++-G med ramme:

—

Pil: højde: 6,5 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00.

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00,

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00,

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

| — | Femte klasse: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00,

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00,

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00,

| — | Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00,

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.

| — | Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:







  — | Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:

—

Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt., 100 % sort.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 12 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm.

---

(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

---

BILAG IV

Produktdatablad

1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING

| 1.1. | Oplysningerne i databladet for anlæg til rumopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- | --- |

1.1.

Oplysningerne i databladet for anlæg til rumopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

| b) | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

b)

leverandørens modelidentifikation

| c) | modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II |
| --- | --- |

c)

modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II

| d) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

d)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| e) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

e)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| f) | det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

f)

det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| g) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant) |
| --- | --- |

g)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant)

| h) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes |
| --- | --- |

h)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden:

| i) | elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

i)

elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:

| j) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

j)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| k) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII |
| --- | --- |

k)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII

| l) | det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII |
| --- | --- |

l)

det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII

| m) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

m)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.

| 1.2. | Et datablad kan omfatte flere modeller af anlæg til rumopvarmning fra samme leverandør. |
| --- | --- |

1.2.

Et datablad kan omfatte flere modeller af anlæg til rumopvarmning fra samme leverandør.

| 1.3. | Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. |
| --- | --- |

1.3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING

| 2.1. | Oplysningerne i databladet for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- | --- |

2.1.

Oplysningerne i databladet for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

| b) | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

b)

leverandørens modelidentifikation

| c) | for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen (og for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning lavtemperaturanvendelsen, hvis relevant) og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII |
| --- | --- |

c)

for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen (og for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning lavtemperaturanvendelsen, hvis relevant) og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII

| d) | klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II |
| --- | --- |

d)

klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II

| e) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

e)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| f) | for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

f)

for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| g) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

g)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| h) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant) |
| --- | --- |

h)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant)

| i) | evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder |
| --- | --- |

i)

evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder

| j) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes |
| --- | --- |

j)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes

for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:

| k) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

k)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| l) | for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII |
| --- | --- |

l)

for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII

| m) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII |
| --- | --- |

m)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII

| n) | lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

n)

lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.

| 2.2. | Et datablad kan omfatte flere modeller for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fra samme leverandør. |
| --- | --- |

2.2.

Et datablad kan omfatte flere modeller for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fra samme leverandør.

| 2.3. | Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. |
| --- | --- |

2.3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

3.   TEMPERATURSTYRINGER

| 3.1. | Oplysningerne i databladet for en temperaturstyring anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- | --- |

3.1.

Oplysningerne i databladet for en temperaturstyring anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

| b) | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

b)

leverandørens modelidentifikation

| c) | klasse for temperaturstyring |
| --- | --- |

c)

klasse for temperaturstyring

| d) | temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

d)

temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal.

| 3.2. | Et datablad kan omfatte flere temperaturstyringsmodeller fra samme leverandør. |
| --- | --- |

3.2.

Et datablad kan omfatte flere temperaturstyringsmodeller fra samme leverandør.

4.   SOLVARMEKOMPONENTER

| 4.1. | Oplysningerne i solvarmekomponentens datablad anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):






  a) | leverandørens navn eller varemærke |
| --- | --- | --- |

4.1.

Oplysningerne i solvarmekomponentens datablad anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):

a)

leverandørens navn eller varemærke

| b) | leverandørens modelidentifikation |
| --- | --- |

b)

leverandørens modelidentifikation

| c) | aperturområde på solfanger i m2 afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

c)

aperturområde på solfanger i m2 afrundet til to decimaler

| d) | solfangereffektivitet i procent afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

d)

solfangereffektivitet i procent afrundet til nærmeste heltal

| e) | den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II |
| --- | --- |

e)

den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II

| f) | den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab i W afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

f)

den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab i W afrundet til nærmeste heltal

| g) | den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold i liter og m3 |
| --- | --- |

g)

den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold i liter og m3

| h) | årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

h)

årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| i) | elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

i)

elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste heltal

| j) | elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

j)

elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler

| k) | årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

k)

årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal.

| 4.2. | Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør. |
| --- | --- |

4.2.

Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør.

5.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

Databladet for pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, 2, 3 og 4, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:

| — | I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning udtrykt i procent

| — | II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag |
| --- | --- |

—

II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag

| — | III: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning |
| --- | --- |

—

III: værdien af det matematiske udtryk Formula, hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning

| — | IV: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning |
| --- | --- |

—

IV: værdien af det matematiske udtryk Formula, hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning

for primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:

| — | V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent

| — | VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent. |
| --- | --- |

—

VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent.

6.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

Databladet for pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i litra a) og b):

| a) | de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og 3, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:






  — | I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent |
| --- | --- | --- |

a)

de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og 3, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:

—

I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent

| — | II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag |
| --- | --- |

—

II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag

| — | III: værdien af det matematiske udtryk: , hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning |
| --- | --- |

—

III: værdien af det matematiske udtryk: Formula, hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| — | IV: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning |
| --- | --- |

—

IV: værdien af det matematiske udtryk Formula, hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

for primære varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:

| — | V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent

| — | VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent

| b) | de elementer, der er anført i figur 5, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:






  — | I: værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent |
| --- | --- | --- |

b)

de elementer, der er anført i figur 5, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:

—

I: værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent

| — | II: værdien af det matematiske udtryk , hvor Qref
  hentes fra tabel 15 i bilag VII, og Qnonsol
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL) for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning |
| --- | --- |

—

II: værdien af det matematiske udtryk Formula, hvor Qref
  hentes fra tabel 15 i bilag VII, og Qnonsol
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL) for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| — | III: værdien af det matematiske udtryk i procent, hvor Qaux
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref
  hentes fra tabel 15 i bilag VII for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL). |
| --- | --- |

—

III: værdien af det matematiske udtryk Formula i procent, hvor Qaux
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref
  hentes fra tabel 15 i bilag VII for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL).

Tabel 5

Med henblik på figur 1 i dette bilag vægtning af primært kedelanlæg til rumopvarmning eller kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og supplerende forsyningsanlæg
   (1)

| (2) | II, pakke uden varmtvandsbeholder | II, pakke med varmtvandsbeholder |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

Formula

II, pakke uden varmtvandsbeholder

II, pakke med varmtvandsbeholder

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00

Tabel 6

Med henblik på figur 2-4 i dette bilag vægtning af primært kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller primær lavtemperaturvarmepumpe og supplerende forsyningsanlæg
   (3)

| (4) | II, pakke uden varmtvandsbeholder | II, pakke med varmtvandsbeholder |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

Formula

II, pakke uden varmtvandsbeholder

II, pakke med varmtvandsbeholder

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figur 1

For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

Figur 2

For primære kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

Figur 3

For primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

Figur 4

For primære lavtemperaturvarmepumper: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

Image

Figur 5

For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

---

(1)  De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.

(2)  Prated vedrører vedrører det primære anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

(3)  De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.

(4)  Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

---

BILAG V

Teknisk dokumentation

1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING

For anlæg til rumopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), omfatte følgende:

| a) | leverandørens navn og adresse |
| --- | --- |

a)

leverandørens navn og adresse

| b) | en beskrivelse af modellen af anlæg til rumopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af modellen af anlæg til rumopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt

| c) | i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt |
| --- | --- |

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

| d) | hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

| e) | navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift |
| --- | --- |

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

| f) | tekniske parametre:






  — | for kedelanlæg til rumopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII |
| --- | --- | --- |

f)

tekniske parametre:

—

for kedelanlæg til rumopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

| — | for varmepumpeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

| — | for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model) |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model)

| g) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes.

2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING

For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), omfatte følgende:

| a) | leverandørens navn og adresse |
| --- | --- |

a)

leverandørens navn og adresse

| b) | en beskrivelse af den pågældende model for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af den pågældende model for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt

| c) | i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt |
| --- | --- |

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

| d) | hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

| e) | navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift |
| --- | --- |

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

| f) | tekniske parametre:






  — | for kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII |
| --- | --- | --- |

f)

tekniske parametre:

—

for kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

| — | for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

| — | for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model) |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model)

| g) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes.

Tabel 7

Tekniske parametre for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

| Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Kondensationskedel: [ja/nej] |
| Lavtemperaturkedel (2): [ja/nej] |
| B11-kedel: [ja/nej] |
| Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej] | Hvis ja, udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej] |
| Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] |
| Element | Symbol | Værdi | Enhed | | Element | Symbol | Værdi | Enhed |
| Nominel nytteeffekt | Prated | x | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ηs | x | % |
| For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Nyttevarmeproduktion | For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Virkningsgrad |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1) | P4 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1) | η4 | x,x | % |
| Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2) | P1 | x,x | kW | Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2) | η1 | x,x | % |
| For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion | For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | PCHP100+Sup0 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηCHP100+Sup0 | x,x | % |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | PCHP100+Sup100 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηCHP100+Sup100 | x,x | % |
| For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad | Supplerende forsyningsanlæg |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Nominel nytteeffekt | Psup | x,x | kW |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Energiinputtype | |
| Supplerende elforbrug | Andet |
| Ved fuld belastning | elmax | x,x | kW | Varmetab ved standby | Pstby | x,x | kW |
| Ved dellast | elmin | x,x | kW | Pilotflammes forbrug | Pign | x,x | kW |
| I standbytilstand | PSB | x,xxx | kW | Årligt energiforbrug | QHE | x | kWh eller GJ |
| Lydeffektniveau, inde | LWA | x | dB |
| For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: |
| Angivet forbrugsprofil | | | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ηwh | x | % |
| Dagligt elforbrug | Qelec | x,xxx | kWh | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Årligt elforbrug | AEC | x | kWh | Årligt brændselsforbrug | AFC | x | GJ |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på leverandør. |

Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Kondensationskedel: [ja/nej]

Lavtemperaturkedel (2): [ja/nej]

B11-kedel: [ja/nej]

Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej]

Hvis ja, udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel nytteeffekt

Prated

x

kW

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs

x

%

For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Nyttevarmeproduktion

For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Virkningsgrad

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)

P4

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)

η4

x,x

%

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)

P1

x,x

kW

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)

η1

x,x

%

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηCHP100+Sup100

x,x

%

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad

Supplerende forsyningsanlæg

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Nominel nytteeffekt

Psup

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Energiinputtype

Supplerende elforbrug

Andet

Ved fuld belastning

elmax

x,x

kW

Varmetab ved standby

Pstby

x,x

kW

Ved dellast

elmin

x,x

kW

Pilotflammes forbrug

Pign

x,x

kW

I standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

Årligt energiforbrug

QHE

x

kWh eller GJ

Lydeffektniveau, inde

LWA

x

dB

For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Angivet forbrugsprofil

Energieffektivitet ved vandopvarmning

ηwh

x

%

Dagligt elforbrug

Qelec

x,xxx

kWh

Dagligt brændselsforbrug

Qfuel

x,xxx

kWh

Årligt elforbrug

AEC

x

kWh

Årligt brændselsforbrug

AFC

x

GJ

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på leverandør.

Tabel 8

Tekniske parametre for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej] |
| Udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej] |
| Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] |
| Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse. |
| Parametre skal angives for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold. |
| Element | Symbol | Værdi | Enhed | | Element | Symbol | Værdi | Enhed |
| Nominel nytteeffekt
   (3) | Prated | x | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ηs | x | % |
| Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = bivalenttemperatur | Pdh | x,x | kW | Tj
  = bivalenttemperatur | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = driftsgrænse | Pdh | x,x | kW | Tj
  = driftsgrænse | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C) | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Bivalenttemperatur | Tbiv | x | °C | For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift | TOL | x | °C |
| Cyklusintervalydelse for opvarmning | Pcych | x,x | kW | Cyklusintervalydelse | COPcyc eller PERcyc | x,xx eller x,x | – eller % |
| Koefficient for effektivitetstab (4) | Cdh | x,x | — | Temperaturgrænse for vandopvarmning | WTOL | x | °C |
| Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand | Supplerende forsyningsanlæg |
| Slukket tilstand | POFF | x,xxx | kW | Nominel nytteeffekt (4) | Psup | x,x | kW |
| Termostat fra-tilstand | PTO | x,xxx | kW | | |
| Standbytilstand | PSB | x,xxx | kW | Energiinputtype |
| Krumtaphusopvarmningstilstand | PCK | x,xxx | kW | |
| Andet | |
| Ydelsesregulering | fixed/variable | For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude | — | x | m3/t |
| Lydeffektniveau, inde/ude | LWA | x / x | dB | For vand- eller brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude | — | x | m3/t |
| Årligt energiforbrug | QHE | x | kWh eller GJ |
| For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: |
| Angivet forbrugsprofil | x | | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ηwh | x | % |
| Dagligt elforbrug | Qelec | x,xxx | kWh | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Årligt elforbrug | AEC | x | kWh | Årligt brændselsforbrug | AFC | x | GJ |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på leverandør. |

Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej]

Udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]

Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]

Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse.

Parametre skal angives for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold.

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel nytteeffekt
   (3)

Prated

x

kW

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs

x

%

Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj

Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj
  = bivalenttemperatur

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = driftsgrænse

Pdh

x,x

kW

Tj
  = driftsgrænse

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Bivalenttemperatur

Tbiv

x

°C

For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift

TOL

x

°C

Cyklusintervalydelse for opvarmning

Pcych

x,x

kW

Cyklusintervalydelse

COPcyc eller PERcyc

x,xx eller x,x

– eller %

Koefficient for effektivitetstab (4)

Cdh

x,x

—

Temperaturgrænse for vandopvarmning

WTOL

x

°C

Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

Supplerende forsyningsanlæg

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

Nominel nytteeffekt (4)

Psup

x,x

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

Energiinputtype

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

Andet

Ydelsesregulering

fixed/variable

For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude

—

x

m3/t

Lydeffektniveau, inde/ude

LWA

x / x

dB

For vand- eller brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude

—

x

m3/t

Årligt energiforbrug

QHE

x

kWh eller GJ

For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Angivet forbrugsprofil

x

Energieffektivitet ved vandopvarmning

ηwh

x

%

Dagligt elforbrug

Qelec

x,xxx

kWh

Dagligt brændselsforbrug

Qfuel

x,xxx

kWh

Årligt elforbrug

AEC

x

kWh

Årligt brændselsforbrug

AFC

x

GJ

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på leverandør.

3.   TEMPERATURSTYRINGER

For temperaturstyringer skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b), omfatte følgende:

| a) | leverandørens navn og adresse |
| --- | --- |

a)

leverandørens navn og adresse

| b) | en beskrivelse af temperaturstyringsmodellen, således at denne kan identificeres entydigt |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af temperaturstyringsmodellen, således at denne kan identificeres entydigt

| c) | i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt |
| --- | --- |

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

| d) | hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

| e) | navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift |
| --- | --- |

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

| f) | tekniske parametre:






  — | klasse for temperaturstyring |
| --- | --- | --- |

f)

tekniske parametre:

—

klasse for temperaturstyring

| — | temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal |
| --- | --- |

—

temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal

| g) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når temperaturstyringen samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når temperaturstyringen samles, installeres eller vedligeholdes.

4.   SOLVARMEKOMPONENTER

For solvarmekomponenter skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra b), omfatte følgende:

| a) | leverandørens navn og adresse |
| --- | --- |

a)

leverandørens navn og adresse

| b) | en beskrivelse af solvarmekomponent modellen, således at denne kan identificeres entydigt |
| --- | --- |

b)

en beskrivelse af solvarmekomponent modellen, således at denne kan identificeres entydigt

| c) | i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt |
| --- | --- |

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

| d) | hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer |
| --- | --- |

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

| e) | navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift |
| --- | --- |

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

| f) | tekniske parametre (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):






  — | transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler |
| --- | --- | --- |

f)

tekniske parametre (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):

—

transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler

| — | solfangereffektivitet ηcol
  i procent afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

—

solfangereffektivitet ηcol
  i procent afrundet til nærmeste heltal

| — | den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II |
| --- | --- |

—

den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II

| — | den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S i W afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

—

den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S i W afrundet til nærmeste heltal

| — | den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold V i liter og m3 |
| --- | --- |

—

den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold V i liter og m3

| — | årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

—

årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| — | elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

—

elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til nærmeste heltal

| — | elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

—

elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler

| — | årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

—

årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal

| g) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes.

5.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, litra c), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af pakkens model anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af pakkens model anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. |
| --- | --- |

d)

I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Tekniske parametre:






  — | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- | --- |

f)

Tekniske parametre:

—

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

| — | De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag. |
| --- | --- |

—

De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag.

| g) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.

6.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, litra c), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af pakkens model anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af pakkens model anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. |
| --- | --- |

d)

I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Tekniske parametre:






  — | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- | --- |

f)

Tekniske parametre:

—

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

| — | De tekniske parametre, der er anført i punkt 2, 3 og 4 i dette bilag. |
| --- | --- |

—

De tekniske parametre, der er anført i punkt 2, 3 og 4 i dette bilag.

| g) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.

---

(1)  Ved højtemperaturanvendelse forstås en returtemperatur på 60 °C ved forsyningsanlæggets indløb og en indløbstemperatur på 80 °C ved forsyningsanlæggets udløb.

(2)  Ved lavtemperaturanvendelse forstås for kondensationskedler en returtemperatur på 30 °C, for lavtemperaturkedler 37 °C og for andre forsyningsanlæg 50 °C ved forsyningsanlæggets indløb.

(3)  For varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er den nominelle nytteeffekt Prated lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh, og den nominelle nytteeffekt for et supplerende forsyningsanlæg Psup er lig med den supplerende varmeydelse sup(Tj).

(4)  Hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9.

---

BILAG VI

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING

| 1.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II |
| --- | --- | --- |

1.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II

| b) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

b)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| c) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

c)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| d) | det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

d)

det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| e) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant) |
| --- | --- |

e)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant)

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden:

| f) | elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

f)

elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:

| g) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

g)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| h) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII |
| --- | --- |

h)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII

| i) | det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII |
| --- | --- |

i)

det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII

| j) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

j)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.

for lavtemperaturvarmepumper desuden:

| k) | en angivelse af, at lavtemperaturvarmepumpen kun er egnet til lavtemperaturanvendelse |
| --- | --- |

k)

en angivelse af, at lavtemperaturvarmepumpen kun er egnet til lavtemperaturanvendelse

| 1.2. | Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1, skal være læselig. |
| --- | --- |

1.2.

Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1, skal være læselig.

2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING

| 2.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII |
| --- | --- | --- |

2.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII

| b) | klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II |
| --- | --- |

b)

klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II

| c) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

c)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| d) | for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

d)

for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| e) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) |
| --- | --- |

e)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)

| f) | lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant) |
| --- | --- |

f)

lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant)

| g) | evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder |
| --- | --- |

g)

evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder

for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:

| h) | den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- |

h)

den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal

| i) | for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII |
| --- | --- |

i)

for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII

| j) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII |
| --- | --- |

j)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII

| k) | lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

k)

lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.

| 2.2. | Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig. |
| --- | --- |

2.2.

Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig.

3.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

| 3.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1. |
| --- | --- | --- |

3.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1.

| b) | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

b)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

| c) | De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i bilag IV. |
| --- | --- |

c)

De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i bilag IV.

| 3.2. | Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige. |
| --- | --- |

3.2.

Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.

4.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT

| 4.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1 og 2. |
| --- | --- | --- |

4.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1 og 2.

| b) | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

b)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

| c) | De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og figur 3 i bilag IV. |
| --- | --- |

c)

De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og figur 3 i bilag IV.

| d) | De elementer, der er anført i figur 5 i bilag IV. |
| --- | --- |

d)

De elementer, der er anført i figur 5 i bilag IV.

| 4.2 | Alle de i punkt 4,1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige. |
| --- | --- |

4.2

Alle de i punkt 4,1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.

---

BILAG VII

Målinger og beregninger

1.   Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-6.

2.   Generelle betingelser for målinger og beregninger

| a) | Med henblik på målingerne i punkt 3-7 er indetemperaturen fastsat til 20 °C. |
| --- | --- |

a)

Med henblik på målingerne i punkt 3-7 er indetemperaturen fastsat til 20 °C.

| b) | Med henblik på målingerne i punkt 3-7 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5, medmindre det årlige elforbrug udtrykkes i endelig energi for slutbrugeren, jf. punkt 3, litra b), punkt 4, litra g), punkt 5, litra e), og punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Med henblik på målingerne i punkt 3-7 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5, medmindre det årlige elforbrug udtrykkes i endelig energi for slutbrugeren, jf. punkt 3, litra b), punkt 4, litra g), punkt 5, litra e), og punkt 6.

| c) | For forsyningsanlæg udstyret med supplerende forsyningsanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende forsyningsanlæg. |
| --- | --- |

c)

For forsyningsanlæg udstyret med supplerende forsyningsanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende forsyningsanlæg.

| d) | Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, årligt energiforbrug og lydeffektniveau afrundes til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

d)

Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, årligt energiforbrug og lydeffektniveau afrundes til nærmeste heltal.

3.   Årsvirkningsgrad og forbrug ved rumopvarmning for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

| a) | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson
  korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, pilotflammes forbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved at lægge elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5 til. |
| --- | --- |

a)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson
  korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, pilotflammes forbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved at lægge elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5 til.

| b) | Det årlige energiforbrug QHE
  i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning. |
| --- | --- |

b)

Det årlige energiforbrug QHE
  i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning.

4.   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og forbrug for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| a) | Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COPrated
  eller den nominelle primærenergi-effektfaktor PERrated
  eller lydeffektniveauet er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 9, og den samme angivne varmeydelse anvendes. |
| --- | --- |

a)

Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COPrated
  eller den nominelle primærenergi-effektfaktor PERrated
  eller lydeffektniveauet er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 9, og den samme angivne varmeydelse anvendes.

| b) | Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj), den supplerende varmeydelse sup(Tj) (hvis relevant) og den bin-specifikke primærenergi-effektfaktor COPbin(Tj) eller den bin-specifikke primære energifaktor PERbin(Tj) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser:






  — | de dimensionerende referencebetingelser i tabel 10 |
| --- | --- | --- |

b)

Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj), den supplerende varmeydelse sup(Tj) (hvis relevant) og den bin-specifikke primærenergi-effektfaktor COPbin(Tj) eller den bin-specifikke primære energifaktor PERbin(Tj) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser:

—

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 10

| — | den europæiske referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold i tabel 12 |
| --- | --- |

—

den europæiske referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold i tabel 12

| — | virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres. |
| --- | --- |

—

virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres.

| c) | Det årlige referencevarmebehov QH
  er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE
  på 2 066, 2 465 og 1 336 for henholdsvis gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold. |
| --- | --- |

c)

Det årlige referencevarmebehov QH
  er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE
  på 2 066, 2 465 og 1 336 for henholdsvis gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold.

| d) | Det årlige energiforbrug QHE
  beregnes som summen af:






  — | det årlige referencevarmebehov QH
  og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  og |
| --- | --- | --- |

d)

Det årlige energiforbrug QHE
  beregnes som summen af:

—

det årlige referencevarmebehov QH
  og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  og

| — | energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning. |
| --- | --- |

—

energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning.

| e) | Sæsoneffektfaktoren SCOP eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og det årlige energiforbrug QHE
  . |
| --- | --- |

e)

Sæsoneffektfaktoren SCOP eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og det årlige energiforbrug QHE
  .

| f) | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en eller flere grundvandspumpers elforbrug. |
| --- | --- |

f)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en eller flere grundvandspumpers elforbrug.

| g) | Det årlige energiforbrug QHE
  i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  . |
| --- | --- |

g)

Det årlige energiforbrug QHE
  i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  .

5.   Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

Energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning beregnes som forholdet mellem referenceenergien Qref
  og den energi, der kræves til dens produktion, under følgende betingelser:

| a) | målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 15 |
| --- | --- |

a)

målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 15

| b) | målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:






  — | 00:00 til 06:59: ingen vandudtag |
| --- | --- | --- |

b)

målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:

—

00:00 til 06:59: ingen vandudtag

| — | fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil |
| --- | --- |

—

fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil

| — | fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag |
| --- | --- |

—

fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag

| c) | den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil |
| --- | --- |

c)

den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil

| d) | for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser:






  — | varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 9 |
| --- | --- | --- |

d)

for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser:

—

varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 9

| — | varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 11 |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 11

| e) | det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes som dagligt elforbrug Qelec
  i kWh endelig energi ganget med 220 |
| --- | --- |

e)

det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes som dagligt elforbrug Qelec
  i kWh endelig energi ganget med 220

| f) | det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som dagligt brændselsforbrug Qfuel
  ganget med 220. |
| --- | --- |

f)

det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes som dagligt brændselsforbrug Qfuel
  ganget med 220.

6.   Betingelser for målinger og beregninger - solvarmekomponenter

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder og pumpen i solfangerkredsen afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination.

Resultaterne bruges til at bestemme stilstandstabet S og beregningerne af solfangereffektiviteten ηcol
  , det årlige bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold, jf. tabel 13 og 14, og det årlige supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi.

Tabel 9

Standarddriftsforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| Varmekilde | Varmeveksler, ude | Varmeveksler, inde |
| --- | --- | --- |
| Klimaforhold | Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb | Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper | Lavtemperaturvarmepumper |
| Indløbstemperatur | Udløbstemperatur | Indløbstemperatur | Udløbstemperatur |
| Udetemperatur | Gennemsnit | + 7 °C
  (+ 6 °C) | +47 °C | +55 °C | +30 °C | +35 °C |
| | Koldere | + 2 °C
  (+ 1 °C) |
| | Varmere | + 14 °C
  (+ 13 °C) |
| Udsugningsluft | Alle | + 20 °C
  (+ 12 °C) |
| | | Indløbs-/udløbstemperatur |
| Vand | Alle | + 10 °C /
  + 7 °C |
| Brine | Alle | 0 °C/– 3 °C |

Varmekilde

Varmeveksler, ude

Varmeveksler, inde

Klimaforhold

Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb

Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper

Lavtemperaturvarmepumper

Indløbstemperatur

Udløbstemperatur

Indløbstemperatur

Udløbstemperatur

Udetemperatur

Gennemsnit

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

Koldere

+ 2 °C

(+ 1 °C)

Varmere

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Udsugningsluft

Alle

+ 20 °C

(+ 12 °C)

Indløbs-/udløbstemperatur

Vand

Alle

+ 10 °C /

+ 7 °C

Brine

Alle

0 °C/– 3 °C

Tabel 10

Dimensionerende referencebetingelser for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)

| Klimaforhold | Dimensionerende referencetemperatur | Bivalenttemperatur | Temperaturgrænse for drift |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| Gennemsnit | – 10 (– 11) °C | maks. + 2 °C | maks. – 7 °C |
| Koldere | – 22 (– 23) °C | maks. – 7 °C | maks. – 15 °C |
| Varmere | + 2 (+ 1) °C | maks. + 7 °C | maks. + 2 °C |

Klimaforhold

Dimensionerende referencetemperatur

Bivalenttemperatur

Temperaturgrænse for drift

Tdesignh

Tbiv

TOL

Gennemsnit

– 10 (– 11) °C

maks. + 2 °C

maks. – 7 °C

Koldere

– 22 (– 23) °C

maks. – 7 °C

maks. – 15 °C

Varmere

+ 2 (+ 1) °C

maks. + 7 °C

maks. + 2 °C

Tabel 11

Maksimal mængde udsugningsluft [m3/t] ved en luftfugtighed på 5,5 g/m3

| Angivet forbrugsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimal mængde udsugningsluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Angivet forbrugsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maksimal mængde udsugningsluft

109

128

128

159

190

870

1 021

Tabel 12

Europæisk referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| binj | Tj
  [°C] | Gennemsnitlige klimaforhold | Koldere klimaforhold | Varmere klimaforhold |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hj
  [h/år] | Hj
  [h/år] | Hj
  [h/år] |
| 1 til 8 | -30 til -23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | –22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | –21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | –20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | –19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | –18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | –17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | –16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | –15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | –14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | –13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | –12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | –11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | –10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | –9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | –8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | –7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | –6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | –5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | –4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | –3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | –2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | –1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
| Timer i alt: | 4 910 | 6 446 | 3 590 |

binj

Tj
  [°C]

Gennemsnitlige klimaforhold

Koldere klimaforhold

Varmere klimaforhold

Hj
  [h/år]

Hj
  [h/år]

Hj
  [h/år]

1 til 8

-30 til -23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Timer i alt:

4 910

6 446

3 590

Tabel 13

Gennemsnitlig dagtemperatur [°C]

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Tabel 14

Gennemsnitlig global solindstråling [W/m2]

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tabel 15

Forbrugsprofiler ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Tabel 15 fortsat

Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Tabel 15 fortsat

Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

---

BILAG VIII

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder vurderer overensstemmelsen med kravene i artikel 3 og 4, anvender de følgende procedure:

| 1. | Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model forsyningsanlæg, temperaturstyring, solvarmekomponent, pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og fremsender oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model forsyningsanlæg, temperaturstyring, solvarmekomponent, pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og fremsender oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater.

| 2. | Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:






  a) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) |
| --- | --- | --- |

2.

Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:

a)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)

| b) | energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) |
| --- | --- |

b)

energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)

| c) | lydeffektniveauet LWA
  ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg) |
| --- | --- |

c)

lydeffektniveauet LWA
  ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg)

| d) | klassen for temperaturstyringen er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring) |
| --- | --- |

d)

klassen for temperaturstyringen er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring)

| e) | solfangereffektiviteten ηcol
  ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) |
| --- | --- |

e)

solfangereffektiviteten ηcol
  ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)

| f) | den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) |
| --- | --- |

f)

den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)

| g) | det supplerende elforbrug Qaux
  ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter). |
| --- | --- |

g)

det supplerende elforbrug Qaux
  ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter).

| 3. | Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model og fremsende oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter afprøvningen. |
| --- | --- |

3.

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model og fremsende oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter afprøvningen.

| 4. | Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:






  a) | gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) |
| --- | --- | --- |

4.

Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:

a)

gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)

| b) | gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent) |
| --- | --- |

b)

gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)

| c) | gennemsnittet af lydeffektniveauet LWA
  for de tre enheder ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg) |
| --- | --- |

c)

gennemsnittet af lydeffektniveauet LWA
  for de tre enheder ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg)

| d) | klassen for temperaturstyringen for de tre enheder er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring) |
| --- | --- |

d)

klassen for temperaturstyringen for de tre enheder er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring)

| e) | gennemsnittet af solfangereffektiviteten ηcol
  for de tre enheder ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) |
| --- | --- |

e)

gennemsnittet af solfangereffektiviteten ηcol
  for de tre enheder ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)

| f) | gennemsnittet af stilstandstabet S for de tre enheder af solopvarmede varmtvandsbeholdere ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter) |
| --- | --- |

f)

gennemsnittet af stilstandstabet S for de tre enheder af solopvarmede varmtvandsbeholdere ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)

| g) | gennemsnittet af det supplerende elforbrug Qaux
  for de tre enheder ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter). |
| --- | --- |

g)

gennemsnittet af det supplerende elforbrug Qaux
  for de tre enheder ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter).

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.

Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de måle- og beregningsmetoder, der er fastsat i bilag VII.

---

| 6.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 239/83 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/83

---

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013

af 18. februar 2013

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber. |
| --- | --- |

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber.

| (2) | Den energi, der forbruges af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i EU, og vandvarmere og varmtvandsbeholdere med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet ved vandopvarmning og stilstandstab. Mulighederne for at reducere deres energiforbrug er betydelige og omfatter kombinering af vandvarmere med hensigtsmæssige solvarmekomponenter. Vandvarmere, varmtvandsbeholdere og pakker med vandvarmere og solvarmekomponenter bør derfor omfattes af krav til energimærkning. |
| --- | --- |

(2)

Den energi, der forbruges af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i EU, og vandvarmere og varmtvandsbeholdere med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet ved vandopvarmning og stilstandstab. Mulighederne for at reducere deres energiforbrug er betydelige og omfatter kombinering af vandvarmere med hensigtsmæssige solvarmekomponenter. Vandvarmere, varmtvandsbeholdere og pakker med vandvarmere og solvarmekomponenter bør derfor omfattes af krav til energimærkning.

| (3) | Vandvarmere, som er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har specifikke tekniske egenskaber, som kræver yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsesresultaterne bør der, såfremt det er relevant, fastsættes energimærkningskrav til disse vandvarmere på et senere tidspunkt. |
| --- | --- |

(3)

Vandvarmere, som er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har specifikke tekniske egenskaber, som kræver yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsesresultaterne bør der, såfremt det er relevant, fastsættes energimærkningskrav til disse vandvarmere på et senere tidspunkt.

| (4) | Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere. |
| --- | --- |

(4)

Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser om mærkning og standardiserede produktoplysninger vedrørende vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energieffektivitet, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.

| (5) | Hvad angår betydelige energi- og omkostningsbesparelser for hver type vandvarmer og for varmtvandsbeholdere, bør denne forordning indføre en ny fælles mærkningsskala fra A til G for konventionelle vandvarmere, solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper og for varmtvandsbeholdere. En dynamisk klasse A+ bør føjes til klassificeringen efter to år for at sætte skub i markedsudbredelsen af de mest effektive vandvarmere og varmtvandsbeholdere. |
| --- | --- |

(5)

Hvad angår betydelige energi- og omkostningsbesparelser for hver type vandvarmer og for varmtvandsbeholdere, bør denne forordning indføre en ny fælles mærkningsskala fra A til G for konventionelle vandvarmere, solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper og for varmtvandsbeholdere. En dynamisk klasse A+ bør føjes til klassificeringen efter to år for at sætte skub i markedsudbredelsen af de mest effektive vandvarmere og varmtvandsbeholdere.

| (6) | Denne forordning bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om præstationerne for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper i tre europæiske klimazoner. |
| --- | --- |

(6)

Denne forordning bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om præstationerne for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper i tre europæiske klimazoner.

| (7) | Støjniveauet fra en vandvarmer kan have stor betydning for slutbrugerne. Oplysninger om lydeffektniveauer bør anføres på mærkningen på vandvarmere. |
| --- | --- |

(7)

Støjniveauet fra en vandvarmer kan have stor betydning for slutbrugerne. Oplysninger om lydeffektniveauer bør anføres på mærkningen på vandvarmere.

| (8) | Den kombinerede effekt af denne forordning og Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere (2) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 450 PJ (11 mio. tons olieækvivalent) inden 2020, hvilket svarer til ca. 26 mio. tons CO2-emissioner sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(8)

Den kombinerede effekt af denne forordning og Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere (2) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 450 PJ (11 mio. tons olieækvivalent) inden 2020, hvilket svarer til ca. 26 mio. tons CO2-emissioner sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (9) | De oplysninger, der anføres på mærkningen, bør indhentes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (3), med henblik på at fastlægge krav til miljøvenligt design. |
| --- | --- |

(9)

De oplysninger, der anføres på mærkningen, bør indhentes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (3), med henblik på at fastlægge krav til miljøvenligt design.

| (10) | Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning til vandvarmere og varmtvandsbeholdere. |
| --- | --- |

(10)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning til vandvarmere og varmtvandsbeholdere.

| (11) | Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation vedrørende vandvarmere og varmtvandsbeholdere. |
| --- | --- |

(11)

Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation vedrørende vandvarmere og varmtvandsbeholdere.

| (12) | Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af vandvarmere og varmtvandsbeholdere og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter. |
| --- | --- |

(12)

Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af vandvarmere og varmtvandsbeholdere og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne produkter.

| (13) | Ud over den produktmærkning og de datablade for vandvarmere og varmtvandsbeholdere, der er omhandlet i denne forordning, bør mærkning og datablade på pakker baseret på produktdatablade fra leverandørerne sikre, at slutbrugeren har let adgang til oplysninger om energieffektiviteten af vandvarmere kombineret med solvarmekomponenter. Den mest effektive klasse A+++ kan opnås af en sådan pakke. |
| --- | --- |

(13)

Ud over den produktmærkning og de datablade for vandvarmere og varmtvandsbeholdere, der er omhandlet i denne forordning, bør mærkning og datablade på pakker baseret på produktdatablade fra leverandørerne sikre, at slutbrugeren har let adgang til oplysninger om energieffektiviteten af vandvarmere kombineret med solvarmekomponenter. Den mest effektive klasse A+++ kan opnås af en sådan pakke.

| (14) | Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling — |
| --- | --- |

(14)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og levering af supplerende produktoplysninger om vandvarmere med en nominel nytteeffekt på ≤ 70 kW, varmtvandsbeholdere med et vandindhold på ≤ 500 liter og pakker med en vandvarmer ≤ 70 kW og solvarmekomponent.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

| a) | vandvarmere, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært er fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

a)

vandvarmere, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært er fremstillet af biomasse

| b) | vandvarmere, der anvender fast brændsel |
| --- | --- |

b)

vandvarmere, der anvender fast brændsel

| c) | vandvarmere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (4) |
| --- | --- |

c)

vandvarmere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (4)

| d) | anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning som defineret i artikel 2 i den delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 (5) |
| --- | --- |

d)

anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning som defineret i artikel 2 i den delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 (5)

| e) | vandvarmere, der ikke som minimum svarer til den forbrugsprofil, hvis referenceenergi er den mindste af dem, der er specificeret i bilag VII, tabel 3 |
| --- | --- |

e)

vandvarmere, der ikke som minimum svarer til den forbrugsprofil, hvis referenceenergi er den mindste af dem, der er specificeret i bilag VII, tabel 3

| f) | vandvarmere, der alene er konstrueret til fremstilling af varme drikke og/eller fødevarer. |
| --- | --- |

f)

vandvarmere, der alene er konstrueret til fremstilling af varme drikke og/eller fødevarer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU og derudover forstås ved:

1)   »vandvarmer«: et apparat, der

2)   »varmeproducerende enhed«: den del af en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

3)   »nominel nytteeffekt«: vandvarmerens angivne effekt ved opvarmning af vand ved standarddriftsforhold udtrykt i kW

4)   »vandindhold« (V): en varmtvandsbeholders nominelle vandindhold udtrykt i liter

5)   »standarddriftsforhold«: driftsforholdene for vandvarmere ved fastsættelse af den nominelle nytteeffekt, energieffektiviteten ved vandopvarmning og lydeffektniveauet og for varmtvandsbeholdere ved fastsættelse af stilstandstabet

6)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

7)   »biomassebrændsel«: flydende eller gasformigt brændsel fremstillet på grundlag af biomasse

8)   »fossilt brændsel«: flydende eller gasformigt brændsel af fossil oprindelse

9)   »varmtvandsbeholder«: en beholder til lagring af varmt vand, inklusive eventuelle additiver, som ikke er udstyret med en varmeproducerende enhed, dog med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

10)   »backup-elpatron«: elektrisk modstandsvarmer baseret på jouleeffekten, som er en del af en varmtvandsbeholder, og som kun producerer varme, når den eksterne varmekilde afbrydes (herunder i vedligeholdelsesperioder) eller er ude af drift, eller som er en del af en solopvarmet varmtvandsbeholder og leverer varme, når solvarmekilden ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krævede komfortniveauer

11)   »solvarmekomponent«: et rent solvarmeanlæg, en solfanger, en solopvarmet varmtvandsbeholder eller en pumpe i solfangerkredsen, som bringes i omsætning enkeltvist

12)   »rent solvarmeanlæg«: et anlæg, der er udstyret med en eller flere solfangere og solopvarmede varmtvandsbeholdere samt evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele, der bringes i omsætning som én enhed og er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, evt. med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

13)   »pakke med vandvarmer og solvarmekomponent«: en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder en eller flere vandvarmere og en eller flere solvarmekomponenter

14)   »energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh
  ): forholdet mellem den nytteenergi, som en vandvarmer eller en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent leverer, og den energi, der kræves til dens produktion, udtrykt i procent

15)   »lydeffektniveau« (LWA
  ): det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB

16)   »stilstandstab« (S): opvarmningseffekt, der spredes fra en varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W

17)   »brugsvandsvarmepumpe«: en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme

For bilag II-IX er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder og tidsplan

1.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer vandvarmere i omsætning og/eller tager dem i brug, herunder vandvarmere, der indgår i en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, sikre følgende:

| a) | Hver vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For brugsvandsvarmepumper skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke for hver vandvarmer i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Hver vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For brugsvandsvarmepumper skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke for hver vandvarmer i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

| b) | Hver vandvarmer skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For brugsvandsvarmepumper skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4. |
| --- | --- |

b)

Hver vandvarmer skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For brugsvandsvarmepumper skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for vandvarmere, der forudsættes anvendt i pakker bestående af vandvarmer og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt vandvarmermodel med energi- eller prisrelaterede oplysninger skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt vandvarmermodel med energi- eller prisrelaterede oplysninger skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Teknisk salgsmateriale, for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Teknisk salgsmateriale, for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Fra den 26. september 2017 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver vandvarmer, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1. For brugsvandsvarmepumper skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.

2.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer varmtvandsbeholdere i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Der skal leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, for hver varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2. |
| --- | --- |

a)

Der skal leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, for hver varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.

| b) | Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2. |
| --- | --- |

b)

Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der indeholder energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der indeholder energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

| e) | Teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

Fra den 26. september 2017 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.

3.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer solvarmekomponenter i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3.

| b) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

b)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

4.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:

| a) | Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3. |
| --- | --- |

a)

Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.

| b) | Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4. |
| --- | --- |

b)

Hver pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.

| c) | Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen. |
| --- | --- |

c)

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

| d) | Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| e) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

1.   Forhandlere af vandvarmere skal sikre følgende:

| a) | Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. bilag III, punkt 1, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver vandvarmer på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på. |
| --- | --- |

a)

Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. bilag III, punkt 1, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver vandvarmer på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.

| b) | Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 1. |
| --- | --- |

b)

Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 1.

| c) | Al reklame for en bestemt vandvarmermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt vandvarmermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt vandvarmermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

2.   Forhandlere af varmtvandsbeholdere skal sikre følgende:

| a) | Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver varmtvandsbeholder på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på. |
| --- | --- |

a)

Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hver varmtvandsbeholder på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.

| b) | Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2. |
| --- | --- |

b)

Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2.

| c) | Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt varmtvandsbeholdermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til energieffektivitetsklassen for den pågældende model.

3.   Forhandlere af pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og datablad, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 1, 3 og 4, sikre følgende:

| a) | Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om pakkens energieffektivitet og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under, efter forholdene, gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 4, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika. |
| --- | --- |

a)

Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om pakkens energieffektivitet og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under, efter forholdene, gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 4, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.

| b) | Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3. |
| --- | --- |

b)

Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3.

| c) | Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

c)

Al reklame for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

| d) | Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model. |
| --- | --- |

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til den energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.

Artikel 5

Måle- og beregningsmetoder

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VII og bilag VIII.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag IX, når de vurderer overensstemmelsen med den angivne energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, den angivne energieffektivitet ved vandopvarmning samt det angivne årlige energiforbrug og lydeffektniveau for vandvarmere og den angivne energieffektivitetsklasse og det angivne stilstandstab for varmtvandsbeholdere.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt, senest fem år efter at den er trådt i kraft. Revisionen skal navnlig omhandle betydelige ændringer i de forskellige typer anlægs markedsandele og hensigtsmæssigheden af det datablad og energimærke, der er omhandlet i bilag III, punkt 3, og bilag IV, punkt 4.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

---

(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Se side 162 i denne EUT.

2

(3)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

3

(4)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

4

(5)  Se side 1 i denne EUT.

5

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-IX

I bilag II-IX forstås ved:

1)   »konventionel vandvarmer«: en vandvarmer, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

2)   »solvandvarmer«: en vandvarmer, der er udstyret med en eller flere solfangere, solopvarmede varmtvandsbeholdere, varmeproducerende enheder og evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele; en solvandvarmer bringes i omsætning som én enhed

3)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag VII, tabel 3; en vandvarmer skal svare til mindst én forbrugsprofil

4)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag VII, tabel 3

5)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): den minimumsgennemstrømning i liter pr. minut, ved hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 3

6)   »effektiv vandtemperatur« (T
  m

  ): den vandtemperatur i grader Celsius, ved hvilken varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 3

7)   »effektivt energiindhold« (Q
  tap

  ): energiindholdet i varmt vand udtrykt i kWh ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag VII, tabel 3

8)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem varmtvandsudtag og koldtvandstilførsel og den samlede mængde af leveret varmt vand

9)   »spidstemperatur« (Tp
  ): den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag VII, tabel 3

10)   »referenceenergi« (Qref
  ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag VII, tabel 3

11)   »maksimal forbrugsprofil«: forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som en vandvarmer kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes

12)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved bestemmelse af energieffektiviteten ved vandopvarmning

13)   »omregningskoefficient« (CC): en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (1); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5

14)   »dagligt elforbrug« (Qelec
  ): elforbruget i et døgn ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi

15)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
  ): brændselsforbruget på et døgn ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og med hensyn til punkt 4 i bilag VIII udtrykt i GJ på grundlag af Hø

16)   »øvre brændværdi« (Hø
  ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne mængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

17)   »intelligent styring«: en anordning, der automatisk tilpasser vandopvarmningsprocessen til de aktuelle forbrugsbetingelser med henblik på at reducere energiforbruget

18)   »opfyldelse af kriteriet for intelligent styring« (smart): målet for, om en vandvarmer forsynet med intelligent styring opfylder kriteriet i punkt 5 i bilag VIII

19)   »gevinst ved intelligent styring« (SCF): den øgede energieffektivitet ved vandopvarmning, der opnås ved hjælp af intelligent styring under de betingelser, der er anført i punkt 3 i bilag VII

20)   »ugentligt elforbrug med intelligent styring« (Qelec,week,smart
  ): en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er aktiveret, udtrykt i kWh endelig energi

21)   »ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring« (Qfuel,week,smart
  ): en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er aktiveret, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

22)   »ugentligt elforbrug uden intelligent styring« (Qelec,week
  ): en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, udtrykt i kWh endelig energi

23)   »ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring« (Qfuel,week
  ): en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

24)   »årligt elforbrug« (AEC): en vandvarmers årlige elforbrug ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi

25)   »årligt brændselsforbrug« (AFC): en vandvarmers årlige forbrug af fossile brændsler og/eller biomassebrændsler ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i GJ på grundlag af Hø

26)   »korrektionsfaktor for omgivelser« (Qcor
  ): faktor udtrykt i kWh, der skal tage højde for, at temperaturen i vandvarmerens omgivelser ikke er konstant

27)   »varmetab ved standby« (Pstby
  ): varmetabet fra en brugsvandsvarmepumpe i driftstilstande uden varmeforbrug udtrykt i kW

28)   »gennemsnitlige klimaforhold«, »koldere klimaforhold«, og »varmere klimaforhold«: de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner henholdsvis Strasbourg, Helsingfors og Athen

29)   »årligt energiforbrug« (Qtota
  ): en solvandvarmers årlige energiforbrug udtrykt i kWh primær energi og/eller i kWh på grundlag af Hø

30)   »årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol
  ): det årlige bidrag til nyttevarmeproduktionen fra en solvandvarmer eller en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der stammer fra elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  ) under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab

31)   »solfanger«: en anordning, der er konstrueret til at absorbere global solindstråling og overføre den dermed producerede varmeenergi til en væske, der passerer gennem den; den er kendetegnet ved et transparent areal, nul-effektivitetstab, førsteordenskoefficient, andenordenskoefficient og en korrektionsfaktor for indfaldsvinkel

32)   »global solindstråling«: den samlede indgående solenergi, både direkte og diffus, på en solfangerflade med en hældning på 45 grader vendt mod syd på jordens overflade udtrykt i W/m2

33)   »transparent areal for solfanger« (Asol
  ): det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2

34)   »nul-effektivitetstab« (η0
  ): solfangerens effektivitet, når solfangervæskens middeltemperatur er lig med omgivelsestemperaturen

35)   »førsteordenskoefficient« (a1
  ): en solfangers varmetabskoefficient udtrykt i W/(m2 K)

36)   »andenordenskoefficient« (a2
  ): koefficienten for temperaturafhængigheden af førsteordenskoefficienten udtrykt i W/(m2 K2)

37)   »korrektionsfaktor for indfaldsvinkel« (IAM): forholdet mellem en solfangers varmeproduktion ved en bestemt indfaldsvinkel og varmeproduktion ved en indfaldsvinkel på 0 grader

38)   »indfaldsvinkel«: vinklen mellem retning til solen og retningen vinkelret på solfangerens transparente areal

39)   »solopvarmet varmtvandsbeholder«: en varmtvandsbeholder til lagring af varmeenergi produceret af en eller flere solfangere

40)   »energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed« (ηwh,nonsol
  ): energieffektivitet ved vandopvarmning for en varmeproducerende enhed i en solvandvarmer udtrykt i procent fastlagt under gennemsnitlige klimaforhold og uden brug af solvarmeinput

41)   »supplerende elforbrug« (Qaux
  ) (benævnt »supplerende el« i figur 1) i bilag IV: det årlige elforbrug for en solvandvarmer eller et rent solvarmeanlæg til forsyning af pumpe og standbyfunktion udtrykt i kWh endelig energi

42)   »elforbrug til pumpe« (solpump): nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på en solvandvarmer eller et rent solvarmeanlæg udtrykt i W

43)   »elforbrug i standbytilstand« (solstandby): en solvandvarmers eller et rent solvarmeanlægs nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed er inaktive, udtrykt i W

44)   »modelidentifikation«: den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model vandvarmer, varmtvandsbeholder, solvarmekomponent eller pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skelnes fra andre modeller med samme varemærke, leverandørnavn eller forhandlernavn.

---

(1)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

---

BILAG II

Energieffektivitetsklasser

1.   VANDVARMERES ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VED VANDOPVARMNING

En vandvarmers energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastsættes ud fra dens energieffektivitet ved vandopvarmning som vist i tabel 1.

En vandvarmers energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning beregnes i overensstemmelse med punkt 3 i bilag VIII for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold.

Tabel 1

Vandvarmeres energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning fordelt efter angivne forbrugsprofiler, ηwh
  i %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

2.   VARMTVANDSBEHOLDERES ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

En varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse bestemmes ud fra dens stilstandstab, jf. tabel 2.

Tabel 2

Varmtvandsbeholderes energieffektivitetsklasser

| Energieffektivitetsklasse | Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energieffektivitetsklasse

Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

BILAG III

Energimærkerne

1.   VANDVARMERE

1.1.   Energimærke 1

1.1.1.   Konventionelle vandvarmere i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

| IV. | Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4. |
| --- | --- |

V.

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

| VI. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

| VII. | For konventionelle vandvarmere, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 4, litra d), nr. 10, tilføjes. |
| --- | --- |

VII.

For konventionelle vandvarmere, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 4, litra d), nr. 10, tilføjes.

| b) | Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4.

1.1.2.   Solvandvarmere i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

| IV. | Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4. |
| --- | --- |

V.

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

| VI. | Et solkort over Europa, der viser tre vejledende zoner for global solindstråling. |
| --- | --- |

VI.

Et solkort over Europa, der viser tre vejledende zoner for global solindstråling.

| VII. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.

| b) | Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.1.3.   Brugsvandsvarmepumper i klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

| IV. | Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VIII. |
| --- | --- |

V.

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VIII.

| VI. | Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.

| VII. | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.

| VIII. | For brugsvandsvarmepumper, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 6, litra d), nr. 11, tilføjes. |
| --- | --- |

VIII.

For brugsvandsvarmepumper, der kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder, kan det piktogram, der er nævnt i dette bilags punkt 6, litra d), nr. 11, tilføjes.

| b) | Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

1.2.   Energimærke 2

1.2.1.   Konventionelle vandvarmere i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.1, litra a), skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.1, litra a), skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 4.

1.2.2.   Solvandvarmere i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.2, litra a), skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.2, litra a), skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til solvandvarmere skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.

1.2.3.   Brugsvandsvarmepumper i klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.3, litra a), skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i dette bilags punkt 1.1.3, litra a), skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

2.1.   Energimærke 1 til varmtvandsbeholdere i energieffektivitetsklasse A til G

Image

| a) | Følgende oplysninger skal angives på energimærket:






  I. | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Leverandørens modelidentifikation.

| III. | Vandbeholderfunktion. |
| --- | --- |

III.

Vandbeholderfunktion.

| IV. | Energieffektivitetsklassen, jf. bilag II, punkt 2; den pilespids, der angiver varmtvandsbeholderens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklassen, jf. bilag II, punkt 2; den pilespids, der angiver varmtvandsbeholderens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| V. | Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

V.

Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

| VI. | Varmtvandsbeholderens vandindhold i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

VI.

Varmtvandsbeholderens vandindhold i liter afrundet til nærmeste hele tal.

| b) | Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.

2.2.   Energimærke 2 til varmtvandsbeholdere i energieffektivitetsklasse A+ til F

Image

| a) | Oplysningerne i dette bilags punkt 2.1, litra a), skal fremgå af energimærket. |
| --- | --- |

a)

Oplysningerne i dette bilags punkt 2.1, litra a), skal fremgå af energimærket.

| b) | Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.

3.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

Energimærke til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

| a) | Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:






  I. | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| II. | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

II.

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.

| III. | Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII. |
| --- | --- |

III.

Vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII.

| IV. | Vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1. |
| --- | --- |

IV.

Vandvarmerens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1.

| V. | Angivelse af, om en solfanger og en varmtvandsbeholder kan indgå i pakken med vandvarmer og solvarmekomponent. |
| --- | --- |

V.

Angivelse af, om en solfanger og en varmtvandsbeholder kan indgå i pakken med vandvarmer og solvarmekomponent.

| VI. | Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, jf. bilag IV, punkt 4; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse. |
| --- | --- |

VI.

Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, jf. bilag IV, punkt 4; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med vandvarmer og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.

| b) | Energimærket til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. For pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades. |
| --- | --- |

b)

Energimærket til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. For pakker med vandvarmer og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.

4.   Energimærket til konventionelle vandvarmere skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| | Skala A-G eller A+-F:







  — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A-G eller A+-F:

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Lydeffektniveau, inde:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

| | Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 20 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 20 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 15 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 15 pkt., 100 % sort.

| | Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

5.   Energimærket til soldrevne vandvarmere skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00 |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| | Skala A-G eller A+-F:







  — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A-G eller A+-F:

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Lydeffektniveau, inde:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

| | Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri mindst 13 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri mindst 13 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort.

| | Solkort over Europa og farvekvadrater:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Solkort over Europa og farvekvadrater:

—

Piktogram som vist

| — | Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00
  Mellemblå: 53-08-00-00
  Lyseblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00

Mellemblå: 53-08-00-00

Lyseblå: 25-00-02-00.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

6.   Energimærket til brugsvandsvarmepumper skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.

| | Skala A-G eller A+-F:







  — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A-G eller A+-F:

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

| | Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år eller GJ/år:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 13 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »WXYZ« eller »YZ«: Calibri fed type, mindst 13 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »kWh/år« eller »GJ/år«: Calibri almindelig type, mindst 11 pkt., 100 % sort.

| | Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:

—

Piktogram som vist

| — | Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00
  Mellemblå: 53-08-00-00
  Lyseblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Farver: Mørkeblå: 86-51-00-00

Mellemblå: 53-08-00-00

Lyseblå: 25-00-02-00.

| | Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:







  — | Piktogram som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:

—

Piktogram som vist

| — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

7.   Energimærket til varmtvandsbeholdere skal udformes på følgende måde.

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.

| | Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.

| | Opbevaringsfunktion:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Opbevaringsfunktion:

—

Piktogram som vist.

| | Skala A-G eller A+-F:







  — | Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A-G eller A+-F:

—

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Dårligste klasse: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Energieffektivitetsklasse:







  — | Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklasse:

—

Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symbol: højtstillet.

| | Stilstandstab:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Stilstandstab:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »W«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »W«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

| | Vandindhold:







  — | Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm |
| --- | --- | --- |

Image

Vandindhold:

—

Ramme: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm

| — | Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort |
| --- | --- |

—

Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort

| — | Tekst »L«:Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort. |
| --- | --- |

—

Tekst »L«:Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..

| | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

| | Leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 × 12 mm.

8.   Energimærket til pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:

Image

Forklaringer:

| a) | Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt. |
| --- | --- |

a)

Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis det trykkes i et større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

| b) | Baggrunden skal være hvid. |
| --- | --- |

b)

Baggrunden skal være hvid.

| c) | Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. |
| --- | --- |

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

| d) | Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur): | Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

| | Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.

| | Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.

| | Vandopvarmningsfunktion:







  — | Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt. 100 % sort. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandopvarmningsfunktion:

—

Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 3 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt. 100 % sort.

| | Vandvarmer:







  — | Piktogram som vist. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandvarmer:

—

Piktogram som vist.

| — | Vandvarmers energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning:







  — | Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

—

Vandvarmers energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning:

—

Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid.

| — | Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Pakke med solfanger og/eller varmtvandsbeholder:







  — | Piktogrammer som vist |
| --- | --- | --- |

Image

Pakke med solfanger og/eller varmtvandsbeholder:

—

Piktogrammer som vist

| — | »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 % |
| --- | --- |

—

»+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %

| — | Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 % |
| --- | --- |

—

Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %

| — | Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ramme: 3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Skala A+++-G med ramme:







  — | Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:






  — | Bedste klasse: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++-G med ramme:

—

Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:

—

Bedste klasse: X-00-X-00

| — | Næstbedste klasse: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

| — | Tredje klasse: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Tredje klasse: 30-00-X-00

| — | Fjerde klasse: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Fjerde klasse: 00-00-X-00

| — | Femte klasse: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Femte klasse: 00-30-X-00

| — | Sjette klasse: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Sjette klasse: 00-70-X-00

| — | Syvende klasse: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Syvende klasse: 00-X-X-00

| — | Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00.

| — | Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, sat på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, sat på én linje.

| — | Rammer:3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Rammer:3 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.

| | Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakke med vandvarmer og solvarmekomponent:







  — | Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakke med vandvarmer og solvarmekomponent:

—

Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort

| — | Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje. |
| --- | --- |

—

Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.

| | År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:







  — | Tekst: Calibri fed type, 12 pkt. |
| --- | --- | --- |

Image

År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:

—

Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.

| | Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

  Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 × 19 mm.

---

(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

---

BILAG IV

Datablad

1.   VANDVARMERE

| 1.1. | Oplysningerne i databladet for vandvarmere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

1.1.

Oplysningerne i databladet for vandvarmere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

Leverandørens navn eller varemærke.

| b) | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

b)

Leverandørens modelidentifikation.

| c) | Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3. |
| --- | --- |

c)

Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3.

| d) | Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold). |
| --- | --- |

d)

Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

| e) | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold). |
| --- | --- |

e)

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

| f) | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold). |
| --- | --- |

f)

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4 (for solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold).

| g) | Evt. andre forbrugsprofiler, som vandvarmeren kan anvendes til, og den tilsvarende energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug, jf. litra e) og f). |
| --- | --- |

g)

Evt. andre forbrugsprofiler, som vandvarmeren kan anvendes til, og den tilsvarende energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug, jf. litra e) og f).

| h) | Temperaturindstillingerne på termostaten som markedsført af leverandøren. |
| --- | --- |

h)

Temperaturindstillingerne på termostaten som markedsført af leverandøren.

| i) | Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant). |
| --- | --- |

i)

Lydeffektniveauet LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

| j) | Evt. angivelse af, at vandvarmeren kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder. |
| --- | --- |

j)

Evt. angivelse af, at vandvarmeren kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder.

| k) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

k)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes.

| l) | Hvis værdien for smart er »1«: en angivelse af, at oplysningerne om energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug/brændselsforbrug kun gælder, når intelligent styring er aktiveret. |
| --- | --- |

l)

Hvis værdien for smart er »1«: en angivelse af, at oplysningerne om energieffektivitet ved vandopvarmning og det årlige elforbrug/brændselsforbrug kun gælder, når intelligent styring er aktiveret.

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

| m) | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3. |
| --- | --- |

m)

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

| n) | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4. |
| --- | --- |

n)

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

For solvandvarmere oplyses desuden:

| o) | Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

o)

Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

| p) | Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

p)

Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler.

| q) | Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

q)

Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

| r) | Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

r)

Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

| s) | Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

s)

Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler.

| t) | Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

t)

Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

| u) | Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

u)

Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal.

| v) | Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

v)

Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler.

For brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

| w) | Lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

w)

Lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

| 1.2. | Et datablad kan omfatte flere vandvarmermodeller fra samme leverandør. |
| --- | --- |

1.2.

Et datablad kan omfatte flere vandvarmermodeller fra samme leverandør.

| 1.3. | Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. |
| --- | --- |

1.3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

| 2.1. | Oplysningerne i databladet for varmtvandsbeholdere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:






  a) | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

2.1.

Oplysningerne i databladet for varmtvandsbeholdere anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

Leverandørens navn eller varemærke.

| b) | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

b)

Leverandørens modelidentifikation.

| c) | Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2. |
| --- | --- |

c)

Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

| d) | Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

d)

Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

| e) | Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

e)

Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

| 2.2. | Et datablad kan omfatte flere varmtvandsbeholdermodeller fra samme leverandør. |
| --- | --- |

2.2.

Et datablad kan omfatte flere varmtvandsbeholdermodeller fra samme leverandør.

| 2.3. | Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. |
| --- | --- |

2.3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.

3.   SOLVARMEKOMPONENTER

| 3.1. | Oplysningerne i databladet for solvarmekomponenter anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):






  a) | Leverandørens navn eller varemærke. |
| --- | --- | --- |

3.1.

Oplysningerne i databladet for solvarmekomponenter anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):

a)

Leverandørens navn eller varemærke.

| b) | Leverandørens modelidentifikation. |
| --- | --- |

b)

Leverandørens modelidentifikation.

| c) | Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

c)

Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

| d) | Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Nul-effektivitetstab afrundet til tre decimaler.

| e) | Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

e)

Førsteordenskoefficient i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

| f) | Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

f)

Andenordenskoefficient i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

| g) | Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

g)

Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel afrundet til to decimaler.

| h) | Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

h)

Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

| i) | Årlig bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

i)

Årlig bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal.

| j) | Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

j)

Elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste hele tal.

| k) | Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

k)

Elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler.

| l) | Årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

l)

Årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal.

| 3.2. | Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør. |
| --- | --- |

3.2.

Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør.

4.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

Databladet for pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i figur 1, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent. Følgende oplysninger angives:

| — | I: værdien for vandvarmerens energieffektivitet ved vandopvarmning udtrykt i procent |
| --- | --- |

—

I: værdien for vandvarmerens energieffektivitet ved vandopvarmning udtrykt i procent

| — | II: værdien af det matematiske udtryk , hvor Qref
  hentes fra bilag VII, tabel 3, og Qnonsol
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL) for vandvarmeren |
| --- | --- |

—

II: værdien af det matematiske udtryk Formula, hvor Qref
  hentes fra bilag VII, tabel 3, og Qnonsol
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL) for vandvarmeren

| — | III: værdien af det matematiske udtryk i procent, hvor Qaux
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref hentes fra bilag VII, tabel 3, for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL). |
| --- | --- |

—

III: værdien af det matematiske udtryk Formula i procent, hvor Qaux
  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref hentes fra bilag VII, tabel 3, for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL eller XXL).

Figur 1

Datablad for pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes energieffektivitet ved vandopvarmning

Image

---

BILAG V

Teknisk dokumentation

1.   VANDVARMERE

For vandvarmere skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af vandvarmermodellen, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af vandvarmermodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer. |
| --- | --- |

d)

Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 7 i bilag VII. |
| --- | --- |

f)

Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 7 i bilag VII.

| g) | Resultaterne af beregningerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 2 i bilag VIII. |
| --- | --- |

g)

Resultaterne af beregningerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 2 i bilag VIII.

| h) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

h)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

For varmtvandsbeholdere skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af varmtvandsbeholdermodellen, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af varmtvandsbeholdermodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer. |
| --- | --- |

d)

Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 8 i bilag VII. |
| --- | --- |

f)

Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 8 i bilag VII.

| g) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når varmtvandsbeholderen samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når varmtvandsbeholderen samles, installeres eller vedligeholdes.

3.   SOLVARMEKOMPONENTER

For solvarmekomponenter skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af solvarmekomponentmodellen, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af solvarmekomponentmodellen, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer. |
| --- | --- |

d)

Hvis det er relevant: de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 9 i bilag VII. |
| --- | --- |

f)

Resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 9 i bilag VII.

| g) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes.

4.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

For pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra c), omfatte følgende:

| a) | Leverandørens navn og adresse. |
| --- | --- |

a)

Leverandørens navn og adresse.

| b) | En beskrivelse af pakkens vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, således at denne kan identificeres entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivelse af pakkens vandvarmer- og solvarmekomponentmodel, således at denne kan identificeres entydigt.

| c) | I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt. |
| --- | --- |

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

| d) | I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. |
| --- | --- |

d)

I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

| e) | Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift. |
| --- | --- |

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

| f) | Tekniske parametre:






  — | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal |
| --- | --- | --- |

f)

Tekniske parametre:

—

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal

| — | De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 2 og 3 i dette bilag. |
| --- | --- |

—

De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 2 og 3 i dette bilag.

| g) | Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med vandvarmer og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes. |
| --- | --- |

g)

Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med vandvarmer og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.

---

BILAG VI

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1.   VANDVARMERE

| 1.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3. |
| --- | --- | --- |

1.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3.

| b) | Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1. |
| --- | --- |

b)

Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold, jf. bilag II, punkt 1.

| c) | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3. |
| --- | --- |

c)

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

| d) | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4. |
| --- | --- |

d)

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

| e) | Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant). |
| --- | --- |

e)

Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

| f) | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3. |
| --- | --- |

f)

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 3.

| g) | Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4. |
| --- | --- |

g)

Det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII, punkt 4.

For solvandvarmere oplyses desuden:

| h) | Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

h)

Transparent areal på solfanger i m2 afrundet til to decimaler.

| i) | Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

i)

Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

For brugsvandsvarmepumper oplyses desuden:

| j) | Lydeffektniveau i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

j)

Lydeffektniveau i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

| 1.2. | Angives yderligere oplysninger fra produktdatabladet, skal de angives i den form og rækkefølge, der er anført i bilag IV, punkt 1. |
| --- | --- |

1.2.

Angives yderligere oplysninger fra produktdatabladet, skal de angives i den form og rækkefølge, der er anført i bilag IV, punkt 1.

| 1.3. | Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1 og 1.2, skal være læselig. |
| --- | --- |

1.3.

Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1 og 1.2, skal være læselig.

2.   VARMTVANDSBEHOLDERE

| 2.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2. |
| --- | --- | --- |

2.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

| b) | Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

b)

Stilstandstab i W afrundet til nærmeste hele tal.

| c) | Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

c)

Rumfang i liter afrundet til nærmeste hele tal.

| 2.2. | Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig. |
| --- | --- |

2.2.

Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig.

3.   PAKKER MED VANDVARMER OG SOLVARMEKOMPONENT

| 3.1. | De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:






  a) | Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1. |
| --- | --- | --- |

3.1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Modellens energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1.

| b) | Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

b)

Energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.

| c) | De elementer, der er vist i figur 1 i bilag IV. |
| --- | --- |

c)

De elementer, der er vist i figur 1 i bilag IV.

| 3.2. | Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige. |
| --- | --- |

3.2.

Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.

---

BILAG VII

Målinger

1.   Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-9.

2.   Generelle prøvningsbetingelser for vandvarmere:

| a) | målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 3 |
| --- | --- |

a)

målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 3

| b) | målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:






  — | 00:00 til 06:59: ingen vandudtag |
| --- | --- | --- |

b)

målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:

—

00:00 til 06:59: ingen vandudtag

| — | fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil |
| --- | --- |

—

fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil

| — | fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag |
| --- | --- |

—

fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag

| c) | den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil. |
| --- | --- |

c)

den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil.

Tabel 3

Forbrugsprofiler for vandvarmere

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Tabel 3 fortsat

Forbrugsprofiler for vandvarmere

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/mn. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/mn.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Tabel 3 fortsat

Forbrugsprofiler for vandvarmere

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

3.   Betingelser for afprøvning af overensstemmelse med intelligent styring (smart) for vandvarmere

Hvis leverandøren finder det relevant at angive værdien smart som »1«, gennemføres målingerne af det ugentlige el- og/eller brændselsforbrug med og uden intelligent styring ved hjælp af en målecyklus over to uger i overensstemmelse med følgende:

| — | dag 1-5: vilkårlig sekvens af forbrugsprofiler udvalgt fra den angivne forbrugsprofil og forbrugsprofilen lige under den angivne forbrugsprofil med intelligent styring deaktiveret |
| --- | --- |

—

dag 1-5: vilkårlig sekvens af forbrugsprofiler udvalgt fra den angivne forbrugsprofil og forbrugsprofilen lige under den angivne forbrugsprofil med intelligent styring deaktiveret

| — | dag 6 og 7: ingen vandudtag, og intelligent styring deaktiveret |
| --- | --- |

—

dag 6 og 7: ingen vandudtag, og intelligent styring deaktiveret

| — | dag 8-12: gentagelse af samme sekvens som for dag 1-5 med intelligent styring aktiveret |
| --- | --- |

—

dag 8-12: gentagelse af samme sekvens som for dag 1-5 med intelligent styring aktiveret

| — | dag 13 og 14: ingen vandudtag, og intelligent styring aktiveret |
| --- | --- |

—

dag 13 og 14: ingen vandudtag, og intelligent styring aktiveret

| — | forskellen mellem det effektive energiindhold målt dag 1-7 og det effektive energiindhold målt dag 8-14 må ikke overstige 2 % af Qref
  for den angivne forbrugsprofil. |
| --- | --- |

—

forskellen mellem det effektive energiindhold målt dag 1-7 og det effektive energiindhold målt dag 8-14 må ikke overstige 2 % af Qref
  for den angivne forbrugsprofil.

4.   Prøvningsbetingelser for solvandvarmere

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder, pumpen i solfangerkredsen (hvis relevant) og den varmeproducerende enhed afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination. Den varmeproducerende enhed afprøves under de betingelser, der er fastsat i punkt 2 i dette bilag.

Resultaterne anvendes i de beregninger, der er anført i punkt 3, litra b), i bilag VIII under de betingelser, der er fastsat i tabel 4 og 5. Med henblik på at bestemme Qtota
  antages den varmeproducerende enheds effektivitet baseret på jouleeffekten i modstandsvarmelegemer at være 100/CC udtrykt i procent.

5.   Prøvningsbetingelser for brugsvandsvarmepumper

| — | Brugsvandsvarmepumper afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 6. |
| --- | --- |

—

Brugsvandsvarmepumper afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 6.

| — | Brugsvandsvarmepumper, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 7. |
| --- | --- |

—

Brugsvandsvarmepumper, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 7.

6.   Prøvningsbetingelser for solvarmekomponenter

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder og pumpen i solfangerkredsen afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination.

Resultaterne anvendes til beregningerne af Qnonsol
  for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold fastlagt i tabel 4 og 5 samt Qaux
  .

Tabel 4

Gennemsnitlig dagtemperatur [°C]

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |
| Koldere klimaforhold | –3,8 | –4,1 | –0,6 | +5,2 | +11,0 | +16,5 | +19,3 | +18,4 | +12,8 | +6,7 | +1,2 | –3,5 |
| Varmere klimaforhold | +9,5 | +10,1 | +11,6 | +15,3 | +21,4 | +26,5 | +28,8 | +27,9 | +23,6 | +19,0 | +14,5 | +10,4 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Koldere klimaforhold

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Varmere klimaforhold

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4

Tabel 5

Gennemsnitlig global solindstråling [W/m2]

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
| Koldere klimaforhold | 22 | 75 | 124 | 192 | 234 | 237 | 238 | 181 | 120 | 64 | 23 | 13 |
| Varmere klimaforhold | 128 | 137 | 182 | 227 | 248 | 268 | 268 | 263 | 243 | 175 | 126 | 109 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Koldere klimaforhold

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Varmere klimaforhold

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109

Tabel 6

Standarddriftsforhold for brugsvandsvarmepumper, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)

| Varmekilde | Udetemperatur | Indetemperatur | Udsugningsluft | Brine | Vand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimaforhold | Gennemsnitlige klimaforhold | Koldere klimaforhold | Varmere klimaforhold | Ikke relevant. | Alle klimaforhold |
| Temperatur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 2 °C (+ 1 °C) | + 14 °C (+ 13 °C) | + 20 °C (maks. + 15 °C) | + 20 °C (+ 12 °C) | 0 °C (indløb) / – 3 °C (udløb) | + 10 °C (indløb) / + 7 °C (udløb) |

Varmekilde

Udetemperatur

Indetemperatur

Udsugningsluft

Brine

Vand

Klimaforhold

Gennemsnitlige klimaforhold

Koldere klimaforhold

Varmere klimaforhold

Ikke relevant.

Alle klimaforhold

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maks. + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (indløb) / – 3 °C (udløb)

+ 10 °C (indløb) / + 7 °C (udløb)

Tabel 7

Maksimal mængde udsugningsluft [m3/h] ved en temperatur på 20 °C og luftfugtighed på 5,5 g/m3

| Angivet forbrugsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimal mængde udsugningsluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Angivet forbrugsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maksimal mængde udsugningsluft

109

128

128

159

190

870

1 021

7.   Tekniske parametre for vandvarmere

Følgende parametre bestemmes for vandvarmere:

| a) | Dagligt elforbrug Qelec
  i kWh afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

a)

Dagligt elforbrug Qelec
  i kWh afrundet til tre decimaler.

| b) | Angivet forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav i henhold til dette bilags tabel 3. |
| --- | --- |

b)

Angivet forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav i henhold til dette bilags tabel 3.

| c) | Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant). |
| --- | --- |

c)

Lydeffektniveauet i dB, inde, afrundet til nærmeste hele tal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

For vandvarmere, der anvender fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel, bestemmes desuden:

| d) | Dagligt brændselsforbrug Qfuel
  udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Dagligt brændselsforbrug Qfuel
  udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler.

For vandvarmere, hvor værdien for smart er angivet som »1«, bestemmes desuden:

| e) | Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

e)

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler.

| f) | Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart
  i kWh afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

f)

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart
  i kWh afrundet til tre decimaler.

| g) | Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

g)

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler.

| h) | Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week
  i kWh afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

h)

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week
  i kWh afrundet til tre decimaler.

For solvandvarmere bestemmes desuden:

| i) | Transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

i)

Transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler.

| j) | Nul-effektivitetstab η0
  afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

j)

Nul-effektivitetstab η0
  afrundet til tre decimaler.

| k) | Førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

k)

Førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

| l) | Andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

l)

Andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

| m) | Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

m)

Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler.

| n) | Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

n)

Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler.

| o) | Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

o)

Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler.

For brugsvandsvarmepumper bestemmes desuden:

| p) | Lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

p)

Lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste hele tal.

8.   Tekniske parametre for varmtvandsbeholdere

Følgende parametre bestemmes for varmtvandsbeholdere:

| a) | Rumfang V i liter afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

a)

Rumfang V i liter afrundet til en decimal.

| b) | Stilstandstab S i W afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

b)

Stilstandstab S i W afrundet til en decimal.

9.   Tekniske parametre for solvarmekomponenter

Følgende parametre bestemmes for solvarmekomponenter:

| a) | Transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

a)

Transparent areal på solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler.

| b) | Nul-effektivitetstab η0
  afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

b)

Nul-effektivitetstab η0
  afrundet til tre decimaler.

| c) | Førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

c)

Førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler.

| d) | Andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler.

| e) | Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

e)

Korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler.

| f) | Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

f)

Elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler.

| g) | Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

g)

Elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler.

---

BILAG VIII

Metode til beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning for vandvarmere

1.   Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre hensigtsmæssige beregningsmetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde de tekniske parametre og beregninger i punkt 2-6.

Tekniske parametre anvendt til beregninger skal måles i overensstemmelse med bilag VII.

2.   Tekniske parametre for vandvarmere

Følgende parametre beregnes for vandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold:

| a) | Energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh
  i procent afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

a)

Energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh
  i procent afrundet til en decimal.

| b) | Årligt elforbrug AEC i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal. |
| --- | --- |

b)

Årligt elforbrug AEC i kWh endelig energi afrundet til nærmeste hele tal.

For vandvarmere, der anvender brændsler, under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden:

| c) | Årligt brændselsforbrug AFC i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste hele tal |
| --- | --- |

c)

Årligt brændselsforbrug AFC i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste hele tal

For solvandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden:

| d) | Energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed ηwh,nonsol
  i procent afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

d)

Energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed ηwh,nonsol
  i procent afrundet til en decimal.

| e) | Årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

e)

Årligt supplerende elforbrug Qaux
  i kWh endelig energi afrundet til en decimal.

For solvandvarmere og brugsvandsvarmepumper beregnes desuden under koldere og varmere klimaforhold:

| f) | Parametrene i litra a) til c). |
| --- | --- |

f)

Parametrene i litra a) til c).

For solvandvarmere beregnes desuden under koldere og varmere klimaforhold:

| g) | Årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

g)

Årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler afrundet til en decimal.

3.   Beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh

| a) | Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:
  Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:



  For brugsvandsvarmepumper (vand/brine til vand) tages der højde for en eller flere grundvandpumpers elforbrug. |
| --- | --- |

a)

Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

Formula

For brugsvandsvarmepumper (vand/brine til vand) tages der højde for en eller flere grundvandpumpers elforbrug.

| b) | Solvandvarmere:
  Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:



  hvor: |
| --- | --- |

b)

Solvandvarmere:

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

Formula

hvor:

Formula

4.   Beregning af årligt elforbrug (AEC) og årligt brændselsforbrug (AFC)

| a) | Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:
  Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:



  Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes på følgende måde: |
| --- | --- |

a)

Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper:

Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:

Formula

Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes på følgende måde:

Formula

| b) | Solvandvarmere:
  Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:



  Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes på følgende måde: |
| --- | --- |

b)

Solvandvarmere:

Det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes på følgende måde:

Formula

Det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
  beregnes på følgende måde:

Formula

5.   Bestemmelse af gevinst ved intelligent styring SCF og overensstemmelse med intelligent styring smart

| a) | Gevinsten ved intelligent styring beregnes på følgende måde: |
| --- | --- |

a)

Gevinsten ved intelligent styring beregnes på følgende måde:

Formula

| b) | Hvis SCF ≥ 0,07, skal værdien af smart være 1. I alle andre tilfælde skal værdien af smart være 0. |
| --- | --- |

b)

Hvis SCF ≥ 0,07, skal værdien af smart være 1. I alle andre tilfælde skal værdien af smart være 0.

6.   Bestemmelse af korrektionsfaktor for omgivelser Qcor

Korrektionsfaktoren for omgivelser beregnes på følgende måde:

| a) | For konventionelle vandvarmere, der anvender elektricitet: |
| --- | --- |

a)

For konventionelle vandvarmere, der anvender elektricitet:

| b) | For konventionelle vandvarmere, der anvender brændsler: |
| --- | --- |

b)

For konventionelle vandvarmere, der anvender brændsler:

| c) | For brugsvandsvarmepumper: |
| --- | --- |

c)

For brugsvandsvarmepumper:

hvor:

k-værdierne for hver forbrugsprofil er angivet i tabel 8.

Tabel 8

k-værdier

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

---

BILAG IX

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder vurderer overensstemmelsen med kravene i artikel 3 og 4, afprøver de en enkelt vandvarmer, en enkelt varmtvandsbeholder, en enkelt solvarmekomponent eller en enkelt pakke med vandvarmer og solvarmekomponent og fremsender oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater. Hvis de målte parametre ikke er i overensstemmelse med de værdier, som leverandøren har angivet, inden for de måletolerancer, der er anført i tabel 9, gennemføres målingen på tre yderligere vandvarmere, varmtvandsbeholdere, solvarmekomponenter eller pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, og oplysninger om afprøvningsresultaterne fremsendes til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter afprøvningen. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere vandvarmere, varmtvandsbeholdere, solvarmekomponenter eller pakker med vandvarmer og solvarmekomponent skal være i overensstemmelse med de værdier, leverandøren har angivet inden for de måletolerancer, der er anført i tabel 9.

Er dette ikke tilfældet, anses modellen og alle andre ækvivalente vandvarmermodeller, varmtvandsbeholdermodeller, solvarmekomponentmodeller eller pakker med vandvarmer- og solvarmekomponentmodeller for ikke at være overensstemmende.

Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de procedurer, der er fastsat i bilag VII og VIII.

Tabel 9

Måletolerancer

| Målt parameter | Tolerance |
| --- | --- |
| Dagligt elforbrug Qelec | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) med mere end 5 %. |
| Lydeffektniveau (LWA
  ), inde og/eller ude | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 2 dB. |
| Dagligt brændselsforbrug Qfuel | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Transparent areal på solfanger Asol | Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi. |
| Elforbrug til pumpe solpump | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 3 %. |
| Elforbrug i standbytilstand solstandby | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Vandindhold V | Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi. |
| Stilstandstab S | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |

Målt parameter

Tolerance

Dagligt elforbrug Qelec

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) med mere end 5 %.

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde og/eller ude

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 2 dB.

Dagligt brændselsforbrug Qfuel

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Transparent areal på solfanger Asol

Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi.

Elforbrug til pumpe solpump

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 3 %.

Elforbrug i standbytilstand solstandby

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Vandindhold V

Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi.

Stilstandstab S

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

---

(1)  Ved »nominel værdi« forstås den værdi, der er angivet af leverandøren.

---

| 6.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 239/136 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/136

---

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 813/2013

af 2. august 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. |
| --- | --- |

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

| (2) | Bestemmelser om varmtvandskedlers virkningsgrad er fastsat i Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (2). |
| --- | --- |

(2)

Bestemmelser om varmtvandskedlers virkningsgrad er fastsat i Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (2).

| (3) | Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i samme direktivs artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af Konsultationsforummet for miljøvenligt design eventuelt gennemførelsesforanstaltninger for produkter, der frembyder et stort potentiale for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. varme- og varmtvandsanlæg. |
| --- | --- |

(3)

Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i samme direktivs artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af Konsultationsforummet for miljøvenligt design eventuelt gennemførelsesforanstaltninger for produkter, der frembyder et stort potentiale for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. varme- og varmtvandsanlæg.

| (4) | Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som typisk anvendes i EU. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. |
| --- | --- |

(4)

Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som typisk anvendes i EU. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

| (5) | De miljøaspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og (for varmepumpeanlæg) lydeffektniveauet. For anlæg til rumopvarmning, der anvender fossile brændsler, er emissioner af kvælstofilter, kulilte, partikler og kulbrinter også udpeget som væsentlige miljøaspekter. |
| --- | --- |

(5)

De miljøaspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og (for varmepumpeanlæg) lydeffektniveauet. For anlæg til rumopvarmning, der anvender fossile brændsler, er emissioner af kvælstofilter, kulilte, partikler og kulbrinter også udpeget som væsentlige miljøaspekter.

| (6) | Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte, partikler og kulbrinter, da der endnu ikke findes en egnet europæisk målemetode. Med henblik på at udvikle sådanne målemetoder har Kommissionen givet de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at overveje krav til miljøvenligt design for disse emissioner under revisionen af denne forordning. Det bør være muligt at opretholde og indføre nationale bestemmelser om krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte, partikler og kulbrinter fra anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, indtil de tilsvarende EU-krav til miljøvenligt design træder i kraft. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (3), som sætter grænser for gasapparaters udsendelse af forbrændingsprodukter af hensyn til sundhed og sikkerhed, bør ikke berørt. |
| --- | --- |

(6)

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte, partikler og kulbrinter, da der endnu ikke findes en egnet europæisk målemetode. Med henblik på at udvikle sådanne målemetoder har Kommissionen givet de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at overveje krav til miljøvenligt design for disse emissioner under revisionen af denne forordning. Det bør være muligt at opretholde og indføre nationale bestemmelser om krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte, partikler og kulbrinter fra anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, indtil de tilsvarende EU-krav til miljøvenligt design træder i kraft. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (3), som sætter grænser for gasapparaters udsendelse af forbrændingsprodukter af hensyn til sundhed og sikkerhed, bør ikke berørt.

| (7) | Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. direktiv 2009/125/EF, bilag I, del 1, i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Drivhusgasemissioner fra kølemidler, der i dag anvendes i varmepumpeanlæg til opvarmning af den europæiske bygningsmasse, udpeges f.eks. ikke som væsentlige. Om der bør stilles krav til miljøvenligt design for disse drivhusgasemissioner, vurderes igen, når denne forordning revideres. |
| --- | --- |

(7)

Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. direktiv 2009/125/EF, bilag I, del 1, i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Drivhusgasemissioner fra kølemidler, der i dag anvendes i varmepumpeanlæg til opvarmning af den europæiske bygningsmasse, udpeges f.eks. ikke som væsentlige. Om der bør stilles krav til miljøvenligt design for disse drivhusgasemissioner, vurderes igen, når denne forordning revideres.

| (8) | Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til rumopvarmning, som leverer varme til vandbaserede centralvarmesystemer til rumopvarmning, samt kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som leverer varme til vandbaserede centralvarmesystemer til rumopvarmning og opvarmning af varmt drikke- og brugsvand. Disse forsyningsanlæg er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, herunder biomasse (dog ikke primært), elektricitet og omgivende varme eller overskudsvarme. |
| --- | --- |

(8)

Denne forordnings anvendelsesområde bør omfatte kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til rumopvarmning, som leverer varme til vandbaserede centralvarmesystemer til rumopvarmning, samt kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som leverer varme til vandbaserede centralvarmesystemer til rumopvarmning og opvarmning af varmt drikke- og brugsvand. Disse forsyningsanlæg er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, herunder biomasse (dog ikke primært), elektricitet og omgivende varme eller overskudsvarme.

| (9) | Forsyningsanlæg, der er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, som overvejende (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har særlige tekniske egenskaber, som gør det nødvendigt at foretage yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige analyser. Afhængigt af resultatet af disse analyser, bør der eventuelt senere fastsættes krav til miljøvenligt design af sådanne forsyningsanlæg. |
| --- | --- |

(9)

Forsyningsanlæg, der er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, som overvejende (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har særlige tekniske egenskaber, som gør det nødvendigt at foretage yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige analyser. Afhængigt af resultatet af disse analyser, bør der eventuelt senere fastsættes krav til miljøvenligt design af sådanne forsyningsanlæg.

| (10) | Det årlige energiforbrug for anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning blev anslået til at have været 12 089 PJ (ca. 289 mio. tons olieækvivalent (Mtoe)) i EU i 2005, hvilket svarer til 698 mio. tons CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes dette årlige energiforbrug at stige til 10 688 PJ i 2020. De årlige emissioner af kvælstofilter i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning blev anslået til at have været 821 kt SOx-ækvivalent i EU i 2005. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes de årlige emissioner at stige til 783 kt SOx-ækvivalent i 2020. De forberedende undersøgelser har vist, at energiforbruget og emissionerne af kvælstofilter i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan reduceres væsentligt. |
| --- | --- |

(10)

Det årlige energiforbrug for anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning blev anslået til at have været 12 089 PJ (ca. 289 mio. tons olieækvivalent (Mtoe)) i EU i 2005, hvilket svarer til 698 mio. tons CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes dette årlige energiforbrug at stige til 10 688 PJ i 2020. De årlige emissioner af kvælstofilter i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning blev anslået til at have været 821 kt SOx-ækvivalent i EU i 2005. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes de årlige emissioner at stige til 783 kt SOx-ækvivalent i 2020. De forberedende undersøgelser har vist, at energiforbruget og emissionerne af kvælstofilter i forbindelse med anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan reduceres væsentligt.

| (11) | Energiforbruget i anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan reduceres ved anvendelse af allerede eksisterende omkostningseffektive og generiske teknologier, der kan sænke de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af disse produkter. |
| --- | --- |

(11)

Energiforbruget i anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan reduceres ved anvendelse af allerede eksisterende omkostningseffektive og generiske teknologier, der kan sænke de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af disse produkter.

| (12) | I EU er der næsten fem mio. boliger med fælles aftræk. Af tekniske grunde kan eksisterende kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke erstattes af effektive kondensationskedler i boliger med fælles aftræk. I henhold til i denne forordning kan ikke-kondensationskedler, der specifikt er konstrueret til sådanne anlæg, forblive på markedet. Dermed undgås unødige omkostninger for forbrugerne, producenterne får tid til at udvikle kedler til mere effektive opvarmningsteknologier, og medlemsstaterne får tid til at gennemgå de nationale bygningsreglementer. |
| --- | --- |

(12)

I EU er der næsten fem mio. boliger med fælles aftræk. Af tekniske grunde kan eksisterende kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke erstattes af effektive kondensationskedler i boliger med fælles aftræk. I henhold til i denne forordning kan ikke-kondensationskedler, der specifikt er konstrueret til sådanne anlæg, forblive på markedet. Dermed undgås unødige omkostninger for forbrugerne, producenterne får tid til at udvikle kedler til mere effektive opvarmningsteknologier, og medlemsstaterne får tid til at gennemgå de nationale bygningsreglementer.

| (13) | Den kombinerede effekt af kravene til miljøvenligt design i denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (4) forventes i tiden frem til 2020 at føre til årlige energibesparelser på ca. 1 900 PJ (ca. 45 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 110 mio. tons CO2-emissioner, og en reduktion i de årlige emissioner af kvælstofilter på ca. 270 kt SOx-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(13)

Den kombinerede effekt af kravene til miljøvenligt design i denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (4) forventes i tiden frem til 2020 at føre til årlige energibesparelser på ca. 1 900 PJ (ca. 45 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 110 mio. tons CO2-emissioner, og en reduktion i de årlige emissioner af kvælstofilter på ca. 270 kt SOx-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (14) | Krav til miljøvenligt design bør harmonisere kravene vedrørende energiforbrug, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter for vandvarmere og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i hele EU, hvilket vil styrke gennemførelsen af det indre marked og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber. |
| --- | --- |

(14)

Krav til miljøvenligt design bør harmonisere kravene vedrørende energiforbrug, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter for vandvarmere og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i hele EU, hvilket vil styrke gennemførelsen af det indre marked og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber.

| (15) | Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke prisen eller brugsegenskaberne for anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sådan som de opleves af slutbrugeren, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. |
| --- | --- |

(15)

Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke prisen eller brugsegenskaberne for anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sådan som de opleves af slutbrugeren, eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø.

| (16) | Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, så der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. |
| --- | --- |

(16)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, så der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

| (17) | Produktparametre bør måles og beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganisationer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 europæisk standardisering (5). |
| --- | --- |

(17)

Produktparametre bør måles og beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganisationer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 europæisk standardisering (5).

| (18) | I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF præciserer denne forordning de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. |
| --- | --- |

(18)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF præciserer denne forordning de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

| (19) | For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. |
| --- | --- |

(19)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

| (20) | For yderligere at begrænse miljøpåvirkningen fra anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding og/eller bortskaffelse. |
| --- | --- |

(20)

For yderligere at begrænse miljøpåvirkningen fra anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding og/eller bortskaffelse.

| (21) | Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om de miljømæssige egenskaber ved anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i hele deres livscyklus er bredt og let tilgængelige. |
| --- | --- |

(21)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om de miljømæssige egenskaber ved anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i hele deres livscyklus er bredt og let tilgængelige.

| (22) | Med undtagelse af artikel 7, stk. 2, og artikel 8 samt bilag III-V bør direktiv 92/42/EØF ophæves, og der bør i denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at anvendelsesområdet udvides til andre forsyningsanlæg end kedler med henblik på yderligere at forbedre energieffektiviteten i anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og forbedre andre væsentlige miljøaspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. |
| --- | --- |

(22)

Med undtagelse af artikel 7, stk. 2, og artikel 8 samt bilag III-V bør direktiv 92/42/EØF ophæves, og der bør i denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at anvendelsesområdet udvides til andre forsyningsanlæg end kedler med henblik på yderligere at forbedre energieffektiviteten i anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og forbedre andre væsentlige miljøaspekter af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

| (23) | Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF — |
| --- | --- |

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design som forudsætning for, at anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt på ≤ 400 kW må bringes i omsætning og/eller tages i brug; dette gælder også anlæg, der indgår i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent eller pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, jf. definitionerne i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

| a) | forsyningsanlæg, der specifikt er konstrueret til at anvende flydende eller gasformige brændsler, som overvejende er fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

a)

forsyningsanlæg, der specifikt er konstrueret til at anvende flydende eller gasformige brændsler, som overvejende er fremstillet af biomasse

| b) | forsyningsanlæg, der anvender fast brændsel |
| --- | --- |

b)

forsyningsanlæg, der anvender fast brændsel

| c) | forsyningsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (6) |
| --- | --- |

c)

forsyningsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (6)

| d) | forsyningsanlæg, der kun producerer varme med henblik på at levere varmt drikke- eller brugsvand |
| --- | --- |

d)

forsyningsanlæg, der kun producerer varme med henblik på at levere varmt drikke- eller brugsvand

| e) | forsyningsanlæg til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, som f.eks. damp eller luft |
| --- | --- |

e)

forsyningsanlæg til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, som f.eks. damp eller luft

| f) | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kW eller derover |
| --- | --- |

f)

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kW eller derover

| g) | varmeproducerende enheder, der er konstrueret til forsyningsanlæg, og kroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, bragt i omsætning inden den 1. januar 2018 som reservedele til udskiftning af identiske varmeproducerende enheder og identiske kroppe. På udskiftningsproduktet eller dettes emballage angives det klart, hvilket forsyningsanlæg det er beregnet til. |
| --- | --- |

g)

varmeproducerende enheder, der er konstrueret til forsyningsanlæg, og kroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, bragt i omsætning inden den 1. januar 2018 som reservedele til udskiftning af identiske varmeproducerende enheder og identiske kroppe. På udskiftningsproduktet eller dettes emballage angives det klart, hvilket forsyningsanlæg det er beregnet til.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved:

1)   »forsyningsanlæg«: anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

2)   »anlæg til rumopvarmning«: et apparat, der

3)   »anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

4)   »vandbaseret centralvarmesystem«: et system, der bruger vand som varmeoverføringsmedie til at distribuere centralt produceret varme til varmegivere til rumopvarmning af bygninger eller dele heraf

5)   »varmeproducerende enhed«: den del af et forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

idet en varmeproducerende enhed, der er konstrueret til et forsyningsanlæg, og en krop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed, også betragtes som et forsyningsanlæg

6)   »krop«: den del af et forsyningsanlæg, der er bestemt til at få monteret en varmeproducerende enhed

7)   »nominel nytteeffekt« (Prated): forsyningsanlæggets angivne effekt under rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold udtrykt i kW; for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt de dimensionerende referencebetingelser, der er anført i bilag III, tabel 4

8)   »standarddriftsforhold«: standarddriftsforholdene for forsyningsanlæg under gennemsnitlige klimaforhold ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter

9)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

10)   »biomassebrændsel«: flydende eller gasformigt brændstof fremstillet på grundlag af biomasse

11)   »fossilt brændsel«: flydende eller gasformigt brændstof af fossil oprindelse

12)   »kedelanlæg til rumopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

13)   »kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et kedelanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

14)   »elektrisk kedelanlæg til rumopvarmning«: et kedelanlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

15)   »elektrisk kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

16)   »kraftvarmeanlæg til rumopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der på én gang producerer varme og elektricitet i én proces

17)   »varmepumpeanlæg til rumopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme; et varmepumpeanlæg til rumopvarmning kan være udstyret med et eller flere supplerende forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer eller forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel

18)   »varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning

19)   »supplerende forsyningsanlæg«: et sekundært forsyningsanlæg, der producerer varme, hvis varmebehovet overstiger den nominelle nytteeffekt for det primære forsyningsanlæg

20)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning« (ηs
  ): forholdet mellem rumopvarmningsbehovet i en bestemt sæson, der forsynes af et forsyningsanlæg, og det årlige energiforbrug, der kræves for at opfylde dette behov, udtrykt i procent

21)   »energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh
  ): forholdet mellem nytteenergien i det drikke- eller brugsvand, der leveres af et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, og den energi, der kræves til dens produktion, udtrykt i procent

22)   »lydeffektniveau« (LWA
  ): det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB

23)   »omregningskoefficient« (CC): en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (7); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5.

For bilag II-V er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.   Kravene til miljøvenligt design af forsyningsanlæg er opstillet i bilag II.

2.   De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft efter følgende tidsplan:

| a) | fra den 26. september 2015:






  i) | skal forsyningsanlæg opfylde kravene i bilag II, punkt 1, litra a), samt punkt 3 og 5 |
| --- | --- | --- |

a)

fra den 26. september 2015:

i)

skal forsyningsanlæg opfylde kravene i bilag II, punkt 1, litra a), samt punkt 3 og 5

| ii) | skal anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 2, litra a) |
| --- | --- |

ii)

skal anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 2, litra a)

| b) | fra den 26. september 2017:






  i) | skal elektriske kedelanlæg til rumopvarmning, elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 1, litra b) |
| --- | --- | --- |

b)

fra den 26. september 2017:

i)

skal elektriske kedelanlæg til rumopvarmning, elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 1, litra b)

| ii) | skal anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 2, litra b) |
| --- | --- |

ii)

skal anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylde kravene i bilag II, punkt 2, litra b)

| c) | fra den 26. september 2018 skal forsyningsanlæg opfylde kravene i bilag II, punkt 4, litra a). |
| --- | --- |

c)

fra den 26. september 2018 skal forsyningsanlæg opfylde kravene i bilag II, punkt 4, litra a).

3.   Om kravene til miljøvenligt design er opfyldt, fastslås ved målinger og beregninger, der opfylder kravene i bilag III.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.   Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V, jf. dog artikel 7, stk. 2, og artikel 8 samt bilag III til V i Rådet direktiv 92/42/EØF.

2.   I forbindelse med overensstemmelsesvurdering skal den tekniske dokumentation omfatte resultaterne af den beregning, der er beskrevet i punkt 5, litra b), i denne forordnings bilag II.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF for at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordnings bilag II, anvende verifikationsproceduren i denne forordnings bilag IV.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste forsyningsanlæg på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag V.

Artikel 7

Revision

Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling på området for forsyningsanlæg og forelægger Konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen senest fem år efter forordningens ikrafttrædelse. Ved revisionen skal det navnlig vurderes:

| a) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for så vidt angår drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler |
| --- | --- |

a)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for så vidt angår drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler

| b) | hvor omfattende krav til miljøvenligt design for så vidt angår emission af kulilte, kulbrinter og partikler, de målemetoder, der er under udvikling, giver grundlag for at indføre |
| --- | --- |

b)

hvor omfattende krav til miljøvenligt design for så vidt angår emission af kulilte, kulbrinter og partikler, de målemetoder, der er under udvikling, giver grundlag for at indføre

| c) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for så vidt angår energieffektiviteten af kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, lydeffektniveauet og emissioner af kvælstofilter |
| --- | --- |

c)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for så vidt angår energieffektiviteten af kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, lydeffektniveauet og emissioner af kvælstofilter

| d) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for forsyningsanlæg, der specifikt er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, som overvejende er fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

d)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for forsyningsanlæg, der specifikt er konstrueret til brug med flydende eller gasformige brændsler, som overvejende er fremstillet af biomasse

| e) | om omregningskoefficientens værdi fortsat er gyldig |
| --- | --- |

e)

om omregningskoefficientens værdi fortsat er gyldig

| f) | om tredjepartscertificering vil være hensigtsmæssig. |
| --- | --- |

f)

om tredjepartscertificering vil være hensigtsmæssig.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 26. september 2015 kan medlemsstaterne tillade, at forsyningsanlæg bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de opfylder de nationale bestemmelser om årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning og lydeffektniveau, der er i kraft ved denne forordnings vedtagelse.

2.   Indtil den 26. september 2018 kan medlemsstaterne tillade, at forsyningsanlæg bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de opfylder de nationale bestemmelser om emission af kvælstofilter, der er i kraft ved denne forordnings vedtagelse.

Artikel 9

Ophævelse

Med undtagelse af artikel 7, stk. 2 og artikel 8 samt bilag III-V ophæves Rådets direktiv 92/42/EØF, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til direktivets gennemførelse i national ret og anvendelse, i tiden frem til kravene til miljøvenligt design i denne forordnings bilag II træder i kraft.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

---

(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 17.

2

(3)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 10.

3

(4)  Se side 1 i denne EUT.

4

(5)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

5

(6)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

6

(7)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

7

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-V

I bilag II-V forstås ved:

Definitioner vedrørende forsyningsanlæg

1)   »standbytilstand«: en tilstand, hvori forsyningsanlægget er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning

2)   »elforbrug i standbytilstand« (PSB
  ): et forsyningsanlægs elforbrug i kW i standbytilstand

3)   »gennemsnitlige klimaforhold«: temperaturforhold, der er kendetegnende for byen Strasbourg

4)   »temperaturstyring«: det udstyr, der danner grænseflade mod slutbrugeren for så vidt angår værdier og tidsrum for ønsket indetemperatur, og som sender relevante data til en grænseflade på forsyningsanlægget, f.eks. en CPU, og dermed hjælper med at regulere indetemperaturen

5)   »øvre brændværdi« (Hø
  ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne returneres til omgivelsestemperatur; denne mængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

6)   »ækvivalent model«: model, som med hensyn til de tekniske parametre i bilag II, punkt 5, tabel 1 henholdsvis tabel 2, er identisk med en anden model, som den samme producent har bragt i omsætning

Definitioner vedrørende kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

7)   »brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning«: et kedelanlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel, og som kan være udstyret med en eller flere yderligere varmeproducerende enheder baseret på jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

8)   »brændselsfyret kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel, og som kan være udstyret med en eller flere yderligere varmeproducerende enheder baseret på jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

9)   »type B1-kedel«: et brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning med trækafbryder, beregnet til at blive tilsluttet et røgrør med naturligt aftræk, som fører forbrændingsresterne ud af det rum, hvor kedelanlægget til rumopvarmning er placeret, og som henter forbrændingsluften direkte fra rummet; en type B1-kedel markedsføres kun som en type B1-kedel

10)   »type B1-kombinationskedel«: et brændselsfyret kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med trækafbryder, beregnet til at blive tilsluttet et røgrør med naturligt aftræk, som fører forbrændingsresterne ud af det rum, hvor kedelanlægget til rum- og vandopvarmning er placeret, og som henter forbrændingsluften direkte fra rummet; en type B1-kombinationskedel markedsføres kun som en type B1-kombinationskedel

11)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand« (ηson
  ):

| — | for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt i procent |
| --- | --- |

—

for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt i procent

| — | for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt i procent |
| --- | --- |

—

for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt i procent

| — | for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der ikke er forsynet med supplerende forsyningsanlæg, virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt i procent |
| --- | --- |

—

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der ikke er forsynet med supplerende forsyningsanlæg, virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt i procent

| — | for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der er forsynet med supplerende forsyningsanlæg, et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er deaktiveret, og virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er aktiveret, i procent |
| --- | --- |

—

for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der er forsynet med supplerende forsyningsanlæg, et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er deaktiveret, og virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er aktiveret, i procent

12)   »virkningsgrad« (η): forholdet mellem nyttevarmeproduktionen og det samlede energiinput i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udtrykt i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
  og/eller som endelig energi ganget med CC

13)   »nyttevarmeproduktion« (P): varmeeffekten i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning overført til det varmebærende medium udtrykt i kW

14)   »elvirkningsgrad« (ηel
  ): forholdet mellem elproduktionen og det samlede energiinput i et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
  og/eller som endelig energi ganget med CC

15)   »pilotflammes forbrug« (Pign
  ): forbruget for en brænder, der har til formål at aktivere hovedbrænderen, udtrykt i W på grundlag af Hø

16)   »kondensationskedel«: et kedelanlæg til rumopvarmning eller et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor vanddamp i forbrændingsprodukterne under normale driftsforhold og ved bestemte procesvandtemperaturer kondenseres for at udnytte den latente varme i denne vanddamp til opvarmning

17)   »supplerende elforbrug«: det årlige elforbrug til den angivne drift af et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning beregnet ud fra elforbruget ved fuld belastning (elmax), ved delvis belastning (elmin), i standbytilstand og standarddriftstimer i hver tilstand udtrykt i kWh endelig energi

18)   »varmetab ved standby« (Pstby
  ): varmetabet fra et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i driftstilstande uden varmebehov udtrykt i kW

Definitioner vedrørende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

19)   »udetemperatur« (Tj
  ): udendørs tørtemperatur i grader Celsius, hvis relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur

20)   »nominel effektfaktor« (COPrated
  ) eller »nominel primærenergi-effektfaktor« (PERrated
  ): den angivne varmeydelse udtrykt i kW divideret med energiinput udtrykt i kW på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC for opvarmning ved standarddriftsforhold

21)   »dimensionerende referencebetingelser«: kombinationen af den dimensionerende referencetemperatur, den maksimale bivalenttemperatur og den maksimale temperaturgrænse for drift, jf. bilag III, tabel 4

22)   »dimensionerende referencetemperatur« (Tdesignh): udetemperaturen udtrykt i grader Celsius, jf. bilag III, tabel 4, hvor dellastfaktoren er lig med 1

23)   »dellastfaktor« (pl(Tj
  )): udetemperaturen minus 16 °C divideret med den dimensionerende referencetemperatur minus 16 °C

24)   »varmesæson«: et sæt driftsbetingelser, som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og antallet af timer, hvor disse temperaturer optræder pr. sæson

25)   »bin« (binj
  ): en kombination af udetemperaturer og bin-timer, jf. bilag III, tabel 5

26)   »bin-timer« (Hj
  ): antallet af timer pr. varmesæson, hvor udetemperaturen optræder for hver bin, jf. bilag III, tabel 5

27)   »varmedellast« (Ph(Tj
  )): varmelasten ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende last ganget med dellastfaktoren i kW

28)   »sæsoneffektfaktor« (SCOP) eller »sæsonbaseret primærenergi-effektfaktor« (SPER): den overordnede effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender elektricitet, eller den overordnede primærenergi-effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender brændsler, som er repræsentativ for den angivne varmesæson og beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det årlige energiforbrug

29)   »årligt referencevarmebehov« (QH
  ): referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlaget for beregningen af SCOP eller SPER og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning og de årlige varmetimeækvivalenter

30)   »årligt energiforbrug« (QHE
  ): det energiforbrug, der kræves for at opfylde det årlige referencevarmebehov for en angivet varmesæson udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC

31)   »årlige varmetimeækvivalenter« (HHE
  ): det skønnede antal timer pr. år, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal levere den dimensionerende last for opvarmning for at opfylde det årlige opvarmningsbehov, udtrykt i h

32)   »effektfaktor i opvarmningstilstand« (SCOPon
  ) eller »primærenergi-effektfaktor i opvarmningstilstand« (SPERon
  ): den gennemsnitlige effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet i opvarmningstilstand, eller primærenergi-effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler i opvarmningstilstand i den angivne varmesæson

33)   »supplerende varmeydelse« (sup(Tj)): den nominelle nytteeffekt Psup for et supplerende forsyningsanlæg, der supplerer den angivne varmeydelse for at dække varmedellasten, hvis den angivne varmeydelse er mindre end varmedellasten, udtrykt i kW

34)   »bin-specifik effektfaktor« (COPbin(Tj)) eller »bin-specifik primærenergi-effektfaktor« (PERbin(Tj)): effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet, eller primærenergi-effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler, for hver bin i en sæson, afledt af varmedellasten, den angivne varmeydelse og den angivne effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved interpolation eller ekstrapolation om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

35)   »angivet varmeydelse« (Pdh(Tj
  )): den varmeydelse, som et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan levere ved en udetemperatur, udtrykt i kW

36)   »ydelsesregulering«: muligheden for at ændre ydelsen for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved at regulere volumenstrømmen for mindst én af de væsker, der bruges til at regulere kølecyklussen; der benyttes følgende angivelser: »fast«, hvis volumenstrømmen ikke kan reguleres, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan reguleres eller varieres i to eller flere trin

37)   »dimensionerende last for opvarmning« (Pdesignh): den nominelle nytteeffekt (Prated) for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved den dimensionerende referencetemperatur, hvor den dimensionerende last for opvarmning er lig med varmedellasten, og udetemperaturen er lig med den dimensionerende referencetemperatur, udtrykt i kW

38)   »angivet effektfaktor« (COPd(Tj)) eller »angivet primærenergi-effektfaktor« (PERd(Tj)): effektfaktoren eller primærenergi-effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins

39)   »bivalenttemperatur« (Tbiv
  ): den udetemperatur, for hvilken producenten i forbindelse med opvarmning har oplyst, at den angivne varmeydelse er lig med varmedellasten, og under hvilken den angivne varmeydelse kræver supplerende varmeydelse for at dække varmedellasten, udtrykt i grader Celsius

40)   »temperaturgrænse for drift« (TOL): den udetemperatur, for hvilken producenten i forbindelse med opvarmning har oplyst, at luft-vand-varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med ikke kan levere nogen varmeydelse, og den angivne varmeydelse bliver lig med nul, udtrykt i grader Celsius

41)   »temperaturgrænse for vandopvarmning« (WTOL): den udløbsvandtemperatur, for hvilken producenten i forbindelse med opvarmning har oplyst, at varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, og den angivne varmeydelse bliver lig med nul, udtrykt i grader Celsius

42)   »cyklusintervalydelse for opvarmning« (Pcych): den integrerede varmeydelse over cyklustestintervallet for opvarmning, udtrykt i kW

43)   »cyklusintervallets effektivitet« (COPcyc eller PERcyc): den gennemsnitlige effektfaktor eller den gennemsnitlige primærenergi-effektfaktor over cyklustestintervallet beregnet som den integrerede varmeydelse over intervallet i kWh divideret med det integrerede energiinput i det samme interval udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  og/eller i kW endelig energi ganget med CC

44)   »koefficient for effektivitetstab« (Cdh): målet for effektivitetstab på grund af en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning; hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9

45)   »opvarmningstilstand«: den tilstand, der svarer til timerne med opvarmningslast for rummet og aktiveret opvarmningsfunktion; denne tilstand kan omfatte en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning for at nå eller opretholde en krævet indetemperatur

46)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er tilsluttet elnettet og ikke udfører en funktion, herunder tilstande, som kun angiver slukket tilstand, og tilstande, der kun udfører de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (1)

47)   »termostat fra-tilstand«: tilstand, der svarer til de timer, hvor der ikke er nogen varmelast og aktiveret opvarmningsfunktion, og hvor varmefunktionen er tændt, men varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke er i drift; cyklisk aktivitet i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand

48)   »krumtaphusopvarmningstilstand«: en tilstand, hvor en varmeproducerende enhed aktiveres for at forhindre, at kølemiddel løber frem til kompressoren, med henblik på at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart

49)   »elforbrug i slukket tilstand« (POFF
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i slukket tilstand udtrykt i kW

50)   »elforbrug i termostat fra-tilstand« (PTO
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i termostat fra-tilstand udtrykt i kW

51)   »elforbrug i krumtaphusopvarmningstilstand« (PCK
  ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i krumtaphusopvarmningstilstand udtrykt i kW

52)   »lavtemperaturvarmepumpe«: et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der specifikt er konstrueret til anvendelse ved lav temperatur, og som ikke kan levere opvarmningsvand ved en udløbstemperatur på 52 °C ved en indløbstørtemperatur (hhv. -vådtemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) ved de dimensionerende referencebetingelser under gennemsnitlige klimaforhold

53)   »lavtemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 35 °C

54)   »middeltemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 55 °C

Definitioner vedrørende anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

55)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag III, tabel 7; hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning opfylder mindst én forbrugsprofil

56)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag III, tabel 7

57)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): minimumsgennemstrømningen udtrykt i liter pr. minut, for hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag III, tabel 7

58)   »effektiv vandtemperatur« (Tm
  ): vandtemperaturen udtrykt i grader Celsius, hvor varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag III, tabel 7

59)   »effektivt energiindhold« (Qtap
  ): energiindholdet i varmt vand udtrykt i kWh ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag III, tabel 7

60)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem varmtvandsudtag og koldtvandstilførsel, og den samlede mængde af leveret varmt vand

61)   »spidstemperatur« (Tp
  ): den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag III, tabel 7

62)   »referenceenergi« (Qref
  ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag III, tabel 7

63)   »maksimal forbrugsprofil«: forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes

64)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved overensstemmelsesvurderingen

65)   »dagligt elforbrug« (Qelec
  ): elforbruget til vandopvarmning i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh endelig energi

66)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
  ): brændselsforbruget til vandopvarmning i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  .

---

(1)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.

---

BILAG II

Krav til miljøvenligt design

1.   KRAV TIL ÅRSVIRKNINGSGRAD VED RUMOPVARMNING

| a) | Fra den 26. september 2015 må forsyningsanlægs årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ikke være under følgende værdier: | Brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt ≤ 70 kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt ≤ 70 kW med undtagelse af type B1-kedler med en nominel nytteeffekt ≤ 10 kW og type B1-kombinationskedler med en nominel nytteeffekt ≤ 30 kW:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 86 %. |
| --- | --- | --- |

a)

Fra den 26. september 2015 må forsyningsanlægs årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ikke være under følgende værdier:

Brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt ≤ 70 kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt ≤ 70 kW med undtagelse af type B1-kedler med en nominel nytteeffekt ≤ 10 kW og type B1-kombinationskedler med en nominel nytteeffekt ≤ 30 kW:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 86 %.

| | Type B1-kedler med en nominel nytteeffekt ≤ 10 kW og type B1-kombinationskedler med en nominel nytteeffekt ≤ 30 kW:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 75 %. |
| --- | --- |

Type B1-kedler med en nominel nytteeffekt ≤ 10 kW og type B1-kombinationskedler med en nominel nytteeffekt ≤ 30 kW:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 75 %.

| | Brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt > 70 kW og ≤ 400 kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt > 70 kW og ≤ 400 kW:

  Virkningsgraden ved 100 % af den nominelle nytteeffekt må ikke være under 86 %, og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt må ikke være under 94 %. |
| --- | --- |

Brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt > 70 kW og ≤ 400 kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt > 70 kW og ≤ 400 kW:

Virkningsgraden ved 100 % af den nominelle nytteeffekt må ikke være under 86 %, og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt må ikke være under 94 %.

| | Elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 30 %. |
| --- | --- |

Elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 30 %.

| | Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 86 %. |
| --- | --- |

Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 86 %.

| | Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 %. |
| --- | --- |

Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 %.

| | Lavtemperaturvarmepumper:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 115 %. |
| --- | --- |

Lavtemperaturvarmepumper:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 115 %.

| b) | Fra den 26. september 2017 må årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning, elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke være under følgende værdier: | Elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 36 %. |
| --- | --- | --- |

b)

Fra den 26. september 2017 må årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning, elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke være under følgende værdier:

Elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 36 %.

| | Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 %. |
| --- | --- |

Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 %.

| | Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 110 %. |
| --- | --- |

Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 110 %.

| | Lavtemperaturvarmepumper:

  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 125 %. |
| --- | --- |

Lavtemperaturvarmepumper:

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 125 %.

2.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET VED VANDOPVARMNING

| a) | Fra den 26. september 2015 må anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke have en energieffektivitet ved vandopvarmning, der er under følgende værdier:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |

a)

Fra den 26. september 2015 må anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke have en energieffektivitet ved vandopvarmning, der er under følgende værdier:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

| b) | Fra den 26. september 2017 må anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke have en energieffektivitet ved vandopvarmning, der er under følgende værdier:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |

b)

Fra den 26. september 2017 må anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke have en energieffektivitet ved vandopvarmning, der er under følgende værdier:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   KRAV TIL LYDEFFEKTNIVEAU

Fra den 26. september 2015 må lydeffektniveauet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ikke overstige følgende værdier:

| Nominel nytteeffekt ≤ 6 kW | Nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW | Nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW | Nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Nominel nytteeffekt ≤ 6 kW

Nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW

Nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW

Nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   KRAV VEDRØRENDE EMISSIONER AF KVÆLSTOFILTER

| a) | Fra den 26. september 2018 må emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for forsyningsanlæg ikke overstige følgende værdier:






  — | brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender gasformige brændsler: 56 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- | --- |

a)

Fra den 26. september 2018 må emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for forsyningsanlæg ikke overstige følgende værdier:

—

brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender gasformige brændsler: 56 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  . |
| --- | --- |

—

brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  .

| — | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

kraftvarmeanlæg til rumopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  . |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  .

5.   KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

Fra den 26. september 2015 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med forsyningsanlæg:

| a) | Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:






  — | for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning de tekniske parametre i tabel 1 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III |
| --- | --- | --- |

a)

Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:

—

for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning de tekniske parametre i tabel 1 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

| — | for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning de tekniske parametre i tabel 2 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning de tekniske parametre i tabel 2 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III

| — | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når forsyningsanlægget samles, installeres eller vedligeholdes |
| --- | --- |

—

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når forsyningsanlægget samles, installeres eller vedligeholdes

| — | for type B1-kedler og type B1-kombinationskedler deres karakteristika og følgende standardtekst: »Denne kedel med naturligt aftræk er kun beregnet til at blive tilsluttet et aftræk, der deles mellem flere boligenheder i eksisterende bygninger, og som fører forbrændingsresterne ud af det rum, hvor kedlen er placeret. Den henter forbrændingsluften direkte fra rummet og omfatter en trækafbryder. På grund af ringere virkningsgrad må enhver anden anvendelse af denne kedel undgås — det ville medføre større energiforbrug og højere driftsomkostninger.« |
| --- | --- |

—

for type B1-kedler og type B1-kombinationskedler deres karakteristika og følgende standardtekst: »Denne kedel med naturligt aftræk er kun beregnet til at blive tilsluttet et aftræk, der deles mellem flere boligenheder i eksisterende bygninger, og som fører forbrændingsresterne ud af det rum, hvor kedlen er placeret. Den henter forbrændingsluften direkte fra rummet og omfatter en trækafbryder. På grund af ringere virkningsgrad må enhver anden anvendelse af denne kedel undgås — det ville medføre større energiforbrug og højere driftsomkostninger.«

| — | for varmeproducerende enheder, der er konstrueret til forsyningsanlæg, og kroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, deres karakteristika, monteringsanvisning med henblik på overholdelse af krav til miljøvenligt design for forsyningsanlæg og i givet fald listen over de kombinationer, der anbefales af producenten |
| --- | --- |

—

for varmeproducerende enheder, der er konstrueret til forsyningsanlæg, og kroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, deres karakteristika, monteringsanvisning med henblik på overholdelse af krav til miljøvenligt design for forsyningsanlæg og i givet fald listen over de kombinationer, der anbefales af producenten

| — | oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente. |
| --- | --- |

—

oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.

| b) | Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:






  — | de elementer, der er angivet i litra a) |
| --- | --- | --- |

b)

Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

—

de elementer, der er angivet i litra a)

| — | for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model). |
| --- | --- |

—

for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model).

| c) | Forsyningsanlægget skal være holdbart mærket med følgende oplysninger:






  — | »type B1-kedel« eller type B1-kombinationskedel«, hvis det er relevant |
| --- | --- | --- |

c)

Forsyningsanlægget skal være holdbart mærket med følgende oplysninger:

—

»type B1-kedel« eller type B1-kombinationskedel«, hvis det er relevant

| — | elkapaciteten for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning. |
| --- | --- |

—

elkapaciteten for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning.

Tabel 1

Informationskrav for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

| Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Kondensationskedel: [ja/nej] |
| Lavtemperaturkedel (2): [ja/nej] |
| B1-kedel: [ja/nej] |
| Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej] | Hvis ja, udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej] |
| Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] |
| Element | Symbol | Værdi | Enhed | | Element | Symbol | Værdi | Enhed |
| Nominel nytteeffekt | Prated | x | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ηs | x | % |
| For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Nyttevarmeproduktion | For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Virkningsgrad |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1) | P4 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1) | η4 | x,x | % |
| Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2) | P1 | x,x | kW | Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2) | η1 | x,x | % |
| For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion | For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | PCHP100 + Sup0 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηCHP100 + Sup0 | x,x | % |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | PCHP100 + Sup100 | x,x | kW | Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad | Supplerende forsyningsanlæg |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηel,CHP100 + Sup0 | x,x | % | Nominel nytteeffekt | Psup | x,x | kW |
| Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg | ηel,CHP100 + Sup100 | x,x | % | Energiinputtype | |
| Supplerende elforbrug | Andet |
| Ved fuld belastning | elmax | x,xxx | kW | Varmetab ved standby | Pstby | x,xxx | kW |
| Ved dellast | elmin | x,xxx | kW | Pilotflammes forbrug | Pign | x,xxx | kW |
| I standbytilstand | PSB | x,xxx | kW | Emissioner af kvælstofilter | NOx | x | mg/kWh |
| For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: |
| Angivet forbrugsprofil | | | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ηwh | x | % |
| Dagligt elforbrug | Qelec | x,xxx | kWh | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Kondensationskedel: [ja/nej]

Lavtemperaturkedel (2): [ja/nej]

B1-kedel: [ja/nej]

Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej]

Hvis ja, udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel nytteeffekt

Prated

x

kW

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs

x

%

For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Nyttevarmeproduktion

For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: Virkningsgrad

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)

P4

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)

η4

x,x

%

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)

P1

x,x

kW

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)

η1

x,x

%

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad

Supplerende forsyningsanlæg

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Nominel nytteeffekt

Psup

x,x

kW

Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Energiinputtype

Supplerende elforbrug

Andet

Ved fuld belastning

elmax

x,xxx

kW

Varmetab ved standby

Pstby

x,xxx

kW

Ved dellast

elmin

x,xxx

kW

Pilotflammes forbrug

Pign

x,xxx

kW

I standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

Emissioner af kvælstofilter

NOx

x

mg/kWh

For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Angivet forbrugsprofil

Energieffektivitet ved vandopvarmning

ηwh

x

%

Dagligt elforbrug

Qelec

x,xxx

kWh

Dagligt brændselsforbrug

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

Tabel 2

Informationskrav for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] |
| --- |
| Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej] |
| Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej] |
| Udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej] |
| Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej] |
| Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse. |
| Parametre skal angives for gennemsnitlige klimaforhold. |
| Element | Symbol | Værdi | Enhed | | Element | Symbol | Værdi | Enhed |
| Nominel nytteeffekt
   (3) | Prated | x | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ηs | x | % |
| Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = bivalenttemperatur | Pdh | x,x | kW | Tj
  = bivalenttemperatur | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = temperaturgrænse for drift | Pdh | x,x | kW | Tj
  = temperaturgrænse for drift | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C) | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Bivalenttemperatur | Tbiv | x | °C | For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift | TOL | x | °C |
| Cyklusintervalydelse for opvarmning | Pcych | x,x | kW | Cyklusintervalydelse | COPcyc eller PERcyc | x,xx eller x,x | – eller % |
| Koefficient for effektivitetstab (4) | Cdh | x,x | — | Temperaturgrænse for vandopvarmning | WTOL | x | °C |
| Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand | Supplerende forsyningsanlæg |
| Slukket tilstand | POFF | x,xxx | kW | Nominel nytteeffekt (3) | Psup | x,x | kW |
| Termostat fra-tilstand | PTO | x,xxx | kW | | |
| Standbytilstand | PSB | x,xxx | kW | Energiinputtype |
| Krumtaphusopvarmningstilstand | PCK | x,xxx | kW | |
| Andet | |
| Ydelsesregulering | fast/variabel | For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude | — | x | m3/t |
| Lydeffektniveau, inde/ude | LWA | x/x | dB | For vand/brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude | — | x | m3/t |
| Emissioner af kvælstofilter | NOx | x | mg/kWh |
| For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: |
| Angivet forbrugsprofil | x | | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ηwh | x | % |
| Dagligt elforbrug | Qelec | x,xxx | kWh | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Kontaktoplysninger | Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. |

Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]

Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej]

Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej]

Udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]

Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]

Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse.

Parametre skal angives for gennemsnitlige klimaforhold.

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Nominel nytteeffekt
   (3)

Prated

x

kW

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

ηs

x

%

Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj

Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj
  = bivalenttemperatur

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = temperaturgrænse for drift

Pdh

x,x

kW

Tj
  = temperaturgrænse for drift

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

For luft-vand-varmepumper: Tj
  = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Bivalenttemperatur

Tbiv

x

°C

For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift

TOL

x

°C

Cyklusintervalydelse for opvarmning

Pcych

x,x

kW

Cyklusintervalydelse

COPcyc eller PERcyc

x,xx eller x,x

– eller %

Koefficient for effektivitetstab (4)

Cdh

x,x

—

Temperaturgrænse for vandopvarmning

WTOL

x

°C

Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

Supplerende forsyningsanlæg

Slukket tilstand

POFF

x,xxx

kW

Nominel nytteeffekt (3)

Psup

x,x

kW

Termostat fra-tilstand

PTO

x,xxx

kW

Standbytilstand

PSB

x,xxx

kW

Energiinputtype

Krumtaphusopvarmningstilstand

PCK

x,xxx

kW

Andet

Ydelsesregulering

fast/variabel

For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude

—

x

m3/t

Lydeffektniveau, inde/ude

LWA

x/x

dB

For vand/brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude

—

x

m3/t

Emissioner af kvælstofilter

NOx

x

mg/kWh

For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Angivet forbrugsprofil

x

Energieffektivitet ved vandopvarmning

ηwh

x

%

Dagligt elforbrug

Qelec

x,xxx

kWh

Dagligt brændselsforbrug

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

---

(1)  Ved højtemperaturanvendelse forstås en returtemperatur på 60 °C ved forsyningsanlæggets indløb og en indløbstemperatur på 80 °C ved forsyningsanlæggets udløb.

(2)  Ved lavtemperaturanvendelse forstås for kondensationskedler en returtemperatur på 30 °C, for lavtemperaturkedler 37 °C og for andre forsyningsanlæg 50 °C ved forsyningsanlæggets indløb.

(3)  For varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er den nominelle nytteeffekt Prated lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh, og den nominelle nytteeffekt for et supplerende forsyningsanlæg Psup er lig med den supplerende varmeydelse sup(Tj).

(4)  Hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9.

---

BILAG III

Målinger og beregninger

| 1. | Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-5. |
| --- | --- |

1.

Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-5.

| 2. | Generelle betingelser for målinger og beregninger






  a) | Med henblik på målingerne i punkt 2-5 er indetemperaturen fastsat til 20 °C ± 1 °C. |
| --- | --- | --- |

2.

Generelle betingelser for målinger og beregninger

a)

Med henblik på målingerne i punkt 2-5 er indetemperaturen fastsat til 20 °C ± 1 °C.

| b) | Med henblik på beregningerne i punkt 3-5 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5. |
| --- | --- |

b)

Med henblik på beregningerne i punkt 3-5 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5.

| c) | Emissioner af kvælstofilter måles som summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid og udtrykkes i nitrogendioxid. |
| --- | --- |

c)

Emissioner af kvælstofilter måles som summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid og udtrykkes i nitrogendioxid.

| d) | For forsyningsanlæg udstyret med supplerende forsyningsanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgradenen ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende forsyningsanlæg. |
| --- | --- |

d)

For forsyningsanlæg udstyret med supplerende forsyningsanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgradenen ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende forsyningsanlæg.

| e) | Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter afrundes til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

e)

Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter afrundes til nærmeste heltal.

| f) | En varmeproducerende enhed, der er konstrueret til et forsyningsanlæg, og en krop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed skal afprøves med henholdsvis en hensigtsmæssig krop og en hensigtsmæssig varmeproducerende enhed. |
| --- | --- |

f)

En varmeproducerende enhed, der er konstrueret til et forsyningsanlæg, og en krop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed skal afprøves med henholdsvis en hensigtsmæssig krop og en hensigtsmæssig varmeproducerende enhed.

| 3. | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning
  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson
  korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, pilotflammes forbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved tilføjelse af elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5. |
| --- | --- |

3.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson
  korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, pilotflammes forbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved tilføjelse af elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5.

| 4. | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning






  a) | Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COPrated
  eller den nominelle primærenergi-effektfaktor PERrated
  , lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 3, og den samme angivne varmeydelse anvendes. |
| --- | --- | --- |

4.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

a)

Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COPrated
  eller den nominelle primærenergi-effektfaktor PERrated
  , lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 3, og den samme angivne varmeydelse anvendes.

| b) | Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj
  ), den supplerende varmeydelse sup(Tj
  ) (hvis relevant) og den bin-specifikke effektfaktor COPbin(Tj
  ) eller den bin-specifikke primærenergi-effektfaktor PERbin(Tj
  ) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser:






  — | de dimensionerende referencebetingelser i tabel 4 |
| --- | --- | --- |

b)

Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj
  ), den supplerende varmeydelse sup(Tj
  ) (hvis relevant) og den bin-specifikke effektfaktor COPbin(Tj
  ) eller den bin-specifikke primærenergi-effektfaktor PERbin(Tj
  ) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser:

—

de dimensionerende referencebetingelser i tabel 4

| — | den europæiske referencevarmesæson under de gennemsnitlige klimaforhold i tabel 5 |
| --- | --- |

—

den europæiske referencevarmesæson under de gennemsnitlige klimaforhold i tabel 5

| — | virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres. |
| --- | --- |

—

virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres.

| c) | Det årlige referencevarmebehov QH
  er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE
  på 2 066. |
| --- | --- |

c)

Det årlige referencevarmebehov QH
  er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE
  på 2 066.

| d) | Det årlige energiforbrug QHE
  beregnes som summen af:






  — | det årlige referencevarmebehov QH
  og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  og |
| --- | --- | --- |

d)

Det årlige energiforbrug QHE
  beregnes som summen af:

—

det årlige referencevarmebehov QH
  og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
  og

| — | energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning. |
| --- | --- |

—

energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning.

| e) | Sæsoneffektfaktoren SCOP eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og det årlige energiforbrug QHE
  . |
| --- | --- |

e)

Sæsoneffektfaktoren SCOP eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
  og det årlige energiforbrug QHE
  .

| f) | Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og til rum- og vandopvarmning, en eller flere grundvandspumpers elforbrug. |
| --- | --- |

f)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og til rum- og vandopvarmning, en eller flere grundvandspumpers elforbrug.

| 5. | Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
  Energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning beregnes som forholdet mellem referenceenergien Qref
  for den angivne forbrugsprofil og den energi, der kræves til dens produktion, under følgende betingelser:






  a) | Målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 7. |
| --- | --- | --- |

5.

Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

Energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning beregnes som forholdet mellem referenceenergien Qref
  for den angivne forbrugsprofil og den energi, der kræves til dens produktion, under følgende betingelser:

a)

Målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 7.

| b) | Målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:






  — | 00:00 til 06:59: ingen vandudtag |
| --- | --- | --- |

b)

Målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:

—

00:00 til 06:59: ingen vandudtag

| — | fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil |
| --- | --- |

—

fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil

| — | fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag. |
| --- | --- |

—

fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag.

| c) | Den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil. |
| --- | --- |

c)

Den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil.

| d) | For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser:






  — | varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 3 |
| --- | --- | --- |

d)

For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser:

—

varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 3

| — | varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 6. |
| --- | --- |

—

varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 6.

Tabel 3

Standarddriftsforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| Varmekilde | Varmeveksler, ude | Varmeveksler, inde |
| --- | --- | --- |
| Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb | Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper | Lavtemperaturvarmepumper |
| Indløbstemperatur | Udløbstemperatur | Indløbstemperatur | Udløbstemperatur |
| Udetemperatur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Udsugningsluft | + 20 °C (+ 12 °C) |
| | Indløbs-/udløbstemperatur |
| Vand | + 10 °C/+ 7 °C |
| Brine | 0 °C/- 3 °C |

Varmekilde

Varmeveksler, ude

Varmeveksler, inde

Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb

Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper

Lavtemperaturvarmepumper

Indløbstemperatur

Udløbstemperatur

Indløbstemperatur

Udløbstemperatur

Udetemperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Udsugningsluft

+ 20 °C (+ 12 °C)

Indløbs-/udløbstemperatur

Vand

+ 10 °C/+ 7 °C

Brine

0 °C/- 3 °C

Tabel 4

Dimensionerende referencebetingelser for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)

| Dimensionerende referencetemperatur | Bivalenttemperatur | Temperaturgrænse for drift |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | maks. + 2 °C | maks. – 7 °C |

Dimensionerende referencetemperatur

Bivalenttemperatur

Temperaturgrænse for drift

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maks. + 2 °C

maks. – 7 °C

Tabel 5

Europæisk referencevarmesæson under gennemsnitlige klimaforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| binj | Tj
  [°C] | Hj
  [h/år] |
| --- | --- | --- |
| 1 til 20 | – 30 til – 11 | 0 |
| 21 | –10 | 1 |
| 22 | –9 | 25 |
| 23 | –8 | 23 |
| 24 | –7 | 24 |
| 25 | –6 | 27 |
| 26 | –5 | 68 |
| 27 | –4 | 91 |
| 28 | –3 | 89 |
| 29 | –2 | 165 |
| 30 | –1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Timer i alt: | 4 910 |

binj

Tj
  [°C]

Hj
  [h/år]

1 til 20

– 30 til – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Timer i alt:

4 910

Tabel 6

Maksimal mængde udsugningsluft [m3/t] ved en luftfugtighed på 5,5 g/m3

| Angivet forbrugsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimal mængde udsugningsluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Angivet forbrugsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Maksimal mængde udsugningsluft

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Tabel 7

Forbrugsprofiler ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | |

h

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | | | | 11,655 | | | | 19,07 | | | |

h

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | | | | 46,76 | | | | 93,52 | | | |

h

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

---

BILAG IV

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag II anførte krav.

| 1. | Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model.

| 2. | Forsyningsanlægsmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:






  a) | de angivne værdier opfylder kravene i bilag II |
| --- | --- | --- |

2.

Forsyningsanlægsmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:

a)

de angivne værdier opfylder kravene i bilag II

| b) | årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt |
| --- | --- |

b)

årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt

| c) | energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt |
| --- | --- |

c)

energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt

| d) | lydeffektniveauet LWA
  ikke er mere end 2 dB højere end den værdi, der er angivet for enheden |
| --- | --- |

d)

lydeffektniveauet LWA
  ikke er mere end 2 dB højere end den værdi, der er angivet for enheden

| e) | emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid ikke er mere end 20 % højere end den værdi, der er angivet for enheden. |
| --- | --- |

e)

emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid ikke er mere end 20 % højere end den værdi, der er angivet for enheden.

| 3. | Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav. Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra b), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model. |
| --- | --- |

3.

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav. Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra b), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model.

| 4. | Forsyningsanlægsmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:






  a) | de angivne værdier for hver af de tre enheder opfylder kravene i bilag II |
| --- | --- | --- |

4.

Forsyningsanlægsmodellen anses for at være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II til denne forordning, hvis:

a)

de angivne værdier for hver af de tre enheder opfylder kravene i bilag II

| b) | gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt |
| --- | --- |

b)

gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt

| c) | gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi ved enhedens nominelle nytteeffekt |
| --- | --- |

c)

gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi ved enhedens nominelle nytteeffekt

| d) | gennemsnittet af lydeffektniveauet LWA
  for de tre enheder ikke er mere end 2 dB højere end den værdi, der er angivet for enheden |
| --- | --- |

d)

gennemsnittet af lydeffektniveauet LWA
  for de tre enheder ikke er mere end 2 dB højere end den værdi, der er angivet for enheden

| e) | gennemsnittet af emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for de tre enheder ikke er mere end 20 % højere end den værdi, der er angivet for enheden. |
| --- | --- |

e)

gennemsnittet af emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for de tre enheder ikke er mere end 20 % højere end den værdi, der er angivet for enheden.

| 5. | Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav. Medlemsstaternes myndigheder skal forelægge testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen, senest en måned efter at der er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene. |
| --- | --- |

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav. Medlemsstaternes myndigheder skal forelægge testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters myndigheder og Kommissionen, senest en måned efter at der er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.

Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de måle- og beregningsmetoder, der er fastsat i bilag III.

---

BILAG V

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for forsyningsanlæg, for så vidt angår deres årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter:

| 1. | Referenceværdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ved middeltemperaturanvendelse: 145 % |
| --- | --- |

1.

Referenceværdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ved middeltemperaturanvendelse: 145 %

| 2. | Referenceværdier for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

2.

Referenceværdier for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 3. | Referenceværdier for lydeffektniveau (LWA
  ), ude, for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt:






  a) | ≤ 6 kW: 39 dB |
| --- | --- | --- |

3.

Referenceværdier for lydeffektniveau (LWA
  ), ude, for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt:

a)

≤ 6 kW: 39 dB

| b) | > 6 kW og ≤ 12 kW: 40 dB |
| --- | --- |

b)

> 6 kW og ≤ 12 kW: 40 dB

| c) | > 12 kW og ≤ 30 kW: 41 dB |
| --- | --- |

c)

> 12 kW og ≤ 30 kW: 41 dB

| d) | > 30 kW og ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

> 30 kW og ≤ 70 kW: 67 dB.

| 4. | Referenceværdier for emissioner af kvælstofilter udtrykt i nitrogenoxid:






  a) | for kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender gasformige brændsler: 14 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- | --- |

4.

Referenceværdier for emissioner af kvælstofilter udtrykt i nitrogenoxid:

a)

for kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender gasformige brændsler: 14 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| b) | for kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender fyldende brændsler: 50 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  . |
| --- | --- |

b)

for kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender fyldende brændsler: 50 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  .

Referenceværdierne i punkt 1-4 angiver ikke nødvendigvis, at en kombination af disse værdier kan opnås i forbindelse med et bestemt forsyningsanlæg.

---

| 6.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 239/162 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/162

---

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 814/2013

af 2. august 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. |
| --- | --- |

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

| (2) | Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i samme direktivs artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design eventuelt gennemførelsesforanstaltninger for produkter, der frembyder et stort potentiale for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. varmtvandsanlæg. |
| --- | --- |

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i samme direktivs artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design eventuelt gennemførelsesforanstaltninger for produkter, der frembyder et stort potentiale for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne, f.eks. varmtvandsanlæg.

| (3) | Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, som typisk anvendes i boliger og i handelssektoren. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. |
| --- | --- |

(3)

Kommissionen har udført en forberedende undersøgelse af de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, som typisk anvendes i boliger og i handelssektoren. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

| (4) | De miljøaspekter af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og (for brugsvandsvarmepumper) lydeffektniveauet. For vandvarmere, der anvender fossile brændsler, er emissioner af kvælstofilter, kulilte og kulbrinter også udpeget som væsentlige miljøaspekter. Det væsentlige miljøaspekt af varmtvandsbeholdere er energiforbruget som følge af deres stilstandstab. |
| --- | --- |

(4)

De miljøaspekter af vandvarmere og varmtvandsbeholdere, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen og (for brugsvandsvarmepumper) lydeffektniveauet. For vandvarmere, der anvender fossile brændsler, er emissioner af kvælstofilter, kulilte og kulbrinter også udpeget som væsentlige miljøaspekter. Det væsentlige miljøaspekt af varmtvandsbeholdere er energiforbruget som følge af deres stilstandstab.

| (5) | Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte og kulbrinter, da der endnu ikke findes en egnet europæisk målemetode. Med henblik på at udvikle sådanne målemetoder har Kommissionen givet de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at overveje krav til miljøvenligt design for disse emissioner under revisionen af denne forordning. Nationale bestemmelser om krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte og kulbrinter fra vandvarmere kan opretholdes, indtil de tilsvarende EU-krav til miljøvenligt design træder i kraft. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (2), som begrænser forbrændingsprodukterne fra gasapparater ud fra sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, berøres ikke. |
| --- | --- |

(5)

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte og kulbrinter, da der endnu ikke findes en egnet europæisk målemetode. Med henblik på at udvikle sådanne målemetoder har Kommissionen givet de europæiske standardiseringsorganisationer mandat til at overveje krav til miljøvenligt design for disse emissioner under revisionen af denne forordning. Nationale bestemmelser om krav til miljøvenligt design for emissioner af kulilte og kulbrinter fra vandvarmere kan opretholdes, indtil de tilsvarende EU-krav til miljøvenligt design træder i kraft. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (2), som begrænser forbrændingsprodukterne fra gasapparater ud fra sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, berøres ikke.

| (6) | Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. direktiv 2009/125/EF, bilag I, del 1, i forbindelse med vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Drivhusgasemissioner fra kølemidler, der i dag anvendes i brugsvandsvarmepumper til opvarmning af den europæiske bygningsmasse, udpeges f.eks. ikke som væsentlige. Om der bør stilles krav til miljøvenligt design for disse drivhusgasemissioner, vurderes igen, når denne forordning revideres. |
| --- | --- |

(6)

Den forberedende undersøgelse viser, at det ikke er nødvendigt at stille krav til andre parametre for miljøvenligt design, jf. direktiv 2009/125/EF, bilag I, del 1, i forbindelse med vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Drivhusgasemissioner fra kølemidler, der i dag anvendes i brugsvandsvarmepumper til opvarmning af den europæiske bygningsmasse, udpeges f.eks. ikke som væsentlige. Om der bør stilles krav til miljøvenligt design for disse drivhusgasemissioner, vurderes igen, når denne forordning revideres.

| (7) | Denne forordnings anvendelsesområde bør kun omfatte vandvarmere til drikke- og brugsvand. |
| --- | --- |

(7)

Denne forordnings anvendelsesområde bør kun omfatte vandvarmere til drikke- og brugsvand.

| (8) | Vandvarmere, der er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært er fremstillet af biomasse (mere end 50 %), har specifikke tekniske egenskaber, der kræver yderligere tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser. Afhængigt af resultatet af disse analyser bør der eventuelt senere stilles krav til miljøvenligt design for sådanne vandvarmere. |
| --- | --- |

(8)

Vandvarmere, der er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært er fremstillet af biomasse (mere end 50 %), har specifikke tekniske egenskaber, der kræver yderligere tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser. Afhængigt af resultatet af disse analyser bør der eventuelt senere stilles krav til miljøvenligt design for sådanne vandvarmere.

| (9) | Vandvarmeres og varmtvandsbeholderes årlige energiforbrug er anslået til 2 156 PJ (51 mio. tons olieækvivalent (Mtoe)) i EU i 2005, hvad der svarer til 124 mio. tons CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes dette årlige energiforbrug at stige til 2 243 PJ i 2020. De årlige emissioner af kvælstofilter i forbindelse med vandvarmere og varmtvandsbeholdere blev anslået til at have været 559 kt SOx-ækvivalent i EU i 2005. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes de årlige emissioner at stige til 603 kt SOx-ækvivalent i 2020. De forberedende undersøgelser har vist, at energiforbruget og emissionerne af kvælstofilter i forbindelse med vandvarmere kan reduceres væsentligt. |
| --- | --- |

(9)

Vandvarmeres og varmtvandsbeholderes årlige energiforbrug er anslået til 2 156 PJ (51 mio. tons olieækvivalent (Mtoe)) i EU i 2005, hvad der svarer til 124 mio. tons CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes dette årlige energiforbrug at stige til 2 243 PJ i 2020. De årlige emissioner af kvælstofilter i forbindelse med vandvarmere og varmtvandsbeholdere blev anslået til at have været 559 kt SOx-ækvivalent i EU i 2005. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes de årlige emissioner at stige til 603 kt SOx-ækvivalent i 2020. De forberedende undersøgelser har vist, at energiforbruget og emissionerne af kvælstofilter i forbindelse med vandvarmere kan reduceres væsentligt.

| (10) | Vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energiforbrug kan reduceres ved anvendelse af allerede eksisterende omkostningseffektive og generiske teknologier, der kan sænke de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af disse produkter. |
| --- | --- |

(10)

Vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energiforbrug kan reduceres ved anvendelse af allerede eksisterende omkostningseffektive og generiske teknologier, der kan sænke de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af disse produkter.

| (11) | Den kombinerede effekt af kravene til miljøvenligt design i denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (3) forventes inden 2020 at føre til årlige energibesparelser på ca. 450 PJ (11 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 26 mio. tons CO2-emissioner, og en reduktion i de årlige emissioner af kvælstofilter på ca. 130 kt SOx-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind. |
| --- | --- |

(11)

Den kombinerede effekt af kravene til miljøvenligt design i denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (3) forventes inden 2020 at føre til årlige energibesparelser på ca. 450 PJ (11 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 26 mio. tons CO2-emissioner, og en reduktion i de årlige emissioner af kvælstofilter på ca. 130 kt SOx-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

| (12) | Kravene til miljøvenligt design bør sikre, at kravene til energiforbrug, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter for vandvarmere og kravene til varmtvandsbeholderes stilstandstab harmoniseres i hele EU, hvilket vil styrke gennemførelsen af det indre marked og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber. |
| --- | --- |

(12)

Kravene til miljøvenligt design bør sikre, at kravene til energiforbrug, lydeffektniveau og emissioner af kvælstofilter for vandvarmere og kravene til varmtvandsbeholderes stilstandstab harmoniseres i hele EU, hvilket vil styrke gennemførelsen af det indre marked og forbedre disse produkters miljømæssige egenskaber.

| (13) | Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke vandvarmeres eller varmtvandsbeholderes brugsegenskaber eller prismæssige overkommelighed for slutbrugeren eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. |
| --- | --- |

(13)

Kravene til miljøvenligt design bør ikke påvirke vandvarmeres eller varmtvandsbeholderes brugsegenskaber eller prismæssige overkommelighed for slutbrugeren eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø.

| (14) | Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, så der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme. |
| --- | --- |

(14)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvis for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Faserne bør planlægges, så der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenter, herunder navnlig små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

| (15) | Produktparametre bør måles og beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganisationer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (4). |
| --- | --- |

(15)

Produktparametre bør måles og beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganisationer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (4).

| (16) | I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF specificerer denne forordning, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering. |
| --- | --- |

(16)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF specificerer denne forordning, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering.

| (17) | For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF, i det omfang oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. |
| --- | --- |

(17)

For at lette kontrollen af overensstemmelsen bør producenterne give oplysninger i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF, i det omfang oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

| (18) | For yderligere at begrænse vandvarmeres og varmtvandsbeholderes miljøpåvirkning bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding og/eller bortskaffelse. |
| --- | --- |

(18)

For yderligere at begrænse vandvarmeres og varmtvandsbeholderes miljøpåvirkning bør producenterne give oplysninger om demontering, genvinding og/eller bortskaffelse.

| (19) | Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om vandvarmeres og varmtvandsbeholderes miljøpræstationer i hele deres livscyklus er bredt og let tilgængelige. |
| --- | --- |

(19)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der angives vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier med henblik på at sikre, at oplysninger om vandvarmeres og varmtvandsbeholderes miljøpræstationer i hele deres livscyklus er bredt og let tilgængelige.

| (20) | Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF — |
| --- | --- |

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design som forudsætning for, at vandvarmere med en nominel nytteeffekt på ≤ 400 kW og varmtvandsbeholdere med et vandindhold på ≤ 2 000 liter, herunder sådanne, der er integreret i pakker med vandvarmer og solvarmekomponent som defineret i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013, må bringes i omsætning og/eller tages i brug.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

| a) | vandvarmere, der specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel primært fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

a)

vandvarmere, der specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel primært fremstillet af biomasse

| b) | vandvarmere, der anvender fast brændsel |
| --- | --- |

b)

vandvarmere, der anvender fast brændsel

| c) | vandvarmere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (5) |
| --- | --- |

c)

vandvarmere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (5)

| d) | anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning som defineret i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 (6) |
| --- | --- |

d)

anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning som defineret i artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 (6)

| e) | vandvarmere, der ikke som minimum svarer til den forbrugsprofil, hvis referenceenergi er den mindste af dem, der er specificeret i bilag III, tabel 1 |
| --- | --- |

e)

vandvarmere, der ikke som minimum svarer til den forbrugsprofil, hvis referenceenergi er den mindste af dem, der er specificeret i bilag III, tabel 1

| f) | vandvarmere, der alene er konstrueret til fremstilling af varme drikke og/eller fødevarer |
| --- | --- |

f)

vandvarmere, der alene er konstrueret til fremstilling af varme drikke og/eller fødevarer

| g) | varmeproducerende enheder, der er konstrueret til vandvarmere, og vandvarmerkroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, bragt i omsætning inden den 1. januar 2018 som reservedele til udskiftning af identiske varmeproducerende enheder og identiske vandvarmerkroppe. På udskiftningsproduktet eller dettes emballage angives det klart, hvilken vandvarmer det er beregnet til. |
| --- | --- |

g)

varmeproducerende enheder, der er konstrueret til vandvarmere, og vandvarmerkroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, bragt i omsætning inden den 1. januar 2018 som reservedele til udskiftning af identiske varmeproducerende enheder og identiske vandvarmerkroppe. På udskiftningsproduktet eller dettes emballage angives det klart, hvilken vandvarmer det er beregnet til.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2009/125/EF, artikel 2, og derudover forstås i denne forordning ved:

1)   »vandvarmer«: et apparat, der

2)   »varmeproducerende enhed«: den del af en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:

idet en varmeproducerende enhed, der er konstrueret til en vandvarmer, og en vandvarmerkrop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed også betragtes som en vandvarmer

3)   »vandvarmerkrop«: den del af en vandvarmer, der er konstrueret til at få monteret en varmeproducerende enhed

4)   »nominel nytteeffekt«: vandvarmerens angivne effekt ved opvarmning af vand ved standarddriftsforhold udtrykt i kW

5)   »vandindhold« (V): nominelt vandindhold af en varmtvandsbeholder eller en beholdervandvarmer udtrykt i liter

6)   »standarddriftsforhold«: driftsforholdene for vandvarmere ved fastsættelse af den nominelle nytteeffekt, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og kvælstofilteemissionerne og for varmtvandsbeholdere ved fastsættelse af stilstandstabet

7)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald

8)   »biomassebrændsel«: flydende eller gasformigt brændstof fremstillet på grundlag af biomasse

9)   »fossilt brændsel«: flydende eller gasformigt brændstof af fossil oprindelse

10)   »konventionel vandvarmer«: en vandvarmer, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer

11)   »brugsvandsvarmepumpe«: en vandvarmer, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme

12)   »solvandvarmer«: en vandvarmer, der er udstyret med en eller flere solfangere, solopvarmede varmtvandsbeholdere, varmeproducerende enheder og evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele; en solvandvarmer markedsføres som én enhed

13)   »varmtvandsbeholder«: en beholder til lagring af varmt vand, inklusive eventuelle additiver, til brugsvands- og/eller rumopvarmning, som ikke er udstyret med en varmeproducerende enhed, dog med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner

14)   »backup-elpatron«: elektrisk modstandsvarmelegeme baseret på jouleeffekten, som er en del af en varmtvandsbeholder, og som kun producerer varme, når den eksterne varmekilde afbrydes (herunder i vedligeholdelsesperioder) eller er ude af drift, eller som er en del af en solopvarmet varmtvandsbeholder og leverer varme, når solvarmekilden ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krævede komfortniveauer

15)   »energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh
  ): forholdet mellem den nytteenergi, som en vandvarmer leverer, og den energi, der kræves til dens produktion, udtrykt i procent

16)   »lydeffektniveau« (LWA
  ): det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB

17)   »stilstandstab« (S): opvarmningseffekt, der spredes fra en varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W

18)   »omregningskoefficient« (CC): en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (7); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5.

For så vidt angår bilag II-VI, er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.   Kravene til miljøvenligt design for vandvarmere og varmtvandsbeholdere er anført i bilag II.

2.   De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft efter følgende tidsplan:

| a) | fra den 26. september 2015:






  i) | skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra a), 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6 |
| --- | --- | --- |

a)

fra den 26. september 2015:

i)

skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra a), 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6

| ii) | skal varmtvandsbeholdere opfylde kravene i bilag II, punkt 2.2 |
| --- | --- |

ii)

skal varmtvandsbeholdere opfylde kravene i bilag II, punkt 2.2

| b) | fra den 26. september 2017:






  i) | skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra b) |
| --- | --- | --- |

b)

fra den 26. september 2017:

i)

skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra b)

| ii) | skal varmtvandsbeholdere opfylde kravene i bilag II, punkt 2.1 |
| --- | --- |

ii)

skal varmtvandsbeholdere opfylde kravene i bilag II, punkt 2.1

| c) | fra den 26. september 2018:






  i) | skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra c) |
| --- | --- | --- |

c)

fra den 26. september 2018:

i)

skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.1, litra c)

| ii) | skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.5, litra a). |
| --- | --- |

ii)

skal vandvarmere opfylde kravene i bilag II, punkt 1.5, litra a).

3.   Om kravene til miljøvenligt design er opfyldt, fastslås ved målinger og beregninger, der opfylder kravene i bilag III og IV.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.   Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.   I forbindelse med overensstemmelsesvurdering skal den tekniske dokumentation omfatte resultaterne af den beregning, der er beskrevet i punkt 1.6 i denne forordnings bilag II.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF for at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordnings bilag II, anvende verifikationsproceduren i denne forordnings bilag V.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

Vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste vandvarmere og varmtvandsbeholdere, som findes på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning, er anført i bilag VI.

Artikel 7

Revision

1.   Kommissionen reviderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling på området for vandvarmere og varmtvandsbeholdere og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen senest fem år efter forordningens ikrafttrædelse. Ved revisionen skal det navnlig vurderes:

| a) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler |
| --- | --- |

a)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler

| b) | hvor omfattende krav til miljøvenligt design, for så vidt angår emission af kulilte og kulbrinter, de målemetoder, der er under udvikling, giver grundlag for at indføre |
| --- | --- |

b)

hvor omfattende krav til miljøvenligt design, for så vidt angår emission af kulilte og kulbrinter, de målemetoder, der er under udvikling, giver grundlag for at indføre

| c) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for emission af kvælstofilter |
| --- | --- |

c)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for emission af kvælstofilter

| d) | om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for vandvarmere, der specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel primært fremstillet af biomasse |
| --- | --- |

d)

om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte krav til miljøvenligt design for vandvarmere, der specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel primært fremstillet af biomasse

| e) | om omregningskoefficientens værdi fortsat er gyldig |
| --- | --- |

e)

om omregningskoefficientens værdi fortsat er gyldig

| f) | om tredjepartscertificering vil være hensigtsmæssig. |
| --- | --- |

f)

om tredjepartscertificering vil være hensigtsmæssig.

2.   Kommissionen reviderer endvidere denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling på området for vandvarmere og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen senest tre år efter forordningens ikrafttrædelse. I revisionen vurderes det alene, om det er hensigtsmæssigt at fastlægge særskilte krav til miljøvenligt design for forskellige typer vandvarmere.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 26. september 2015 kan medlemsstaterne tillade, at vandvarmere bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de opfylder de nationale bestemmelser om energieffektivitet ved vandopvarmning og om lydeffektniveau, der er i kraft ved denne forordnings vedtagelse.

2.   Indtil den 26. september 2018 kan medlemsstaterne tillade, at vandvarmere bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de opfylder de nationale bestemmelser om emission af kvælstofilter, der er i kraft ved denne forordnings vedtagelse.

3.   Indtil den 26. september 2017 kan medlemsstaterne tillade, at varmtvandsbeholdere bringes i omsætning og/eller tages i brug, hvis de opfylder de nationale bestemmelser om stilstandstab ved denne forordnings vedtagelse.

Artikel 9

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

---

(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 10.

2

(3)  Se side 83 i denne EUT.

3

(4)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

4

(5)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

5

(6)  Se side 136 i denne EUT.

6

(7)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

7

---

BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-VI

I bilag II-VI forstås ved:

1)   »beholdervandvarmer«: en vandvarmer forsynet med varmtvandsbeholder(e), varmeproducerende enhed(er) og evt. andre dele samlet i én enhed

2)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag III, tabel 1; hver vandvarmer opfylder mindst én forbrugsprofil

3)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag III, tabel 1

4)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): minimumsgennemstrømningen udtrykt i liter pr. minut, for hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag III, tabel 1

5)   »effektiv vandtemperatur« (Tm
  ): den vandtemperatur i grader Celsius, ved hvilken varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag III, tabel 1

6)   »effektivt energiindhold« (Qtap
  ): energiindholdet i varmt vand udtrykt i kWh ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag III, tabel 1

7)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem varmtvandsudtag og koldtvandstilførsel og den samlede mængde af leveret varmt vand

8)   »spidstemperatur« (Tp
  ): den vandtemperatur i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag III, tabel 1

9)   »referenceenergi« (Qref
  ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag III, tabel 1

10)   »maksimal forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der svarer til den højeste referenceenergi, som en vandvarmer kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes

11)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved overensstemmelsesvurderingen

12)   »dagligt elforbrug« (Qelec
  ): elforbruget i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh endelig energi

13)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
  ): brændselsforbruget i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh på grundlag af Hø

14)   »øvre brændværdi« (Hø
  ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne mængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

15)   »intelligent styring«: en anordning, der automatisk tilpasser vandopvarmningsprocessen til de aktuelle forbrugsbetingelser med henblik på at reducere energiforbruget

16)   »opfyldelse af kriteriet for intelligent styring« (smart): målet for, om en vandvarmer forsynet med intelligent styring opfylder kriteriet i bilag IV, punkt 4

17)   »gevinst ved intelligent styring« (SCF): den øgede energieffektivitet ved vandopvarmning, der opnås ved hjælp af intelligent styring under de betingelser, der er anført i bilag III, punkt 3

18)   »ugentligt elforbrug med intelligent styring« (Qelec,week,smart
  ): en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er aktiveret, målt under de betingelser, der er anført i bilag III, punkt 3, udtrykt i kWh endelig energi

19)   »ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring« (Qfuel,week,smart
  ): en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er aktiveret, målt under de betingelser, der er anført i bilag III, punkt 3, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

20)   »ugentligt elforbrug uden intelligent styring« (Qelec,week
  ): en vandvarmers ugentlige elforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, målt under de betingelser, der er anført i bilag III, punkt 3, udtrykt i kWh endelig energi

21)   »ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring« (Qfuel,week
  ): en vandvarmers ugentlige brændselsforbrug, når intelligent styring er deaktiveret, målt under de betingelser, der er anført i bilag III, punkt 3, udtrykt i kWh på grundlag af Hø

22)   »korrektionsfaktor for omgivelser« (Qcor
  ): faktor udtrykt i kWh, der skal tage højde for, at temperaturen i vandvarmerens omgivelser ikke er konstant

23)   »varmetab ved standby« (Pstby
  ): varmetabet fra en brugsvandsvarmepumpe i driftstilstande uden varmeforbrug udtrykt i kW

24)   »blandet vand ved 40 °C« (V40): den mængde vand ved 40 °C, som har samme varmeindhold (enthalpi) som varmt vand, der leveres over 40 °C ved vandvarmerens udtag, udtrykt i liter

25)   »gennemsnitlige klimaforhold«: de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner Strasbourg

26)   »årligt energiforbrug« (Qtota
  ): en solvandvarmers årlige energiforbrug udtrykt i kWh primær energi og/eller i kWh på grundlag af Hø

27)   »årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol
  ): det årlige bidrag til en solvandvarmers nyttevarmeproduktion, der stammer fra elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  ) under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab

28)   »solfanger«: en anordning, der er konstrueret til at absorbere global solindstråling og overføre den dermed producerede varmeenergi til en væske, der passerer gennem den; den er kendetegnet ved et transparent areal, optisk virkningsgrad, førsteordenskoefficient, andenordenskoefficient og en korrektionsfaktor for indfaldsvinkel

29)   »global solindstråling«: den samlede indgående solenergi, både direkte og diffus, på en solfangerflade med en hældning på 45 grader vendt mod syd på jordens overflade udtrykt i W/m2

30)   »transparent areal for solfanger« (Asol
  ): det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2

31)   »optisk virkningsgrad« (η0
  ): solfangerens effektivitet, når solfangervæskens middeltemperatur er lig med omgivelsestemperaturen

32)   »førsteordenskoefficient« (a1
  ): en solfangers varmetabskoefficient udtrykt i W/(m2 K)

33)   »andenordenskoefficient« (a2
  ): koefficienten for temperaturafhængigheden af førsteordenskoefficienten udtrykt i W/(m2 K2)

34)   »korrektionsfaktor for indfaldsvinkel« (IAM): forholdet mellem en solfangers varmeproduktion ved en bestemt indfaldsvinkel og varmeproduktion ved en indfaldsvinkel på 0 grader

35)   »indfaldsvinkel«: vinklen mellem retning til solen og retningen vinkelret på solfangerens transparente areal

36)   »solopvarmet varmtvandsbeholder«: en varmtvandsbeholder til lagring af varmeenergi produceret af en eller flere solfangere

37)   »energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed« (ηwh,nonsol
  ): energieffektivitet ved vandopvarmning for en varmeproducerende enhed i en solvandvarmer udtrykt i procent fastlagt under gennemsnitlige klimaforhold og uden brug af solvarmeinput

38)   »supplerende elforbrug« (Qaux
  ): en solvandvarmers årlige elforbrug til forsyning af pumpe og standbyfunktion udtrykt i kWh endelig energi

39)   »elforbrug til pumpe« (solpump): nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på en solvandvarmer udtrykt i W

40)   »elforbrug i standbytilstand« (solstandby): en solvandvarmers nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed på en solvandvarmer er inaktive, udtrykt i W

41)   »ækvivalent model«: model, som bringes i omsætning med de samme værdier for de tekniske parametre, der er anført i de gældende krav til produktoplysninger, jf. bilag II, som en anden model, der er bragt i omsætning af den samme producent.

---

BILAG II

Krav til miljøvenligt design

1.   KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN FOR VANDVARMERE

1.1.   Krav til energieffektivitet ved vandopvarmning

| a) | Fra den 26. september 2015 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| For vandvarmere, hvor smart er angivet som »1«, desuden: energieffektivitet ved vandopvarmning beregnet for smart = 0 afprøvet med den angivne forbrugsprofil | 19 % | 20 % | 23 % | 23 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % |

a)

Fra den 26. september 2015 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

For vandvarmere, hvor smart er angivet som »1«, desuden: energieffektivitet ved vandopvarmning beregnet for smart = 0 afprøvet med den angivne forbrugsprofil

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

| b) | Fra den 26. september 2017 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| For vandvarmere, hvor smart er angivet som »1«, desuden: energieffektivitet ved vandopvarmning beregnet for smart = 0 afprøvet med den angivne forbrugsprofil | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 33 % | 34 % | 35 % | 36 % | 36 % | 36 % |

b)

Fra den 26. september 2017 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

For vandvarmere, hvor smart er angivet som »1«, desuden: energieffektivitet ved vandopvarmning beregnet for smart = 0 afprøvet med den angivne forbrugsprofil

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

| c) | Fra den 26. september 2018 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:








  Angivet forbrugsprofil | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 60 % | 64 % | 64 % |

c)

Fra den 26. september 2018 må vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ikke være under følgende værdier:

Angivet forbrugsprofil

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

60 %

64 %

64 %

1.2.   Krav til vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er 3XS, XXS, XS og S

Fra den 26. september 2015:

| a) | må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofil er 3XS, ikke overstige 7 l |
| --- | --- |

a)

må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofil er 3XS, ikke overstige 7 l

| b) | må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er XXS og XS, ikke overstige 15 l |
| --- | --- |

b)

må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er XXS og XS, ikke overstige 15 l

| c) | må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofil er S, ikke overstige 36 l. |
| --- | --- |

c)

må vandindholdet i beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofil er S, ikke overstige 36 l.

1.3.   Krav til blandet vand ved 40 °C for beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er M, L, XL, XXL, 3XL og 4XL

Fra den 26. september 2015 må mængden af blandet vand ved 40 °C ikke være under følgende værdier:

| Angivet forbrugsprofil | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blandet vand ved 40 °C | 65 l | 130 l | 210 l | 300 l | 520 l | 1 040 l |

Angivet forbrugsprofil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Blandet vand ved 40 °C

65 l

130 l

210 l

300 l

520 l

1 040 l

1.4.   Krav til lydeffektniveau

Fra den 26. september 2015 må lydeffektniveauet for brugsvandsvarmepumper ikke overstige følgende værdier:

| Nominel nytteeffekt ≤ 6 kW | Nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW | Nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW | Nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude | Lydeffektniveau (LWA
  ), inde | Lydeffektniveau (LWA
  ), ude |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Nominel nytteeffekt ≤ 6 kW

Nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW

Nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW

Nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde

Lydeffektniveau (LWA
  ), ude

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.   Krav vedrørende emissioner af kvælstofilter

| a) | Fra den 26. september 2018 må emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for vandvarmere ikke overstige følgende værdier:






  — | konventionel vandvarmer, der anvender gasformigt brændsel: 56 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- | --- |

a)

Fra den 26. september 2018 må emissionerne af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid for vandvarmere ikke overstige følgende værdier:

—

konventionel vandvarmer, der anvender gasformigt brændsel: 56 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | konventionel vandvarmer, der anvender flydende brændsel: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

konventionel vandvarmer, der anvender flydende brændsel: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | brugsvandsvarmepumper med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler, og solvandvarmere, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

brugsvandsvarmepumper med ekstern forbrænding, der anvender gasformige brændsler, og solvandvarmere, der anvender gasformige brændsler: 70 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | brugsvandsvarmepumper med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler, og solvandvarmere, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

brugsvandsvarmepumper med ekstern forbrænding, der anvender flydende brændsler, og solvandvarmere, der anvender flydende brændsler: 120 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | brugsvandsvarmepumper udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø |
| --- | --- |

—

brugsvandsvarmepumper udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender gasformige brændsler: 240 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø

| — | brugsvandsvarmepumper udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  . |
| --- | --- |

—

brugsvandsvarmepumper udstyret med en intern forbrændingsmotor, der anvender flydende brændsler: 420 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  .

1.6.   Krav til produktoplysninger i forbindelse med vandvarmere

Fra den 26. september 2015 skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere, websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører samt den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, indeholde følgende elementer:

| a) | identifikationsoplysninger for den eller de modeller, herunder ækvivalente modeller, som oplysningerne vedrører |
| --- | --- |

a)

identifikationsoplysninger for den eller de modeller, herunder ækvivalente modeller, som oplysningerne vedrører

| b) | resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 6 i bilag III |
| --- | --- |

b)

resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 6 i bilag III

| c) | resultaterne af beregningerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 2 i bilag IV |
| --- | --- |

c)

resultaterne af beregningerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 2 i bilag IV

| d) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes |
| --- | --- |

d)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når vandvarmeren samles, installeres eller vedligeholdes

| e) | for varmeproducerende enheder, der er konstrueret til vandvarmere og vandvarmerkroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, deres karakteristika, monteringsanvisning med henblik på overholdelse af krav til miljøvenligt design for vandvarmer og i givet fald listen over de kombinationer, der anbefales af producenten |
| --- | --- |

e)

for varmeproducerende enheder, der er konstrueret til vandvarmere og vandvarmerkroppe bestemt til at blive udstyret med sådanne varmeproducerende enheder, deres karakteristika, monteringsanvisning med henblik på overholdelse af krav til miljøvenligt design for vandvarmer og i givet fald listen over de kombinationer, der anbefales af producenten

| f) | oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente. |
| --- | --- |

f)

oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.

2.   KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN FOR VARMTVANDSBEHOLDERE

2.1.   Krav vedrørende stilstandstab

Fra den 26. september 2017 må stilstandstabet S for varmtvandsbeholdere med et vandindhold V i liter ikke overstige følgende grænse:

Formula

2.2.   Krav til produktoplysninger i forbindelse med varmtvandsbeholdere

Fra den 26. september 2015 skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere, websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører samt den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, indeholde følgende elementer:

| a) | identifikationsoplysninger for den eller de modeller, herunder ækvivalente modeller, som oplysningerne vedrører |
| --- | --- |

a)

identifikationsoplysninger for den eller de modeller, herunder ækvivalente modeller, som oplysningerne vedrører

| b) | resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 7 i bilag III |
| --- | --- |

b)

resultaterne af målingerne for de tekniske parametre, der er angivet i punkt 7 i bilag III

| c) | evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når varmtvandsbeholderen samles, installeres eller vedligeholdes |
| --- | --- |

c)

evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når varmtvandsbeholderen samles, installeres eller vedligeholdes

| d) | oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente. |
| --- | --- |

d)

oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.

---

BILAG III

Målinger

1.   Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages målinger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-7.

2.   GENERELLE PRØVNINGSBETINGELSER FOR VANDVARMERE

| a) | Målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 1. |
| --- | --- |

a)

Målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 1.

| b) | Målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:






  — | 00:00 til 06:59: ingen vandudtag |
| --- | --- | --- |

b)

Målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:

—

00:00 til 06:59: ingen vandudtag

| — | fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil |
| --- | --- |

—

fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil

| — | fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag. |
| --- | --- |

—

fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag.

| c) | Den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil. |
| --- | --- |

c)

Den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil.

| d) | En varmeproducerende enhed, der er konstrueret til en vandvarmer, og en vandvarmerkrop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed skal afprøves med henholdsvis en hensigtsmæssig vandvarmerkrop og en hensigtsmæssig varmeproducerende enhed. |
| --- | --- |

d)

En varmeproducerende enhed, der er konstrueret til en vandvarmer, og en vandvarmerkrop bestemt til at blive udstyret med en sådan varmeproducerende enhed skal afprøves med henholdsvis en hensigtsmæssig vandvarmerkrop og en hensigtsmæssig varmeproducerende enhed.

| e) | Vandvarmere, der skal klassificeres som vandvarmere til brug uden for spidsbelastningsperioder, holdes tændt i en periode på højst otte sammenhængende timer mellem kl. 22:00 og 07:00 i en 24-timers forbrugscyklus. Efter en 24-timers forbrugscyklus holdes vandvarmerne tændt til slutningen af trinnet.

  Tabel 1


  Forbrugsprofiler for vandvarmere



















  h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Q
  ref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

e)

Vandvarmere, der skal klassificeres som vandvarmere til brug uden for spidsbelastningsperioder, holdes tændt i en periode på højst otte sammenhængende timer mellem kl. 22:00 og 07:00 i en 24-timers forbrugscyklus. Efter en 24-timers forbrugscyklus holdes vandvarmerne tændt til slutningen af trinnet.

Tabel 1

Forbrugsprofiler for vandvarmere

h

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Q
  ref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Q
  ref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Q
  ref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C | kWh | l/min. | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Q
  ref | 24,53 | 46,76 | 93,52 |

h

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Q
  ref

24,53

46,76

93,52

3.   BETINGELSER FOR PRØVNING AF OPFYLDELSE AF KRITERIET FOR INTELLIGENT STYRING (SMART) FOR VANDVARMERE

Hvis producenten finder det relevant at angive værdien smart som »1«, gennemføres målingerne af det ugentlige el- og/eller brændselsforbrug med eller uden intelligent styring ved hjælp af en målecyklus over to uger i overensstemmelse med følgende:

| — | dag 1-5: vilkårlig sekvens af forbrugsprofiler udvalgt fra den angivne forbrugsprofil og forbrugsprofilen umiddelbart under den angivne forbrugsprofil med intelligent styring deaktiveret |
| --- | --- |

—

dag 1-5: vilkårlig sekvens af forbrugsprofiler udvalgt fra den angivne forbrugsprofil og forbrugsprofilen umiddelbart under den angivne forbrugsprofil med intelligent styring deaktiveret

| — | dag 6 og 7: ingen vandudtag, og intelligent styring deaktiveret |
| --- | --- |

—

dag 6 og 7: ingen vandudtag, og intelligent styring deaktiveret

| — | dag 8-12: gentagelse af samme sekvens som for dag 1-5 med intelligent styring aktiveret |
| --- | --- |

—

dag 8-12: gentagelse af samme sekvens som for dag 1-5 med intelligent styring aktiveret

| — | dag 13 og 14: ingen vandudtag, og intelligent styring aktiveret |
| --- | --- |

—

dag 13 og 14: ingen vandudtag, og intelligent styring aktiveret

| — | forskellen mellem det effektive energiindhold målt dag 1-7 og det effektive energiindhold målt dag 8-14 må ikke overstige 2 % af Qref
  for den angivne forbrugsprofil. |
| --- | --- |

—

forskellen mellem det effektive energiindhold målt dag 1-7 og det effektive energiindhold målt dag 8-14 må ikke overstige 2 % af Qref
  for den angivne forbrugsprofil.

4.   PRØVNINGSBETINGELSER FOR SOLVANDVARMERE

Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder, pumpen i solfangerkredsen (hvis relevant) og den varmeproducerende enhed afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination. Den varmeproducerende enhed afprøves under de betingelser, der er fastsat i punkt 2 i dette bilag.

Resultaterne anvendes i de beregninger, der er anført i punkt 3, litra b), i bilag IV under de betingelser, der er fastsat i tabel 2 og 3. Med henblik på at bestemme Qtota
  antages den varmeproducerende enheds effektivitet baseret på jouleeffekten i modstandsvarmelegemer at være 100/CC.

5.   PRØVNINGSBETINGELSER FOR BRUGSVANDSVARMEPUMPER

| — | Brugsvandsvarmepumper prøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 4. |
| --- | --- |

—

Brugsvandsvarmepumper prøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 4.

| — | Brugsvandsvarmepumper, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 5. |
| --- | --- |

—

Brugsvandsvarmepumper, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 5.

Tabel 2

Gennemsnitlig dagtemperatur (°C)

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2

Tabel 3

Gennemsnitlig global solindstråling (W/m2)

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gennemsnitlige klimaforhold | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Gennemsnitlige klimaforhold

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tabel 4

Standarddriftsforhold for brugsvandsvarmepumper, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)

| Varmekilde | Udetemperatur | Indetemperatur | Udsugningsluft | Brine | Vand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 20 °C
  (maks. + 15 °C) | + 20 °C
  (+ 12 °C) | 0 °C (indløb)/– 3 °C (udløb) | + 10 °C (indløb)/+ 7 °C (udløb) |

Varmekilde

Udetemperatur

Indetemperatur

Udsugningsluft

Brine

Vand

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(maks. + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (indløb)/– 3 °C (udløb)

+ 10 °C (indløb)/+ 7 °C (udløb)

Tabel 5

Maksimal mængde udsugningsluft (m3/h) ved en temperatur på 20 °C og luftfugtighed på 5,5 g/m3

| Angivet forbrugsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimal mængde udsugningsluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Angivet forbrugsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Maksimal mængde udsugningsluft

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.   TEKNISKE PARAMETRE FOR VANDVARMERE

Følgende parametre bestemmes for vandvarmere:

| a) | dagligt elforbrug Qelec
  i kWh afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

a)

dagligt elforbrug Qelec
  i kWh afrundet til tre decimaler

| b) | angivet forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav i henhold til tabel 1 i dette bilag |
| --- | --- |

b)

angivet forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav i henhold til tabel 1 i dette bilag

| c) | lydeffektniveau LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant). |
| --- | --- |

c)

lydeffektniveau LWA
  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for brugsvandsvarmepumper, hvis relevant).

For vandvarmere, der anvender fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel, bestemmes desuden:

| d) | dagligt brændselsforbrug Qfuel
  udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

d)

dagligt brændselsforbrug Qfuel
  udtrykt i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler

| e) | emissioner af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid i mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

e)

emissioner af kvælstofilter udtrykt i nitrogendioxid i mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø
  afrundet til nærmeste heltal.

For vandvarmere, hvor værdien for smart er angivet som »1«, bestemmes desuden:

| f) | ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

f)

ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler

| g) | ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart
  i kWh afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

g)

ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart
  i kWh afrundet til tre decimaler

| h) | ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

h)

ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week
  i kWh på grundlag af Hø
  afrundet til tre decimaler

| i) | ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week
  i kWh afrundet til tre decimaler. |
| --- | --- |

i)

ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week
  i kWh afrundet til tre decimaler.

For beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er 3XS, XXS og XS, bestemmes desuden:

| j) | vandindhold V i liter afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

j)

vandindhold V i liter afrundet til en decimal.

For beholdervandvarmere, hvis angivne forbrugsprofiler er M, L, XL, XXL, 3XL og 4XL, bestemmes desuden:

| k) | blandet vand ved 40 °C V40 i liter afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

k)

blandet vand ved 40 °C V40 i liter afrundet til nærmeste heltal.

For solvandvarmere bestemmes desuden:

| l) | transparent areal for solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

l)

transparent areal for solfanger Asol
  i m2 afrundet til to decimaler

| m) | optisk virkningsgrad η0
  afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

m)

optisk virkningsgrad η0
  afrundet til tre decimaler

| n) | førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

n)

førsteordenskoefficient a1
  i W/(m2 K) afrundet til to decimaler

| o) | andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler |
| --- | --- |

o)

andenordenskoefficient a2
  i W/(m2 K2) afrundet til tre decimaler

| p) | korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

p)

korrektionsfaktor for indfaldsvinkel IAM afrundet til to decimaler

| q) | elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler |
| --- | --- |

q)

elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til to decimaler

| r) | elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler. |
| --- | --- |

r)

elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler.

For brugsvandsvarmepumper bestemmes desuden:

| s) | lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal. |
| --- | --- |

s)

lydeffektniveau LWA
  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.

7.   TEKNISKE PARAMETRE FOR VARMTVANDSBEHOLDERE

Følgende parametre bestemmes for varmtvandsbeholdere:

| a) | vandindhold V i liter afrundet til en decimal |
| --- | --- |

a)

vandindhold V i liter afrundet til en decimal

| b) | stilstandstab S i W afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

b)

stilstandstab S i W afrundet til en decimal.

---

BILAG IV

Beregninger

1.   Når det skal sikres og kontrolleres, at kravene i denne forordning overholdes, skal der foretages beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre hensigtsmæssige beregningsmetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde de tekniske parametre og beregninger i punkt 2-5.

Tekniske parametre anvendt til beregninger skal måles i overensstemmelse med bilag III.

2.   TEKNISKE PARAMETRE FOR VANDVARMERE

Følgende parametre beregnes for vandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold:

| a) | Energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh
  i procent afrundet til en decimal.
  For solvandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden: |
| --- | --- |

a)

Energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh
  i procent afrundet til en decimal.

For solvandvarmere under gennemsnitlige klimaforhold beregnes desuden:

| b) | Årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

b)

Årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
  for brændsler afrundet til en decimal.

| c) | Energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed ηwh,nonsol
  i procent afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

c)

Energieffektivitet ved vandopvarmning for varmeproducerende enhed ηwh,nonsol
  i procent afrundet til en decimal.

| d) | Årligt elforbrug Qaux
  i kWh afrundet til en decimal. |
| --- | --- |

d)

Årligt elforbrug Qaux
  i kWh afrundet til en decimal.

3.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITET VED VANDOPVARMNING ηwh

| a) | Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper
  Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:



  For brugsvandsvarmepumper (vand/vand til brine) tages der højde for en eller flere grundvandspumpers elforbrug. |
| --- | --- |

a)

Konventionelle vandvarmere og brugsvandsvarmepumper

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

Formula

For brugsvandsvarmepumper (vand/vand til brine) tages der højde for en eller flere grundvandspumpers elforbrug.

| b) | Solvandvarmere
  Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:



  hvor: |
| --- | --- |

b)

Solvandvarmere

Energieffektiviteten ved vandopvarmning beregnes på følgende måde:

Formula

hvor:

Formula

4.   BESTEMMELSE AF GEVINST VED INTELLIGENT STYRING SCF OG OPFYLDELSE AF KRITERIET FOR INTELLIGENT STYRING smart

| a) | Gevinsten ved intelligent styring beregnes på følgende måde: |
| --- | --- |

a)

Gevinsten ved intelligent styring beregnes på følgende måde:

Formula

| b) | Hvis SCF ≥ 0,07, sættes smart-værdien til 1. I alle andre tilfælde sættes smart-værdien til 0. |
| --- | --- |

b)

Hvis SCF ≥ 0,07, sættes smart-værdien til 1. I alle andre tilfælde sættes smart-værdien til 0.

5.   BESTEMMELSE AF KORREKTIONSFAKTOR FOR OMGIVELSER Qcor

Korrektionsfaktoren for omgivelser beregnes på følgende måde:

| a) | for konventionelle vandvarmere, der anvender elektricitet: |
| --- | --- |

a)

for konventionelle vandvarmere, der anvender elektricitet:

| b) | for konventionelle vandvarmere, der anvender brændsler: |
| --- | --- |

b)

for konventionelle vandvarmere, der anvender brændsler:

| c) | for brugsvandsvarmepumper: |
| --- | --- |

c)

for brugsvandsvarmepumper:

hvor:

k-værdierne for hver forbrugsprofil er angivet i tabel 6.

Tabel 6

k-værdier

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

---

BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder kontrollerer overensstemmelsen med kravene i bilag II, afprøver de en enkelt vandvarmer eller varmtvandsbeholder. De værdier, der angives af producenten, skal opfylde kravene i bilag II. Hvis de målte parametre ikke er i overensstemmelse med de værdier, som producenten har angivet, jf. artikel 4, stk. 2, inden for de måletolerancer, der er anført i tabel 7, gennemføres målingen på tre yderligere vandvarmere eller varmtvandsbeholdere. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere vandvarmere eller varmtvandsbeholdere skal opfylde kravene i bilag II inden for de måletolerancer, der er angivet i tabel 7.

Er dette ikke tilfældet, anses modellen og alle andre ækvivalente vandvarmermodeller eller varmtvandsbeholdermodeller for ikke at være overensstemmende. Medlemsstaternes myndigheder skal fremsende afprøvningsresultaterne og andre relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter beslutningen om modellens manglende overensstemmelse.

Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de procedurer, der er fastsat i bilag III og IV.

Tabel 7

Måletolerancer

| Målt parameter | Tolerance |
| --- | --- |
| Dagligt elforbrug Qelec | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) med mere end 5 %. |
| Lydeffektniveau (LWA
  ), inde og/eller ude | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 2 dB. |
| Dagligt brændselsforbrug Qfuel | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Emissioner af kvælstofilter | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 20 %. |
| Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Vandindhold V | Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi. |
| Blandet vand ved 40 °C V40 | Den målte værdi må ikke være mere end 3 % lavere end den nominelle værdi. |
| Transprarent areal på solfanger Asol | Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi. |
| Elforbrug til pumpe solpump | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 3 %. |
| Elforbrug i standbytilstand solstandby | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |
| Stilstandstab S | Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %. |

Målt parameter

Tolerance

Dagligt elforbrug Qelec

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) med mere end 5 %.

Lydeffektniveau (LWA
  ), inde og/eller ude

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 2 dB.

Dagligt brændselsforbrug Qfuel

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Emissioner af kvælstofilter

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 20 %.

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring Qfuel,week,smart

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Vandindhold V

Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi.

Blandet vand ved 40 °C V40

Den målte værdi må ikke være mere end 3 % lavere end den nominelle værdi.

Transprarent areal på solfanger Asol

Den målte værdi må ikke være mere end 2 % lavere end den nominelle værdi.

Elforbrug til pumpe solpump

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 3 %.

Elforbrug i standbytilstand solstandby

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

Stilstandstab S

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 5 %.

---

(1)  Ved »nominel værdi« forstås den værdi, der er angivet af producenten.

---

BILAG VI

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for vandvarmere og varmtvandsbeholdere, for så vidt angår deres energieffektivitet ved vandopvarmning, lydeffektniveau, stilstandstab og emissioner af kvælstofilter:

| 1. | REFERENCEVÆRDIER FOR ENERGIEFFEKTIVITET VED VANDOPVARMNING FOR VANDVARMERE:















  Angivet forbrugsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet ved vandopvarmning | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

1.

REFERENCEVÆRDIER FOR ENERGIEFFEKTIVITET VED VANDOPVARMNING FOR VANDVARMERE:

Angivet forbrugsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet ved vandopvarmning

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 2. | REFERENCEVÆRDIER FOR LYDEFFEKTNIVEAU (LWA
  ), UDE, FOR VANDVARMERE MED VARMEPUMPE MED:






  a) | nominel nytteeffekt ≤ 6 kW: 39 dB |
| --- | --- | --- |

2.

REFERENCEVÆRDIER FOR LYDEFFEKTNIVEAU (LWA
  ), UDE, FOR VANDVARMERE MED VARMEPUMPE MED:

a)

nominel nytteeffekt ≤ 6 kW: 39 dB

| b) | nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW: 40 dB |
| --- | --- |

b)

nominel nytteeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW: 40 dB

| c) | nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW: 41 dB |
| --- | --- |

c)

nominel nytteeffekt > 12 kW og ≤ 30 kW: 41 dB

| d) | nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

nominel nytteeffekt > 30 kW og ≤ 70 kW: 67 dB.

| 3. | REFERENCEVÆRDI FOR STILSTANDSTAB FOR VARMTVANDSBEHOLDERE MED VANDINDHOLD V I LITER: |
| --- | --- |

3.

REFERENCEVÆRDI FOR STILSTANDSTAB FOR VARMTVANDSBEHOLDERE MED VANDINDHOLD V I LITER:

| 4. | REFERENCEVÆRDI FOR EMISSIONER AF KVÆLSTOFILTER UDTRYKT I NITROGENOXID FOR KONVENTIONELLE VANDVARMERE, DER ANVENDER GASFORMIGE BRÆNDSLER:
  35 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø. |
| --- | --- |

4.

REFERENCEVÆRDI FOR EMISSIONER AF KVÆLSTOFILTER UDTRYKT I NITROGENOXID FOR KONVENTIONELLE VANDVARMERE, DER ANVENDER GASFORMIGE BRÆNDSLER:

35 mg/kWh brændselsforbrug på grundlag af Hø.

Referenceværdierne i punkt 1, 2 og 4 angiver ikke nødvendigvis, at en kombination af disse værdier kan opnås i forbindelse med en bestemt vandvarmer.

---

Berigtigelser

| 6.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 239/184 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/184

---

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

(
  Den Europæiske Unions Tidende L 62 af 6. marts 2013
  )

| 1) | Side 29, bilaget, punkt 2, sidste afsnit: |
| --- | --- |

1)

Side 29, bilaget, punkt 2, sidste afsnit:

I stedet for:

»»SPF«: den skønnede gennemsnitlige sæsonydelsesfaktor, der refererer til »nettosæsoneffektfaktoren i aktiv tilstand« (SCOPnet) for eldrevne varmepumper eller »den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i aktiv tilstand« (SPERnet) for termisk drevne varmepumper.«

læses:

»»SPF«: den skønnede gennemsnitlige sæsonydelsesfaktor, der refererer til »sæsoneffektfaktoren netto i aktiv tilstand« (SCOPnet) for eldrevne varmepumper eller »den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i aktiv tilstand« (SPERnet) for termisk drevne varmepumper.«

| 2) | Side 30, bilaget, punkt 3.4, første afsnit: |
| --- | --- |

2)

Side 30, bilaget, punkt 3.4, første afsnit:

I stedet for:

»Systemgrænserne for måling omfatter køleprocessen, kølepumpen, adsorptions-/absorptionsprocessen og pumper til opløsningsmidler. SPF bør bestemmes som sæsoneffektfaktoren (SCOPnet) i henhold til EN 14825:2012 eller som den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i henhold til EN 12309. Dette indebærer, at den elektriske energi eller forbruget af brændstof, der anvendes til drift af varmepumpen og cirkulation af kølemidlet, skal tages i betragtning. Den tilhørende systemgrænse er vist i figur 1 nedenfor som SPFH2 markeret med rødt.«

læses:

»Systemgrænserne for måling omfatter køleprocessen, kølepumpen, adsorptions-/absorptionsprocessen og pumper til opløsningsmidler. SPF bør bestemmes som sæsoneffektfaktoren (SCOPnet) i henhold til EN 14825:2012 eller som den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i henhold til EN 12309. Dette indebærer, at den elektriske energi eller forbruget af brændstof, der anvendes til drift af varmepumpen og cirkulation af kølemidlet, skal tages i betragtning. Den tilhørende systemgrænse er vist i figur 1 nedenfor som SPFH2 markeret med rødt.«

| 3) | Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, fjerde afsnit: |
| --- | --- |

3)

Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, fjerde afsnit:

I stedet for:

| »EHW_bu | Energi, der anvendes til drift af det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)« |
| --- | --- |

»EHW_bu

Energi, der anvendes til drift af det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

læses:

| »EHW_bu | Energi, der anvendes til drift af det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«. |
| --- | --- |

»EHW_bu

Energi, der anvendes til drift af det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«.

| 4) | Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, ottende afsnit: |
| --- | --- |

4)

Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, ottende afsnit:

I stedet for:

| »QHW_hp | Varme fra det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)« |
| --- | --- |

»QHW_hp

Varme fra det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

læses:

| »QHW_hp | Varme fra det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)« |
| --- | --- |

»QHW_hp

Varme fra det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

| 5) | Side 33, bilaget, punkt 3.7: |
| --- | --- |

5)

Side 33, bilaget, punkt 3.7:

I stedet for:

»Varmepumper, der ikke er eldrevne, men som enten anvender et flydende eller gasformigt brændstof til drift af kompressoren, eller anvender en adsorptions-/absorptionsproces (der er drevet af forbrænding af flydende eller gasformigt brændstof eller ved hjælp af geotermisk/solvarmeenergi eller spildvarme), leverer vedvarende energi, så længe »den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i aktiv tilstand« (SPERnet) er på 115 % eller mere (7).«

læses:

»Varmepumper, der ikke er eldrevne, men som enten anvender et flydende eller gasformigt brændstof til drift af kompressoren, eller anvender en adsorptions-/absorptionsproces (der er drevet af forbrænding af flydende eller gasformigt brændstof eller ved hjælp af geotermisk/solvarmeenergi eller spildvarme), leverer vedvarende energi, så længe »den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i aktiv tilstand« (SPERnet) er på 115 % eller mere (7).«.

| 6) | Side 33, bilag, punkt 3.9, første afsnit: |
| --- | --- |

6)

Side 33, bilag, punkt 3.9, første afsnit:

I stedet for:

»De HHP-værdier, der fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor, er baseret på HHE-værdier (HHE = varmetimeævivalenter), der ikke blot afspejler det antal timer, som varmepumpen er i brug, men også det antal timer, som det supplerende varmeanlæg er i brug. Eftersom det supplerende varmeanlæg er placeret udenfor de systemgrænser, der er beskrevet i afsnit 3.4, justeres HHE-værdierne for alle luft-luft-varmepumper på behørig vis, således at det kun er den anvendelige energi genereret af selve varmepumpen, der tages i betragtning. De justerede HHP-værdier fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor.«

læses:

»De HHP-værdier, der fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor, er baseret på HHE-værdier (HHE = varmetimeækvivalenter), der ikke blot afspejler det antal timer, som varmepumpen er i brug, men også det antal timer, som det supplerende forsyningsanlæg er i brug. Eftersom det supplerende forsyningsanlæg er placeret uden for de systemgrænser, der er beskrevet i afsnit 3.4, justeres HHE-værdierne for alle luft-luft-varmepumper på behørig vis, således at det kun er den anvendelige energi genereret af selve varmepumpen, der tages i betragtning. De justerede HHP-værdier fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor.«

---