# Europeiska unionens L 239/2013

| | ISSN 1977-0820
  doi:10.3000/19770820.L_2013.239.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 239 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 56 årgången6 september 2013 |

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.239.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 239

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången6 september 2013

---

| Innehållsförteckning | | II   Icke-lagstiftningsakter | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FÖRORDNINGAR |
| | * | Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (
  1
  ) | 1 |
| | * | Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (
  1
  ) | 83 |
| | * | Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (
  1
  ) | 136 |
| | * | Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (
  1
  ) | 162 |

Innehållsförteckning

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

FÖRORDNINGAR

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (
  1
  )

1

1

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (
  1
  )

1

83

*

Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (
  1
  )

1

136

*

Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (
  1
  )

1

162

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text av betydelse för EES |

---

(1)   Text av betydelse för EES

1

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

| 6.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/1

---

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 811/2013

av den 18 februari 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

| (1) | Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet. |
| --- | --- |

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

| (2) | Den energi som förbrukas av pannor och värmepumpar och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som används för rumsuppvärmning och tappvattenuppvärmning står för en betydande andel av unionens sammanlagda energibehov. Pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med likvärdig funktion uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Det finns en stor potential för att minska deras energiförbrukning, bland annat genom att kombinera dem med lämpliga temperaturregulatorer och med solvärmeutrustning. Rumsvärmare, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och paket av sådana värmare i kombination med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning bör därför omfattas av energimärkningskrav. |
| --- | --- |

(2)

Den energi som förbrukas av pannor och värmepumpar och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som används för rumsuppvärmning och tappvattenuppvärmning står för en betydande andel av unionens sammanlagda energibehov. Pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med likvärdig funktion uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Det finns en stor potential för att minska deras energiförbrukning, bland annat genom att kombinera dem med lämpliga temperaturregulatorer och med solvärmeutrustning. Rumsvärmare, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och paket av sådana värmare i kombination med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning bör därför omfattas av energimärkningskrav.

| (3) | Pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som är avsedda att i huvudsak drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har särskilda tekniska egenskaper som kräver ytterligare teknisk, ekonomisk och miljörelaterad analys. Beroende på resultaten av dessa analyser bör energimärkningskrav för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare. |
| --- | --- |

(3)

Pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som är avsedda att i huvudsak drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har särskilda tekniska egenskaper som kräver ytterligare teknisk, ekonomisk och miljörelaterad analys. Beroende på resultaten av dessa analyser bör energimärkningskrav för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare.

| (4) | Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i syfte att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos sådana värmare, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt. |
| --- | --- |

(4)

Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i syfte att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos sådana värmare, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt.

| (5) | När det gäller betydande energi- och kostnadsbesparingar för varje enskild typ av värmare bör denna förordning införa en ny märkningsskala från A++ till G för rumsuppvärmningsfunktionen hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, kraftvärmepannor, värmepumpar, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning samt värmepump. Klasserna A–G täcker de olika typerna av konventionella pannor när dessa inte är kombinerade med kraftvärme eller teknik för förnybar energi, medan klasserna A+ och A++ är avsedda att främja användningen av kraftvärme och förnybara energikällor. |
| --- | --- |

(5)

När det gäller betydande energi- och kostnadsbesparingar för varje enskild typ av värmare bör denna förordning införa en ny märkningsskala från A++ till G för rumsuppvärmningsfunktionen hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, kraftvärmepannor, värmepumpar, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning samt värmepump. Klasserna A–G täcker de olika typerna av konventionella pannor när dessa inte är kombinerade med kraftvärme eller teknik för förnybar energi, medan klasserna A+ och A++ är avsedda att främja användningen av kraftvärme och förnybara energikällor.

| (6) | Dessutom bör en ny märkningsskala från A till G införas för vattenuppvärmningsfunktionen hos pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning samt värmepump i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (2). |
| --- | --- |

(6)

Dessutom bör en ny märkningsskala från A till G införas för vattenuppvärmningsfunktionen hos pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning samt värmepump i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (2).

| (7) | Ytterligare klasser, A+++ och A+, bör läggas till efter fyra år för de säsongsrelaterade rums- respektive vattenuppvärmningsklasserna, om inte annat framgår vid förordningens översyn, i syfte att påskynda marknadsintroduktionen av högeffektiva pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som använder förnybara energikällor. |
| --- | --- |

(7)

Ytterligare klasser, A+++ och A+, bör läggas till efter fyra år för de säsongsrelaterade rums- respektive vattenuppvärmningsklasserna, om inte annat framgår vid förordningens översyn, i syfte att påskynda marknadsintroduktionen av högeffektiva pannor och värmepumpar som används för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som använder förnybara energikällor.

| (8) | Denna förordning bör säkerställa att konsumenterna får mer tillförlitlig jämförande informationen om prestandan hos värmare med värmepump, utgående från en säsongsbunden effektivitetsberäkning och mätmetoder för tre europeiska klimatzoner. Kommissionen har gett europeiska standardiseringsorgan i uppdrag att undersöka huruvida en liknande metod bör utvecklas för andra värmare. I samband med översynen av denna förordning kan europeiska standardiserade uppvärmningssäsonger för pannor, kraftvärmepannor och solvärmare övervägas. |
| --- | --- |

(8)

Denna förordning bör säkerställa att konsumenterna får mer tillförlitlig jämförande informationen om prestandan hos värmare med värmepump, utgående från en säsongsbunden effektivitetsberäkning och mätmetoder för tre europeiska klimatzoner. Kommissionen har gett europeiska standardiseringsorgan i uppdrag att undersöka huruvida en liknande metod bör utvecklas för andra värmare. I samband med översynen av denna förordning kan europeiska standardiserade uppvärmningssäsonger för pannor, kraftvärmepannor och solvärmare övervägas.

| (9) | Värmares ljudeffektnivå kan vara en viktig faktor för slutanvändare. Information om ljudeffektnivåer bör ingå i märkningen av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(9)

Värmares ljudeffektnivå kan vara en viktig faktor för slutanvändare. Information om ljudeffektnivåer bör ingå i märkningen av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

| (10) | Den kombinerade effekten denna förordning och kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG i fråga om ekodesignkrav för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (3) förväntas till 2020 leda till en beräknad årlig energibesparing på ca 1 900 PJ (ca. 45 Mtoe), vilket motsvarar omkring 110 Mt koldioxidutsläpp, jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs. |
| --- | --- |

(10)

Den kombinerade effekten denna förordning och kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG i fråga om ekodesignkrav för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (3) förväntas till 2020 leda till en beräknad årlig energibesparing på ca 1 900 PJ (ca. 45 Mtoe), vilket motsvarar omkring 110 Mt koldioxidutsläpp, jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs.

| (11) | Den information som lämnas i märkningen bör erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätnings- och beräkningsförfaranden som tar hänsyn till erkända toppmoderna mät- och beräkningsmetoder och, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (4) för fastställandet av ekodesignkrav. |
| --- | --- |

(11)

Den information som lämnas i märkningen bör erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätnings- och beräkningsförfaranden som tar hänsyn till erkända toppmoderna mät- och beräkningsmetoder och, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (4) för fastställandet av ekodesignkrav.

| (12) | Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i produktmärkningen för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(12)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i produktmärkningen för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

| (13) | Dessutom bör denna förordning ange krav för informationsblad och teknisk dokumentation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(13)

Dessutom bör denna förordning ange krav för informationsblad och teknisk dokumentation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

| (14) | Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och i all form av annonser och tekniskt reklammaterial för sådana värmare. |
| --- | --- |

(14)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och i all form av annonser och tekniskt reklammaterial för sådana värmare.

| (15) | Utöver produktmärkningen och informationsbladen för fristående värmare och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som föreskrivs i denna förordning bör förpackningsmärkning och informationsblad grundade på produktinformationsblad från leverantörerna garantera att slutanvändarna får lätt åtkomst till information om energiprestandan hos paket av värmare i kombination med solvärmeutrustning och/eller temperaturregulatorer. Den mest effektiva klassen A+++ kan nås av ett sådant paket. |
| --- | --- |

(15)

Utöver produktmärkningen och informationsbladen för fristående värmare och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som föreskrivs i denna förordning bör förpackningsmärkning och informationsblad grundade på produktinformationsblad från leverantörerna garantera att slutanvändarna får lätt åtkomst till information om energiprestandan hos paket av värmare i kombination med solvärmeutrustning och/eller temperaturregulatorer. Den mest effektiva klassen A+++ kan nås av ett sådant paket.

| (16) | Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen. |
| --- | --- |

(16)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs kraven för energimärkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ≤ 400 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ≤ 70 kW, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

| (a) | Värmare som särskilt konstruerats för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen huvudsakligen framställda av biomassa. |
| --- | --- |

(a)

Värmare som särskilt konstruerats för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen huvudsakligen framställda av biomassa.

| (b) | Värmare som använder fasta bränslen. |
| --- | --- |

(b)

Värmare som använder fasta bränslen.

| (c) | Värmare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (5). |
| --- | --- |

(c)

Värmare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (5).

| (d) | Värmare som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten. |
| --- | --- |

(d)

Värmare som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten.

| (e) | Värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier, t.ex. ånga eller luft. |
| --- | --- |

(e)

Värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier, t.ex. ånga eller luft.

| (f) | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en högsta kapacitet på minst 50 kW. |
| --- | --- |

(f)

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en högsta kapacitet på minst 50 kW.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EG gäller följande definitioner för de syften som avses i denna förordning:

(1)   värmare: pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

(2)   pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning: apparater som

(3)   pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: värmare för rumsuppvärmning som är konstruerad för att samtidigt ge värme för att tillhandahålla tappvarmvatten med fastställd temperatur, mängd och flödeshastigheter under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten.

(4)   vattenburet centralvärmesystem: ett system som använder vatten som överföringsmedium för att distribuera centralt genererad värme för uppvärmning av värmegivare för uppvärmning av byggnader, eller delar därav.

(5)   värmegenerator: den del av en värmare som genererar värme medelst en eller flera av följande processer:

(6)   nominell avgiven värmeeffekt: värmarens deklarerade värmeproduktion vid rumsuppvärmning och, i förekommande fall, vattenuppvärmning, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska standardförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten vara de referensförhållanden som anges i bilaga VII, tabell 10.

(7)   standardförhållanden: driftsvillkoren för värmare vid genomsnittliga klimatförhållanden för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning och ljudeffektnivån.

(8)   biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

(9)   biobränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

(10)   fossilt bränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

(11)   kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning: värmare som samtidigt producerar värme och el i en enda process.

(12)   temperaturregulator: utrustning som har gränssnitt till slutanvändaren för värden och tidsinställningar för den önskade inomhustemperaturen och som vidarebefordrar relevanta uppgifter till ett värmargränssnitt såsom en centralenhet, och därigenom bidrar till att reglera inomhustemperaturen.

(13)   solvärmeutrustning: ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en sol ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat.

(14)   uteslutande solvärmt system: en anordning som är utrustad med en eller flera solfångare och solvärmda ackumulator-tankar och eventuellt pumpar i solfångarslingorna och andra delar; som släpps ut på marknaden som en enhet och är inte utrustade med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(15)   solfångare: en apparat avsedd att absorbera global solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten.

(16)   ackumulatortank: ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, som inte är utrustade med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(17)   solvärmd ackumulatortank: en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

(18)   reservvärmare instucken i tanken: värmare som utnyttjar Joule-effekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

(19)   paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning: ett paket som erbjuds slutanvändare och som innehåller en eller flera pannor eller värmepumpar kombinerade med en eller flera temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar.

(20)   paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning: ett paket som erbjuds slutanvändare och som innehåller en eller flera pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning kombinerade med en eller flera temperaturregulatorer och/eller en eller flera solvärmeutrustningar.

(21)   säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs
  ): förhållandet mellan uppvärmningsbehovet under en fastställd uppvärmningssäsong, som tillgodoses av en panna eller en värmepump, en pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett paket av panna eller värmepump, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och den årliga energiförbrukning som krävs för att tillgodose detta behov, uttryckt i %.

(22)   energieffektivitet vid vattenuppvärmning (ηwh
  ): förhållandet mellan nyttiggjord energi i tappvattnet, tillhandahållen av en panna eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning eller ett paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning och den energi som behövs för att producera den nyttiggjorda energin, uttryckt i %.

(23)   ljudeffektnivå (LWA): den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

För de syften som avses i bilagorna II–VIII anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörens skyldigheter och tidtabell

1.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

| (a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump, |
| --- | --- |

(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump,

| (b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

(b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning avsedda att ingå i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls,

| (c) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

(c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| (d) | all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(d)

all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (e) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för värmare för rumsuppvärmning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.

2.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning på marknaden och/eller tar dem i drift (inbegripet sådana som ingår i paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa att

| (a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, |
| --- | --- |

(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda att ingå i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning,

| (b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda för användning i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

(b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, varigenom för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump produktinformationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning avsedda för användning i paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, ett andra informationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls,

| (c) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

(c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| (d) | all reklam som rör en speciell modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(d)

all reklam som rör en speciell modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (e) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2019 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas för varje panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, varigenom för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på förpackningen till värmegeneratorn.

3.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut temperaturregulatorer på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

| (a) | ett produktinformationsblad enligt punkt 3 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

(a)

ett produktinformationsblad enligt punkt 3 i bilaga IV tillhandahålls,

| (b) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 3 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen. |
| --- | --- |

(b)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 3 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen.

4.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

| (a) | ett produktinformationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

(a)

ett produktinformationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls,

| (b) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 4 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen. |
| --- | --- |

(b)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 4 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen.

5.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

| (a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, |
| --- | --- |

(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,

| (b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 5 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, |
| --- | --- |

(b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 5 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning,

| (c) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 5 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

(c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 5 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| (d) | all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, |
| --- | --- |

(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

| (e) | eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(e)

eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.

6.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

| (a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II, |
| --- | --- |

(a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II,

| (b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, |
| --- | --- |

(b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 6 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning,

| (c) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 6 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

(c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 6 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| (d) | all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, |
| --- | --- |

(d)

all reklam för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

| (e) | eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(e)

eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.   Återförsäljare av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ska säkerställa att

| (a) | alla pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 och som anges i punkt 1 i bilaga III, på utsidan av apparatens framsida, på ett sådant sätt att den är klart synlig, |
| --- | --- |

(a)

alla pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 och som anges i punkt 1 i bilaga III, på utsidan av apparatens framsida, på ett sådant sätt att den är klart synlig,

| (b) | pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, |
| --- | --- |

(b)

pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI,

| (c) | all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(c)

all reklam som rör en speciell pann- eller värmepumpsmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss pann- eller värmepumpsmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

2.   Återförsäljare av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska säkerställa att

| (a) | alla pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.2 och som anges i punkt 2 i bilaga III, på utsidan av apparatens framsida, på ett sådant sätt att den är klart synlig, |
| --- | --- |

(a)

alla pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.2 och som anges i punkt 2 i bilaga III, på utsidan av apparatens framsida, på ett sådant sätt att den är klart synlig,

| (b) | pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, |
| --- | --- |

(b)

pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI,

| (c) | all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(c)

all reklam som rör en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

3.   Återförsäljare av paket av pannor eller värmepumpar med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska utgående från den märkning och de informationsblad som leverantörerna tillhandahåller i enlighet med artikel 3.1, 3.3, 3.4 och 3.5 se till att

| (a) | alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om den säsongsbundna energieffektiviteten för rumsuppvärmning och om den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för det berörda paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 5 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls, |
| --- | --- |

(a)

alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om den säsongsbundna energieffektiviteten för rumsuppvärmning och om den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för det berörda paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 5 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls,

| (b) | paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsköps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 3 i bilaga VI, |
| --- | --- |

(b)

paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsköps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 3 i bilaga VI,

| (c) | all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

4.   Återförsäljare av paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska utgående från den märkning och de informationsblad som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.2, 3.3, 3.4 och 3.6 se till att

| (a) | alla erbjudanden om ett visst paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning omfattar uppgifter om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektiviteten för vattenuppvärmning, den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning samt energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 4 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 6 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls. |
| --- | --- |

(a)

alla erbjudanden om ett visst paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning omfattar uppgifter om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektiviteten för vattenuppvärmning, den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning samt energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, enligt vad som är tillämpligt, genom att den märkning som anges i punkt 4 i bilaga III bifogas paketet och det informationsblad som anges i punkt 6 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt enligt paketets egenskaper, tillhandahålls.

| (b) | paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsöps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 4 i bilaga VI, |
| --- | --- |

(b)

paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsöps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 4 i bilaga VI,

| (c) | all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

(c)

all reklam som rör en specifik paketmodell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| (d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

(d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvämeutrustning och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Artikel 5

Mät- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden, som tar hänsyn till erkända mät- och beräkningsmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilaga VII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga VIII när de bedömer överensstämmelsen för den angivna säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för uppvärmning, energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning, energieffektiviteten för vattenuppvärmning samt ljudeffektnivån för värmare.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska det särskilt göras en bedömning av huruvida några betydande förändringar har ägt rum i fråga om marknadsandelarna för olika typer av värmare i förhållande till den märkning som anges i punkterna 1.2 och 2.2 i bilaga III, av genomförbarheten och nyttan av att ange värmares effektivitet annat än värmepumpens effektivitet utgående från standardiserade uppvärmningssäsonger, av hur adekvata paketets informationsblad och märkning enligt punkterna 3 och 4 i bilaga III och punkterna 5 och 6 i bilaga IV är, samt huruvida det är lämpligt att ta med passiva värmeväxlare i avgaskanalen i förordningens tillämpningsområde.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

---

(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Se sidan 83 i detta nummer av EUT.

2

(3)  Se sidan 136 i detta nummer av EUT.

3

(4)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

4

(5)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

5

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till VIII

I bilagorna II till VIII används följande definitioner med de betydelser som här anges:

| | Definitioner avseende värmare:

  (1)   panna för central rumsuppvärmning: i figurerna 1–4 i bilaga IV kallat panna, en värmare för rumsuppvärmning som genererar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen, och/eller utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement,
  (2)   panna med inbyggd tappvarmvattenberedning: i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallat panna, en panna för rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flöde under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten,
  (3)   värmare för rumsuppvärmning med värmepump: i figurerna 1 och 3 i bilaga IV kallad värmepump, en värmare som utnyttjar värme från omgivningsluften, vatten eller marken, och/eller spillvärme, för värmeproduktion; värmare för rumsuppvärmning med värmepump kan vara utrustade med en eller flera tillsatsvärmare med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement eller förbränning av fossila bränslen eller biobränslen,
  (4)   panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: i figurerna 1 till 3 i bilaga IV kallat värmepump, en värmare med värmepump för rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flödeshastigheter under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten,
  (5)   tillsatsvärmare: en sekundär värmare som genererar värme om behovet av värme är större än den nominella avgivna värmeeffekten hos den primära värmaren,
  (6)   nominell avgiven värmeeffekt hos tillsatsvärmaren (Psup): den deklarerade värmeproduktionen hos tillsatsvärmaren vid tillhandahållande av rumsuppvärmning och, i förekommande fall, varmvatten, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; om tillsatsvärmaren är en värmare för rumsuppvärmning med värmepump eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska standardförhållandena för att fastställa den nominella avgivna värmeeffekten för tillsatsvärmare vara utomhustemperaturen Tj = + 7 °C,
  (7)   utomhustemperatur (Tj
  ): torr utomhuslufttemperatur uttryckt i grader Celsius; den relativa fuktigheten kan anges genom en motsvarande våttemperatur,
  (8)   årlig energiförbrukning (QHE
  ): årlig energiförbrukning för en värmare som krävs för rumsuppvärmning för att tillgodose det årliga referensvärmesbehovet för en viss uppvärmningssäsong, uttryckt i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde,
  (9)   standby-läge: ett läge där värmaren är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status,
  (10)   effektförbrukning i standby-läge (PSB
  ): en värmares effektförbrukning i standby-läge, uttryckt i kW,
  (11)   konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5,
  (12)   kalometriskt (övre) värmevärde: den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet, |
| --- | --- |

Definitioner avseende värmare:

(1)   panna för central rumsuppvärmning: i figurerna 1–4 i bilaga IV kallat panna, en värmare för rumsuppvärmning som genererar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen, och/eller utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement,

(2)   panna med inbyggd tappvarmvattenberedning: i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallat panna, en panna för rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flöde under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten,

(3)   värmare för rumsuppvärmning med värmepump: i figurerna 1 och 3 i bilaga IV kallad värmepump, en värmare som utnyttjar värme från omgivningsluften, vatten eller marken, och/eller spillvärme, för värmeproduktion; värmare för rumsuppvärmning med värmepump kan vara utrustade med en eller flera tillsatsvärmare med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement eller förbränning av fossila bränslen eller biobränslen,

(4)   panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: i figurerna 1 till 3 i bilaga IV kallat värmepump, en värmare med värmepump för rumsuppvärmning som är konstruerad för att även ge värme för produktion av tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flödeshastigheter under bestämda intervall, och som är ansluten till en extern försörjning av tappvarmvatten,

(5)   tillsatsvärmare: en sekundär värmare som genererar värme om behovet av värme är större än den nominella avgivna värmeeffekten hos den primära värmaren,

(6)   nominell avgiven värmeeffekt hos tillsatsvärmaren (Psup): den deklarerade värmeproduktionen hos tillsatsvärmaren vid tillhandahållande av rumsuppvärmning och, i förekommande fall, varmvatten, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; om tillsatsvärmaren är en värmare för rumsuppvärmning med värmepump eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska standardförhållandena för att fastställa den nominella avgivna värmeeffekten för tillsatsvärmare vara utomhustemperaturen Tj = + 7 °C,

(7)   utomhustemperatur (Tj
  ): torr utomhuslufttemperatur uttryckt i grader Celsius; den relativa fuktigheten kan anges genom en motsvarande våttemperatur,

(8)   årlig energiförbrukning (QHE
  ): årlig energiförbrukning för en värmare som krävs för rumsuppvärmning för att tillgodose det årliga referensvärmesbehovet för en viss uppvärmningssäsong, uttryckt i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde,

(9)   standby-läge: ett läge där värmaren är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status,

(10)   effektförbrukning i standby-läge (PSB
  ): en värmares effektförbrukning i standby-läge, uttryckt i kW,

(11)   konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5,

(12)   kalometriskt (övre) värmevärde: den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet,

| | Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:

  (13)   säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för pannor och värmepumpar i aktivt läge (
  ηson

  ):






  — | för bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ett viktat genomsnitt av den nyttiggjorda verkningsgraden vid märkvärmeeffekt och den nyttiggjorda verkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i %, |
| --- | --- | --- |

Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:

(13)   säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för pannor och värmepumpar i aktivt läge (

):

—

för bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ett viktat genomsnitt av den nyttiggjorda verkningsgraden vid märkvärmeeffekt och den nyttiggjorda verkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i %,

| — | för elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %, |
| --- | --- |

—

för elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %,

| — | för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning som inte är utrustade med tillsatsvärmare, den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %, |
| --- | --- |

—

för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning som inte är utrustade med tillsatsvärmare, den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %,

| — | för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med tillsatsvärmare, ett viktat genomsnitt av den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med avstängd tillsatsvärmare, och den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad tillsatsvärmare, uttryckt i %, |
| --- | --- |

—

för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med tillsatsvärmare, ett viktat genomsnitt av den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med avstängd tillsatsvärmare, och den nyttiggjorda verkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad tillsatsvärmare, uttryckt i %,

(14)   nyttiggjord verkningsgrad (η): förhållandet mellan nyttiggjord värmeproduktion och den totala energi som tillförs en panna för central rumsuppvärmning, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den totala energitillförseln uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn,

(15)   nyttiggjord avgiven värme (P): värmeproduktionen från en panna för central rumsuppvärmning, en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning som överförs till värmebäraren, uttryckt i kW,

(16)   elektrisk verkningsgrad (ηel
  ): förhållandet mellan elproduktionen och den totala energi som tillförs en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den totala tillförda energin uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerad med konversionsfaktorn,

(17)   tändbrännarens energiförbrukning (Pign
  ): effektförbrukningen hos en brännare avsedd att tända huvudbrännaren, uttryckt i W som kalometriskt (övre) värmevärde,

(18)   kondenserande värmepanna: panna för central rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning i vilken, vid normala driftsförhållanden och vid en given driftstemperatur på vattnet, vattenångan i förbränningsprodukterna delvis kondenseras, så att den latenta värmen i vattenångan kan utnyttjas för uppvärmning,

(19)   förbrukning av tillsatsel: den årliga elförbrukningen för den avsedda driften av en panna för rumsuppvärmning, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning beräknad utifrån elförbrukningen vid full belastning (elmax), delbelastning (elmin), standby-läge och förutfastställda driftstider i varje läge, uttryckt i kWh slutenergi,

(20)   varmhållningsförlust (Pstby
  ): värmeförlusten hos en panna för central rumsuppvärmning, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW,

| | Definitioner för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

  (21)   nominell värmefaktor (COPrated
  ) eller nominell primärenergifaktor (PERrated
  ): deklarerad värmekapacitet, uttryckt i kW, dividerad med energitillförseln, uttryckt i kW som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kW slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn, för uppvärmning vid standardförhållanden,
  (22)   dimensionerande referensförhållanden: kombinationen av dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt tabell 10 i bilaga VII,
  (23)   dimensionerande referenstemperatur (Tdesignh): utomhustemperaturen, uttryckt i grader Celsius, enligt tabell 10 i bilaga VII, där faktorn för dellast är lika med 1,
  (24)   faktor för dellast (pl(Tj)): utomhustemperatur minus 16 °C dividerat med den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C,
  (25)   uppvärmningssäsong: en uppsättning driftsförhållanden för genomsnittliga, kallare respektive varmare klimatförhållanden, som per bin beskriver kombinationen av utomhustemperaturer och antalet timmar dessa temperaturer förekommer per säsong,
  (26)   bin (binj
  ): en kombination av en utomhustemperatur och bin-timmar, enligt tabell 12 i bilaga VII,
  (27)   bin-timmar (Hj
  ): timmar per uppvärmningssäsong, uttryckt i timmar per år, under vilka en utomhustemperatur föreligger för varje bin, enligt tabell 12 i bilaga VII,
  (28)   dellast för uppvärmning (Ph(Tj)): uppvärmningseffekten vid en specifik utomhustemperatur, beräknad som dimensionerande belastning multiplicerad med faktorn för dellast och uttryckt i kW,
  (29)   säsongsvärmefaktor (SCOP) eller säsongsbunden primärenergifaktor (SPER): den övergripande värmefaktorn för eldrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, eller den övergripande primärenergifaktorn för bränsledrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: faktorerna ska vara representativa för den fastställda uppvärmningssäsongen och beräknas som det årliga referensvärmebehovet dividerat med den årliga energiförbrukningen,
  (30)   årligt referensvärmebehov (QH
  ): referensvärmebehovet för en viss uppvärmningssäsong, som används som utgångspunkt för beräkning av SCOP eller SPER och beräknas som produkten av den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning och de motsvarande årliga värmelägestimmarna, uttryckt i kWh,
  (31)   motsvarande årliga värmelägestimmar (HHE
  ): det antagna årliga antalet timmar en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska tillhandahålla den dimensionerande värmekapacitet för uppvärmning för att tillgodose det årliga referensvärmebehovet, uttryckt i timmar,
  (32)   värmefaktor i aktivt läge (SCOPon
  ) eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon
  ): den genomsnittliga värmefaktorn för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, eller den genomsnittliga primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, för en viss uppvärmningssäsong,
  (33)   kompletterande uppvärmningskapacitet (sup(Tj)): den nominella avgivna värmeeffekten Psup för en tillsatsvärmare som kompletterar den uppgivna uppvärmningskapaciteten för att nå upp till dellasten för uppvärmning, om den deklarerade uppvärmningskapaciteten är mindre än dellasten för uppvärmning, uttryckt i kW,
  (34)   binspecifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller binspecifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)): värmefaktorn för en eldriven värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, eller primärenergifaktorn för en bränsledriven värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som är specifik för varje bin under en säsong, härledd från dellast för uppvärmning, deklarerad uppvärmningskapacitet och deklarerad värmefaktor för angiven bin och beräknad för övriga bin genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med degraderingskoefficienter,
  (35)   deklarerad uppvärmingskapacitet (Pdh(Tj)): den uppvärmningskapacitet som en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump kan leverera, för en viss utomhustemperatur, uttryckt i kW,
  (36)   kapacitetskontroll: förmågan hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för minst en av de vätskor som behövs för att driva kylningscykeln; denna ska anges som ”fast” om det volymetriska flödet inte kan ändras, eller ”variabelt” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på två eller flera steg,
  (37)   dimensionerande värmekapacitet (Pdesignh): den nominella avgivna värmeeffekten (Prated) hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid den dimensionerande referenstemperaturen, där den dimensionerande värmekapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning med en utomhustemperatur lika med den dimensionerande referenstemperaturen, uttryckt i kW,
  (38)   deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) eller deklarerad primärenergifaktor (PERd(Tj)): värmefaktor eller primärenergifaktor vid ett begränsat antal angivna bin,
  (39)   bivalenttemperatur (Tbiv
  ): den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning vid vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning och under vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten kräver kompletterande uppvärmningskapacitet för att uppvärmningen ska nå upp till dellasten för uppvärmning, uttryckt i grader Celsius,
  (40)   gränstemperatur för drift (TOL): den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning, under vilken luft-till-vatten-värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med luft-till-vatten-värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,
  (41)   uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift (WTOL): den av leverantören uppgivna temperaturen för uppvärmningsvattnet, över vilken värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,
  (42)   testcykelns värmekapacitet (Pcych): den integrerade uppvärmningskapaciteten över testcykelintervallet för uppvärmning, uttryckt i kW,
  (43)   testcykelns verkningsgrad (COPcyc
  eller
  PERcyc): den genomsnittliga värmefaktorn eller den genomsnittliga primärenergifaktorn över testcykelintervallet, beräknat som den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet, uttryckt i kWh, dividerat med den integrerade tillförda energin under samma intervall, uttryckt i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kWh slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn,
  (44)   degraderingskoefficient (Cdh): effektivitetsförlusten på grund av cykeln hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump; om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9,
  (45)   aktivt läge: det läge som motsvarar timmarna med uppvärmningseffekt för det slutna utrymmet och aktiverad uppvärmningsfunktion; detta kan omfatta tomgångskörning av en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump för att uppnå eller bibehålla en erforderlig inomhuslufttemperatur,
  (46)   frånläge: ett läge då en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion, inbegripet lägen där det endast tillhandahålls en indikation på frånläge, och lägen där det endast tillhandahålls funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (2),
  (47)   termostatfrånläge: det läge som motsvarar timmarna utan värmebehov och aktiverad uppvärmningsfunktion, som innebär att uppvärmningsfunktionen är påslagen, men värmaren med värmepump för rumsuppvärmning eller pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte är i drift; tomgångskörning i aktivt läge ska inte betraktas som termostatfrånläge,
  (48)   vevhusvärmarläge: det läge där en uppvärmningsanordning är aktiverad för att undvika att köldmediet förflyttar sig till kompressorn, i syfte att begränsa köldmediekoncentrationen i oljan när kompressorn startas,
  (49)   effektförbrukning i frånläge (POFF
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i frånläge, uttryckt i kW,
  (50)   termostatens effektförbrukning i frånläge (PTO
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med termostaten i frånläge, uttryckt i kW,
  (51)   vevhusvärmarens effektförbrukning (PCK
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med vevhusvärmaren aktiverad, uttryckt i kW,
  (52)   lågtemperaturvärmepump: en värmare med värmepump för rumsuppvärmning som är särskilt konstruerad för låga temperaturer, och som inte kan leverera varmvatten för uppvärmning med en utgående temperatur av 52 °C vid en ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) vid de dimensionerande referensförhållandena för de genomsnittliga klimatförhållandena som den är konstruerad för,
  (53)   lågtemperaturapplikation: en applikation där värmepumpen för rumsuppvärmning levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 35 °C,
  (54)   mediumtemperaturtillämpning: en applikation där värmepumpen för rumsuppvärmning eller pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 55 °C, |
| --- | --- |

Definitioner för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

(21)   nominell värmefaktor (COPrated
  ) eller nominell primärenergifaktor (PERrated
  ): deklarerad värmekapacitet, uttryckt i kW, dividerad med energitillförseln, uttryckt i kW som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kW slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn, för uppvärmning vid standardförhållanden,

(22)   dimensionerande referensförhållanden: kombinationen av dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt tabell 10 i bilaga VII,

(23)   dimensionerande referenstemperatur (Tdesignh): utomhustemperaturen, uttryckt i grader Celsius, enligt tabell 10 i bilaga VII, där faktorn för dellast är lika med 1,

(24)   faktor för dellast (pl(Tj)): utomhustemperatur minus 16 °C dividerat med den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C,

(25)   uppvärmningssäsong: en uppsättning driftsförhållanden för genomsnittliga, kallare respektive varmare klimatförhållanden, som per bin beskriver kombinationen av utomhustemperaturer och antalet timmar dessa temperaturer förekommer per säsong,

(26)   bin (binj
  ): en kombination av en utomhustemperatur och bin-timmar, enligt tabell 12 i bilaga VII,

(27)   bin-timmar (Hj
  ): timmar per uppvärmningssäsong, uttryckt i timmar per år, under vilka en utomhustemperatur föreligger för varje bin, enligt tabell 12 i bilaga VII,

(28)   dellast för uppvärmning (Ph(Tj)): uppvärmningseffekten vid en specifik utomhustemperatur, beräknad som dimensionerande belastning multiplicerad med faktorn för dellast och uttryckt i kW,

(29)   säsongsvärmefaktor (SCOP) eller säsongsbunden primärenergifaktor (SPER): den övergripande värmefaktorn för eldrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, eller den övergripande primärenergifaktorn för bränsledrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: faktorerna ska vara representativa för den fastställda uppvärmningssäsongen och beräknas som det årliga referensvärmebehovet dividerat med den årliga energiförbrukningen,

(30)   årligt referensvärmebehov (QH
  ): referensvärmebehovet för en viss uppvärmningssäsong, som används som utgångspunkt för beräkning av SCOP eller SPER och beräknas som produkten av den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning och de motsvarande årliga värmelägestimmarna, uttryckt i kWh,

(31)   motsvarande årliga värmelägestimmar (HHE
  ): det antagna årliga antalet timmar en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska tillhandahålla den dimensionerande värmekapacitet för uppvärmning för att tillgodose det årliga referensvärmebehovet, uttryckt i timmar,

(32)   värmefaktor i aktivt läge (SCOPon
  ) eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon
  ): den genomsnittliga värmefaktorn för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, eller den genomsnittliga primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, för en viss uppvärmningssäsong,

(33)   kompletterande uppvärmningskapacitet (sup(Tj)): den nominella avgivna värmeeffekten Psup för en tillsatsvärmare som kompletterar den uppgivna uppvärmningskapaciteten för att nå upp till dellasten för uppvärmning, om den deklarerade uppvärmningskapaciteten är mindre än dellasten för uppvärmning, uttryckt i kW,

(34)   binspecifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller binspecifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)): värmefaktorn för en eldriven värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, eller primärenergifaktorn för en bränsledriven värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som är specifik för varje bin under en säsong, härledd från dellast för uppvärmning, deklarerad uppvärmningskapacitet och deklarerad värmefaktor för angiven bin och beräknad för övriga bin genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med degraderingskoefficienter,

(35)   deklarerad uppvärmingskapacitet (Pdh(Tj)): den uppvärmningskapacitet som en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump kan leverera, för en viss utomhustemperatur, uttryckt i kW,

(36)   kapacitetskontroll: förmågan hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för minst en av de vätskor som behövs för att driva kylningscykeln; denna ska anges som ”fast” om det volymetriska flödet inte kan ändras, eller ”variabelt” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på två eller flera steg,

(37)   dimensionerande värmekapacitet (Pdesignh): den nominella avgivna värmeeffekten (Prated) hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid den dimensionerande referenstemperaturen, där den dimensionerande värmekapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning med en utomhustemperatur lika med den dimensionerande referenstemperaturen, uttryckt i kW,

(38)   deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) eller deklarerad primärenergifaktor (PERd(Tj)): värmefaktor eller primärenergifaktor vid ett begränsat antal angivna bin,

(39)   bivalenttemperatur (Tbiv
  ): den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning vid vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning och under vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten kräver kompletterande uppvärmningskapacitet för att uppvärmningen ska nå upp till dellasten för uppvärmning, uttryckt i grader Celsius,

(40)   gränstemperatur för drift (TOL): den av leverantören uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning, under vilken luft-till-vatten-värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med luft-till-vatten-värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,

(41)   uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift (WTOL): den av leverantören uppgivna temperaturen för uppvärmningsvattnet, över vilken värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius,

(42)   testcykelns värmekapacitet (Pcych): den integrerade uppvärmningskapaciteten över testcykelintervallet för uppvärmning, uttryckt i kW,

(43)   testcykelns verkningsgrad (COPcyc
  eller
  PERcyc): den genomsnittliga värmefaktorn eller den genomsnittliga primärenergifaktorn över testcykelintervallet, beräknat som den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet, uttryckt i kWh, dividerat med den integrerade tillförda energin under samma intervall, uttryckt i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kWh slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn,

(44)   degraderingskoefficient (Cdh): effektivitetsförlusten på grund av cykeln hos en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump; om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9,

(45)   aktivt läge: det läge som motsvarar timmarna med uppvärmningseffekt för det slutna utrymmet och aktiverad uppvärmningsfunktion; detta kan omfatta tomgångskörning av en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump för att uppnå eller bibehålla en erforderlig inomhuslufttemperatur,

(46)   frånläge: ett läge då en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion, inbegripet lägen där det endast tillhandahålls en indikation på frånläge, och lägen där det endast tillhandahålls funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (2),

(47)   termostatfrånläge: det läge som motsvarar timmarna utan värmebehov och aktiverad uppvärmningsfunktion, som innebär att uppvärmningsfunktionen är påslagen, men värmaren med värmepump för rumsuppvärmning eller pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte är i drift; tomgångskörning i aktivt läge ska inte betraktas som termostatfrånläge,

(48)   vevhusvärmarläge: det läge där en uppvärmningsanordning är aktiverad för att undvika att köldmediet förflyttar sig till kompressorn, i syfte att begränsa köldmediekoncentrationen i oljan när kompressorn startas,

(49)   effektförbrukning i frånläge (POFF
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i frånläge, uttryckt i kW,

(50)   termostatens effektförbrukning i frånläge (PTO
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med termostaten i frånläge, uttryckt i kW,

(51)   vevhusvärmarens effektförbrukning (PCK
  ): effektförbrukningen för en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med vevhusvärmaren aktiverad, uttryckt i kW,

(52)   lågtemperaturvärmepump: en värmare med värmepump för rumsuppvärmning som är särskilt konstruerad för låga temperaturer, och som inte kan leverera varmvatten för uppvärmning med en utgående temperatur av 52 °C vid en ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) vid de dimensionerande referensförhållandena för de genomsnittliga klimatförhållandena som den är konstruerad för,

(53)   lågtemperaturapplikation: en applikation där värmepumpen för rumsuppvärmning levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 35 °C,

(54)   mediumtemperaturtillämpning: en applikation där värmepumpen för rumsuppvärmning eller pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 55 °C,

| | Definitioner för uppvärmning av vatten i pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:
  (55)   belastningsprofil: en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII; varje panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning överensstämmer med minst en belastningsprofil,
  (56)   vattenuttag: en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (57)   nyttiggjort vattenflöde (f): minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (58)   nyttiggjord vattentemperatur (Tm
  ): vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (59)   nyttiggjort energiinnehåll (Qtap
  ): varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (60)   varmvattnets energiinnehåll: produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten,
  (61)   topptemperatur (Tp
  ): vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (62)   referensenergivärde (Qref
  ): summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 15 i bilaga VII,
  (63)   maximal belastningsprofil: den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen,
  (64)   deklarerad belastningsprofil: belastningsprofilen tillämpas vid fastställandet av energieffektivitet vid vattenuppvärmning.
  (65)   daglig elförbrukning (Qelec
  ): elförbrukningen för vattenuppvärmning under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi,
  (66)   daglig bränsleförbrukning (Qfuel
  ): bränsleförbrukningen för uppvärmning av vatten över 24 timmar i följd med den deklarerade belastningsprofilen, uttryckt i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde och, för tillämpning av punkt 5 f i bilaga VII, uttryckt i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde,
  (67)   årlig elförbrukning (AEC): den årliga elförbrukningen för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi,
  (68)   årlig bränsleförbrukning (AFC): den årliga förbrukningen av fossilt bränsle och/eller biomassa för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, |
| --- | --- |

Definitioner för uppvärmning av vatten i pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

(55)   belastningsprofil: en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII; varje panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning överensstämmer med minst en belastningsprofil,

(56)   vattenuttag: en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 15 i bilaga VII,

(57)   nyttiggjort vattenflöde (f): minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,

(58)   nyttiggjord vattentemperatur (Tm
  ): vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 15 i bilaga VII,

(59)   nyttiggjort energiinnehåll (Qtap
  ): varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 15 i bilaga VII,

(60)   varmvattnets energiinnehåll: produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten,

(61)   topptemperatur (Tp
  ): vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 15 i bilaga VII,

(62)   referensenergivärde (Qref
  ): summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 15 i bilaga VII,

(63)   maximal belastningsprofil: den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen,

(64)   deklarerad belastningsprofil: belastningsprofilen tillämpas vid fastställandet av energieffektivitet vid vattenuppvärmning.

(65)   daglig elförbrukning (Qelec
  ): elförbrukningen för vattenuppvärmning under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi,

(66)   daglig bränsleförbrukning (Qfuel
  ): bränsleförbrukningen för uppvärmning av vatten över 24 timmar i följd med den deklarerade belastningsprofilen, uttryckt i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde och, för tillämpning av punkt 5 f i bilaga VII, uttryckt i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde,

(67)   årlig elförbrukning (AEC): den årliga elförbrukningen för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi,

(68)   årlig bränsleförbrukning (AFC): den årliga förbrukningen av fossilt bränsle och/eller biomassa för en panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av vatten med den deklarerade belastningsprofilen och under givna klimatförhållanden, uttryckt i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde,

| | Definitioner för solvärmeutrustning:

  (69)   årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ): det årliga elbidraget (uttryckt i kWh primärenergi, och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till den nyttiggjorda avgivna värmen för ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken,
  (70)   solfångares öppningsarea (Asol
  ): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallad solfångarstorlek, den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2,
  (71)   solfångarens effektivitet (ηcol
  ): solfångarens effektivitet vid en temperaturskillnad mellan solfångaren och den omgivande luften på 40 K och en sammanlagd solstrålning på 1 000 W/m2, uttryckt i %,
  (72)   varmhållningsförlust (S): den värmeeffekt som strålar ut från en solvärmd ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W,
  (73)   volym (V): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallat tankvolym, den nominella volymen för en solvärmd ackumulatortank, uttryckt i liter eller m3,
  (74)   förbrukning av tillsatsel (Qaux): i figur 5 i bilaga IV kallat tillsatsel, den årliga elförbrukningen för uteslutande solvärmda system till följd av pumpens effektförbrukning och effektförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi,
  (75)   pumpens elförbrukning (solpump): solfångarslingepumpens nominella elförbrukning i uteslutande solvärmda system, uttryckt i kWh,
  (76)   effektförbrukning i standby-läge (solstandby): nominell effektförbrukning för uteslutande solvärmda system när pumpen och värmegeneratorer är inaktiva, uttryckt i W, |
| --- | --- |

Definitioner för solvärmeutrustning:

(69)   årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ): det årliga elbidraget (uttryckt i kWh primärenergi, och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till den nyttiggjorda avgivna värmen för ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken,

(70)   solfångares öppningsarea (Asol
  ): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallad solfångarstorlek, den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2,

(71)   solfångarens effektivitet (ηcol
  ): solfångarens effektivitet vid en temperaturskillnad mellan solfångaren och den omgivande luften på 40 K och en sammanlagd solstrålning på 1 000 W/m2, uttryckt i %,

(72)   varmhållningsförlust (S): den värmeeffekt som strålar ut från en solvärmd ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W,

(73)   volym (V): i figurerna 1 till 4 i bilaga IV kallat tankvolym, den nominella volymen för en solvärmd ackumulatortank, uttryckt i liter eller m3,

(74)   förbrukning av tillsatsel (Qaux): i figur 5 i bilaga IV kallat tillsatsel, den årliga elförbrukningen för uteslutande solvärmda system till följd av pumpens effektförbrukning och effektförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi,

(75)   pumpens elförbrukning (solpump): solfångarslingepumpens nominella elförbrukning i uteslutande solvärmda system, uttryckt i kWh,

(76)   effektförbrukning i standby-läge (solstandby): nominell effektförbrukning för uteslutande solvärmda system när pumpen och värmegeneratorer är inaktiva, uttryckt i W,

| | Andra definitioner:

  (77)   genomsnittliga klimatförhållanden, kallare klimatförhållanden och varmare klimatförhållanden: temperaturförhållanden och global solstrålning som är kännetecknande för städerna Strasbourg, Helsingfors respektive Aten,
  (78)   modellbeteckning: den kod, i regel alfanumerisk, som särskiljer en viss modell av en panna eller värmepump, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer, solvärmeutrustning, paket av pannor eller värmare för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning från andra modeller med samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn. |
| --- | --- |

Andra definitioner:

(77)   genomsnittliga klimatförhållanden, kallare klimatförhållanden och varmare klimatförhållanden: temperaturförhållanden och global solstrålning som är kännetecknande för städerna Strasbourg, Helsingfors respektive Aten,

(78)   modellbeteckning: den kod, i regel alfanumerisk, som särskiljer en viss modell av en panna eller värmepump, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer, solvärmeutrustning, paket av pannor eller värmare för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning från andra modeller med samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn.

---

(1)  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

(2)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

---

BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

1.   SÄSONGSBUNDNA ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR RUMSUPPVÄRMNING

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för uppvärmning för värmare, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning för lågtemperaturapplikationer ska fastställas på grundval av den berörda apparatens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning enligt tabell 1.

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning för lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid lågtemperaturapplikationer ska fastställas på grundval av apparaternas säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning enligt tabell 2.

En värmares säsongsbundna energieffektivitet vid rumsuppvärmning ska beräknas i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII, och för värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump och lågtemperaturvärmepumpar ska energieffektiviteten beräknas under genomsnittliga klimatförhållanden.

Tabell 1

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för värmare vid rumsuppvärmning, med undantag av lågtemperaturvärmepumpar och värmepumpar för rumsuppvärmning vid lågtemperaturapplikation

| Säsongsbunden energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  i % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 150 |
| A++ | 125 ≤ ηs
  < 150 |
| A+ | 98 ≤ ηs
  < 125 |
| A | 90 ≤ ηs
  < 98 |
| B | 82 ≤ ηs
  < 90 |
| C | 75 ≤ ηs
  < 82 |
| D | 36 ≤ ηs
  < 75 |
| E | 34 ≤ ηs
  < 36 |
| F | 30 ≤ ηs
  < 34 |
| G | ηs
  < 30 |

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  i %

A+++

ηs
  ≥ 150

A++

125 ≤ ηs
  < 150

A+

98 ≤ ηs
  < 125

A

90 ≤ ηs
  < 98

B

82 ≤ ηs
  < 90

C

75 ≤ ηs
  < 82

D

36 ≤ ηs
  < 75

E

34 ≤ ηs
  < 36

F

30 ≤ ηs
  < 34

G

ηs
  < 30

Tabell 2

Energieffektivitetsklass för lågtemperaturvärmepumpar och värmare med värmepump för rumsuppvärmning för lågtemperaturapplikation vid säsongsbunden rumsuppvärmning

| Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  i % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 175 |
| A++ | 150 ≤ ηs
  < 175 |
| A+ | 123 ≤ ηs
  < 150 |
| A | 115 ≤ ηs
  < 123 |
| B | 107 ≤ ηs
  < 115 |
| C | 100 ≤ ηs
  < 107 |
| D | 61 ≤ ηs
  < 100 |
| E | 59 ≤ ηs
  < 61 |
| F | 55 ≤ ηs
  < 59 |
| G | ηs
  < 55 |

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  i %

A+++

ηs
  ≥ 175

A++

150 ≤ ηs
  < 175

A+

123 ≤ ηs
  < 150

A

115 ≤ ηs
  < 123

B

107 ≤ ηs
  < 115

C

100 ≤ ηs
  < 107

D

61 ≤ ηs
  < 100

E

59 ≤ ηs
  < 61

F

55 ≤ ηs
  < 59

G

ηs
  < 55

2.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR UPPVÄRMNING AV VATTEN

Energieffektivitetsklasser för pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) uppvärmning av vatten ska fastställas på grundval av dess energieffektivitet vid vattenuppvärmning enligt tabell 3.

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska beräknas i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

Tabell 3

Energieffektivitetsklasser vid uppvärmning av vatten för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, indelade efter deklarerade belastningsprofiler, ηwh
  i %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

3.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR SOLVÄRMDA ACKUMULATORTANKAR, OM DET RÖR SIG OM (DELAR AV) EN SOLVÄRMEUTRUSTNING

Energieffektivitetsklassen för en solvärmd ackumulatortank, om det rör sig om (delar av) en solvärmeutrustning, ska fastställas på grundval av dess varmhållningsförluster enligt tabell 4.

Tabell 4

Energieffektivitetsklasser för solvärmda ackumulatortankar, om det rör sig om (delar av) en solvärmeutrustning

| Energieffektivitetsklass | Varmhållningsförluster S i watt, med volym V i liter |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energieffektivitetsklass

Varmhållningsförluster S i watt, med volym V i liter

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

BILAGA III

Produktetiketter

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

1.1.   Produktetikett 1

1.1.1.   Panna för central rumsuppvärmning för de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

| IV. | Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda pannan ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda pannan ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Ljudeffektnivån LWA
  inomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Ljudeffektnivån LWA
  inomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal.

| (b) | Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.1.2.   Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning i de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A++ till G vid rumsuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

| IV. | Säsongsbunden eergieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda kraftvärmepannan ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Säsongsbunden eergieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen vid rumsuppvärmning för den berörda kraftvärmepannan ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Ljudeffektnivån LWA
  inomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Ljudeffektnivån LWA
  inomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal.

| VII. | Extra elproduktionsfunktion. |
| --- | --- |

VII.

Extra elproduktionsfunktion.

| (b) | Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

1.1.3.   Värmare med värmepump för rumsuppvärmning, utom lågtemperaturvärmepumpar, i de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A++ till G för rumsuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen för mediumtemperaturtillämpning respektive lågtemperaturtillämpning. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen för mediumtemperaturtillämpning respektive lågtemperaturtillämpning.

| IV. | Säsongsbunden energieffektivitetsklass för uppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar respektive mediumtemperaturtillämpningar, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för den berörda värmaren med värmepump för rumsuppvärmning vid låg respektive medellåg temperatur ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för uppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar respektive mediumtemperaturtillämpningar, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för den berörda värmaren med värmepump för rumsuppvärmning vid låg respektive medellåg temperatur ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden för tillämpningar för låga respektive medellåga temperaturer, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden för tillämpningar för låga respektive medellåga temperaturer, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner.

| VII. | Ljudeffektnivån LWA
  inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Ljudeffektnivån LWA
  inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal.

| (b) | Etiketten för värmare med värmepump för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för värmare med värmepump för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till.

1.1.4.   Lågtemperaturvärmepumpar i de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A++ till G för rumsuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen för lågtemperaturapplikationer. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen för lågtemperaturapplikationer.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid säsongsbunden rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för den berörda lågtemperaturvärmepumpen ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid säsongsbunden rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Spetsen på den pil som innehåller den säsongsbundna energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för den berörda lågtemperaturvärmepumpen ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Europeisk temperaturkarta med tre indikativa temperaturzoner.

| VII. | Ljudeffektnivån LWA
  inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Ljudeffektnivån LWA
  inomhus (i förekommande fall) och utomhus, i dB, avrundat till närmaste heltal.

| (b) | Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010, kan en kopia av miljömärket läggas till. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010, kan en kopia av miljömärket läggas till.

1.2.   Produktetikett 2

1.2.1.   Panna för central rumsuppvärmning för de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A+++ till D

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för pannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.2.2.   Kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning för de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A+++ till D

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

1.2.3.   Värmepumpar för rumsuppvärmning, utom lågtemperaturvärmepumpar, i de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A+++ till D för rumsuppvärmning

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för värmepumpar för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för värmepumpar för rumsuppvärmning ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

1.2.4.   Lågtemperaturvärmepumpar i de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna A+++ till D för rumsuppvärmning

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.4 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.4 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga.

2.   PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

2.1.   Produktetikett 1

2.1.1   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning i säsongsbunden energieffektivitetsklass A++ till G vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rums-och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Rums-och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid säsongsrelaterad rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen för säsongsbunden rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för den berörda pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid säsongsrelaterad rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen för säsongsbunden rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för den berörda pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal.

| VII. | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 9 d.11 i denna bilaga läggas till. |
| --- | --- |

VII.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 9 d.11 i denna bilaga läggas till.

| (b) | Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga.

2.1.2.   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i säsongsbunden energieffektivitetsklass A++ till G vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen vid medellåga temperaturtillämpningar och vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen vid medellåga temperaturtillämpningar och vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid säsongsrelaterad rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för mediumtemperaturtillämpning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen för säsongsbunden rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för den berörda pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid säsongsrelaterad rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för mediumtemperaturtillämpning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. Spetsen på de pilar som innehåller energieffektivitetsklassen för säsongsbunden rumsuppvärmning och energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning för den berörda pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska placeras på samma nivå som pilspetsen för berörd energieffektivitetsklass.

| V. | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner.

| VII. | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| VIII. | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 10 d.12 i denna bilaga läggas till. |
| --- | --- |

VIII.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 10 d.12 i denna bilaga läggas till.

| (b) | Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga.

2.2.   Produktetikett 2

2.2.1.   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning i säsongsbunden energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Den information som anges i punkt 2.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

a)

Den information som anges i punkt 2.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| b) | Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska utformas enligt punkt 9 i denna bilaga.

2.2.2.   Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i säsongsbunden energieffektivitetsklass A+++ till D vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Den information som anges i punkt 2.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

a)

Den information som anges i punkt 2.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| b) | Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska utformas enligt punkt 10 i denna bilaga.

3.   PAKET AV PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING.

Etikett för paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till G vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rumsuppvärmningsfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

| IV. | Pannans eller värmepumpens säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- |

IV.

Pannans eller värmepumpens säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II.

| V. | Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare för rumsuppvärmning kan ingå i paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare för rumsuppvärmning kan ingå i paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning.

| VI. | Den säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 5 i bilaga IV. Pilen med säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

VI.

Den säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 5 i bilaga IV. Pilen med säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| b) | Etiketten för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 11 i denna bilaga. För paket med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass A+++ till D kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 11 i denna bilaga. För paket med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass A+++ till D kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

4.   PAKET AV PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR MED TAPPVARMVATTENBEREDNING OCH MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING.

Etikett för paket med pannor och värmepumpar med tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till G vid säsongsbunden rumsuppvärmning och vattenuppvärmning

Image

| a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning.

| III. | Rums-och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Rums-och vattenuppvärmningsfunktionerna, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII.

| IV. | Pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energieffektivitetsklass vid säsongsbunden rumsuppvärmning och vattenuppvärmning, fastställd enligt punkterna 1 och 2 i bilaga II. |
| --- | --- |

IV.

Pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energieffektivitetsklass vid säsongsbunden rumsuppvärmning och vattenuppvärmning, fastställd enligt punkterna 1 och 2 i bilaga II.

| V. | Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare kan ingå i paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator och/eller tilläggsvärmare kan ingå i paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning.

| VI. | Den säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Pilen med säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

VI.

Den säsongsbundna rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Pilen med säsongsbunden rumsuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| VII. | Vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Pilen med vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

VII.

Vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklassen för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 6 i bilaga IV. Pilen med vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| b) | Etiketten för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 12 i denna bilaga. För paket med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till D för säsongsbunden rumsuppvärmning och vattenuppvärmning kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för paketet med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 12 i denna bilaga. För paket med panna eller värmepump med tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklass A+++ till D för säsongsbunden rumsuppvärmning och vattenuppvärmning kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

5.   Etiketten för pannor för rumsuppvärmning ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

b)

Bakgrunden ska vara vit.

| c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Skalorna A++-G respektive A+++-D:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A+++-D:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Ljudeffektnivå, inomhus:






  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå, inomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

| — | Text "kW": Calibri normal 30 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

6.   Etiketten för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

b)

Bakgrunden ska vara vit.

| c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Skalorna A++-G respektive A+++-D:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A+++-D:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 7 708,40 cm3, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 7 708,40 cm3, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Ljudeffektnivå, inomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå, inomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

| — | Text "kW": Calibri normal 30 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

| | Ackumulatorfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ackumulatorfunktion:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

7.   Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

b)

Bakgrunden ska vara vit.

| c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Lågtemperaturtillämpningar respektive mediumtemperaturtillämpningar:







  — | Text "55 °C" och "35 °C": Calibri normal 14 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Lågtemperaturtillämpningar respektive mediumtemperaturtillämpningar:

—

Text "55 °C" och "35 °C": Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A++-G respektive A+++-D:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A+++-D:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 19 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:

—

Pil: bredd: 19 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värden ”YZ”: Calibri minst 15 pt, 100 % svart, |
| --- | --- |

—

Värden ”YZ”: Calibri minst 15 pt, 100 % svart,

| — | Text "kW": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Färger:






  — | Mörkblå: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Färger:

—

Mörkblå: 86-51-00-00,

| — | Mellanblå: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Mellanblå: 53-08-00-00,

| — | Ljusblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Ljusblå: 25-00-02-00.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

8.   Etiketten för lågtemperaturvärmepumpar ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Lågtemperaturtillämpning:


  Text "35 °C": Calibri normal 14 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

Image

Lågtemperaturtillämpning:

Text "35 °C": Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A++-G respektive A+++-D:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A+++-D:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm – färg:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm – färg:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värden ”YZ”: Calibri minst 18 pt, 100 % svart, |
| --- | --- |

—

Värden ”YZ”: Calibri minst 18 pt, 100 % svart,

| — | Text "kW": Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 13,5 pt, 100 % svart.

| | Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:







  — | Piktogram enligt bild,Färger:






  — | Mörkblå: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:

—

Färger:

—

Mörkblå: 86-51-00-00,

| — | Mellanblå: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Mellanblå: 53-08-00-00,

| — | Ljusblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Ljusblå: 25-00-02-00.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

9.   Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A++-G respektive A-G, A+++-D eller A+-F:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A-G, A+++-D eller A+-F:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rums- och vattenuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 14 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rums- och vattenuppvärmning:

—

Pil: bredd: 14 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 37,5 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 37,5 pt, 100 % svart.

| — | Text "kW": Calibri normal 18 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 18 pt, 100 % svart.

| | Ljudeffektnivå, inomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå, inomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 20 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

| | I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

10.   Etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:






  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 15 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A++-G respektive A-G, A+++-D eller A+-F:







  — | Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A++-G respektive A-G, A+++-D eller A+-F:

—

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | Klass 8: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 8: 00-X-X-00,

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klass: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- |

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klass: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Lägsta klassen: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rums- och vattenuppvärmning:







  — | Pil: bredd: 14 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rums- och vattenuppvärmning:

—

Pil: bredd: 14 mm, höjd: 9 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Nominell avgiven värmeeffekt:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värden ”YZ”: Calibri minst 12 pt, 100 % svart, |
| --- | --- |

—

Värden ”YZ”: Calibri minst 12 pt, 100 % svart,

| — | Text "kW": Calibri normal 10 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "kW": Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

| | Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Färger:






  — | Mörkblå: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Färger:

—

Mörkblå: 86-51-00-00,

| — | Mellanblå: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Mellanblå: 53-08-00-00,

| — | Ljusblå: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Ljusblå: 25-00-02-00.

| | Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm,

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

| — | Text "dB": Calibri normal 10 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text "dB": Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

| | I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | År för märkningens införande och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för märkningens införande och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

11.   Etiketten för paket av pannor eller värmepumpar med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Anmärkningar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm.

| | Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktionen:







  — | Piktogram enligt bild |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktionen:

—

Piktogram enligt bild

| | Pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning:







  — | Piktogram enligt bild |
| --- | --- | --- |

Image

Pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning:

—

Piktogram enligt bild

| — | Säsongsbunden energieffektivitetsklass för pannors och värmepumpars rumsuppvärmning:






  — | Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

—

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för pannors och värmepumpars rumsuppvärmning:

—

Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd, på en enda rad,

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Paket med tillsatsvärmare, temperaturregulatorer, ackumulatortank och solvärmeutrustning







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Paket med tillsatsvärmare, temperaturregulatorer, ackumulatortank och solvärmeutrustning

—

Piktogram enligt bild,

| — | "+"-symbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %, |
| --- | --- |

—

"+"-symbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %,

| — | Fält bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %, |
| --- | --- |

—

Fält bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %,

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Skala A+++-G med ram:







  — | Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++-G med ram:

—

Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00,

| — | Klass 2: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00,

| — | Klass 3: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00,

| — | Klass 4: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00,

| — | Klass 5: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00,

| — | Klass 6: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00,

| — | Sjunde klassen: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Sjunde klassen: 00-X-X-00,

| — | I förekommande fall, sista klasser: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

I förekommande fall, sista klasser: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad, |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad,

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Säsongsbunden energieffektivitetsklass för paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning:







  — | Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbunden energieffektivitetsklass för paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning:

—

Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Förordningsnummer och referensår:







  — | Text: Calibri fet 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Förordningsnummer och referensår:

—

Text: Calibri fet 12 pt.

| | Återförsäljarens modellidentifikation. |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens modellidentifikation.

| | Återförsäljarens modellbeteckning:

  Återförsäljarens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens modellbeteckning:

Återförsäljarens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm.

12.   För paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska etiketten utformas enligt följande:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK — cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm.

| | Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm.

| | Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:







  — | Piktogram enligt bild för vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt med respektive bokstavsbeteckning enligt tabell 15 i bilaga VII: Calibri fet 16 pt, 100 % svart |
| --- | --- | --- |

Image

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

—

Piktogram enligt bild för vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt med respektive bokstavsbeteckning enligt tabell 15 i bilaga VII: Calibri fet 16 pt, 100 % svart

| — | Pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) säsongsbundna energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och vid vattenuppvärmning:






  — | Pil: bredd: 19 mm, höjd: 11 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

—

Pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) säsongsbundna energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och vid vattenuppvärmning:

—

Pil: bredd: 19 mm, höjd: 11 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 23 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 23 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd, på en enda rad.

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Paket med solvärmeutrustning, ackumulatortank, temperaturregulatorer och/eller tillsatsvärmare:







  — | Piktogram enligt bild |
| --- | --- | --- |

Image

Paket med solvärmeutrustning, ackumulatortank, temperaturregulatorer och/eller tillsatsvärmare:

—

Piktogram enligt bild

| — | "+"-symbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

"+"-symbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %.

| — | Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %.

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Rumsuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild |
| --- | --- | --- |

Image

Rumsuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild

| | Skala A+++–G med ram:







  — | Pil: höjd: 6,5 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++–G med ram:

—

Pil: höjd: 6,5 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00,

| — | Klass 2: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00,

| — | Klass 3: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00,

| — | Klass 4: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00,

| — | Klass 5: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00,

| — | Klass 6: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00,

| — | Klass 7: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00,

| — | I förekommande fall, sista klasser: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

I förekommande fall, sista klasser: 00-X-X-00,

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning respektive vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning







  — | Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning respektive vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning

—

Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit, ‘+’-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:






  — | Piktogram som angivet, inbegripet den deklarerade belastningsprofilen, uttryckt med respektive bokstavsbeteckning enligt tabell 15 i bilaga VII: Calibri fet 22 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram som angivet, inbegripet den deklarerade belastningsprofilen, uttryckt med respektive bokstavsbeteckning enligt tabell 15 i bilaga VII: Calibri fet 22 pt, 100 % svart.

| | År för införande av märkning och förordningsnummer:






  — | Text: Calibri fet 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År för införande av märkning och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 12 pt.

| | Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

| | Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:
  Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm.

---

(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

---

BILAGA IV

Produktblad

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

| 1.1. | Informationen i informationsbladet för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- | --- |

1.1.

Informationen i informationsbladet för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- |

(c)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

| (d) | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(d)

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden).

| (e) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(e)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (f) | Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(f)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (g) | Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning, i förekommande fall). |
| --- | --- |

(g)

Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning, i förekommande fall).

| (h) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning. |
| --- | --- |

(h)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning.

Dessutom, för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning:

| (i) | Elverkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(i)

Elverkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för värmare med värmepump för rumsuppvärmning:

| (j) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(j)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (k) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(k)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

| (l) | Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(l)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

| (m) | Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(m)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| 1.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

1.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som levereras av samma leverantör.

| 1.3. | Uppgifterna i produktbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges. |
| --- | --- |

1.3.

Uppgifterna i produktbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

2.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

| 2.1. | Informationen i informationsbladet för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- | --- |

2.1.

Informationen i informationsbladet för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | För rumsuppvärmning, mediumtemperaturapplikation (och, för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall lågtemperaturapplikationen). För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(c)

För rumsuppvärmning, mediumtemperaturapplikation (och, för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall lågtemperaturapplikationen). För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII.

| (d) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. |
| --- | --- |

(d)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.

| (e) | Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(e)

Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden).

| (f) | För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(f)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (g) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(g)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (h) | Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

(h)

Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall).

| (i) | I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning. |
| --- | --- |

(i)

I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning.

| (j) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(j)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Dessutom, för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

| (k) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(k)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (l) | För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(l)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

| (m) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(m)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

| (n) | Ljudeffektnivån i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(n)

Ljudeffektnivån i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| 2.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

2.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som levereras av samma leverantör.

| 2.3. | Uppgifterna i produktbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges. |
| --- | --- |

2.3.

Uppgifterna i produktbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

3.   TEMPERATURREGULATOR

| 3.1. | Informationen i informationsbladet för temperaturregulatorn ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

3.1.

Informationen i informationsbladet för temperaturregulatorn ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Temperaturregulatorns klass. |
| --- | --- |

(c)

Temperaturregulatorns klass.

| (d) | Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i %, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

(d)

Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i %, avrundat till en decimal.

| 3.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal temperaturregulatormodeller som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

3.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal temperaturregulatormodeller som levereras av samma leverantör.

4.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

| 4.1. | Informationen i informationsbladet för solvärmeutrustning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt (för pumpar i solfångarslingan, om så är tillämpligt):






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

4.1.

Informationen i informationsbladet för solvärmeutrustning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt (för pumpar i solfångarslingan, om så är tillämpligt):

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(c)

Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

| (d) | Solfångarens verkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(d)

Solfångarens verkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal.

| (e) | Den solvärmda ackumulatortankens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 3 i bilaga II. |
| --- | --- |

(e)

Den solvärmda ackumulatortankens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 3 i bilaga II.

| (f) | Varmhållningsförluster för den solvärmda ackumulatortanken i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(f)

Varmhållningsförluster för den solvärmda ackumulatortanken i W, avrundat till närmaste heltal.

| (g) | Den solvärmda ackumulatortankens volym i liter och m3. |
| --- | --- |

(g)

Den solvärmda ackumulatortankens volym i liter och m3.

| (h) | Årligt värmebidrag från andra källor än solen Qnonsol
  i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(h)

Årligt värmebidrag från andra källor än solen Qnonsol
  i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (i) | Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(i)

Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal.

| (j) | Elförbrukning i standby-läge i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(j)

Elförbrukning i standby-läge i W, avrundat till två decimaler.

| (k) | Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(k)

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

| 4.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

4.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör.

5.   PAKET AV PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING.

Informationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska omfatta de element som anges i figur 1, figur 2, figur 3 respektive figur 4 för beräkning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

| — | I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i %. |
| --- | --- |

—

I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i %.

| — | II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga. |
| --- | --- |

—

II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga.

| — | III: Värdet för den matematiska formeln , där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen. |
| --- | --- |

—

III: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen.

| — | IV: Värdet för den matematiska formeln , där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen. |
| --- | --- |

—

IV: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen.

Dessutom, för primära värmare med värmepump för rumsuppvärmning:

| — | V: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

V: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %.

| — | VI: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

VI: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %.

6.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING, TEMPERATURREGULATOR OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Informationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer, solvärmeutrustning och passiv värmeväxlare i avgaskanalen ska omfatta de element som anges i punkterna a och b:

| (a) | De element som anges i figurerna 1 respektive 3 för bedömning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:






  — | I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens (med inbyggd tappvarmvattenberedning) säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i %. |
| --- | --- | --- |

(a)

De element som anges i figurerna 1 respektive 3 för bedömning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

—

I: Värdet för den primära pannans eller värmepumpens (med inbyggd tappvarmvattenberedning) säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i %.

| — | II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga. |
| --- | --- |

—

II: Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket enligt tabellerna 5 respektive 6 i denna bilaga.

| — | III: Värdet för den matematiska formeln , där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

—

III: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

| — | IV: Värdet för den matematiska formeln , där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

—

IV: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Prated är relaterat till den primära pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Dessutom, för primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

| — | V: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

V: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden, uttryckt i %.

| — | VI: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

VI: Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden, uttryckt i %.

| (b) | De element som anges i figur 5 för bedömning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:






  — | I: Värdet för pannans eller värmepumpens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %. |
| --- | --- | --- |

(b)

De element som anges i figur 5 för bedömning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, inbegripet följande uppgifter:

—

I: Värdet för pannans eller värmepumpens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %.

| — | II: Värdet för den matematiska formeln , där Qref
  hämtas från tabell 15 i bilaga VII och Qnonsol
  från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för pannans eller värmepumpens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL. |
| --- | --- |

—

II: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Qref
  hämtas från tabell 15 i bilaga VII och Qnonsol
  från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för pannans eller värmepumpens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL.

| — | III: Värdet för den matematiska formeln , i %, där Qaux
  hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref
  från tabell 15 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL. |
| --- | --- |

—

III: Värdet för den matematiska formeln Formula, i %, där Qaux
  hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref
  från tabell 15 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL.

Tabell 5

Viktning av primär panna för central rumsuppvärmning eller primär panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning samt tillsatsvärmare för de syften som avses i figur 1 i denna bilaga
   (1)

| (2) | II, paket utan ackumulatortank | II, paket med ackumulatortank |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

Formula

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00

Tabell 6

Viktning av den primära kraftvärmepannan, värmaren med värmepump för rumsuppvärmning, pannan med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump eller lågtemperaturvärmepumpen och tillsatsvärmaren för de syften som avses i figurerna 2–4 i denna bilaga
   (3)

| (4) | II, paket utan ackumulatortank | II, paket med ackumulatortank |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

Formula

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figur 1

Del av informationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning respektive paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, för primära pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning och primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, med uppgift om paketets säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

Image

Figur 2

Del av informationsbladet för paket av pannor och värmepannor, temperaturregulator och solvärmeutrustning för primära kraftvärmepannor, med uppgifter om paketets säsongsmedelverkningsgrad

Image

Figur 3

Del av informationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning respektive paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, för primära värmare med värmepump för rumsuppvärmning och primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med uppgift om paketets säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

Image

Figur 4

Del av informationsbladet för paket av pannor och värmepannor, temperaturregulator och solvärmeutrustning för primära lågtemperaturvärmepumpar, med uppgifter om paketets säsongsmedelverkningsgrad

Image

Figur 5

Del av informationsbladet för paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning för primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och primära pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med uppgifter om paketets energieffektivitet vid vattenuppvärmning

Image

---

(1)  Mellanvärdena beräknas genom linjär interpolering mellan de båda angränsande värdena.

(2)  Prated är kopplat till den primära pannan eller värmepumpen eller pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

(3)  Mellanvärdena beräknas genom linjär interpolering mellan de båda angränsande värdena.

(4)  Prated är kopplat till den primära pannan eller värmepumpen eller pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning.

---

BILAGA V

Teknisk dokumentation

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

Den tekniska dokumentation för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som avses i artikel 3.1 c ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av pann- eller värmepumpmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av pann- eller värmepumpmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar






  — | För pannor för central rumsuppvärmning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 7, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar

—

För pannor för central rumsuppvärmning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 7, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

| — | För värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII. |
| --- | --- |

—

För värmare med värmepumpar för rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

| — | För värmare med värmepump för rumsuppvärmning i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen. |
| --- | --- |

—

För värmare med värmepump för rumsuppvärmning i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor eller värmepumpar. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor eller värmepumpar.

2.   PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

Den tekniska dokumentation för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som avses i artikel 3.2 c ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av modellen av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av modellen av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar






  — | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, de tekniska parametrar som anges i tabell 7, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar

—

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, de tekniska parametrar som anges i tabell 7, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

| — | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII. |
| --- | --- |

—

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, de tekniska parametrar som anges i tabell 8, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VII.

| — | För värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning och värmepump i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen. |
| --- | --- |

—

För värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning och värmepump i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Tabell 7

Tekniska parametrar för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller:] |
| --- |
| Kondenserande panna: [ja/nej] |
| Lågtemperaturpanna (2): [ja/nej] |
| Panna av typ B11: [ja/nej] |
| Kraftvärmepanna: [ja/nej] | Om ja, utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej] |
| Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej] |
| Post | Beteckning | Värde | Enhet | | Post | Beteckning | Värde | Enhet |
| Nominell avgiven värmeeffekt | Prated | x | kW | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning | ηs | x | % |
| För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttiggjord avgiven värme | För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttoverkningsgrad |
| Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1) | P4 | x,x | kW | Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1) | η4 | x,x | % |
| Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2) | P1 | x,x | kW | Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2) | η1 | x,x | % |
| För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttiggjord avgiven värme | För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttoverkningsgrad |
| Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | PCHP100+Sup0 | x,x | kW | Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | ηCHP100+Sup0 | x,x | % |
| Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | PCHP100+Sup100 | x,x | kW | Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | ηCHP100+Sup100 | x,x | % |
| För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Eleffektivitet | Extra värmegenerator |
| Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | ηel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Nominell avgiven värmeeffekt | Psup | x,x | kW |
| Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | ηel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Typ av tillförd energi | |
| Tillsatselförbrukning | Övriga poster |
| Vid full belastning | elmax | x,x | kW | Varmhållningsförlust | Pstby | x,x | kW |
| Vid delbelastning | elmin | x,x | kW | Tändbrännarens energiförbrukning | Pign | x,x | kW |
| Standbyläge | PSB | x,xxx | kW | Årlig energiförbrukning | QHE | x | kWh eller GJ |
| Ljudeffektnivå, inomhus | LWA | x | dB |
| För pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: |
| Deklarerad belastningsprofil | | | Energieffektivitet vid rumsuppvärmning av vatten | ηwh | x | % |
| Daglig elförbrukning | Qelec | x,xxx | kWh | Daglig bränsleförbrukning | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Årlig elförbrukning | AEC | x | kWh | Årlig bränsleförbrukning | AFC | x | GJ |
| Kontakt | Leverantörens namn och adress, |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller:]

Kondenserande panna: [ja/nej]

Lågtemperaturpanna (2): [ja/nej]

Panna av typ B11: [ja/nej]

Kraftvärmepanna: [ja/nej]

Om ja, utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej]

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Nominell avgiven värmeeffekt

Prated

x

kW

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

ηs

x

%

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttiggjord avgiven värme

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttoverkningsgrad

Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1)

P4

x,x

kW

Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1)

η4

x,x

%

Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2)

P1

x,x

kW

Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2)

η1

x,x

%

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttiggjord avgiven värme

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttoverkningsgrad

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

ηCHP100+Sup100

x,x

%

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Eleffektivitet

Extra värmegenerator

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Nominell avgiven värmeeffekt

Psup

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominell avgiven värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Typ av tillförd energi

Tillsatselförbrukning

Övriga poster

Vid full belastning

elmax

x,x

kW

Varmhållningsförlust

Pstby

x,x

kW

Vid delbelastning

elmin

x,x

kW

Tändbrännarens energiförbrukning

Pign

x,x

kW

Standbyläge

PSB

x,xxx

kW

Årlig energiförbrukning

QHE

x

kWh eller GJ

Ljudeffektnivå, inomhus

LWA

x

dB

För pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

Deklarerad belastningsprofil

Energieffektivitet vid rumsuppvärmning av vatten

ηwh

x

%

Daglig elförbrukning

Qelec

x,xxx

kWh

Daglig bränsleförbrukning

Qfuel

x,xxx

kWh

Årlig elförbrukning

AEC

x

kWh

Årlig bränsleförbrukning

AFC

x

GJ

Kontakt

Leverantörens namn och adress,

Tabell 8

Tekniska parametrar för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller:] |
| --- |
| Luft-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Vatten-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Saltlösning-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Lågtemperaturvärmepump: [ja/nej] |
| Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej] |
| Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: [ja/nej] |
| Parametrar ska anges för mediumtemperaturtillämpning, utom för lågtemperaturvärmepumpar. För lågtemperaturvärmepumpar ska parametrarna anges för lågtemperaturapplikationer. |
| Parametrarna ska anges för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden. |
| Post | Beteckning | Värde | Enhet | | Post | Beteckning | Värde | Enhet |
| Nominell avgiven värmeeffekt
   (3) | Prated | x | kW | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning | ηs | x | % |
| Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur Tj | Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj |
| Tj
  = - 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = bivalenttemperatur | Pdh | x,x | kW | Tj
  = bivalenttemperatur | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Tj
  = temperaturdriftsgräns | Pdh | x,x | kW | Tj
  = driftsgräns | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
  = – 15 °C (om TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
  = – 15 °C (om TOL < – 20 °C) | COPd eller PERd | x,xx eller x,x | – eller % |
| Bivalenttemperatur | Tbiv | x | °C | För luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift | TOL | x | °C |
| Cykelintervallets uppvärmningskapacitet | Pcych | x,x | kW | Cykelintervallets verkningsgrad | COPcyc eller PERcyc | x,xx eller x,x | – eller % |
| Degraderingskoefficient (4) | Cdh | x,x | — | Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift | WTOL | x | °C |
| Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge | Extra värmegenerator |
| Frånläge | POFF | x,xxx | kW | Nominell avgiven värmeeffekt (4) | Psup | x,x | kW |
| Termostatfrånläge | PTO | x,xxx | kW | | |
| Standbyläge | PSB | x,xxx | kW | Typ av tillförd energi |
| Vevhusvärmarläge | PCK | x,xxx | kW | |
| Övriga poster | |
| Kapacitetsreglering | fast/variabel | För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (utomhus) | — | x | m3/h |
| Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus | LWA | x / x | dB | För vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus | — | x | m3/h |
| Årlig energiförbrukning | QHE | x | kWh eller GJ |
| För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: |
| Deklarerad belastningsprofil | x | | Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | ηwh | x | % |
| Daglig elförbrukning | Qelec | x,xxx | kWh | Daglig bränsleförbrukning | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Årlig elförbrukning | AEC | x | kWh | Årlig bränsleförbrukning | AFC | x | GJ |
| Kontakt | Leverantörens namn och adress, |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller:]

Luft-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Vatten-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Saltlösning-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Lågtemperaturvärmepump: [ja/nej]

Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: [ja/nej]

Parametrar ska anges för mediumtemperaturtillämpning, utom för lågtemperaturvärmepumpar. För lågtemperaturvärmepumpar ska parametrarna anges för lågtemperaturapplikationer.

Parametrarna ska anges för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden.

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Nominell avgiven värmeeffekt
   (3)

Prated

x

kW

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

ηs

x

%

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur Tj

Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj

Tj
  = - 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj
  = bivalenttemperatur

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Tj
  = temperaturdriftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj
  = driftsgräns

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
  = – 15 °C (om TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
  = – 15 °C (om TOL < – 20 °C)

COPd eller PERd

x,xx eller x,x

– eller %

Bivalenttemperatur

Tbiv

x

°C

För luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift

TOL

x

°C

Cykelintervallets uppvärmningskapacitet

Pcych

x,x

kW

Cykelintervallets verkningsgrad

COPcyc eller PERcyc

x,xx eller x,x

– eller %

Degraderingskoefficient (4)

Cdh

x,x

—

Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift

WTOL

x

°C

Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

Extra värmegenerator

Frånläge

POFF

x,xxx

kW

Nominell avgiven värmeeffekt (4)

Psup

x,x

kW

Termostatfrånläge

PTO

x,xxx

kW

Standbyläge

PSB

x,xxx

kW

Typ av tillförd energi

Vevhusvärmarläge

PCK

x,xxx

kW

Övriga poster

Kapacitetsreglering

fast/variabel

För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)

—

x

m3/h

Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus

LWA

x / x

dB

För vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus

—

x

m3/h

Årlig energiförbrukning

QHE

x

kWh eller GJ

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

Deklarerad belastningsprofil

x

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

ηwh

x

%

Daglig elförbrukning

Qelec

x,xxx

kWh

Daglig bränsleförbrukning

Qfuel

x,xxx

kWh

Årlig elförbrukning

AEC

x

kWh

Årlig bränsleförbrukning

AFC

x

GJ

Kontakt

Leverantörens namn och adress,

3.   TEMPERATURREGULATOR

Den tekniska dokumentation för temperaturregulatorer som avses i artikel 3.3 b ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av temperaturregulatormodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av temperaturregulatormodellen så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar






  — | Temperaturregulatorns klass. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar

—

Temperaturregulatorns klass.

| — | Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i %, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

—

Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i %, avrundat till en decimal.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av temperaturregulatorn. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av temperaturregulatorn.

4.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

Den tekniska dokumentation för solvärmeutrustning som avses i artikel 3.4 b ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av solfångarmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av solfångarmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar (för pumpar i solfångarslingan, om så är tillämpligt)






  — | Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar (för pumpar i solfångarslingan, om så är tillämpligt)

—

Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler.

| — | Solfångarens verkningsgrad ηcol
  i %, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

—

Solfångarens verkningsgrad ηcol
  i %, avrundat till närmaste heltal.

| — | Den solvärmda ackumulatortankens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 3 i bilaga II. |
| --- | --- |

—

Den solvärmda ackumulatortankens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 3 i bilaga II.

| — | Varmhållningsförluster S för den solvärmda ackumulatortanken i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

—

Varmhållningsförluster S för den solvärmda ackumulatortanken i W, avrundat till närmaste heltal.

| — | Den solvärmda ackumulatortankens volym i liter och m3. |
| --- | --- |

—

Den solvärmda ackumulatortankens volym i liter och m3.

| — | Årligt värmebidrag från andra källor än solen Qnonsol
  i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL, och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

—

Årligt värmebidrag från andra källor än solen Qnonsol
  i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL, och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| — | Pumpens elförbrukning pump för solvärmekrets i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

—

Pumpens elförbrukning pump för solvärmekrets i W, avrundat till närmaste heltal.

| — | Elförbrukning i standby-läge solstandby i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

—

Elförbrukning i standby-läge solstandby i W, avrundat till två decimaler.

| — | Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

—

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av solvärmeutrustningen. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av solvärmeutrustningen.

5.   PAKET AV PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Den tekniska dokumentation för paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som avses i artikel 3.5 c ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av modellen av paketet av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av modellen av paketet av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar






  — | Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen i % avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar

—

Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen i % avrundat till närmaste heltal.

| — | De tekniska parametrar som anges i punkterna 1, 3, och 4 i denna bilaga. |
| --- | --- |

—

De tekniska parametrar som anges i punkterna 1, 3, och 4 i denna bilaga.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

6.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Den tekniska dokumentation för paket av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som avses i artikel 3.6 c ska omfatta:

| (a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

(a)

Leverantörens namn och adress.

| (b) | En beskrivning av modellen av paketet av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

(b)

En beskrivning av modellen av paketet av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning så att den kan identifieras entydigt.

| (c) | Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

(c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| (d) | Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

(d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| (e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

(e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| (f) | Tekniska parametrar






  — | Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen och energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- | --- |

(f)

Tekniska parametrar

—

Den säsongsrelaterade energieffektivitetsklassen och energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal.

| — | De tekniska parametrar som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna bilaga. |
| --- | --- |

—

De tekniska parametrar som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna bilaga.

| (g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

(g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

---

(1)  Högtemperaturdrift innebär 60 °C framledningstemperatur vid värmarens ingång och 80 °C returtemperatur vid värmarens utgång.

(2)  Lågtemperatur för kondenserande pannor innebär en returtemperatur på 30°C, för lågtemperaturpannor 37 °C och för övriga värmare 50 °C (vid värmarens ingång).

(3)  För värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en extra värmegenerator Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).

(4)  Om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.

---

BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd

1.   PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING

| 1.1. | De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:






  (a) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

1.1.

De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

(a)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

| (b) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(b)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden).

| (c) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(c)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (d) | Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(d)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (e) | Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning, i förekommande fall). |
| --- | --- |

(e)

Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för värmare med värmepump för rumsuppvärmning, i förekommande fall).

Dessutom, för kraftvärmepannor för rumsuppvärmning:

| (f) | Elverkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(f)

Elverkningsgrad i %, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för värmare med värmepump för rumsuppvärmning:

| (g) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(g)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (h) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(h)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

| (i) | Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(i)

Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII.

| (j) | Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(j)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för lågtemperaturvärmepumpar:

| (k) | Uppgifter om att lågtemperaturvärmepumpen endast är lämplig för lågtemperaturapplikationer. |
| --- | --- |

(k)

Uppgifter om att lågtemperaturvärmepumpen endast är lämplig för lågtemperaturapplikationer.

| 1.2. | Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt. |
| --- | --- |

1.2.

Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

2.   PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING

| 2.1. | De uppgifter som nämns i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:






  (a) | För rumsuppvärmning, mediumtemperaturapplikation. För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII. |
| --- | --- | --- |

2.1.

De uppgifter som nämns i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:

(a)

För rumsuppvärmning, mediumtemperaturapplikation. För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII.

| (b) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. |
| --- | --- |

(b)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.

| (c) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(c)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden).

| (d) | För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(d)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (e) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). |
| --- | --- |

(e)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid genomsnittliga klimatförhållanden).

| (f) | Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

(f)

Ljudeffektnivå LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, i förekommande fall).

| (g) | I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning. |
| --- | --- |

(g)

I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning.

Dessutom, för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

| (h) | Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(h)

Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (i) | För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(i)

För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

| (j) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII: Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(j)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII: Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 5 i bilaga VII.

| (k) | Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(k)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| 2.2. | Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt. |
| --- | --- |

2.2.

Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

3.   PAKET AV PANNOR OCH VÄRMEPUMPAR FÖR RUMSUPPVÄRMNING MED TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

| 3.1 | De uppgifter som avses i artikel 4.3 b ska anges i följande ordning:






  (a) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

3.1

De uppgifter som avses i artikel 4.3 b ska anges i följande ordning:

(a)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

| (b) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(b)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal.

| (c) | De element som anges i figur 1, figur 2, figur 3 respektive figur 4 i bilaga IV. |
| --- | --- |

(c)

De element som anges i figur 1, figur 2, figur 3 respektive figur 4 i bilaga IV.

| 3.2 | De uppgifter som avses i punkt 3.1 ska tillhandahållas i läsbar storlek och typsnitt. |
| --- | --- |

3.2

De uppgifter som avses i punkt 3.1 ska tillhandahållas i läsbar storlek och typsnitt.

4.   PAKET AV PANNOR ELLER VÄRMEPUMPAR MED INBYGGD TAPPVARMVATTENBEREDNING, TEMPERATURREGULATOR OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

| 4.1 | De uppgifter som avses i artikel 4.4 b ska anges i följande ordning:






  (a) | Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

4.1

De uppgifter som avses i artikel 4.4 b ska anges i följande ordning:

(a)

Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II.

| (b) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(b)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal.

| (c) | De element som anges i figur 1 respektive figur 3 i bilaga IV. |
| --- | --- |

(c)

De element som anges i figur 1 respektive figur 3 i bilaga IV.

| (d) | De element som anges i figur 5 i bilaga IV. |
| --- | --- |

(d)

De element som anges i figur 5 i bilaga IV.

| 4.2 | De uppgifter som avses i punkt 3.1 ska tillhandahållas i läsbar storlek och typsnitt. |
| --- | --- |

4.2

De uppgifter som avses i punkt 3.1 ska tillhandahållas i läsbar storlek och typsnitt.

---

BILAGA VII

Mätningar och beräkningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 till 6.

2.   Allmänna villkor för mätning och beräkning

| (a) | För de mätsyften som avses i punkterna 3 till 7 ska inomhustemperaturen vara 20 °C. |
| --- | --- |

(a)

För de mätsyften som avses i punkterna 3 till 7 ska inomhustemperaturen vara 20 °C.

| (b) | För de beräkningar som avses i punkterna 3–7 ska elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor CC på 2,5, såvida den årliga elförbrukningen inte är uttryckt slutenergi för slutanvändaren, enligt punkterna 3 b, 4 g, 5 e och 6. |
| --- | --- |

(b)

För de beräkningar som avses i punkterna 3–7 ska elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor CC på 2,5, såvida den årliga elförbrukningen inte är uttryckt slutenergi för slutanvändaren, enligt punkterna 3 b, 4 g, 5 e och 6.

| (c) | För värmare utrustade med tillsatsvärmare ska mätningar och beräkningar av nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ta hänsyn till tillsatsvärmaren. |
| --- | --- |

(c)

För värmare utrustade med tillsatsvärmare ska mätningar och beräkningar av nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ta hänsyn till tillsatsvärmaren.

| (d) | Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå ska rundas av till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(d)

Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå ska rundas av till närmaste heltal.

3.   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och säsongsbunden energiförbrukning för pannor för rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för rumsuppvärmning

| (a) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  beräknas som säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning i aktivt läge ηson
  , korrigerat genom siffror för temperaturregulatorer, tillsatselförbrukning, varmhållningsförlust, tändbrännarens energiförbrukning (i förekommande fall) och, för kraftvärmepannor, korrigerad genom addering av elverkningsgrad multiplicerad med en konversionsfaktor CC på 2,5. |
| --- | --- |

(a)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  beräknas som säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning i aktivt läge ηson
  , korrigerat genom siffror för temperaturregulatorer, tillsatselförbrukning, varmhållningsförlust, tändbrännarens energiförbrukning (i förekommande fall) och, för kraftvärmepannor, korrigerad genom addering av elverkningsgrad multiplicerad med en konversionsfaktor CC på 2,5.

| (b) | Den årliga energiförbrukningen QHE
  i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning. |
| --- | --- |

(b)

Den årliga energiförbrukningen QHE
  i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning.

4.   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och säsongsbunden energiförbrukning för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump

| (a) | För fastställande av nominell värmefaktor COPrated
  eller nominell primärenergifaktor PERrated
  , eller ljudeffektnivå, ska driftsförhållandena vara de standardförhållanden som anges i tabell 9, och samma deklarerade uppvärmningskapacitet ska användas. |
| --- | --- |

(a)

För fastställande av nominell värmefaktor COPrated
  eller nominell primärenergifaktor PERrated
  , eller ljudeffektnivå, ska driftsförhållandena vara de standardförhållanden som anges i tabell 9, och samma deklarerade uppvärmningskapacitet ska användas.

| (b) | Värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  för genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden ska beräknas på grundval av dellast för rumsuppvärmning Ph(Tj), kompletterande uppvärmningskapacitet sup(Tj) (i förekommande fall) och bin-specifik värmefaktor (COPbin(Tj
  )) eller bin-specifik primärenergifaktor (PERbin(Tj
  )), viktad med de bin-timmar då bin föreligger, enligt följande villkor:






  — | De dimensionerande referensvillkoren enligt tabell 10. |
| --- | --- | --- |

(b)

Värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  för genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden ska beräknas på grundval av dellast för rumsuppvärmning Ph(Tj), kompletterande uppvärmningskapacitet sup(Tj) (i förekommande fall) och bin-specifik värmefaktor (COPbin(Tj
  )) eller bin-specifik primärenergifaktor (PERbin(Tj
  )), viktad med de bin-timmar då bin föreligger, enligt följande villkor:

—

De dimensionerande referensvillkoren enligt tabell 10.

| — | Den europeiska referensuppvärmningssäsongen vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden enligt tabell 12. |
| --- | --- |

—

Den europeiska referensuppvärmningssäsongen vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden enligt tabell 12.

| — | I förekommande fall effekterna av försämringar av energieffektiviteten till följd av cykler, beroende på typen av reglering av värmekapaciteten. |
| --- | --- |

—

I förekommande fall effekterna av försämringar av energieffektiviteten till följd av cykler, beroende på typen av reglering av värmekapaciteten.

| (c) | Det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  ska vara den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, multiplicerat med motsvarande årliga värmelägestimmar HHE
  på 2 066, 2 465 och 1 336 för genomsnittliga, kallare respektive varmare klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(c)

Det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  ska vara den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh för genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, multiplicerat med motsvarande årliga värmelägestimmar HHE
  på 2 066, 2 465 och 1 336 för genomsnittliga, kallare respektive varmare klimatförhållanden.

| (d) | Den årliga energiförbrukningen QHE
  ska beräknas som summan av






  — | förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  eller primärenergifaktorn i aktivt läge SPERon
  och |
| --- | --- | --- |

(d)

Den årliga energiförbrukningen QHE
  ska beräknas som summan av

—

förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  eller primärenergifaktorn i aktivt läge SPERon
  och

| — | energiförbrukningen i frånläge, termostatfrånläge, standbyläge samt vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen. |
| --- | --- |

—

energiförbrukningen i frånläge, termostatfrånläge, standbyläge samt vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen.

| (e) | Säsongsvärmefaktorn SCOP eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER ska beräknas som förhållandet mellan årligt referensuppvärmningsbehov QH
  och årlig energiförbrukning QHE
  . |
| --- | --- |

(e)

Säsongsvärmefaktorn SCOP eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER ska beräknas som förhållandet mellan årligt referensuppvärmningsbehov QH
  och årlig energiförbrukning QHE
  .

| (f) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  ska beräknas som säsongsvärmefaktorn SCOP delad med konversionsfaktorn CC eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER, korrigerad genom siffror för temperaturregulatorer och, för värmare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar. |
| --- | --- |

(f)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  ska beräknas som säsongsvärmefaktorn SCOP delad med konversionsfaktorn CC eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER, korrigerad genom siffror för temperaturregulatorer och, för värmare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar.

| (g) | Den årliga energiförbrukningen QHE
  i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  . |
| --- | --- |

(g)

Den årliga energiförbrukningen QHE
  i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  .

5.   Energieffektivitet vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska beräknas som förhållandet mellan referensenergin Qref
  och den energi som krävs för att producera denna energi under följande förhållanden:

| (a) | Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 15. |
| --- | --- |

(a)

Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 15.

| (b) | Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:






  — | 00.00 till 06.59: Inget vattenuttag. |
| --- | --- | --- |

(b)

Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

—

00.00 till 06.59: Inget vattenuttag.

| — | Fr.o.m. 07.00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil. |
| --- | --- |

—

Fr.o.m. 07.00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.

| — | Från slutet av det sista vattenuttaget till 24.00: Inget vattenuttag. |
| --- | --- |

—

Från slutet av det sista vattenuttaget till 24.00: Inget vattenuttag.

| (c) | Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen. |
| --- | --- |

(c)

Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.

| (d) | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump gäller följande extra villkor:






  — | Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 9. |
| --- | --- | --- |

(d)

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump gäller följande extra villkor:

—

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 9.

| — | Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 11. |
| --- | --- |

—

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 11.

| (e) | Den årliga elförbrukningen AEC i kWh slutenergi ska beräknas som daglig elförbrukning Qelec
  i kWh slutenergi multiplicerat med 220. |
| --- | --- |

(e)

Den årliga elförbrukningen AEC i kWh slutenergi ska beräknas som daglig elförbrukning Qelec
  i kWh slutenergi multiplicerat med 220.

| (f) | Den årliga bränsleförbrukningen AFC i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som daglig bränsleförbrukning Qfuel
  multiplicerat med 220. |
| --- | --- |

(f)

Den årliga bränsleförbrukningen AFC i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde ska beräknas som daglig bränsleförbrukning Qfuel
  multiplicerat med 220.

6.   Mätnings- och beräkningsvillkor för solvärmeutrustning

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar och pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination.

Resultaten ska användas för att bestämma varmhållningsförlusten S och för beräkningen av solfångarens effektivitet ηcol
  , det årliga värmebidraget från andra källor än solen Qnonsol
  för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL vid genomsnittliga klimatförhållanden enligt tabellerna 13 och 14, och den årliga förbrukningen av tilläggsel Qaux
  i kWh slutenergi.

Tabell 9

Standardförhållanden för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump

| Värmekälla | Värmeväxlare utomhus | Värmeväxlare inomhus |
| --- | --- | --- |
| Klimatförhållanden | Ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, utom lågtemperaturvärmepumpar | Lågtemperaturvärmepumpar |
| Ingående temperatur | Utgående temperatur | Ingående temperatur | Utgående temperatur |
| Utomhusluft | Medelvärde | + 7 °C
  (+ 6 °C) | +47 °C | +55 °C | +30 °C | +35 °C |
| | Kallare | + 2 °C
  (+ 1 °C) |
| | Varmare | + 14 °C
  (+ 13 °C) |
| Ventilutluft | Alla | + 20 °C
  (+ 12 °C) |
| | | In-/utgående temperatur |
| Vatten | Alla | + 10 °C /
  + 7 °C |
| Saltlösning | Alla | 0 °C/– 3 °C |

Värmekälla

Värmeväxlare utomhus

Värmeväxlare inomhus

Klimatförhållanden

Ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur)

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, utom lågtemperaturvärmepumpar

Lågtemperaturvärmepumpar

Ingående temperatur

Utgående temperatur

Ingående temperatur

Utgående temperatur

Utomhusluft

Medelvärde

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

Kallare

+ 2 °C

(+ 1 °C)

Varmare

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Ventilutluft

Alla

+ 20 °C

(+ 12 °C)

In-/utgående temperatur

Vatten

Alla

+ 10 °C /

+ 7 °C

Saltlösning

Alla

0 °C/– 3 °C

Tabell 10

Dimensionerande referensvillkor för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

| Klimatförhållanden | Dimensionerande referenstemperatur | Bivalenttemperatur | Gränstemperatur för drift |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| Medelvärde | – 10 (– 11) °C | högst + 2 °C | högst – 7°C. |
| Kallare | – 22 (– 23) °C | högst – 7°C. | högst – 15 °C. |
| Varmare | + 2 (+ 1) °C | högst + 7 °C | högst + 2 °C |

Klimatförhållanden

Dimensionerande referenstemperatur

Bivalenttemperatur

Gränstemperatur för drift

Tdesignh

Tbiv

TOL

Medelvärde

– 10 (– 11) °C

högst + 2 °C

högst – 7°C.

Kallare

– 22 (– 23) °C

högst – 7°C.

högst – 15 °C.

Varmare

+ 2 (+ 1) °C

högst + 7 °C

högst + 2 °C

Tabell 11

Maximal tillgänglig ventilutluft [m3/h], vid en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

| Deklarerad belastningsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximal tillgänglig ventilutluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maximal tillgänglig ventilutluft

109

128

128

159

190

870

1 021

Tabell 12

Europeisk referensuppvärmningssäsong vid genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump

| binj | Tj
  [°C] | Genomsnittliga klimatförhållanden | Kallare klimatförhållanden | Varmare klimatförhållanden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hj
  [h/år] | Hj
  [h/år] | Hj
  [h/år] |
| 1 till 8 | – 30 till – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | –22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | –21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | –20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | –19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | –18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | –17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | –16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | –15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | –14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | –13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | –12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | –11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | –10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | –9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | –8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | –7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | –6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | –5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | –4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | –3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | –2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | –1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
| Sammanlagt antal timmar: | 4 910 | 6 446 | 3 590 |

binj

Tj
  [°C]

Genomsnittliga klimatförhållanden

Kallare klimatförhållanden

Varmare klimatförhållanden

Hj
  [h/år]

Hj
  [h/år]

Hj
  [h/år]

1 till 8

– 30 till – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Sammanlagt antal timmar:

4 910

6 446

3 590

Tabell 13

Genomsnittlig dagstemperatur [°C]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Tabell 14

Genomsnittlig global solstrålning [W/m2]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tabell 15

Belastningsprofiler vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

| tid | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21.35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

tid

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07.05

0,015

2

25

07.15

0,015

2

25

07.26

0,015

2

25

07.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07.45

08.01

08.05

08.15

08.25

08.30

0,105

2

25

0,105

3

25

08.45

09.00

0,015

2

25

09.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10.00

10.30

11.00

11.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12.00

0,015

2

25

0,105

2

25

12.30

0,015

2

25

0,105

2

25

12.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14.30

0,015

2

25

15.00

0,015

2

25

15.30

0,015

2

25

16.00

0,015

2

25

16.30

17.00

18.00

0,105

2

25

0,105

3

25

18.15

0,105

2

25

0,105

3

40

18.30

0,015

2

25

0,105

2

25

19.00

0,015

2

25

0,105

2

25

19.30

0,015

2

25

0,105

2

25

20.00

0,105

2

25

20.30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20.45

0,105

2

25

20.46

21.00

0,105

2

25

21.15

0,015

2

25

0,105

2

25

21.30

0,015

2

25

0,525

5

45

21.35

0,015

2

25

0,105

2

25

21.45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Tabell 15 (forts.)

Belastningsprofiler vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07.15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07.26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07.45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21.30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.35 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07.05

1,4

6

40

1,4

6

40

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

0,105

3

25

0,105

3

25

07.45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08.01

0,105

3

25

0,105

3

25

08.05

3,605

10

10

40

08.15

0,105

3

25

0,105

3

25

08.25

0,105

3

25

08.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12.00

12.30

12.45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20.45

20.46

4,42

10

10

40

21.00

3,605

10

10

40

21.15

0,105

3

25

0,105

3

25

21.30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21.35

21.45

Qref

5,845

11,655

19,07

Tabell 15 (forts.)

Belastningsprofiler vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | | | | |
| 07.15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07.26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.30 | | | | |
| 07.45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.05 | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.25 | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19.30 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | |
| 20.46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21.30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21.35 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

07.05

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

07.45

6,24

16

10

40

08.01

0,105

3

25

08.05

08.15

0,105

3

25

08.25

08.30

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

09.30

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

12.00

12.30

12.45

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

19.00

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

20.45

20.46

6,24

16

10

40

21.00

21.15

0,105

3

25

21.30

6,24

16

10

40

21.35

21.45

Qref

24,53

---

BILAGA VIII

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

I syfte att bedöma överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande:

| 1. | Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet per modell panna och värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning eller paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, och delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna resultaten av detta test. |
| --- | --- |

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet per modell panna och värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning eller paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, och delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna resultaten av detta test.

| 2. | Modellerna ska anses överensstämma med gällande krav om






  (a) | för pannor och värmepumpar, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt, |
| --- | --- | --- |

2.

Modellerna ska anses överensstämma med gällande krav om

(a)

för pannor och värmepumpar, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt,

| (b) | för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt, |
| --- | --- |

(b)

för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt,

| (c) | för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, |
| --- | --- |

(c)

för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde,

| (d) | för temperaturregulatorer, temperaturregleringskategorin överensstämmer med enhetens deklarerade klass, |
| --- | --- |

(d)

för temperaturregulatorer, temperaturregleringskategorin överensstämmer med enhetens deklarerade klass,

| (e) | för solvärmeutrustning, solfångarens effektivitet ηcol
  inte är mer än 5 % lägre än enhetens deklarerade värde, |
| --- | --- |

(e)

för solvärmeutrustning, solfångarens effektivitet ηcol
  inte är mer än 5 % lägre än enhetens deklarerade värde,

| (f) | för solvärmeutrustning, varmhållningsförlusterna S för den solvärmda ackumulatortanken inte överstiger 5 % av enhetens deklarerade värde, och |
| --- | --- |

(f)

för solvärmeutrustning, varmhållningsförlusterna S för den solvärmda ackumulatortanken inte överstiger 5 % av enhetens deklarerade värde, och

| (g) | för solvärmeutrustning, förbrukningen av tilläggsel Qaux
  inte är mer än 5 % högre än enhetens deklarerade värde. |
| --- | --- |

(g)

för solvärmeutrustning, förbrukningen av tilläggsel Qaux
  inte är mer än 5 % högre än enhetens deklarerade värde.

| 3. | Om de resultat som anges i punkt 2 inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter slumpvis välja ut ytterligare tre enheter av samma modell för testning och delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna samt kommissionen testresultaten inom en månad från och med det att testet utförts. |
| --- | --- |

3.

Om de resultat som anges i punkt 2 inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter slumpvis välja ut ytterligare tre enheter av samma modell för testning och delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna samt kommissionen testresultaten inom en månad från och med det att testet utförts.

| 4. | Modellerna ska anses överensstämma med gällande krav om






  (a) | för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt, |
| --- | --- | --- |

4.

Modellerna ska anses överensstämma med gällande krav om

(a)

för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt,

| (b) | för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning eller paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt, |
| --- | --- |

(b)

för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning eller paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt,

| (c) | för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, |
| --- | --- |

(c)

för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, genomsnittet av de tre enheterna i fråga om ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde,

| (d) | för temperaturregulatorer, temperaturregleringskategorin för de tre enheterna överensstämmer med enhetens deklarerade klass. |
| --- | --- |

(d)

för temperaturregulatorer, temperaturregleringskategorin för de tre enheterna överensstämmer med enhetens deklarerade klass.

| (e) | för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för solfångarens effektivitet ηcol
  inte är mer än 5 % lägre än enhetens deklarerade värde, |
| --- | --- |

(e)

för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för solfångarens effektivitet ηcol
  inte är mer än 5 % lägre än enhetens deklarerade värde,

| (f) | för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för varmhållningsförlusterna S för den solvärmda ackumulatortanken inte överstiger 5 % av enhetens deklarerade värde, och |
| --- | --- |

(f)

för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för varmhållningsförlusterna S för den solvärmda ackumulatortanken inte överstiger 5 % av enhetens deklarerade värde, och

| (g) | för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för förbrukningen av tilläggsel Qaux
  inte är mer än 5 % högre än enhetens deklarerade värde. |
| --- | --- |

(g)

för solvärmeutrustning, genomsnittet för de tre enheterna för förbrukningen av tilläggsel Qaux
  inte är mer än 5 % högre än enhetens deklarerade värde.

| 5. | Om resultaten från punkt 4 inte är tillfredsställande anses modellen inte uppfylla kraven enligt denna förordning. |
| --- | --- |

5.

Om resultaten från punkt 4 inte är tillfredsställande anses modellen inte uppfylla kraven enligt denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

---

| 6.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 239/83 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/83

---

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 812/2013

av den 18 februari 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

| (1) | Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet. |
| --- | --- |

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

| (2) | Den energi som förbrukas av varmvattenberedare och ackumulatortankar står för en betydande andel av det totala energibehovet inom EU, och varmvattenberedare och ackumulatortankar med likvärdig funktionalitet kan uppvisa stora skillnader i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning och varmhållningsförluster. Möjligheterna att minska deras energiförbrukning är betydande, bland annat genom att kombinera varmvattenberedare med lämplig solvärmeutrustning. Varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning bör därför omfattas av energimärkningskrav. |
| --- | --- |

(2)

Den energi som förbrukas av varmvattenberedare och ackumulatortankar står för en betydande andel av det totala energibehovet inom EU, och varmvattenberedare och ackumulatortankar med likvärdig funktionalitet kan uppvisa stora skillnader i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning och varmhållningsförluster. Möjligheterna att minska deras energiförbrukning är betydande, bland annat genom att kombinera varmvattenberedare med lämplig solvärmeutrustning. Varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning bör därför omfattas av energimärkningskrav.

| (3) | Varmvattenberedare som är avsedda att i huvudsak drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har särskilda tekniska egenskaper som kräver ytterligare teknisk, ekonomisk och miljörelaterad analys. Beroende på resultaten av dessa analyser bör energimärkningskrav för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare. |
| --- | --- |

(3)

Varmvattenberedare som är avsedda att i huvudsak drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har särskilda tekniska egenskaper som kräver ytterligare teknisk, ekonomisk och miljörelaterad analys. Beroende på resultaten av dessa analyser bör energimärkningskrav för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare.

| (4) | Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos varmvattenberedares och ackumulatortankars energieffektivitet, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos dessa produkter, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion. |
| --- | --- |

(4)

Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos varmvattenberedares och ackumulatortankars energieffektivitet, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos dessa produkter, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion.

| (5) | När det gäller betydande energi- och kostnadsbesparingar för varje typ av varmvattenberedare och för ackumulatortankar, bör denna förordning införa en ny enda märkningsskala från A till G för konventionella varmvattenberedare, solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump samt för ackumulatortankar. En dynamisk klass A+ bör läggas till i klassificeringen efter två år för att påskynda marknadsintroduktionen av de mest effektiva varmvattenberedarna och ackumulatortankarna. |
| --- | --- |

(5)

När det gäller betydande energi- och kostnadsbesparingar för varje typ av varmvattenberedare och för ackumulatortankar, bör denna förordning införa en ny enda märkningsskala från A till G för konventionella varmvattenberedare, solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump samt för ackumulatortankar. En dynamisk klass A+ bör läggas till i klassificeringen efter två år för att påskynda marknadsintroduktionen av de mest effektiva varmvattenberedarna och ackumulatortankarna.

| (6) | Denna förordning bör säkerställa att konsumenterna får mer tillförlitlig jämförande information om prestandan hos solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump i tre europeiska klimatzoner. |
| --- | --- |

(6)

Denna förordning bör säkerställa att konsumenterna får mer tillförlitlig jämförande information om prestandan hos solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump i tre europeiska klimatzoner.

| (7) | Varmvattenberedares ljudeffektnivå skulle kunna vara en viktig faktor för slutanvändare. Information om ljudeffektnivåer bör därför ingå i märkningen av varmvattenberedare. |
| --- | --- |

(7)

Varmvattenberedares ljudeffektnivå skulle kunna vara en viktig faktor för slutanvändare. Information om ljudeffektnivåer bör därför ingå i märkningen av varmvattenberedare.

| (8) | Den kombinerade effekten av denna förordning och kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (2) förväntas leda till en beräknad årlig energibesparing på omkring 450 PJ (11 Mtoe), vilket motsvarar cirka 26 Mt koldioxidutsläpp till 2020 jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs. |
| --- | --- |

(8)

Den kombinerade effekten av denna förordning och kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (2) förväntas leda till en beräknad årlig energibesparing på omkring 450 PJ (11 Mtoe), vilket motsvarar cirka 26 Mt koldioxidutsläpp till 2020 jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs.

| (9) | Den information som lämnas i märkningen bör erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätnings- och beräkningsförfaranden som tar hänsyn till erkända toppmoderna mät- och beräkningsmetoder inklusive i förekommande fall harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3), i syfte att fastställa ekodesignkrav. |
| --- | --- |

(9)

Den information som lämnas i märkningen bör erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätnings- och beräkningsförfaranden som tar hänsyn till erkända toppmoderna mät- och beräkningsmetoder inklusive i förekommande fall harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3), i syfte att fastställa ekodesignkrav.

| (10) | Denna förordning bör innehålla enhetliga regler för produktmärkningens utformning och innehåll för varmvattenberedare och ackumulatortankar. |
| --- | --- |

(10)

Denna förordning bör innehålla enhetliga regler för produktmärkningens utformning och innehåll för varmvattenberedare och ackumulatortankar.

| (11) | Dessutom bör förordningen fastställa krav avseende informationsblad och teknisk dokumentation för varmvattenberedare och ackumulatortankar. |
| --- | --- |

(11)

Dessutom bör förordningen fastställa krav avseende informationsblad och teknisk dokumentation för varmvattenberedare och ackumulatortankar.

| (12) | Denna förordning bör slutligen innehålla krav beträffande den information som ska lämnas vid all form av distansförsäljning av varmvattenberedare och ackumulatortankar och i alla annonser och allt tekniskt reklammaterial för sådana produkter. |
| --- | --- |

(12)

Denna förordning bör slutligen innehålla krav beträffande den information som ska lämnas vid all form av distansförsäljning av varmvattenberedare och ackumulatortankar och i alla annonser och allt tekniskt reklammaterial för sådana produkter.

| (13) | Utöver produktmärkningen och informationsbladen för varmvattenberedare och ackumulatortankar som föreskrivs i denna förordning, bör en förpackningsmärkning och ett informationsblad baserat på de produktinformationsblad som tillhandahålls av leverantören garantera att slutanvändarna lätt har tillgång till information om energiprestandan hos varmvattenberedare i kombination med solvärmeutrustning. Sådana paket kan uppnå den mest effektiva klassen, A+++. |
| --- | --- |

(13)

Utöver produktmärkningen och informationsbladen för varmvattenberedare och ackumulatortankar som föreskrivs i denna förordning, bör en förpackningsmärkning och ett informationsblad baserat på de produktinformationsblad som tillhandahålls av leverantören garantera att slutanvändarna lätt har tillgång till information om energiprestandan hos varmvattenberedare i kombination med solvärmeutrustning. Sådana paket kan uppnå den mest effektiva klassen, A+++.

| (14) | Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen. |
| --- | --- |

(14)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs kraven för energimärkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt av ≤ 70 kW, ackumulatortankar med en volym på ≤ 500 liter och paket av varmvattenberedare på ≤ 70 kW med solvärmeutrustning.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

| a) | Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen framställts av biomassa. |
| --- | --- |

a)

Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen framställts av biomassa.

| b) | Varmvattenberedare för fasta bränslen. |
| --- | --- |

b)

Varmvattenberedare för fasta bränslen.

| c) | Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (4). |
| --- | --- |

c)

Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (4).

| d) | Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 (5). |
| --- | --- |

d)

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 (5).

| e) | Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

e)

Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 3 i bilaga VII.

| f) | Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel. |
| --- | --- |

f)

Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

(1)   varmvattenberedare: en apparat som

(2)   värmegenerator: den del av en varmvattenberedare som genererar värme medelst en eller flera av följande processer:

(3)   nominell avgiven värmeeffekt: varmvattenberedarens deklarerade värmeproduktion vid vattenuppvärmning vid standardförhållanden, uttryckt i kW.

(4)   volym (V): en ackumulatortanks märkvolym, uttryckt i liter.

(5)   standardförhållanden: varmvattenberedares driftförhållanden för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten och ljudeffektnivå samt ackumulatortankars driftförhållanden för fastställande av varmhållningsförluster.

(6)   biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

(7)   biobränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

(8)   fossilt bränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

(9)   ackumulatortank: ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, men som inte är utrustat med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(10)   reservvärmare instucken i tanken: värmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

(11)   solvärmeutrustning: ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en solvärmd ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat.

(12)   uteslutande solvärmt system: en anordning som är utrustad med en eller flera solfångare och solvärmda ackumulatortankar och eventuellt pumpar i solfångarslingorna och andra delar som släpps ut på marknaden som en enhet och är inte utrustade med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(13)   paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning: ett paket som erbjuds till slutanvändare och som innehåller en eller flera varmvattenberedare och en eller flera solvärmeutrustningar.

(14)   energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten (ηwh): förhållandet mellan nyttiggjord energi som tillhandahålls av en varmvattenberedare eller ett paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, och den energi som krävs för produktionen av denna energi, uttryckt i %.

(15)   ljudeffektnivå (LWA): den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

(16)   varmhållningsförlust (S): den värmeeffekt som strålar ut från en ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W.

(17)   varmvattenberedare med värmepump: varmvattenberedare som använder omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme för värmeproduktion.

För bilagorna II–IX anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut varmvattenberedare på marknaden och/eller tar dem i bruk, inbegripet sådana som ingår i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, säkerställa att

| a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på värmegeneratorns förpackning, och för varmvattenberedare avsedda för användning i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare, |
| --- | --- |

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på värmegeneratorns förpackning, och för varmvattenberedare avsedda för användning i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare,

| b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje varmvattenberedare, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, informationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för varmvattenberedare avsedda för användning i paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, ytterligare ett informationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje varmvattenberedare, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, informationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för varmvattenberedare avsedda för användning i paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, ytterligare ett informationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls,

| c) | den tekniska dokumentation som anges i punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

c)

den tekniska dokumentation som anges i punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| d) | all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

d)

all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| e) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

Från och med den 26 september 2017 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas för varmvattenberedare som överensstämmer med energieffektivitetsklasserna för vattenuppvärmning enligt punkt 1 i bilaga II, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, den tryckta etiketten åtminstone ska tillhandahållas på värmegeneratorns förpackning.

2.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut ackumulatortankar på marknaden och/eller tar dem i bruk säkerställa att

| a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje ackumulatortank som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i punkt 2 i bilaga II, |
| --- | --- |

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje ackumulatortank som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i punkt 2 i bilaga II,

| b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls,

| c) | den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

c)

den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| d) | all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass, |
| --- | --- |

d)

all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

| e) | allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

e)

allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Från och med den 26 september 2017 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas för ackumulatortankar som överensstämmer med energieffektivitetsklasserna enligt punkt 2 i bilaga II.

3.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i bruk säkerställa att

| a) | ett produktinformationsblad enligt punkt 3 i bilaga IV tillhandahålls, |
| --- | --- |

a)

ett produktinformationsblad enligt punkt 3 i bilaga IV tillhandahålls,

| b) | den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen. |
| --- | --- |

b)

den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen.

4.   Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

| a) | en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, |
| --- | --- |

a)

en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,

| b) | ett produktinformationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, |
| --- | --- |

b)

ett produktinformationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning,

| c) | den tekniska dokumentationen enligt punkt 4 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen, |
| --- | --- |

c)

den tekniska dokumentationen enligt punkt 4 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

| d) | all reklam för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden, |
| --- | --- |

d)

all reklam för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

| e) | eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

e)

eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.   Återförsäljare av varmvattenberedare ska säkerställa att

| a) | alla varmvattenberedare på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.1, i enlighet med vad som anges i punkt 1 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig, |
| --- | --- |

a)

alla varmvattenberedare på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.1, i enlighet med vad som anges i punkt 1 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig,

| b) | varmvattenberedare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se varmvattenberedaren utställd, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, |
| --- | --- |

b)

varmvattenberedare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se varmvattenberedaren utställd, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI,

| c) | all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

c)

all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen. |
| --- | --- |

d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

2.   Återförsäljare av ackumulatortankar ska säkerställa att

| a) | alla ackumulatortankar på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.2, i enlighet med vad som anges i punkt 2 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig, |
| --- | --- |

a)

alla ackumulatortankar på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.2, i enlighet med vad som anges i punkt 2 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig,

| b) | ackumulatortankar som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se ackumulatortanken utställd, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, |
| --- | --- |

b)

ackumulatortankar som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se ackumulatortanken utställd, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI,

| c) | all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass, |
| --- | --- |

c)

all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

| d) | allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass. |
| --- | --- |

d)

allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

3.   Återförsäljare av paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska utgående från märkningen och de informationsblad som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1, 3.3 och 3.4 se till att

| a) | alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om energieffektiviteten vid vattenuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, beroende på vad som är tillämpligt, genom att tillsammans med paketet visa den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III och tillhandahålla det informationsblad som anges i punkt 4 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt i enlighet med paketets egenskaper, |
| --- | --- |

a)

alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om energieffektiviteten vid vattenuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, beroende på vad som är tillämpligt, genom att tillsammans med paketet visa den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III och tillhandahålla det informationsblad som anges i punkt 4 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt i enlighet med paketets egenskaper,

| b) | paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 3 i bilaga VI, |
| --- | --- |

b)

paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 3 i bilaga VI,

| c) | all reklam som rör en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen, |
| --- | --- |

c)

all reklam som rör en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

| d) | allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen |
| --- | --- |

d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen

Artikel 5

Mätnings- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden, som tar hänsyn till erkända mät- och beräkningsmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilagorna VII och VIII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga IX när de bedömer överensstämmelsen vad gäller deklarerad energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå för varmvattenberedare och deklarerad energieffektivitetsklass och varmhållningsförlust för ackumulatortankar.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska det särskilt undersökas huruvida några betydande förändringar har ägt rum i fråga om de olika apparattypernas marknadsandelar, och huruvida förpackningsinformationsbladet och förpackningsmärkningen enligt punkt 3 i bilaga III och punkt 4 i bilaga IV är adekvat.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

---

(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

1

(2)  Se sidan 162 i detta nummer av EUT.

2

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

3

(4)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

4

(5)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

5

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till IX

I bilagorna II–IX gäller följande definitioner:

(1)   konventionell varmvattenberedare: varmvattenberedare som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen och/eller Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

(2)   solvärmd varmvattenberedare: varmvattenberedare utrustad med en eller flera solfångare, solvärmda ackumulatortankar, värmegeneratorer och eventuellt pumpar i solfångarslingan och andra delar; solvärmda varmvattenberedare släpps ut på marknaden som en enhet.

(3)   belastningsprofil: en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 3 i bilaga VII; varje varmvattenberedare överensstämmer med minst en belastningsprofil.

(4)   vattenuttag: en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 3 i bilaga VII.

(5)   nyttiggjort vattenflöde (f): minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(6)   nyttiggjord vattentemperatur (Tm): vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(7)   nyttiggjort energiinnehåll (Q
  tap
  ): varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(8)   varmvattnets energiinnehåll: produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

(9)   topptemperatur (Tp): vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 3 i bilaga VII.

(10)   referensenergivärde (Q
  ref
  ): summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 3 i bilaga VII.

(11)   maximal belastningsprofil: den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en varmvattenberedare kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen

(12)   deklarerad belastningsprofil: belastningsprofilen tillämpad vid fastställandet av energieffektivitet vid vattenuppvärmning.

(13)   konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

(14)   daglig elförbrukning (Qelec): elförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi.

(15)   daglig bränsleförbrukning (Qfuel): bränsleförbrukning under 24 timmar i följd med deklarerad lastprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, och för de syften som avses i punkt 4 i bilaga VIII uttryckt i GJ kalometriskt (övre) värmevärde.

(16)   kalometriskt (övre) värmevärde: den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

(17)   smart styrning och reglering: en apparat som automatiskt anpassar vattenuppvärmningsprocessen till individuella användarvillkor i syfte att minska energiförbrukningen.

(18)   överensstämmelse med smart styrning och reglering: bedömningen av huruvida en varmvattenberedare utrustad med smart styrning och reglering uppfyller kriterierna i punkt 5 i bilaga VIII.

(19)   Faktor för smart styrning och reglering: energieffektivitetsvinster vid vattenuppvärmningen till följd av smart styrning och reglering under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga VII.

(20)   vecko-elförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart): en varmvattenberedares elförbrukning under en vecka med aktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh slutenergi.

(21)   vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart): en varmvattenberedares bränsleförbrukning under en vecka med aktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(22)   vecko-elförbrukning utan smartkontrol (Qelec,week): en varmvattenberedares elförbrukning under en vecka med deaktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh slutenergi.

(23)   vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll (Qelec,week): en varmvattenberedares bränsleförbrukning under en vecka med deaktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(24)   årlig elförbrukning (AEC): en varmvattenberedares årliga elförbrukning med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi.

(25)   årlig bränsleförbrukning (AFC): en varmvattenberedares årliga förbrukning av fossila bränslen och/eller biobränslen med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(26)   omgivningskorrigeringsfaktor (Qcor): faktor som tar hänsyn till att varmvattenberedaren inte har en isotermisk placering, uttryckt i kWh.

(27)   varmhållningsförlust (Pstby): värmeförlusten hos en varmvattenberedare med värmepump i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW.

(28)   genomsnittliga klimatförhållanden, kallare klimatförhållanden och varmare klimatförhållanden: de temperaturer och globala solstrålningsvillkor som är kännetecknande för städerna Strasbourg, Helsingfors respektive Aten.

(29)   årlig energiförbrukning (Qtota): en solvärmd varmvattenberedares årliga energiförbrukning uttryckt i kWh primärenergi och/eller kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(30)   årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol): det årliga elbidraget (uttryckt i kWh primärenergi och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till den nyttiggjorda värmeeffekten hos en solvärmd varmvattenberedare eller ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken.

(31)   solfångare: en apparat avsedd att absorbera solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten; sådana apparater kännetecknas av solfångares öppningsarea, verkningsgrad vid nollförlust, första gradens koefficient, andra gradens koefficient och infallsvinkelsreglage.

(32)   global solstrålning: den sammanlagda inkommande solenergin, både direkt och indirekt, på ett solfångarplan med en lutning på 45 grader och sydlig orientering vid markytan, uttryckt i W/m2.

(33)   solfångares öppningsarea (Asol): den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2.

(34)   verkningsgrad vid nollförlust (η0): solfångarens effektivitet när dess vätskemedeltemperatur är samma som omgivningstemperaturen.

(35)   första gradens koefficient (a1): en solfångares värmeförlustkoefficient uttryckt i W/(m2 K).

(36)   andra gradens koefficient (a2): koefficienten för den första gradens koefficients temperaturberoende, uttryckt i W/(m2 K2).

(37)   infallsvinkelsreglage: förhållandet mellan en solfångares nyttiggjorda avgivna värme vid en given infallsvinkel och dess nyttiggjorda avgivna värme vid en infallsvinkel på 0 grader.

(38)   infallsvinkel: vinkeln mellan solriktningen och ett lodrätt plan från solfångarens öppningsarea.

(39)   solvärmd ackumulatortank: en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

(40)   värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning (ηwh,nonsol): energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för värmegeneratorer som ingår i solvärmda varmvattenberedare, uttryckt i %, uppmätt under genomsnittliga klimatförhållanden och utan solvärmeintag.

(41)   förbrukning av tillsatsel (Qaux): i figur 1 i bilaga IV kallad tillsatsel, en solvärmd varmvattenberedares eller ett uteslutande solvärmt systems årliga elförbrukning till följd av pumpens elförbrukning och elförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi.

(42)   pumpens elförbrukning (solpump): solfångarslingepumpens märkelförbrukning i en solvärmd varmvattenberedare eller ett uteslutande solvärmt system, uttryckt i kWh.

(43)   elförbrukningen i standby-läge (solstandby): en solvärmd varmvattenberedares eller ett rent solvärmt systems märkelförbrukning när pumpen och värmegeneratorn är deaktiverade, uttryckt i W.

(44)   modellbeteckning: den i regel alfanumeriska kod som särskiljer en viss modell av varmvattenberedare, ackumulatortank, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning från andra modeller av samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn.

---

(1)  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

---

BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VID VATTENUPPVÄRMNING FÖR VARMVATTENBEREDARE

Energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare ska fastställas på grundval av varmvattenberedarens energieffektivitet vid vattenuppvärmning enligt tabell 1.

En varmvattenberedares energieffektivitet vid vattenuppvärmning ska beräknas i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare, indelade efter deklarerad belastningsprofil, ηwh i %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

2.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR ACKUMULATORTANKAR

Energieffektivitetsklassen för ackumulatortankar ska fastställas på grundval av dess varmhållningsförlust enligt tabell 2.

Tabell 2

Energieffektivitetsklasser för ackumulatortankar

| Energieffektivitetsklass | Varmhållningsförlust S i watt, med volym V i liter |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energieffektivitetsklass

Varmhållningsförlust S i watt, med volym V i liter

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

BILAGA III

Produktetiketter

1.   VARMVATTENBEREDARE

1.1   Produktetikett 1

1.1.1   Konventionella varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A till G vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| V. | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

V.

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

| VI. | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal.

| VII. | För konventionella varmvattenberedare som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 4 d.10 i denna bilaga läggas till. |
| --- | --- |

VII.

För konventionella varmvattenberedare som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 4 d.10 i denna bilaga läggas till.

| b) | Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga.

1.1.2   Solvärmda varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A till G vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| V. | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

V.

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

| VI. | Europeisk solenergikarta som visar tre indikativa globala solstrålningszoner. |
| --- | --- |

VI.

Europeisk solenergikarta som visar tre indikativa globala solstrålningszoner.

| VII. | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal.

| b) | Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.1.3   Varmvattenberedare med värmepump i energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

Image

| a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

| IV. | Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| V. | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

V.

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

| VI. | Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner. |
| --- | --- |

VI.

Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner.

| VII. | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VII.

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| VIII. | För varmvattenberedare med värmepump som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 6 d.11 i denna bilaga läggas till. |
| --- | --- |

VIII.

För varmvattenberedare med värmepump som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 6 d.11 i denna bilaga läggas till.

| b) | Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till. |
| --- | --- |

b)

Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till.

1.2   Produktetikett 2

1.2.1   Konventionella varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga.

1.2.2   Solvärmda varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.2.3   Varmvattenberedare med värmepump i energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

2.   ACKUMULATORTANKAR

2.1   Produktetikett 1 för ackumulatortankar i energieffektivitetsklass A till G

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

II.

Leverantörens modellbeteckning.

| III. | Ackumulatorfunktionen. |
| --- | --- |

III.

Ackumulatorfunktionen.

| IV. | Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II. Pilen med ackumulatortankens energieffektivitetsklass ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

IV.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II. Pilen med ackumulatortankens energieffektivitetsklass ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| V. | Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

V.

Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

| VI. | Ackumulatortankens volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

VI.

Ackumulatortankens volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

| (b) | Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

2.2   Produktetikett 2 för ackumulatortankar i energieffektivitetsklass A+ till F

Image

| (a) | Den information som anges i punkt 2.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten. |
| --- | --- |

(a)

Den information som anges i punkt 2.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

| (b) | Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

3.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Etikett för paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i vattenuppvärmningsenergiklass A+++ till G

Image

| (a) | Följande information ska anges på produktetiketten:






  I. | Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

(a)

Följande information ska anges på produktetiketten:

I.

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

| II. | Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning: |
| --- | --- |

II.

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

| III. | Vattenuppvärmningsfunktion, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

III.

Vattenuppvärmningsfunktion, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

| IV. | Varmvattenberedarens vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- |

IV.

Varmvattenberedarens vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II.

| V. | Uppgifter om huruvida en solfångare och en ackumulatortank kan ingå i paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare och en ackumulatortank kan ingå i paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.

| VI. | Vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 4 i bilaga IV. Pilen med vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen. |
| --- | --- |

VI.

Vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 4 i bilaga IV. Pilen med vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

| (b) | Etiketten för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. För paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass A+++ till D kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas. |
| --- | --- |

(b)

Etiketten för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. För paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass A+++ till D kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

4.   Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A–G eller A+–F:







  — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A–G eller A+–F:

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klass: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Lägsta klass: 00-X-X-00

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Ljudeffektnivå, inomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå, inomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

| — | Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

| | Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

—

Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 20 pt, 100 % svart, |
| --- | --- |

—

Värde ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 20 pt, 100 % svart,

| — | Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 15 pt, 100 % svart, |
| --- | --- |

—

Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 15 pt, 100 % svart,

| | I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | År då märkningen infördes och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År då märkningen infördes och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

5.   Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A–G eller A+–F:







  — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A–G eller A+–F:

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klass: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Lägsta klass: 00-X-X-00

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Ljudeffektnivå, inomhus:







  — | Piktogram enligt bild, |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå, inomhus:

—

Piktogram enligt bild,

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

| — | Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

| | Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart.

| — | Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart.

| | Solkarta över Europa och färgade fyrkanter:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Solkarta över Europa och färgade fyrkanter:

—

Piktogram enligt bild.

| — | Färger: Mörkblå: 86-51-00-00
  Mellanblå: 53-08-00-00
  Ljusblå: 25-00-02-00 |
| --- | --- |

—

Färger: Mörkblå: 86-51-00-00

Mellanblå: 53-08-00-00

Ljusblå: 25-00-02-00

| | År då märkningen infördes och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År då märkningen infördes och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

6.   Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

| | Skalorna A–G eller A+–F:







  — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A–G eller A+–F:

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klass: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Lägsta klass: 00-X-X-00

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:

—

Piktogram enligt bild.

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

| — | Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

| | Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart.

| — | Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart.

| | Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:

—

Piktogram enligt bild.

| — | Färger: Mörkblå: 86-51-00-00
  Mellanblå: 53-08-00-00
  Ljusblå: 25-00-02-00 |
| --- | --- |

—

Färger: Mörkblå: 86-51-00-00

Mellanblå: 53-08-00-00

Ljusblå: 25-00-02-00

| | I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

—

Piktogram enligt bild.

| — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | År då märkningen infördes och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År då märkningen infördes och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

7.   Etiketten för ackumulatortankar ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

| | Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

| | Ackumulatorfunktion:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Ackumulatorfunktion:

—

Piktogram enligt bild.

| | Skalorna A–G eller A+–F:







  — | Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalorna A–G eller A+–F:

—

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Lägsta klass: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Lägsta klass: 00-X-X-00

| — | Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Energieffektivitetsklass:







  — | Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklass:

—

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

| | Varmhållningsförlust:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Varmhållningsförlust:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

| — | Text ”W”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”W”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

| | Volym:







  — | Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Volym:

—

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| — | Värde ”XYZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Värde ”XYZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

| — | Text ”L”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart. |
| --- | --- |

—

Text ”L”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

| | År då märkningen infördes och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År då märkningen infördes och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 10 pt.

| | Leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- |

Image

Leverantörens namn eller varumärke

| | Leverantörens modellbeteckning:

  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

8.   Etiketten för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska vara utformad enligt figuren nedan:

Image

Förklaringar:

| (a) | Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan. |
| --- | --- |

(a)

Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

| (b) | Bakgrunden ska vara vit. |
| --- | --- |

(b)

Bakgrunden ska vara vit.

| (c) | Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart. |
| --- | --- |

(c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

| (d) | Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan): | EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

| | Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm.

| | Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm.

| | Vattenuppvärmningsfunktion:







  — | Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 22 pt, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

—

Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 22 pt, 100 % svart.

| | Vattenvärmare:







  — | Piktogram enligt bild. |
| --- | --- | --- |

Image

Vattenvärmare:

—

Piktogram enligt bild.

| — | Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare:







  — | Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

—

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare:

—

Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit.

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Paket med solfångare och/eller ackumulatortank:







  — | Piktogram enligt bild |
| --- | --- | --- |

Image

Paket med solfångare och/eller ackumulatortank:

—

Piktogram enligt bild

| — | Plussymbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

Plussymbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %.

| — | Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %. |
| --- | --- |

—

Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %.

| — | Ram: 3 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

| | Skala A+++–G med ram:







  — | Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:






  — | Högsta klassen: X-00-X-00 |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skala A+++–G med ram:

—

Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:

—

Högsta klassen: X-00-X-00

| — | Klass 2: 70-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 2: 70-00-X-00

| — | Klass 3: 30-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 3: 30-00-X-00

| — | Klass 4: 00-00-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 4: 00-00-X-00

| — | Klass 5: 00-30-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 5: 00-30-X-00

| — | Klass 6: 00-70-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 6: 00-70-X-00

| — | Klass 7: 00-X-X-00 |
| --- | --- |

—

Klass 7: 00-X-X-00

| — | I förekommande fall, lägsta klass: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

I förekommande fall, lägsta klass: 00-X-X-00.

| — | Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| — | Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

| | Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning:







  — | Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart. |
| --- | --- | --- |

Image

Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning:

—

Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart.

| — | Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad. |
| --- | --- |

—

Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

| | År då märkningen infördes och förordningsnummer:







  — | Text: Calibri fet 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

År då märkningen infördes och förordningsnummer:

—

Text: Calibri fet 12 pt.

| | Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke

| | Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

  Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm.

---

(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

---

BILAGA IV

Informationsblad

1.   VARMVATTENBEREDARE

| 1.1 | Informationen i informationsbladet för varmvattenberedare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

1.1

Informationen i informationsbladet för varmvattenberedare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- |

(c)

Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII.

| (d) | Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(d)

Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

| (e) | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(e)

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

| (f) | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. |
| --- | --- |

(f)

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

| (g) | I förekommande fall, andra belastningsprofiler för vilka varmvattenberedaren är lämplig att användas och motsvarande energieffektivitet vid vattenuppvärmning och årlig elförbrukning enligt e och f. |
| --- | --- |

(g)

I förekommande fall, andra belastningsprofiler för vilka varmvattenberedaren är lämplig att användas och motsvarande energieffektivitet vid vattenuppvärmning och årlig elförbrukning enligt e och f.

| (h) | Varmvattenberedarens termostat-temperaturinställningar, så som den saluförs av leverantören. |
| --- | --- |

(h)

Varmvattenberedarens termostat-temperaturinställningar, så som den saluförs av leverantören.

| (i) | Ljudeffektnivån LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

(i)

Ljudeffektnivån LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

| (j) | I förekommande fall uppgifter om att varmvattenberedaren kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning. |
| --- | --- |

(j)

I förekommande fall uppgifter om att varmvattenberedaren kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning.

| (k) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren. |
| --- | --- |

(k)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

| (l) | Om värdet för smart anges som ”1”, en upplysning om att uppgifter om energieffektivitet vid vattenuppvärmning, samt årlig el- eller bränsleförbrukning, beroende på vad som är tillämpligt, endast gäller när inställningarna för smart styrning och reglering är aktiverade. |
| --- | --- |

(l)

Om värdet för smart anges som ”1”, en upplysning om att uppgifter om energieffektivitet vid vattenuppvärmning, samt årlig el- eller bränsleförbrukning, beroende på vad som är tillämpligt, endast gäller när inställningarna för smart styrning och reglering är aktiverade.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump:

| (m) | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

(m)

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII.

| (n) | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

(n)

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

| (o) | Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(o)

Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

| (p) | Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

(p)

Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler.

| (q) | Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

(q)

Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

| (r) | Andra gradens koefficient i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler. |
| --- | --- |

(r)

Andra gradens koefficient i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

| (s) | Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(s)

Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler.

| (t) | Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(t)

Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

| (u) | Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(u)

Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal.

| (v) | Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(v)

Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

| (w) | Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(w)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| 1.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal varmvattenberedarmodeller som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

1.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal varmvattenberedarmodeller som levereras av samma leverantör.

| 1.3. | Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges. |
| --- | --- |

1.3.

Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

2.   ACKUMULATORTANKAR

| 2.1. | Informationen i informationsbladet för ackumulatortankar ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

2.1.

Informationen i informationsbladet för ackumulatortankar ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II. |
| --- | --- |

(c)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II.

| (d) | Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(d)

Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

| (e) | Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(e)

Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

| 2.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av ackumulatortankar som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

2.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av ackumulatortankar som levereras av samma leverantör.

| 2.3. | Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges. |
| --- | --- |

2.3.

Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

3.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

| 3.1. | Informationen i informationsbladet för solfångare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt (i förekommande fall för pumpar i solfångarslingan):






  (a) | Leverantörens namn eller varumärke. |
| --- | --- | --- |

3.1.

Informationen i informationsbladet för solfångare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt (i förekommande fall för pumpar i solfångarslingan):

(a)

Leverantörens namn eller varumärke.

| (b) | Leverantörens modellbeteckning. |
| --- | --- |

(b)

Leverantörens modellbeteckning.

| (c) | Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(c)

Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

| (d) | Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

(d)

Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler.

| (e) | Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

(e)

Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

| (f) | Andra gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till tre decimaler. |
| --- | --- |

(f)

Andra gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till tre decimaler.

| (g) | Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(g)

Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler.

| (h) | Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(h)

Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

| (i) | Årligt värmebidrag från andra källor än solen Q
  nonsol i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som bruttovärmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(i)

Årligt värmebidrag från andra källor än solen Q
  nonsol i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som bruttovärmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

| (j) | Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(j)

Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal.

| (k) | Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

(k)

Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler.

| (l) | Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

(l)

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

| 3.2. | Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör. |
| --- | --- |

3.2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör.

4.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Informationsbladet för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska omfatta de uppgifter som anges i figur 1 för bedömning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, varvid följande uppgifter ska finnas med:

| — | I: Värdet för varmvattenberedarens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %. |
| --- | --- |

—

I: Värdet för varmvattenberedarens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %.

| — | II: Värdet för den matematiska formeln , där Qref
  hämtas från tabell 3 i bilaga VII och Qnonsol
  från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för varmvattenberedarens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL. |
| --- | --- |

—

II: Värdet för den matematiska formeln Formula, där Qref
  hämtas från tabell 3 i bilaga VII och Qnonsol
  från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för varmvattenberedarens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL.

| — | III: Värdet för den matematiska formeln , i %, där Qaux
  hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref
  från tabell 3 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL. |
| --- | --- |

—

III: Värdet för den matematiska formeln Formula, i %, där Qaux
  hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref
  från tabell 3 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL.

Figur 1

Informationsblad för ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning med uppgifter om energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för det erbjudna paketet

Image

---

BILAGA V

Teknisk dokumentation

1.   VARMVATTENBEREDARE

Den tekniska dokumentation för varmvattenberedare som avses i artikel 3.1 c ska omfatta:

| a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

a)

Leverantörens namn och adress.

| b) | En beskrivning av varmvattenberedarmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivning av varmvattenberedarmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| c) | I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

c)

I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| d) | I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

d)

I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| f) | Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga VII. |
| --- | --- |

f)

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga VII.

| g) | Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

g)

Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga VIII.

| h) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren. |
| --- | --- |

h)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

2.   ACKUMULATORTANKAR

Den tekniska dokumentation för ackumulatortankar som avses i artikel 3.2 c ska omfatta:

| a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

a)

Leverantörens namn och adress.

| b) | En beskrivning av ackumulatortankmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivning av ackumulatortankmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| c) | I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

c)

I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| d) | I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

d)

I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| f) | Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 8 i bilaga VII. |
| --- | --- |

f)

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 8 i bilaga VII.

| g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken. |
| --- | --- |

g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken.

3.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

Den tekniska dokumentation för solvärmeutrustning som avses i artikel 3.3 b ska omfatta följande:

| a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

a)

Leverantörens namn och adress.

| b) | En beskrivning av solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivning av solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| c) | I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

c)

I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| d) | I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

d)

I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| f) | Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 9 i bilaga VII. |
| --- | --- |

f)

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 9 i bilaga VII.

| g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av solvärmeutrustningen. |
| --- | --- |

g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av solvärmeutrustningen.

4.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

För paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.4 c omfatta följande:

| a) | Leverantörens namn och adress. |
| --- | --- |

a)

Leverantörens namn och adress.

| b) | En beskrivning av varmvattenberedar- och solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt. |
| --- | --- |

b)

En beskrivning av varmvattenberedar- och solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt.

| c) | I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats. |
| --- | --- |

c)

I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

| d) | I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. |
| --- | --- |

d)

I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

| e) | Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal. |
| --- | --- |

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

| f) | Tekniska parametrar:






  — | energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i %, avrundat till närmaste heltal, |
| --- | --- | --- |

f)

Tekniska parametrar:

—

energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i %, avrundat till närmaste heltal,

| — | de tekniska parametrar som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna bilaga. |
| --- | --- |

—

de tekniska parametrar som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna bilaga.

| g) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning. |
| --- | --- |

g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.

---

BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd

1.   VARMVATTENBEREDARE

| 1.1 | De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:






  a) | Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII. |
| --- | --- | --- |

1.1

De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII.

| b) | Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- |

b)

Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

| c) | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

c)

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII.

| d) | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

d)

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

| e) | Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

e)

Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump:

| f) | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII: |
| --- | --- |

f)

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII:

| g) | Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. |
| --- | --- |

g)

Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

| h) | Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

h)

Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

| i) | Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

i)

Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

| j) | Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

j)

Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

| 1.2 | Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i punkt 1 i bilaga IV. |
| --- | --- |

1.2

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i punkt 1 i bilaga IV.

| 1.3 | Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 och 1.2 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt. |
| --- | --- |

1.3

Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 och 1.2 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

2.   ACKUMULATORTANKAR

| 2.1 | De uppgifter som nämns i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:






  a) | Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

2.1

De uppgifter som nämns i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II.

| b) | Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

b)

Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

| c) | Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

c)

Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

| 2.2 | Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt. |
| --- | --- |

2.2

Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

3.   PAKET MED VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

| 3.1 | De uppgifter som avses i artikel 4.3 b ska tillhandahållas i följande turordning:






  a) | Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. |
| --- | --- | --- |

3.1

De uppgifter som avses i artikel 4.3 b ska tillhandahållas i följande turordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

| b) | Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, uttryckt i %, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

b)

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, uttryckt i %, avrundat till närmaste heltal.

| c) | De uppgifter som anges i figur 1 i bilaga IV. |
| --- | --- |

c)

De uppgifter som anges i figur 1 i bilaga IV.

| 3.2 | Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 3.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt. |
| --- | --- |

3.2

Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 3.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

---

BILAGA VII

Mätningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2–9.

2.   Allmänna villkor för provning av varmvattenberedare

| a) | Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 3. |
| --- | --- |

a)

Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 3.

| b) | Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:






  — | 00:00 till 06:59: Inget vattenuttag. |
| --- | --- | --- |

b)

Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

—

00:00 till 06:59: Inget vattenuttag.

| — | Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil. |
| --- | --- |

—

Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.

| — | Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag. |
| --- | --- |

—

Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag.

| c) | Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen. |
| --- | --- |

c)

Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.

Tabell 3

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

| tid | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

tid

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Tabell 3 (forts.)

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Tabell 3 (forts.)

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

3.   Villkor för provning av varmvattenberedares överensstämmelse med smart styrning och reglering (smart)

Om leverantören anser att det är lämpligt att ange smart-värdet som ”1” ska el- och/eller bränsleförbrukningen per vecka med smart styrning och reglering och el- och/eller bränsleförbrukning per vecka utan smart styrning och reglering mätas i tvåveckorscykler enligt följande:

| — | Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad. |
| --- | --- |

—

Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad.

| — | Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad. |
| --- | --- |

—

Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad.

| — | Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad. |
| --- | --- |

—

Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad.

| — | Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad. |
| --- | --- |

—

Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad.

| — | Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen. |
| --- | --- |

—

Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen.

4.   Villkor för provning av solvärmda varmvattenberedare

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar, pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) och värmegeneratorer ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination. Värmegeneratorn ska provas under de villkor som anges i punkt 2 i denna bilaga.

Resultaten ska användas för de beräkningar som avses i punkt 3 b i bilaga VIII under de villkor som anges i tabellerna 4 och 5. I syfte att fastställa Qtota
  antas effektiviteten hos värmegeneratorn med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement vara 100/CC, uttryckt i %.

5.   Villkor för provning av varmvattenberedare med värmepump

| — | Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 6. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 6.

| — | Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 7. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 7.

6.   Villkor för provning av solvärmeutrustning

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar och pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination.

Resultaten ska användas vid beräkning av Qnonsol
  för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under de genomsnittliga klimatförhållanden som anges i tabellerna 4 och 5 och Qaux
  .

Tabell 4

Genomsnittlig dagstemperatur [°C]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |
| Kallare klimatförhållanden | –3,8 | –4,1 | –0,6 | +5,2 | +11,0 | +16,5 | +19,3 | +18,4 | +12,8 | +6,7 | +1,2 | –3,5 |
| Varmare klimatförhållanden | +9,5 | +10,1 | +11,6 | +15,3 | +21,4 | +26,5 | +28,8 | +27,9 | +23,6 | +19,0 | +14,5 | +10,4 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Kallare klimatförhållanden

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Varmare klimatförhållanden

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4

Tabell 5

Genomsnittlig global solstrålning [W/m2]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
| Kallare klimatförhållanden | 22 | 75 | 124 | 192 | 234 | 237 | 238 | 181 | 120 | 64 | 23 | 13 |
| Varmare klimatförhållanden | 128 | 137 | 182 | 227 | 248 | 268 | 268 | 263 | 243 | 175 | 126 | 109 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Kallare klimatförhållanden

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Varmare klimatförhållanden

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109

Tabell 6

Standardförhållanden för varmvattenberedare med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

| Värmekälla | Utomhusluft | Inomhusluft | Ventilutluft | Saltlösning | Vatten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatförhållanden | Genomsnittliga klimatförhållanden | Kallare klimatförhållanden | Varmare klimatförhållanden | Ej tillämpligt | Alla klimatförhållanden |
| Temperatur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 2 °C (+ 1 °C) | + 14 °C (+ 13 °C) | + 20 °C (max.+ 15 °C) | + 20 °C (+ 12 °C) | 0 °C (intag)/– 3 °C (utsläpp) | + 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp) |

Värmekälla

Utomhusluft

Inomhusluft

Ventilutluft

Saltlösning

Vatten

Klimatförhållanden

Genomsnittliga klimatförhållanden

Kallare klimatförhållanden

Varmare klimatförhållanden

Ej tillämpligt

Alla klimatförhållanden

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (max.+ 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (intag)/– 3 °C (utsläpp)

+ 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp)

Tabell 7

Maximal tillgänglig ventilutluft [m3/tim], vid en temperatur på 20 °C och en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

| Deklarerad belastningsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximal tillgänglig ventilutluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maximal tillgänglig ventilutluft

109

128

128

159

190

870

1 021

7.   Varmvattenberedarnas tekniska parametrar

Följande parametrar ska anges för varmvattenberedare:

| a) | Daglig elförbrukning Qelec
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

a)

Daglig elförbrukning Qelec
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

| b) | Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i denna bilaga.

| c) | Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

c)

Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för varmvattenberedare som använder fossila bränslen och/eller biobränslen:

| d) | Daglig bränsleförbrukning Qfuel
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Daglig bränsleförbrukning Qfuel
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare för vilka smart-värdet angivits som ”1”:

| e) | Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

e)

Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

| f) | Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,sma
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

f)

Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,sma
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

| g) | Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

g)

Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week
  i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

| h) | Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

h)

Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

| i) | Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

i)

Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler.

| j) | Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

j)

Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler.

| k) | Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

k)

Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

| l) | Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler. |
| --- | --- |

l)

Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

| m) | Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

m)

Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

| n) | Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

n)

Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

| o) | Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

o)

Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

| p) | Ljudeffektnivå LWA
  i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

p)

Ljudeffektnivå LWA
  i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

8.   Tekniska parametrar för ackumulatortankar

Följande parametrar ska fastställas för ackumulatortankar:

| a) | Volym V i liter, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

a)

Volym V i liter, avrundat till en decimal.

| b) | Varmhållningsförlust S i W, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

b)

Varmhållningsförlust S i W, avrundat till en decimal.

9.   Tekniska parametrar för solvärmeutrustning

Följande parametrar ska anges för solvärmeutrustning:

| a) | Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

a)

Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler.

| b) | Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

b)

Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler.

| c) | Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

c)

Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

| d) | Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

| e) | Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

e)

Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

| f) | Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

f)

Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

| g) | Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

g)

Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.

---

BILAGA VIII

Metod för beräkning av varmvattenberedares energieffektivitet vid vattenuppvärmning

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska beräkningar genomföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra lämpliga beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för beräkningsmetoder. De ska vara förenliga med de tekniska parametrar och beräkningar som anges i punkterna 2–6.

Tekniska parametrar för beräkningarna ska mätas i enlighet med bilaga VII.

2.   Varmvattenberedarnas tekniska parametrar

Följande parametrar ska beräknas för varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

| a) | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  i %, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

a)

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  i %, avrundat till en decimal.

| b) | Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

b)

Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för bränsledrivna varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

| c) | Årlig bränsleförbrukning AFC i kWh som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

c)

Årlig bränsleförbrukning AFC i kWh som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

| d) | Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol
  i %, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

d)

Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol
  i %, avrundat till en decimal.

| e) | Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

e)

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh slutenergi, avrundat till en decimal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump under kallare och varmare klimatförhållanden:

| f) | parametrarna i led a–c; |
| --- | --- |

f)

parametrarna i led a–c;

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden:

| g) | Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ) i kWh för primärenergi för el och/eller i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

g)

Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ) i kWh för primärenergi för el och/eller i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till en decimal.

3.   Beräkning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh

| a) | Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump
  Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:



  För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas. |
| --- | --- |

a)

Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

Formula

För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas.

| b) | Solvärmda varmvattenberedare:
  Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:



  där |
| --- | --- |

b)

Solvärmda varmvattenberedare:

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

Formula

där

Formula

4.   Beräkning av den årliga elförbrukningen AEC och den årliga bränsleförbrukningen AFC

| a) | Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump
  Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:



  Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande: |
| --- | --- |

a)

Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:

Formula

Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande:

Formula

| b) | Solvärmda varmvattenberedare:
  Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:



  Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande: |
| --- | --- |

b)

Solvärmda varmvattenberedare:

Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:

Formula

Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande:

Formula

5.   Fastställande av faktorn för smart styrning och reglering SCF och överensstämmelse med smart styrning och reglering smart

| a) | Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt: |
| --- | --- |

a)

Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt:

Formula

| b) | Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0. |
| --- | --- |

b)

Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0.

6.   Fastställande av omgivningskorrigeringsfaktorn Qcor

Omgivningskorrigeringsfaktorn beräknas på följande sätt:

| a) | För konventionella varmvattenberedare som drivs med el: |
| --- | --- |

a)

För konventionella varmvattenberedare som drivs med el:

| b) | För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle: |
| --- | --- |

b)

För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle:

| c) | För varmvattenberedare med värmepump: |
| --- | --- |

c)

För varmvattenberedare med värmepump:

där

k-värdena anges i tabell 8 för varje belastningsprofil.

Tabell 8

k-värden

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

---

BILAGA IX

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

För de syften som har att göra med kontroll av överensstämmelse med kraven i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaterna prova en enskild varmvattenberedare, ackumulatortank, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning och tillhandahålla information om testresultaten till de övriga medlemsstaternas myndigheter. Om de uppmätta parametrarna inte överensstämmer med de värden som leverantören uppgett inom de intervall som anges i tabell 9 ska mätningar genomföras på tre ytterligare varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustningar eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustningar, och uppgifter om testresultaten ska delges de övriga medlemsstaternas myndigheter och kommissionen inom en månad efter provningen. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustningar eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustningar ska överensstämma med de värden som angetts av leverantören inom de intervall som anges i tabell 9.

I annat fall ska den berörda modellen och alla motsvarande varmvattenberedarmodeller, solvärmeutrustningsmodeller, ackumulatortankmodeller eller paket av varmvattenberedar- och solvärmeutrustningsmodelleranses var icke överensstämmande.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa de förfaranden som anges i bilagorna VII och VIII.

Tabell 9

Kontrolltoleranser

| Mätparameter | Kontrolltolerans |
| --- | --- |
| Daglig elförbrukning Qelec | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet (1). |
| Ljudeffektnivå LWA
  , inomhus och/eller utomhus | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 dB högre än märkvärdet. |
| Daglig bränsleförbrukning Qfuel | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Solfångares öppningsarea Asol | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet. |
| Pumpens elförbrukning solpump | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % högre än märkvärdet. |
| Elförbrukning i standby-läge solstandby | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Volym V | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet. |
| Varmhållningsförlust S | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |

Mätparameter

Kontrolltolerans

Daglig elförbrukning Qelec

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet (1).

Ljudeffektnivå LWA
  , inomhus och/eller utomhus

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 dB högre än märkvärdet.

Daglig bränsleförbrukning Qfuel

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Solfångares öppningsarea Asol

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet.

Pumpens elförbrukning solpump

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % högre än märkvärdet.

Elförbrukning i standby-läge solstandby

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Volym V

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet.

Varmhållningsförlust S

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

---

(1)  Med märkvärde avses ett värde som deklareras av leverantören.

---

| 6.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 239/136 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/136

---

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 813/2013

av den 2 augusti 2013

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

| (1) | Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan genom design utan att det medför orimliga kostnader. |
| --- | --- |

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan genom design utan att det medför orimliga kostnader.

| (2) | Bestämmelser om pannors energieffektivitet infördes genom rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (2). |
| --- | --- |

(2)

Bestämmelser om pannors energieffektivitet infördes genom rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (2).

| (3) | Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. värmare och varmvattenberedare. |
| --- | --- |

(3)

Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. värmare och varmvattenberedare.

| (4) | Kommissionen har genomfört en förstudie om de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (för uppvärmning av rum och vatten) som vanligtvis används i unionen. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. |
| --- | --- |

(4)

Kommissionen har genomfört en förstudie om de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning (för uppvärmning av rum och vatten) som vanligtvis används i unionen. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

| (5) | Miljöaspekter hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som identifierats som betydande för denna förordnings syften är energiförbrukning under användningsfasen och (för värmare med värmepump) ljudeffektnivåer. För pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som använder fossila bränslen har dessutom utsläppen av kväveoxid, kolmonoxid, partiklar och kolväten identifierats som betydande miljöaspekter. |
| --- | --- |

(5)

Miljöaspekter hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som identifierats som betydande för denna förordnings syften är energiförbrukning under användningsfasen och (för värmare med värmepump) ljudeffektnivåer. För pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som använder fossila bränslen har dessutom utsläppen av kväveoxid, kolmonoxid, partiklar och kolväten identifierats som betydande miljöaspekter.

| (6) | Det är inte lämpligt att fastställa krav på ekodesign för utsläpp av kolmonoxid, partiklar och kolväten, eftersom det ännu inte finns någon lämplig europeisk mätmetod. I syfte att utveckla sådana mätmetoder har kommissionen gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att överväga ekodesignkrav för sådana utsläpp i samband med översynen av denna förordning. Nationella bestämmelser om ekodesignkrav för pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) utsläpp av kolmonoxid, partiklar och kolväten kan bibehållas eller införas fram till dess att motsvarande EU-ekodesignkrav träder i kraft. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (3), som begränsar förbränningsprodukterna för apparater som förbränner gasformiga bränslen med avseende på hälsa och säkerhet påverkas inte. |
| --- | --- |

(6)

Det är inte lämpligt att fastställa krav på ekodesign för utsläpp av kolmonoxid, partiklar och kolväten, eftersom det ännu inte finns någon lämplig europeisk mätmetod. I syfte att utveckla sådana mätmetoder har kommissionen gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att överväga ekodesignkrav för sådana utsläpp i samband med översynen av denna förordning. Nationella bestämmelser om ekodesignkrav för pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) utsläpp av kolmonoxid, partiklar och kolväten kan bibehållas eller införas fram till dess att motsvarande EU-ekodesignkrav träder i kraft. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (3), som begränsar förbränningsprodukterna för apparater som förbränner gasformiga bränslen med avseende på hälsa och säkerhet påverkas inte.

| (7) | Förstudien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från kylmedel som används i värmare med värmepump för dagens uppvärmning av Europas byggnadsbestånd inte identifierats som betydande. I samband med att denna förordning ses över kommer man på nytt att ta ställning till huruvida det är lämpligt att införa ekodesignkrav för dessa växthusgasutsläpp. |
| --- | --- |

(7)

Förstudien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från kylmedel som används i värmare med värmepump för dagens uppvärmning av Europas byggnadsbestånd inte identifierats som betydande. I samband med att denna förordning ses över kommer man på nytt att ta ställning till huruvida det är lämpligt att införa ekodesignkrav för dessa växthusgasutsläpp.

| (8) | Denna förordning bör omfatta pannor för central rumsuppvärmning, kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning och värmepumpar för rumsuppvärmning som levererar värme till vattenburna centralvärmesystem för rumsuppvärmning, och pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som levererar värme till vattenburna centralvärmesystem för rumsuppvärmning och till produktion av tappvarmvatten. Sådana värmare är konstruerade för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen, bland annat från biomassa (såvida de inte huvudsakligen drivs med biobränsle), el samt omgivnings- eller spillvärme. |
| --- | --- |

(8)

Denna förordning bör omfatta pannor för central rumsuppvärmning, kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning och värmepumpar för rumsuppvärmning som levererar värme till vattenburna centralvärmesystem för rumsuppvärmning, och pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som levererar värme till vattenburna centralvärmesystem för rumsuppvärmning och till produktion av tappvarmvatten. Sådana värmare är konstruerade för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen, bland annat från biomassa (såvida de inte huvudsakligen drivs med biobränsle), el samt omgivnings- eller spillvärme.

| (9) | Värmare som i huvudsak är avsedda att drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har tekniska egenskaper som kräver ytterligare tekniska, ekonomiska och miljörelaterade analyser. Beroende på resultaten av dessa analyser bör ekodesignkraven för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare. |
| --- | --- |

(9)

Värmare som i huvudsak är avsedda att drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har tekniska egenskaper som kräver ytterligare tekniska, ekonomiska och miljörelaterade analyser. Beroende på resultaten av dessa analyser bör ekodesignkraven för sådana värmare där så är lämpligt fastställas senare.

| (10) | Den årliga energiförbrukningen för pannor och värmepumpar samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning beräknades ha uppgått till 12 089 PJ (cirka 289 Mtoe) i unionen under 2005, motsvarande utsläpp av 698 Mt koldioxid. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga energiförbrukningen år 2020 att uppgå till 10 688 PJ. De årliga utsläppen av kväveoxider till följd av användningen av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning beräknas ha uppgått till 821 kt SOx-ekvivalenter i unionen år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer de årliga utsläppen år 2020 att uppgå till 783 kt SOx. Förstudien visar att pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energiförbrukning och utsläpp av kväveoxider i användningsfasen kan minskas betydligt. |
| --- | --- |

(10)

Den årliga energiförbrukningen för pannor och värmepumpar samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning beräknades ha uppgått till 12 089 PJ (cirka 289 Mtoe) i unionen under 2005, motsvarande utsläpp av 698 Mt koldioxid. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga energiförbrukningen år 2020 att uppgå till 10 688 PJ. De årliga utsläppen av kväveoxider till följd av användningen av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning beräknas ha uppgått till 821 kt SOx-ekvivalenter i unionen år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer de årliga utsläppen år 2020 att uppgå till 783 kt SOx. Förstudien visar att pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energiförbrukning och utsläpp av kväveoxider i användningsfasen kan minskas betydligt.

| (11) | Pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energiförbrukning kan minskas med generisk kostnadseffektiv teknik som medför en minskning av de kombinerade kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter. |
| --- | --- |

(11)

Pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energiförbrukning kan minskas med generisk kostnadseffektiv teknik som medför en minskning av de kombinerade kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter.

| (12) | I unionen finns nästan fem miljoner bostäder med delade öppna skorstenssystem. Av tekniska skäl är det omöjligt att ersätta befintliga pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med effektiva kondenserande pannor i bostäder med delade öppna skorstenssystem. Kraven i denna förordning tillåter att icke-kondenserande pannor som är särskilt konstruerade för sådana situationer förblir på marknaden. Därigenom förebyggs orimliga kostnader för konsumenterna, och tillverkarna får tid att utveckla pannor som utnyttjar effektivare värmeteknik, samtidig som medlemsstaterna får tid att tänka över sina nationella byggnormer. |
| --- | --- |

(12)

I unionen finns nästan fem miljoner bostäder med delade öppna skorstenssystem. Av tekniska skäl är det omöjligt att ersätta befintliga pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med effektiva kondenserande pannor i bostäder med delade öppna skorstenssystem. Kraven i denna förordning tillåter att icke-kondenserande pannor som är särskilt konstruerade för sådana situationer förblir på marknaden. Därigenom förebyggs orimliga kostnader för konsumenterna, och tillverkarna får tid att utveckla pannor som utnyttjar effektivare värmeteknik, samtidig som medlemsstaterna får tid att tänka över sina nationella byggnormer.

| (13) | De kombinerade effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning (4) förväntas leda till årliga energibesparingar på cirka 1 900 PJ (cirka 45 Mtoe), motsvarande ungefär 110 Mt koldioxidutsläpp, och till årliga minskningar av kväveoxidutsläppen med cirka 270 kt SOx-ekvivalenter till 2020, jämfört med resultaten om inga åtgärder skulle vidtas. |
| --- | --- |

(13)

De kombinerade effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning (4) förväntas leda till årliga energibesparingar på cirka 1 900 PJ (cirka 45 Mtoe), motsvarande ungefär 110 Mt koldioxidutsläpp, och till årliga minskningar av kväveoxidutsläppen med cirka 270 kt SOx-ekvivalenter till 2020, jämfört med resultaten om inga åtgärder skulle vidtas.

| (14) | Ekodesignkraven bör harmonisera kraven avseende energiförbrukning, ljudeffektnivåer och kväveoxidutsläpp för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning i hela unionen och på så sätt bidra till att den inre marknaden fungerar bättre och att dessa produkters miljöprestanda förbättras. |
| --- | --- |

(14)

Ekodesignkraven bör harmonisera kraven avseende energiförbrukning, ljudeffektnivåer och kväveoxidutsläpp för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning i hela unionen och på så sätt bidra till att den inre marknaden fungerar bättre och att dessa produkters miljöprestanda förbättras.

| (15) | Ekodesignkraven bör inte påverka pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) funktionalitet eller överkomlighet ur slutanvändarens synpunkt, och bör inte negativt påverka hälsan, säkerheten eller miljön. |
| --- | --- |

(15)

Ekodesignkraven bör inte påverka pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) funktionalitet eller överkomlighet ur slutanvändarens synpunkt, och bör inte negativt påverka hälsan, säkerheten eller miljön.

| (16) | Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramarna bör vara sådana att kostnadseffekterna för tillverkarna, och särskilt för små och medelstora företag beaktas, samtidigt som målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt. |
| --- | --- |

(16)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramarna bör vara sådana att kostnadseffekterna för tillverkarna, och särskilt för små och medelstora företag beaktas, samtidigt som målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt.

| (17) | Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mått- och beräkningsmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer inom ramen för en begäran från kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012/EG av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (5). |
| --- | --- |

(17)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mått- och beräkningsmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer inom ramen för en begäran från kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012/EG av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (5).

| (18) | I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas. |
| --- | --- |

(18)

I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas.

| (19) | För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning. |
| --- | --- |

(19)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning.

| (20) | I syfte att ytterligare minska pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) miljöpåverkan bör tillverkarna tillhandahålla upplysningar om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande. |
| --- | --- |

(20)

I syfte att ytterligare minska pannors och värmepumpars samt pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) miljöpåverkan bör tillverkarna tillhandahålla upplysningar om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande.

| (21) | Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör även indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig. |
| --- | --- |

(21)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör även indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

| (22) | Direktiv 92/42/EEG bör upphävas, med undantag för artiklarna 7.2 och 8 i detta och bilagorna III till V till detta, och nya bestämmelser bör införas genom denna förordning i syfte att garantera att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta andra värmare än pannor, att ytterligare öka energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning samt att förbättra andra viktiga miljöaspekter hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. |
| --- | --- |

(22)

Direktiv 92/42/EEG bör upphävas, med undantag för artiklarna 7.2 och 8 i detta och bilagorna III till V till detta, och nya bestämmelser bör införas genom denna förordning i syfte att garantera att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta andra värmare än pannor, att ytterligare öka energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning samt att förbättra andra viktiga miljöaspekter hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

| (23) | De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. |
| --- | --- |

(23)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt på ≤ 400 kW, inbegripet sådana som ingår i paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning eller paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning enligt definition i artikel 2 i delegerad förordning (EU) nr 811/2013.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

| a) | Värmare som särskilt konstruerats för att huvudsakligen drivas med gasformiga eller flytande bränslen framställda av biomassa. |
| --- | --- |

a)

Värmare som särskilt konstruerats för att huvudsakligen drivas med gasformiga eller flytande bränslen framställda av biomassa.

| b) | Värmare som använder fasta bränslen. |
| --- | --- |

b)

Värmare som använder fasta bränslen.

| c) | Värmare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (6). |
| --- | --- |

c)

Värmare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (6).

| d) | Värmare som endast tillhandahåller tappvarmvatten. |
| --- | --- |

d)

Värmare som endast tillhandahåller tappvarmvatten.

| e) | Värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier, t.ex. ånga eller med flyg, |
| --- | --- |

e)

Värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier, t.ex. ånga eller med flyg,

| f) | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en högsta elektriska kapacitet på 50 kW eller högre. |
| --- | --- |

f)

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en högsta elektriska kapacitet på 50 kW eller högre.

| g) | Värmegeneratorer för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och deras höljen som ska utrustas med värmegeneratorer som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till de berörda apparaterna. På ersättningsprodukten eller dess förpackning ska det tydligt anges för vilken/vilka värmare produkten är avsedd. |
| --- | --- |

g)

Värmegeneratorer för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och deras höljen som ska utrustas med värmegeneratorer som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till de berörda apparaterna. På ersättningsprodukten eller dess förpackning ska det tydligt anges för vilken/vilka värmare produkten är avsedd.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   värmare: pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning.

2.   pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: apparater som

3.   pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: panna eller värmepump som är konstruerad för att även ge värme för tappvarmvatten vid en given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och som är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten.

4.   vattenburna centralvärmesystem: system där vatten används som överföringsmedium för att distribuera centralt genererad värme till värmegeneratorer för uppvärmning av byggnader, eller delar av byggnader.

5.   värmegenerator: den del av en värmare som genererar värme medels en eller flera av följande processer:

Detta innebär att en värmegenerator avsedd för en värmare och ett värmarhölje avsett att utrustas med en sådan värmegenerator också ska anses vara en värmare.

6.   värmarhölje: den del av en värmare som är avsedd att förses med värmegeneratorer.

7.   nominell avgiven värmeeffekt (Prated): värmarens deklarerade värmeproduktion vid rumsuppvärmning och, i förekommande fall, vattenuppvärmning, vid standardförhållanden, uttryckt i kW; för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska standardförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten vara de dimensionerande referensförhållandena enligt bilaga III, tabell 4.

8.   standardförhållanden: driftsvillkoren för värmare under genomsnittliga klimatförhållandena för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivån och utsläppen av kväveoxider.

9.   biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

10.   biobränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

11.   fossilt bränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

12.   panna för central rumsuppvärmning: panna som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen och/eller genom Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

13.   pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: panna som är konstruerad för att även ge värme för tappvarmvatten vid en given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och som är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten.

14.   elpanna för central rumsuppvärmning: panna för central rumsuppvärmning som alstrar värme med hjälp av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

15.   elpanna med inbyggd tappvarmvattenberedning: panna med inbyggd tappvarmvattenberedning som alstrar värme med hjälp av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

16.   kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning: en värmare som samtidigt producerar värme och el i en enda process.

17.   värmare med värmepump för rumsuppvärmning: värmare för rumsuppvärmning som använder omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme för värmeproduktion; värmare med värmepump för rumsuppvärmning kan vara utrustade med en eller flera tillsatsvärmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement eller drivs genom förbränning av fossila bränslen eller biobränslen.

18.   pannor med inbyggd tappvarmvattenberdning och med värmepump: värmare med värmepump som är konstruerad för att även ge värme för tappvarmvatten vid en given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och som är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten.

19.   tillsatsvärmare: en sekundär värmare som genererar värme där värmebehovet är större än den primära värmarens nominella avgivna värmeeffekt.

20.   säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning (ηs): förhållandet mellan rumsuppvärmningsbehovet under en avsedd uppvärmningssäsong, som tillhandahålls av en värmare, och den årliga energiförbrukningen för att tillgodose detta behov, uttryckt i %.

21.   energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten (ηwh): förhållandet mellan nyttiggjord energi i det tappvarmvatten som tillhandahålls av en panna eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning och den energi som krävs för produktionen av denna energi, uttryckt i %.

22.   ljudeffektnivå (LWA): den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

23.   konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (7); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

För de syften som avses i bilagorna II–V anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign och tidsfrister

1.   Ekodesignkraven för värmare anges i bilaga II.

2.   Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande tidtabell:

| a) | Från och med den 26 september 2015:






  i) | ska värmare uppfylla kraven i punkterna 1 a, 3 och 5 i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 26 september 2015:

i)

ska värmare uppfylla kraven i punkterna 1 a, 3 och 5 i bilaga II,

| ii) | ska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning uppfylla kraven i punkt 2 a i bilaga II. |
| --- | --- |

ii)

ska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning uppfylla kraven i punkt 2 a i bilaga II.

| b) | Från och med den 26 september 2017:






  i) | ska elektriska värmare för rumsuppvärmning, elektriska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, kraftvärmevärmare, värmare med värmepump och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump uppfylla kraven i punkt 1 b i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

b)

Från och med den 26 september 2017:

i)

ska elektriska värmare för rumsuppvärmning, elektriska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, kraftvärmevärmare, värmare med värmepump och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump uppfylla kraven i punkt 1 b i bilaga II,

| ii) | ska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning uppfylla kraven i punkt 2 b i bilaga II. |
| --- | --- |

ii)

ska pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning uppfylla kraven i punkt 2 b i bilaga II.

| c) | Från och med den 26 september 2018 ska värmare uppfylla kraven i punkt 4 a i bilaga II. |
| --- | --- |

c)

Från och med den 26 september 2018 ska värmare uppfylla kraven i punkt 4 a i bilaga II.

3.   Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga III.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2 och 8 i, och bilagorna III till V, till rådets direktiv 92/42/EEG.

2.   För att en bedömning av överensstämmelse ska kunna genomföras ska den tekniska informationen innehålla den produktinformation som anges i punkt 5 b i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När en marknadsövervakning som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG utförs för att kontrollera överensstämmelse med de krav som anges i bilaga II till denna förordning, ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 6

Indikativa riktmärken

Indikativa riktmärken för bäst presterande värmare på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft anges i bilaga V.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av värmare senast fem år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska i synnerhet omfatta en bedömning av följande frågor:

| a) | Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för växthusgasutsläpp från kylmedel. |
| --- | --- |

a)

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för växthusgasutsläpp från kylmedel.

| b) | Nivån på de ekodesignkrav för utsläpp av kolmonoxid, kolväten och partiklar som kan komma att införas, utgående från de mätmetoder som är under utveckling. |
| --- | --- |

b)

Nivån på de ekodesignkrav för utsläpp av kolmonoxid, kolväten och partiklar som kan komma att införas, utgående från de mätmetoder som är under utveckling.

| c) | Huruvida det är lämpligt att införa strängare ekodesignkrav för energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, för ljudeffektnivån och kväveoxidutsläppen. |
| --- | --- |

c)

Huruvida det är lämpligt att införa strängare ekodesignkrav för energieffektiviteten hos pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, för ljudeffektnivån och kväveoxidutsläppen.

| d) | Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för värmare som är särskilt konstruerade för att använda gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen är framställda av biomassa. |
| --- | --- |

d)

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för värmare som är särskilt konstruerade för att använda gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen är framställda av biomassa.

| e) | Huruvida konversionsfaktorns värde är berättigat. |
| --- | --- |

e)

Huruvida konversionsfaktorns värde är berättigat.

| f) | Huruvida tredjeparters certifiering är tillräcklig. |
| --- | --- |

f)

Huruvida tredjeparters certifiering är tillräcklig.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1.   Till och med den 26 september 2015 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av värmare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om värmares säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning samt ljudeffektnivåer vid tidpunkten för förordningens antagande.

2.   Till och med den 26 september 2018 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av värmare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om utsläpp av kväveoxider vid tidpunkten för förordningens antagande.

Artikel 9

Upphävande

Rådets direktiv 92/42/EEG upphävs, med undantag för artiklarna 7.2 och 8 i detta och bilagorna III till V till detta, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter i samband med införlivandet av detta direktiv med nationell lagstiftning och tillämpningen av direktivet fram till dess att ekodesignkraven enligt bilaga II i denna förordning börjar tillämpas.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

---

(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 17.

2

(3)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 10.

3

(4)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

4

(5)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

5

(6)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

6

(7)  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

7

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till V

I bilagorna II–V gäller följande definitioner:

Definitioner för värmare

1.   standby-läge: ett läge där värmaren är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status.

2.   effektförbrukning i standbyläge (PSB): en värmares effektförbrukning när den är i standbyläge, uttryckt i kW.

3.   genomsnittliga klimatförhållanden: temperaturförhållanden i Strasbourg.

4.   temperaturregulatorer: utrustning med gränssnitt med slutanvändaren för värden och tidpunkt för önskad inomhustemperatur och som ger relevanta uppgifter via ett gränssnitt på värmaren, t.ex. en centralenhet, i syfte att underlätta reglering av inomhustemperaturen.

5.   kalometriskt (övre) värmevärde: den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

6.   motsvarande modell: modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar enligt tabell 1 eller tabell 2 (beroende på vad som är tillämpligt) i punkt 5 i bilaga II som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma tillverkare.

Definitioner för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning

7.   bränsledriven panna för central rumsuppvärmning: panna som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen, och som kan utrustas med en eller flera extra värmegeneratorer som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

8.   bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning: panna med inbyggd tappvarmvattenberedning som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen, och som kan utrustas med en eller flera extra värmegeneratorer som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

9.   värmare av typ B1: bränsledriven panna för central rumsuppvärmning som omfattar en luftfördelare som är avsedd att kopplas till en skorsten med egenkonvektion som leder ut förbränningsresterna utanför det utrymme där den bränsledrivna pannan befinner sig och som tar in förbränningsluft direkt från utrymmet; värmare av typ B1 saluförs endast som värmare av typ B1.

10.   pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1: bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning som omfattar en luftfördelare som är avsedd att kopplas till en skorsten med egenkonvektion som leder ut förbränningsresterna utanför det utrymme där den bränsledrivna panna med inbyggd tappvarmvattenberedning befinner sig och som tar in förbränningsluft direkt från utrymmet; pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 saluförs endast som pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1.

11.   säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge (ηson):

| — | för bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett viktat genomsnitt av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

för bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, ett viktat genomsnitt av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, uttryckt i %.

| — | för elektriska pannor för central rumsuppvärmning och elektriska pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

för elektriska pannor för central rumsuppvärmning och elektriska pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %.

| — | för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning som inte är utrustade med extra värmegeneratorer, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

för kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning som inte är utrustade med extra värmegeneratorer, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i %.

| — | för kraftvärmepannor som är utrustade med extra värmegeneratorer, ett viktat genomsnitt av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med frånkopplad extra värmegenerator, och nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med extra värmegenerator aktiverad, uttryckt i %. |
| --- | --- |

—

för kraftvärmepannor som är utrustade med extra värmegeneratorer, ett viktat genomsnitt av nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med frånkopplad extra värmegenerator, och nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt med extra värmegenerator aktiverad, uttryckt i %.

12.   nyttoverkningsgrad (η): förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den sammanlagda energi som tillförs ett utrymme från pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den sammanlagda tillförda energin uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn.

13.   nyttiggjord avgiven värme (P): värmeproduktion från en panna för central rumsuppvärmning, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning som överförs till värmebäraren, uttryckt i kW.

14.   eleffektivitet (ηel): förhållandet mellan elproduktionen och den sammanlagda energi som tillförs en kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning, uttryckt i %, varvid den sammanlagda energin uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn.

15.   tändbrännarens energiförbrukning (Pign
  ): effektförbrukningen hos en brännare avsedd att tända huvudbrännaren, uttryckt i W kalometriskt (övre) värmevärde.

16.   kondenserande värmepanna: panna för central rumsuppvärmning eller panna med inbyggd tappvarmvattenberedning i vilken, vid normala driftsförhållanden och vid en given driftstemperatur på vattnet, vattenångan i förbränningsprodukterna delvis kondenseras, så att den latenta värmen i vattenångan kan utnyttjas för uppvärmning.

17.   förbrukning av tillsatsel: den årliga elförbrukningen för den avsedda driften av en panna eller värmepump, panna med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning beräknad utifrån elförbrukningen vid full belastning (elmax), delbelastning (elmin), standby-läge och förutfastställda driftstider i varje läge, uttryckt i kWh slutenergi.

18.   varmhållningsförlust (Pstby): värmeförlusten hos en panna för central rumsuppvärmning, panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning eller kraftvärmepanna för central rumsuppvärmning i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kWh.

Definitioner för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump

19.   utomhustemperatur (Tj): torr utomhuslufttemperatur uttryckt i grader Celsius; den relativa fuktigheten kan anges genom en motsvarande våttemperatur.

20.   nominell värmefaktor (COPrated) eller nominell primärenergifaktor (PERrated): deklarerad värmekapacitet, uttryckt i kW, dividerad med energitillförseln, uttryckt i kW kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kW slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn, för uppvärmning vid standardförhållanden.

21.   dimensionerande referensförhållanden: kombinationen av dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt det som anges i tabell 4 i bilaga III.

22.   dimensionerande referenstemperatur (Tdesignh): utomhustemperaturen, uttryckt i grader Celsius, enligt tabell 4 i bilaga III, där faktorn för dellast är lika med 1.

23.   faktor för dellast (pl(Tj)): utomhustemperatur minus 16 °C dividerat med den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C.

24.   uppvärmningssäsong: en uppsättning driftsförhållanden, som per bin beskriver kombinationen av utomhustemperaturer och antalet timmar dessa temperaturer förekommer per säsong.

25.   bin (binj): en kombination av en utomhustemperatur och bin-timmar, enligt tabell 5 i bilaga III,

26.   bin-timmar (Hj): timmar per säsong, uttryckt i timmar per år, under vilka en utomhustemperatur föreligger för varje bin, enligt tabell 5 i bilaga III,

27.   dellast för uppvärmning (Ph(Tj)): uppvärmningseffekten vid en specifik utomhustemperatur, beräknad som dimensionerande belastning multiplicerad med faktorn för dellast och uttryckt i kW.

28.   säsongsvärmefaktor (SCOP) eller säsongsbunden primärenergifaktor (SPER): den övergripande värmefaktorn för eldrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, eller den övergripande primärenergifaktorn för bränsledrivna värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: faktorerna ska vara representativa för den fastställda uppvärmningssäsongen och beräknas som det årliga referensvärmebehovet dividerat med den årliga energiförbrukningen.

29.   årligt referensvärmebehov (QH): referensvärmebehovet för en viss uppvärmningssäsong, som används som utgångspunkt för beräkning av SCOP eller SPER och beräknas som produkten av den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning de motsvarande årliga värmelägestimmarna, uttryckt i kWh.

30.   årlig energiförbrukning (QHE): årlig energiförbrukning som används för rumsuppvärmning för att tillgodose det årliga uppvärmningsbehovet för en viss eldningsperiod, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kWh slutenergi multiplicerad med konversionsfaktorn.

31.   motsvarande årliga värmelägestimmar (HHE): det antagna årliga antalet timmar en värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska tillhandahålla den dimensionerande värmekapaciteten för uppvärmning för att tillgodose det årliga uppvärmningsbehovet, uttryckt i timmar.

32.   säsongsvärmefaktor i aktivt läge (SCOPon) eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon): den genomsnittliga värmefaktorn för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, eller den genomsnittliga primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, för en viss uppvärmningssäsong.

33.   kompletterande uppvärmningskapacitet (sup(Tj)): den nominella avgivna värmeeffekten Psup för en tillsatsvärmare som kompletterar den uppgivna uppvärmningskapaciteten för att nå upp till dellasten för uppvärmning, om den deklarerade uppvärmningskapaciteten är mindre än dellasten för uppvärmning, uttryckt i kW.

34.   bin-specifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller bin-specifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)): värmefaktorn för en eldriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i aktivt läge, eller primärenergifaktorn för en bränsledriven värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som är specifik för varje bin under en säsong, härledd från dellast för uppvärmning, deklarerad uppvärmningskapacitet och deklarerad värmefaktor för angiven bin och beräknad för övriga bin genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med degraderingskoefficienter.

35.   deklarerad uppvärmningskapacitet (Pdh(Tj)): den uppvärmningskapacitet som en värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump kan leverera, för en viss utomhustemperatur, uttryckt i kW.

36.   kapacitetskontroll: förmågan hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet för minst en av de vätskor som behövs för att driva kylningscykeln; denna ska anges som ”fast” om det volymetriska flödet inte kan ändras, eller ”variabelt” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på två eller flera steg.

37.   dimensionerande värmekapacitet (Pdesignh): den nominella avgivna värmeeffekten (Prated) hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump vid den dimensionerande referenstemperaturen, där den dimensionerande värmekapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning med en utomhustemperatur lika med den dimensionerande referenstemperaturen, uttryckt i kW.

38.   deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) eller deklarerad primärenergifaktor (PERd(Tj)): värmefaktor eller primärenergifaktor vid ett begränsat antal angivna bin.

39.   bivalenttemperatur (Tbiv): den av tillverkaren uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning vid vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med dellasten för uppvärmning och under vilken den deklarerade uppvärmningskapaciteten kräver kompletterande uppvärmningskapacitet för att uppvärmningen ska nå upp till dellasten för uppvärmning, uttryckt i grader Celsius.

40.   gränstemperatur för drift (TOL): den av tillverkaren uppgivna utomhustemperaturen för uppvärmning, under vilken luft-till-vatten värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med luft-till-vatten värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius.

41.   uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift (WTOL): den av tillverkaren uppgivna temperaturen för uppvärmningsvattnet, över vilken värmepumpar för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte kan tillhandahålla uppvärmningskapacitet och den deklarerade uppvärmningskapaciteten är lika med noll, uttryckt i grader Celsius.

42.   testcykelns värmekapacitet (Pcych): den integrerade uppvärmningskapaciteten över testcykelintervallet för uppvärmning, uttryckt i kW.

43.   testcykelns verkningsgrad (COPcyc eller PERcyc): den genomsnittliga värmefaktorn eller den genomsnittliga primärenergifaktorn över testcykelintervallet, beräknat som den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet, uttryckt i kWh, dividerat med den integrerade tillförda energin under samma intervall, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde och/eller i kWh slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn.

44.   degraderingskoefficient (Cdh): effektivitetsförlusten på grund av cykeln hos en värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump; om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.

45.   aktivt läge: det tillstånd som motsvarar timmarna med uppvärmningseffekt för det slutna utrymmet och aktiverad uppvärmningsfunktion; detta kan omfatta tomgångskörning av en värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump för att uppnå eller bibehålla en erforderlig inomhuslufttemperatur.

46.   frånläge: ett läge då en värmare med värmepump för rumsuppvärmning eller en panna med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion, inbegripet lägen där det endast tillhandahålls en indikation på frånläge, och lägen där det endast tillhandahålls funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (1),

47.   termostatfrånläge: förhållande som motsvarar timmarna utan värmebehov och aktiverad uppvärmningsfunktion, som innebär att uppvärmningsfunktionen är påslagen, men värmepumpen för rumsuppvärmning eller pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump inte är i drift; tomgångskörning i aktivt läge ska inte betraktas som termostatfrånläge,

48.   vevhusvärmarläge: förhållande där en uppvärmningsanordning är aktiverad för att undvika att köldmediet förflyttar sig till kompressorn, i syfte att begränsa köldmediekoncentrationen i oljan när kompressorn startas.

49.   effektförbrukning i frånläge (POFF): effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump i frånläge, uttryckt i kW.

50.   termostatens effektförbrukning i frånläge (PTO): effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med termostaten i frånläge, uttryckt i kW.

51.   vevhusvärmarens effektförbrukning (PCK): effektförbrukningen för en värmepump för rumsuppvärmning eller pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med vevhusvärmaren aktiverad, uttryckt i kW.

52.   lågtemperaturvärmepump: en värmepump för rumsuppvärmning som är särskilt konstruerad för låga temperaturer, och som inte kan leverera varmvatten för uppvärmning med en utgående temperatur av 52 °C vid en ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) vid de dimensionerande referensförhållandena för de genomsnittliga klimatförhållandena som den är konstruerad för.

53.   lågtemperaturapplikation: en tillämpning där värmepumpen för rumsuppvärmning levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 35 °C.

54.   mediumtemperaturtillämpning: en tillämpning där värmepumpen för rumsuppvärmning eller pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump levererar sin deklarerade uppvärmningskapacitet vid en temperatur vid inomhusutloppet från värmeväxlaren på 55 °C.

Definitioner för uppvärmning av vatten i pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning belastningsprofil

55.   belastningsprofil: en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 7 i bilaga III. Alla pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning motsvarar minst en belastningsprofil.

56.   vattenuttag: en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 7 i bilaga III.

57.   nyttiggjort vattenflöde (f): minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 7 i bilaga III.

58.   nyttiggjord vattentemperatur (Tm): vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 7 i bilaga III.

59.   nyttiggjort energiinnehåll (Qtap): varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 7 i bilaga III.

60.   varmvattnets energiinnehåll: produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

61.   topptemperatur (Tp): vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 7 i bilaga III.

62.   referensenergivärde (Qref): summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 7 i bilaga III.

63.   maximal belastningsprofil: den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen.

64.   deklarerad belastningsprofil: den belastningsprofil som tillämpas vid överensstämmelsebedömningen.

65.   daglig elförbrukning (Qelec): elförbrukningen för vattenuppvärmning under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi.

66.   daglig bränsleförbrukning (Qfuel): bränsleförbrukningen för vattenuppvärmning under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

---

(1)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

---

BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   KRAV FÖR SÄSONGSMEDELVERKNINGSGRAD FÖR RUMSUPPVÄRMNING

| a) | Från och med den 26 september 2015 ska värmares energieffektivitet vid rumsuppvärmning och nyttoverkningsgrad inte understiga följande värden: | Bränsledrivna pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW, med undantag för pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 30 kW:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 86 %. |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 26 september 2015 ska värmares energieffektivitet vid rumsuppvärmning och nyttoverkningsgrad inte understiga följande värden:

Bränsledrivna pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 70 kW, med undantag för pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 30 kW:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 86 %.

| | Pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 30 kW:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 75 %. |
| --- | --- |

Pannor av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 10 kW och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1 med nominell avgiven värmeeffekt ≤ 30 kW:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 75 %.

| | Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning med nominell avgiven värmeeffekt > 70 kW och ≤ 400 kW och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med nominell avgiven värmeeffekt > 70 kW och ≤ 400 kW:

  Nyttoverkningsgraden vid 100 % av den nominella avgivna värmeeffekten ska inte gå under 86 % och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten ska inte gå under 94 %. |
| --- | --- |

Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning med nominell avgiven värmeeffekt > 70 kW och ≤ 400 kW och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med nominell avgiven värmeeffekt > 70 kW och ≤ 400 kW:

Nyttoverkningsgraden vid 100 % av den nominella avgivna värmeeffekten ska inte gå under 86 % och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten ska inte gå under 94 %.

| | Elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 30 %. |
| --- | --- |

Elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 30 %.

| | Kraftvärmepannor:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 86 %. |
| --- | --- |

Kraftvärmepannor:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 86 %.

| | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med undantag för lågtemperaturvärmepumpar:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 100 %. |
| --- | --- |

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med undantag för lågtemperaturvärmepumpar:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 100 %.

| | Lågtemperaturvärmepumpar:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 115 %. |
| --- | --- |

Lågtemperaturvärmepumpar:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 115 %.

| b) | Från och med den 26 september 2017 ska säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elpannor, elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, kraftvärmepannor, värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump inte gå under följande värden: | Elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 36 %. |
| --- | --- | --- |

b)

Från och med den 26 september 2017 ska säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elpannor, elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, kraftvärmepannor, värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump inte gå under följande värden:

Elpannor för central rumsuppvärmning och elpannor med inbyggd tappvarmvattenberedning:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 36 %.

| | Kraftvärmepannor:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 100 %. |
| --- | --- |

Kraftvärmepannor:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 100 %.

| | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med undantag för lågtemperaturvärmepumpar:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 110 %. |
| --- | --- |

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, med undantag för lågtemperaturvärmepumpar:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 110 %.

| | Lågtemperaturvärmepumpar:

  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 125 %. |
| --- | --- |

Lågtemperaturvärmepumpar:

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska inte gå under 125 %.

2.   KRAV FÖR ENERGIEFFEKTIVITET VID VATTENUPPVÄRMNING

| a) | Från och med den 26 september 2015 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |

a)

Från och med den 26 september 2015 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

| b) | Från och med den 26 september 2017 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |

b)

Från och med den 26 september 2017 ska pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   KRAV FÖR LJUDEFFEKTNIVÅN

Från och med den 26 september 2015 ska ljudeffektnivån för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump inte överstiga följande värden:

| Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   KRAV FÖR UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER

| a) | Från och med den 26 september 2018 ska utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, för värmare inte överstiga följande värden:






  — | Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med gasformigt bränsle: 56 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 26 september 2018 ska utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, för värmare inte överstiga följande värden:

—

Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med gasformigt bränsle: 56 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Bränsledrivna pannor för central rumsuppvärmning och bränsledrivna pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning utrustade med yttre förbränning med gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning utrustade med yttre förbränning med gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning utrustade med yttre förbränning med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning utrustade med yttre förbränning med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med yttre förbränning med gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med yttre förbränning med gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med yttre förbränning med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med yttre förbränning med flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump utrustade med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

5.   PRODUKTINFORMATIONSKRAV

Från och med den 26 september 2015 ska följande produktinformation för värmare tillhandahållas:

| a) | bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser ska omfatta följande:






  — | För pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 1, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III. |
| --- | --- | --- |

a)

bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser ska omfatta följande:

—

För pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, de tekniska parametrar som anges i tabell 1, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III.

| — | För värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, de tekniska parametrar som anges i tabell 2, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III. |
| --- | --- |

—

För värmepumpar för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, de tekniska parametrar som anges i tabell 2, uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III.

| — | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av värmaren. |
| --- | --- |

—

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av värmaren.

| — | För pannor av typ B1 och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1, deras egenskaper samt följande standardtext: ”Denna panna med egenkonvektion är avsedd att anslutas endast till en skorsten som delas av flera bostäder i en befintlig byggnad och som leder ut förbränningsrester ur det utrymme där pannan befinner sig. Den tar in förbränningsluft direkt ur utrymmet där den befinner sig och omfattar en luftfördelare. Med tanke på pannans låga effektivitet bör den inte användas för andra tillämpningar, eftersom detta skulle leda till högre energiförbrukning och driftskostnader.” |
| --- | --- |

—

För pannor av typ B1 och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1, deras egenskaper samt följande standardtext: ”Denna panna med egenkonvektion är avsedd att anslutas endast till en skorsten som delas av flera bostäder i en befintlig byggnad och som leder ut förbränningsrester ur det utrymme där pannan befinner sig. Den tar in förbränningsluft direkt ur utrymmet där den befinner sig och omfattar en luftfördelare. Med tanke på pannans låga effektivitet bör den inte användas för andra tillämpningar, eftersom detta skulle leda till högre energiförbrukning och driftskostnader.”

| — | För värmegeneratorer avsedda för värmare och värmares höljen som ska utrustas med sådana värmegeneratorer, deras egenskaper och krav avseende sammansättning, i syfte att garantera efterlevnad av ekodesignkraven för värmare samt, i förekommande fall, förteckningen över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar. |
| --- | --- |

—

För värmegeneratorer avsedda för värmare och värmares höljen som ska utrustas med sådana värmegeneratorer, deras egenskaper och krav avseende sammansättning, i syfte att garantera efterlevnad av ekodesignkraven för värmare samt, i förekommande fall, förteckningen över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar.

| — | Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

—

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter.

| b) | För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:






  — | De element som anges i punkt a. |
| --- | --- | --- |

b)

För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

—

De element som anges i punkt a.

| — | För pannor med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen. |
| --- | --- |

—

För pannor med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump i fall där informationen rörande en viss modell som omfattar en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet, inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen.

| c) | Värmaren ska vara varaktigt märkt med följande uppgifter:






  — | I förekommande fall, ”Panna av typ B1” eller ”Panna med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1”. |
| --- | --- | --- |

c)

Värmaren ska vara varaktigt märkt med följande uppgifter:

—

I förekommande fall, ”Panna av typ B1” eller ”Panna med inbyggd tappvarmvattenberedning av typ B1”.

| — | För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, den elektriska kapaciteten. |
| --- | --- |

—

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning, den elektriska kapaciteten.

Tabell 1

Informationskrav för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Kondenserande panna: [ja/nej] |
| Lågtemperaturpanna (2): [ja/nej] |
| Panna av typ B1: [ja/nej] |
| Kraftvärmepanna: [ja/nej] | Om ja, utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej] |
| Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej] |
| Post | Beteckning | Värde | Enhet | | Post | Beteckning | Värde | Enhet |
| Nominell avgiven värmeeffekt | Pmärk | x | kW | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning | ηs | x | % |
| För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttiggjord avgiven värme | För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttoverkningsgrad |
| Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1) | P4 | x,x | kW | Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1) | η4 | x,x | % |
| Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2) | P1 | x,x | kW | Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2) | η1 | x,x | % |
| För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttiggjord avgiven värme | För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttoverkningsgrad |
| Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | PCHP100 + Sup0 | x,x | kW | Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | ηCHP100 + Sup0 | x,x | % |
| Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | PCHP100 + Sup100 | x,x | kW | Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | ηCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Eleffektivitet | Extra värmegenerator |
| Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator | ηel,CHP100 + Sup0 | x,x | % | Nominell avgiven värmeeffekt | Psup | x,x | kW |
| Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator | ηel,CHP100 + Sup100 | x,x | % | Typ av tillförd energi | |
| Tillsatselförbrukning | Övriga poster |
| Vid full belastning | elmax | x,xxx | kW | Varmhållningsförlust | Pstby | x,xxx | kW |
| Vid delbelastning | elmin | x,xxx | kW | Tändbrännarens energiförbrukning | Pign | x,xxx | kW |
| I standbyläge | PSB | x,xxx | kW | Utsläpp av kväveoxider | NOx | x | mg/kWh |
| För pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: |
| Deklarerad belastningsprofil | | | Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | ηwh | x | % |
| Daglig elförbrukning | Qelec | x,xxx | 1,0 kWh | Daglig bränsleförbrukning | Qfuel | x,xxx | 1,0 kWh |
| Kontakt | Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant. |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Kondenserande panna: [ja/nej]

Lågtemperaturpanna (2): [ja/nej]

Panna av typ B1: [ja/nej]

Kraftvärmepanna: [ja/nej]

Om ja, utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej]

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Nominell avgiven värmeeffekt

Pmärk

x

kW

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

ηs

x

%

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttiggjord avgiven värme

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning: Nyttoverkningsgrad

Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1)

P4

x,x

kW

Vid nominell avgiven värmeeffekt och högtemperaturdrift (1)

η4

x,x

%

Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2)

P1

x,x

kW

Vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten och lågtemperaturdrift (2)

η1

x,x

%

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttiggjord avgiven värme

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Nyttoverkningsgrad

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

För kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning: Eleffektivitet

Extra värmegenerator

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med deaktiverad extra värmegenerator

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Nominell avgiven värmeeffekt

Psup

x,x

kW

Vid kraftvärmepannans nominella avgivna värmeeffekt med aktiverad extra värmegenerator

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Typ av tillförd energi

Tillsatselförbrukning

Övriga poster

Vid full belastning

elmax

x,xxx

kW

Varmhållningsförlust

Pstby

x,xxx

kW

Vid delbelastning

elmin

x,xxx

kW

Tändbrännarens energiförbrukning

Pign

x,xxx

kW

I standbyläge

PSB

x,xxx

kW

Utsläpp av kväveoxider

NOx

x

mg/kWh

För pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning:

Deklarerad belastningsprofil

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

ηwh

x

%

Daglig elförbrukning

Qelec

x,xxx

1,0 kWh

Daglig bränsleförbrukning

Qfuel

x,xxx

1,0 kWh

Kontakt

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant.

Tabell 2

Informationskrav för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump

| Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller] |
| --- |
| Luft-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Vatten-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Saltllösning-till-vatten-värmepump: [ja/nej] |
| Lågtemperaturvärmepump: [ja/nej] |
| Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej] |
| Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: [ja/nej] |
| Parametrar ska anges för mediumtemperaturtillämpning, utom för lågtemperaturvärmepumpar. För lågtemperaturvärmepumpar ska parametrarna anges för lågtemperaturapplikationer. |
| Parametrarna ska anges för genomsnittliga klimatförhållanden. |
| Post | Beteckning | Värde | Enhet | | Post | Beteckning | Värde | Enhet |
| Nominell avgiven värmeeffekt
   (3) | Pmärk | x | kW | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning | ηs | x | % |
| Deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj | Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj |
| Tj
   = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = – 7 °C | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Tj
   = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 2 °C | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Tj
   = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 7 °C | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Tj
   = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 12 °C | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Tj
   = bivalenttemperatur | Pdh | x,x | kW | Tj
   = bivalenttemperatur | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Tj
   = gränstemperatur för drift | Pdh | x,x | kW | Tj
   = gränstemperatur för drift | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
   = – 15 °C (om TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
   = – 15 °C (om TOL < – 20 °C) | COPd eller PERd | x,xx or x,x | – eller % |
| Bivalenttemperatur | Tbiv | x | °C | För luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift | TOL | x | °C |
| Cykelintervallets uppvärmningskapacitet | Pcych | x,x | kW | Cykelintervallets verkningsgrad | COPcyc eller PERcyc | x,xx or x,x | – eller % |
| Degraderingskoefficient (4) | Cdh | x,x | — | Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift | WTOL | x | °C |
| Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge | Extra värmegenerator |
| Frånläge | POFF | x,xxx | kW | Nominell avgiven värmeeffekt (3) | Psup | x,x | kW |
| Termostatfrånläge | PTO | x,xxx | kW | | |
| Standbyläge | PSB | x,xxx | kW | Typ av tillförd energi |
| Vevhusvärmarläge | PCK | x,xxx | kW | |
| Övriga poster | |
| Kapacitetsreglering | fast/variabel | För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (ute) | — | x | m3/h |
| Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus | LWA | x/x | dB | För vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus | — | x | m3/h |
| Utsläpp av kväveoxider | NOx | x | mg/kWh |
| För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: |
| Deklarerad belastningsprofil | x | | Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | ηwh | x | % |
| Daglig elförbrukning | Qelec | x,xxx | 1,0 kWh | Daglig bränsleförbrukning | Qfuel | x,xxx | 1,0 kWh |
| Kontakt | Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant |

Modell(er): [Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller]

Luft-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Vatten-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Saltllösning-till-vatten-värmepump: [ja/nej]

Lågtemperaturvärmepump: [ja/nej]

Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump: [ja/nej]

Parametrar ska anges för mediumtemperaturtillämpning, utom för lågtemperaturvärmepumpar. För lågtemperaturvärmepumpar ska parametrarna anges för lågtemperaturapplikationer.

Parametrarna ska anges för genomsnittliga klimatförhållanden.

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Nominell avgiven värmeeffekt
   (3)

Pmärk

x

kW

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

ηs

x

%

Deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj

Tj
   = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = – 7 °C

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Tj
   = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 2 °C

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Tj
   = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 7 °C

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Tj
   = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 12 °C

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Tj
   = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj
   = bivalenttemperatur

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Tj
   = gränstemperatur för drift

Pdh

x,x

kW

Tj
   = gränstemperatur för drift

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
   = – 15 °C (om TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj
   = – 15 °C (om TOL < – 20 °C)

COPd eller PERd

x,xx or x,x

– eller %

Bivalenttemperatur

Tbiv

x

°C

För luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift

TOL

x

°C

Cykelintervallets uppvärmningskapacitet

Pcych

x,x

kW

Cykelintervallets verkningsgrad

COPcyc eller PERcyc

x,xx or x,x

– eller %

Degraderingskoefficient (4)

Cdh

x,x

—

Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift

WTOL

x

°C

Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

Extra värmegenerator

Frånläge

POFF

x,xxx

kW

Nominell avgiven värmeeffekt (3)

Psup

x,x

kW

Termostatfrånläge

PTO

x,xxx

kW

Standbyläge

PSB

x,xxx

kW

Typ av tillförd energi

Vevhusvärmarläge

PCK

x,xxx

kW

Övriga poster

Kapacitetsreglering

fast/variabel

För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (ute)

—

x

m3/h

Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus

LWA

x/x

dB

För vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus

—

x

m3/h

Utsläpp av kväveoxider

NOx

x

mg/kWh

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:

Deklarerad belastningsprofil

x

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

ηwh

x

%

Daglig elförbrukning

Qelec

x,xxx

1,0 kWh

Daglig bränsleförbrukning

Qfuel

x,xxx

1,0 kWh

Kontakt

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant

---

(1)  Högtemperaturdrift innebär 60 °C framledningstemperatur vid värmarens ingång och 80 °C returtemperatur vid värmarens utgång.

(2)  Lågtemperatur för kondenserande pannor innebär en returtemperatur på 30 °C, för lågtemperaturpannor 37 °C och för övriga värmare 50 °C (vid värmarens ingång).

(3)  För värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en extra värmegenerator Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).

(4)  Om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.

---

BILAGA III

Mätningar och beräkningar

| 1. | För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 till 5. |
| --- | --- |

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 till 5.

| 2. | Allmänna villkor för mätning och beräkning






  a) | För de mätsyften som avses i punkterna 2 till 5 ska inomhustemperaturen vara 20 °C ± 1 °C. |
| --- | --- | --- |

2.

Allmänna villkor för mätning och beräkning

a)

För de mätsyften som avses i punkterna 2 till 5 ska inomhustemperaturen vara 20 °C ± 1 °C.

| b) | För de beräkningssyften som avses i punkterna 3 till 5 ska elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor CC på 2,5. |
| --- | --- |

b)

För de beräkningssyften som avses i punkterna 3 till 5 ska elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor CC på 2,5.

| c) | Utsläpp av kväveoxider ska mätas som summan av kvävemonoxid och kvävedioxid och uttryckas som kvävedioxid. |
| --- | --- |

c)

Utsläpp av kväveoxider ska mätas som summan av kvävemonoxid och kvävedioxid och uttryckas som kvävedioxid.

| d) | För värmare utrustade med extra värmegeneratorer ska mätningar och beräkningar av nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ta hänsyn till den extra värmegeneratorn. |
| --- | --- |

d)

För värmare utrustade med extra värmegeneratorer ska mätningar och beräkningar av nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ta hänsyn till den extra värmegeneratorn.

| e) | Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ska rundas av till närmaste heltal. |
| --- | --- |

e)

Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå och utsläpp av kväveoxider ska rundas av till närmaste heltal.

| f) | Värmegeneratorer avsedda för värmare och höljen till värmare som ska utrustas med sådana värmegeneratorer ska testas med lämpligt värmarhölje respektive värmegenerator. |
| --- | --- |

f)

Värmegeneratorer avsedda för värmare och höljen till värmare som ska utrustas med sådana värmegeneratorer ska testas med lämpligt värmarhölje respektive värmegenerator.

| 3. | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning.
  Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs beräknas som säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge ηson, korrigerat genom siffror för temperaturregulatorer, tillsatselförbrukning, varmhållningsförlust, tändbrännarens energiförbrukning (i förekommande fall) och, för kraftvärmepannor, elverkningsgrad multiplicerad med en konversionsfaktor CC på 2,5. |
| --- | --- |

3.

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för pannor för central rumsuppvärmning, pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning.

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs beräknas som säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge ηson, korrigerat genom siffror för temperaturregulatorer, tillsatselförbrukning, varmhållningsförlust, tändbrännarens energiförbrukning (i förekommande fall) och, för kraftvärmepannor, elverkningsgrad multiplicerad med en konversionsfaktor CC på 2,5.

| 4. | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump






  a) | För fastställande av nominell värmefaktor COPrated eller nominell primärenergifaktor PERrated, ljudeffektnivån eller utsläppen av kväveoxider ska driftsförhållandena vara de standardförhållanden som anges i tabell 3, och samma deklarerade uppvärmningskapacitet ska användas. |
| --- | --- | --- |

4.

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump

a)

För fastställande av nominell värmefaktor COPrated eller nominell primärenergifaktor PERrated, ljudeffektnivån eller utsläppen av kväveoxider ska driftsförhållandena vara de standardförhållanden som anges i tabell 3, och samma deklarerade uppvärmningskapacitet ska användas.

| b) | Värmefaktorn i aktivt läge SCOPon eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon
  ) ska beräknas på grundval av dellast för rumsuppvärmning Ph(Tj), kompletterande uppvärmningskapacitet sup(Tj) (i förekommande fall) och bin-specifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller bin-specifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)), viktad med de bin-timmar då bin föreligger, enligt följande villkor:






  — | De dimensionerande referensvillkoren enligt tabell 4. |
| --- | --- | --- |

b)

Värmefaktorn i aktivt läge SCOPon eller primärenergifaktor i aktivt läge (SPERon
  ) ska beräknas på grundval av dellast för rumsuppvärmning Ph(Tj), kompletterande uppvärmningskapacitet sup(Tj) (i förekommande fall) och bin-specifik värmefaktor (COPbin(Tj)) eller bin-specifik primärenergifaktor (PERbin(Tj)), viktad med de bin-timmar då bin föreligger, enligt följande villkor:

—

De dimensionerande referensvillkoren enligt tabell 4.

| — | Den europeiska referensuppvärmningssäsongen vid genomsnittliga klimatförhållanden enligt tabell 5. |
| --- | --- |

—

Den europeiska referensuppvärmningssäsongen vid genomsnittliga klimatförhållanden enligt tabell 5.

| — | I förekommande fall effekterna av försämringar av energieffektiviteten till följd av cykler, beroende på typen av reglering av värmekapaciteten. |
| --- | --- |

—

I förekommande fall effekterna av försämringar av energieffektiviteten till följd av cykler, beroende på typen av reglering av värmekapaciteten.

| c) | Det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  ska vara den dimensionerade uppvärmningskapaciteten Pdesignh multiplicerad med motsvarande årliga värmelägestimmar HHE
  , 2 066. |
| --- | --- |

c)

Det årliga referensuppvärmningsbehovet QH
  ska vara den dimensionerade uppvärmningskapaciteten Pdesignh multiplicerad med motsvarande årliga värmelägestimmar HHE
  , 2 066.

| d) | Den årliga energiförbrukningen QHE
  ska beräknas som summan av






  — | förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  eller primärenergifaktorn i aktivt läge SPERon
  och |
| --- | --- | --- |

d)

Den årliga energiförbrukningen QHE
  ska beräknas som summan av

—

förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och värmefaktorn i aktivt läge SCOPon
  eller primärenergifaktorn i aktivt läge SPERon
  och

| — | energiförbrukningen i frånläge, termostatfrånläge, standbyläge samt vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen. |
| --- | --- |

—

energiförbrukningen i frånläge, termostatfrånläge, standbyläge samt vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen.

| e) | Säsongsvärmefaktorn SCOP eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER ska beräknas som förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och årlig energiförbrukning QHE
  . |
| --- | --- |

e)

Säsongsvärmefaktorn SCOP eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER ska beräknas som förhållandet mellan årligt uppvärmningsbehov QH
  och årlig energiförbrukning QHE
  .

| f) | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  ska beräknas som säsongsvärmefaktorn SCOP delad med konversionsfaktorn CC eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER, korrigerad genom siffror för temperaturregulatorer och, för värmare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar. |
| --- | --- |

f)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  ska beräknas som säsongsvärmefaktorn SCOP delad med konversionsfaktorn CC eller den säsongsbundna primärenergifaktorn SPER, korrigerad genom siffror för temperaturregulatorer och, för värmare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar.

| 5. | Energieffektivitet vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning
  Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska beräknas som förhållandet mellan referensenergin Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen och den energi som krävs för att producera denna energi under följande förhållanden:






  a) | Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 7. |
| --- | --- | --- |

5.

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska beräknas som förhållandet mellan referensenergin Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen och den energi som krävs för att producera denna energi under följande förhållanden:

a)

Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 7.

| b) | Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:






  — | 00:00 till 06:59: Inget vattenuttag. |
| --- | --- | --- |

b)

Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

—

00:00 till 06:59: Inget vattenuttag.

| — | Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil. |
| --- | --- |

—

Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.

| — | Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag. |
| --- | --- |

—

Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag.

| c) | Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen. |
| --- | --- |

c)

Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.

| d) | För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump gäller följande extra villkor:






  — | Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 3. |
| --- | --- | --- |

d)

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump gäller följande extra villkor:

—

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 3.

| — | Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som använder frånluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 6. |
| --- | --- |

—

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump som använder frånluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 6.

Tabell 3

Standardförhållanden för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump

| Värmekälla | Värmeväxlare utomhus | Värmeväxlare inomhus |
| --- | --- | --- |
| ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur) | Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, utom lågtemperaturvärmepumpar | Lågtemperaturvärmepumpar |
| Ingående temperatur | Utgående temperatur | Ingående temperatur | Utgående temperatur |
| Utomhusluft | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Frånluft | + 20 °C (+ 12 °C) |
| | In-/utgående temperatur |
| Vatten | + 10 °C/+ 7 °C |
| Saltlösning | 0 °C/– 3 °C |

Värmekälla

Värmeväxlare utomhus

Värmeväxlare inomhus

ingående torrlufttemperatur (våtlufttemperatur)

Värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, utom lågtemperaturvärmepumpar

Lågtemperaturvärmepumpar

Ingående temperatur

Utgående temperatur

Ingående temperatur

Utgående temperatur

Utomhusluft

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Frånluft

+ 20 °C (+ 12 °C)

In-/utgående temperatur

Vatten

+ 10 °C/+ 7 °C

Saltlösning

0 °C/– 3 °C

Tabell 4

Dimensionerande referensvillkor för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

| Dimensionerande referenstemperatur | Bivalenttemperatur | Gränstemperatur för drift |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | högst + 2 °C | högst – 7 °C |

Dimensionerande referenstemperatur

Bivalenttemperatur

Gränstemperatur för drift

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

högst + 2 °C

högst – 7 °C

Tabell 5

Europeisk referensuppvärmningssäsong under genomsnittligt klimatförhållande för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump

| binj | Tj
  [°C] | Hj
  [h/år] |
| --- | --- | --- |
| 1 till 20 | – 30 till – 11 | 0 |
| 21 | –10 | 1 |
| 22 | –9 | 25 |
| 23 | –8 | 23 |
| 24 | –7 | 24 |
| 25 | –6 | 27 |
| 26 | –5 | 68 |
| 27 | –4 | 91 |
| 28 | –3 | 89 |
| 29 | –2 | 165 |
| 30 | –1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Sammanlagt antal timmar: | 4 910 |

binj

Tj
  [°C]

Hj
  [h/år]

1 till 20

– 30 till – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Sammanlagt antal timmar:

4 910

Tabell 6

Maximal tillgänglig frånluft [m3/h], vid en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

| Deklarerad belastningsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximal tillgänglig frånluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Maximal tillgänglig frånluft

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Tabell 7

Belastningsprofiler vid vattenuppvärmning för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | |

h

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | | | | 11,655 | | | | 19,07 | | | |

h

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | | | | 46,76 | | | | 93,52 | | | |

h

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

---

BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande i fråga om kraven i bilaga II.

| 1. | Endast en apparat per modell ska testas. |
| --- | --- |

1.

Endast en apparat per modell ska testas.

| 2. | Värmarmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga II till denna förordning, om






  a) | de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

2.

Värmarmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga II till denna förordning, om

a)

de deklarerade värdena överensstämmer med kraven i bilaga II,

| b) | säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt, |
| --- | --- |

b)

säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt,

| c) | energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt, |
| --- | --- |

c)

energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt,

| d) | ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, och |
| --- | --- |

d)

ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, och

| e) | utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, högst är 20 % högre än enhetens deklarerade värde. |
| --- | --- |

e)

utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, högst är 20 % högre än enhetens deklarerade värde.

| 3. | Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Om det resultat som avses i punkt 2 b till 2 e inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell. |
| --- | --- |

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Om det resultat som avses i punkt 2 b till 2 e inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell.

| 4. | Värmarmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga II till denna förordning, om






  a) | de deklarerade värdena för var och en av de tre enheterna överensstämmer med kraven i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

4.

Värmarmodellen ska anses uppfylla de gällande kraven i bilaga II till denna förordning, om

a)

de deklarerade värdena för var och en av de tre enheterna överensstämmer med kraven i bilaga II,

| b) | genomsnittet av de tre enheterna i fråga om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt, |
| --- | --- |

b)

genomsnittet av de tre enheterna i fråga om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt,

| c) | genomsnittet av de tre enheterna i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt, |
| --- | --- |

c)

genomsnittet av de tre enheterna i fråga om energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh
  högst är 8 % lägre än det deklarerade värdet vid enhetens märkeffektvärmeeffekt,

| d) | genomsnittet av de tre enheterna i fråga om ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, och |
| --- | --- |

d)

genomsnittet av de tre enheterna i fråga om ljudeffektnivån LWA
  högst är 2 dB högre än enhetens deklarerade värde, och

| e) | genomsnittet av de tre enheterna i fråga om utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, högst är 20 % högre än enhetens deklarerade värde. |
| --- | --- |

e)

genomsnittet av de tre enheterna i fråga om utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, högst är 20 % högre än enhetens deklarerade värde.

| 5. | Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen resultaten av detta test och annan relevant information. |
| --- | --- |

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen resultaten av detta test och annan relevant information.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

---

BILAGA V

Riktmärken som avses i artikel 6

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande identifierades bästa tillgängliga teknik på marknaden för värmare avseende säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå, varmhållningsförlust och utsläpp av kväveoxider enligt följande:

| 1. | Riktmärke för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för mediumtemperaturtillämpning: 145 %. |
| --- | --- |

1.

Riktmärke för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för mediumtemperaturtillämpning: 145 %.

| 2. | Riktmärken för pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energieffektivitet vid vattenuppvärmning:















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

2.

Riktmärken för pannors eller värmepumpars (med inbyggd tappvarmvattenberedning) energieffektivitet vid vattenuppvärmning:

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 3. | Riktmärken för ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus, för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med följande nominella avgivna värmeeffekt:






  a) | ≤ 6 kW: 39 Db, |
| --- | --- | --- |

3.

Riktmärken för ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus, för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och värmare med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump med följande nominella avgivna värmeeffekt:

a)

≤ 6 kW: 39 Db,

| b) | > 6 kW och ≤ 12 kW 40 dB, |
| --- | --- |

b)

> 6 kW och ≤ 12 kW 40 dB,

| c) | > 12 kW och ≤ 30 kW 41 dB, |
| --- | --- |

c)

> 12 kW och ≤ 30 kW 41 dB,

| d) | > 30 kW och ≤ 70 kW 67 dB. |
| --- | --- |

d)

> 30 kW och ≤ 70 kW 67 dB.

| 4. | Riktmärken för utsläpp av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid:






  a) | För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med gasformigt bränsle: 14 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- | --- |

4.

Riktmärken för utsläpp av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid:

a)

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med gasformigt bränsle: 14 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| b) | För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med flytande bränsle: 50 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

b)

För pannor för central rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning som drivs med flytande bränsle: 50 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

Riktmärkena i punkterna 1 till 4 innebär inte nödvändigtvis att en kombination av dessa värden kan uppnås för en enskild värmare.

---

| 6.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 239/162 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/162

---

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 814/2013

av den 2 augusti 2013

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter samråd med samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

| (1) | Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan genom design utan att det medför orimliga kostnader. |
| --- | --- |

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan genom design utan att det medför orimliga kostnader.

| (2) | Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. varmvattenberedare. |
| --- | --- |

(2)

Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. varmvattenberedare.

| (3) | Kommissionen har genomfört en förberedande studie om de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos varmvattenberedare och ackumulatortankar som vanligtvis används i hushåll och inom den kommersiella sektorn. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. |
| --- | --- |

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie om de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos varmvattenberedare och ackumulatortankar som vanligtvis används i hushåll och inom den kommersiella sektorn. Studien utarbetades i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

| (4) | Miljöaspekter hos varmvattenberedare som identifierats som betydande för denna förordnings syften är energiförbrukning under användningsfasen och (för varmvattenberedare med värmepump) ljudeffektnivåer. För varmvattenberedare som använder fossila bränslen har dessutom utsläppen av kväveoxid, kolmonoxid och kolväten identifierats som betydande miljöaspekter. Den betydande miljömässiga aspekten för ackumulatortankar är energiförbrukningen till följd av varmhållningsförluster. |
| --- | --- |

(4)

Miljöaspekter hos varmvattenberedare som identifierats som betydande för denna förordnings syften är energiförbrukning under användningsfasen och (för varmvattenberedare med värmepump) ljudeffektnivåer. För varmvattenberedare som använder fossila bränslen har dessutom utsläppen av kväveoxid, kolmonoxid och kolväten identifierats som betydande miljöaspekter. Den betydande miljömässiga aspekten för ackumulatortankar är energiförbrukningen till följd av varmhållningsförluster.

| (5) | Det är inte lämpligt att fastställa krav på ekodesign för utsläpp av kolmonoxid och kolväten, eftersom det ännu inte finns någon lämplig europeisk mätmetod. I syfte att utveckla sådana mätmetoder har kommissionen gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att överväga ekodesignkrav för sådana utsläpp i samband med översynen av denna förordning. Nationella bestämmelser om ekodesignkrav för varmvattenberedares utsläpp av kolmonoxid och kolväten kan bibehållas fram till dess att motsvarande EU-ekodesignkrav träder i kraft. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (2), som begränsar förbränningsprodukterna för apparater som förbränner gasformiga bränslen med avseende på hälsa och säkerhet påverkas inte. |
| --- | --- |

(5)

Det är inte lämpligt att fastställa krav på ekodesign för utsläpp av kolmonoxid och kolväten, eftersom det ännu inte finns någon lämplig europeisk mätmetod. I syfte att utveckla sådana mätmetoder har kommissionen gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att överväga ekodesignkrav för sådana utsläpp i samband med översynen av denna förordning. Nationella bestämmelser om ekodesignkrav för varmvattenberedares utsläpp av kolmonoxid och kolväten kan bibehållas fram till dess att motsvarande EU-ekodesignkrav träder i kraft. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (2), som begränsar förbränningsprodukterna för apparater som förbränner gasformiga bränslen med avseende på hälsa och säkerhet påverkas inte.

| (6) | Den förberedande studien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs för varmvattenberedare och ackumulatortankar. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från kylmedel som används i varmvattenberedare med värmepump för dagens uppvärmning av Europas byggnadsbestånd inte identifierats som betydande. I samband med att denna förordning ses över kommer man på nytt att ta ställning till huruvida det är lämpligt att införa ekodesignkrav för dessa växthusgasutsläpp. |
| --- | --- |

(6)

Den förberedande studien har visat att krav avseende de andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs för varmvattenberedare och ackumulatortankar. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från kylmedel som används i varmvattenberedare med värmepump för dagens uppvärmning av Europas byggnadsbestånd inte identifierats som betydande. I samband med att denna förordning ses över kommer man på nytt att ta ställning till huruvida det är lämpligt att införa ekodesignkrav för dessa växthusgasutsläpp.

| (7) | Denna förordning bör begränsas till att omfatta varmvattenberedare som är avsedda för tillhandahållandet av tappvarmvatten. |
| --- | --- |

(7)

Denna förordning bör begränsas till att omfatta varmvattenberedare som är avsedda för tillhandahållandet av tappvarmvatten.

| (8) | Varmvattenberedare som i huvudsak är avsedda att drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har tekniska egenskaper som kräver ytterligare tekniska, ekonomiska och miljörelaterade analyser. Beroende på resultaten av dessa analyser bör ekodesignkraven för sådana varmvattenberedare där så är lämpligt fastställas senare. |
| --- | --- |

(8)

Varmvattenberedare som i huvudsak är avsedda att drivas med gasformiga eller flytande bränslen (över 50 %) framställda av biomassa har tekniska egenskaper som kräver ytterligare tekniska, ekonomiska och miljörelaterade analyser. Beroende på resultaten av dessa analyser bör ekodesignkraven för sådana varmvattenberedare där så är lämpligt fastställas senare.

| (9) | Den årliga energiförbrukningen för varmvattenberedare och ackumulatortankar beräknades ha uppgått till 2 156 PJ (51 Mtoe) i unionen under 2005, motsvarande utsläpp av 124 Mt koldioxid. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga energiförbrukningen år 2020 att uppgå till 2 243 PJ. De årliga utsläppen av kväveoxider till följd av användningen av varmvattenberedare och ackumulatortankar beräknas ha uppgått till 559 kt SOx-ekvivalenter i unionen år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer de årliga utsläppen år 2020 att uppgå till 603 kt SOx. Den förberedande studien visar att varmvattenberedares energiförbrukning och utsläpp av kväveoxider i användningsfasen kan minskas betydligt. |
| --- | --- |

(9)

Den årliga energiförbrukningen för varmvattenberedare och ackumulatortankar beräknades ha uppgått till 2 156 PJ (51 Mtoe) i unionen under 2005, motsvarande utsläpp av 124 Mt koldioxid. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga energiförbrukningen år 2020 att uppgå till 2 243 PJ. De årliga utsläppen av kväveoxider till följd av användningen av varmvattenberedare och ackumulatortankar beräknas ha uppgått till 559 kt SOx-ekvivalenter i unionen år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer de årliga utsläppen år 2020 att uppgå till 603 kt SOx. Den förberedande studien visar att varmvattenberedares energiförbrukning och utsläpp av kväveoxider i användningsfasen kan minskas betydligt.

| (10) | Varmvattenberedares och ackumulatortankars energiförbrukning kan minskas med generisk kostnadseffektiv teknik som medför en minskning av de kombinerade kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter. |
| --- | --- |

(10)

Varmvattenberedares och ackumulatortankars energiförbrukning kan minskas med generisk kostnadseffektiv teknik som medför en minskning av de kombinerade kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter.

| (11) | De kombinerade effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulator-tankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (3) förväntas leda till årliga energibesparingar på cirka 450 PJ (11 Mtoe), motsvarande ungefär 26 Mt koldioxidutsläpp, och till årliga minskningar av kväveoxidutsläppen med cirka 130 kt SOx-ekvivalenter till 2020, jämfört med resultaten om inga åtgärder skulle vidtas. |
| --- | --- |

(11)

De kombinerade effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulator-tankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (3) förväntas leda till årliga energibesparingar på cirka 450 PJ (11 Mtoe), motsvarande ungefär 26 Mt koldioxidutsläpp, och till årliga minskningar av kväveoxidutsläppen med cirka 130 kt SOx-ekvivalenter till 2020, jämfört med resultaten om inga åtgärder skulle vidtas.

| (12) | Ekodesignkraven bör harmonisera kraven avseende energiförbrukning, ljudeffektnivåer och kväveoxidutsläpp för varmvattenberedare och ackumulatortankar samt kraven avseende varmhållningsförluster för ackumulatortankar i hela unionen och på så sätt bidra till att den inre marknaden fungerar bättre och att dessa produkters miljöprestanda förbättras. |
| --- | --- |

(12)

Ekodesignkraven bör harmonisera kraven avseende energiförbrukning, ljudeffektnivåer och kväveoxidutsläpp för varmvattenberedare och ackumulatortankar samt kraven avseende varmhållningsförluster för ackumulatortankar i hela unionen och på så sätt bidra till att den inre marknaden fungerar bättre och att dessa produkters miljöprestanda förbättras.

| (13) | Ekodesignkraven bör inte påverka varmvattenberedarnas eller ackumulatortankarnas funktionalitet eller överkomlighet ur slutanvändarens synpunkt, och bör inte negativt påverka hälsan, säkerheten eller miljön. |
| --- | --- |

(13)

Ekodesignkraven bör inte påverka varmvattenberedarnas eller ackumulatortankarnas funktionalitet eller överkomlighet ur slutanvändarens synpunkt, och bör inte negativt påverka hälsan, säkerheten eller miljön.

| (14) | Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramarna bör vara sådana att kostnadseffekterna för tillverkarna, och särskilt för små och medelstora företag beaktas, samtidigt som målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt. |
| --- | --- |

(14)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får tillräckligt med tid för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramarna bör vara sådana att kostnadseffekterna för tillverkarna, och särskilt för små och medelstora företag beaktas, samtidigt som målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt.

| (15) | Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mått- och beräkningsmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer inom ramen för en begäran från kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning 1025/2012/EU av 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (4). |
| --- | --- |

(15)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mått- och beräkningsmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer inom ramen för en begäran från kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets förordning 1025/2012/EU av 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (4).

| (16) | I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas. |
| --- | --- |

(16)

I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas.

| (17) | För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning. |
| --- | --- |

(17)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning.

| (18) | I syfte att ytterligare minska varmvattenberedares och ackumulatortankars miljöpåverkan bör tillverkarna tillhandahålla upplysningar om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande. |
| --- | --- |

(18)

I syfte att ytterligare minska varmvattenberedares och ackumulatortankars miljöpåverkan bör tillverkarna tillhandahålla upplysningar om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande.

| (19) | Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör även indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för varmvattenberedare och ackumulatortankar görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig. |
| --- | --- |

(19)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör även indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för varmvattenberedare och ackumulatortankar görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

| (20) | De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. |
| --- | --- |

(20)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare och ackumulatortankar med en nominell avgiven värmeeffekt på ≤ 400 kW och ackumulatortankar med en volym på ≤ 2 000 liter, inbegripet sådana som ingår i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning enligt definition i artikel 2 i delegerade förordning (EU) nr 812/2013.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

| a) | Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att huvudsakligen drivas med gasformiga eller flytande bränslen framställda av biomassa. |
| --- | --- |

a)

Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att huvudsakligen drivas med gasformiga eller flytande bränslen framställda av biomassa.

| b) | Varmvattenberedare för fasta bränslen. |
| --- | --- |

b)

Varmvattenberedare för fasta bränslen.

| c) | Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (5). |
| --- | --- |

c)

Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (5).

| d) | Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 (6). |
| --- | --- |

d)

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 (6).

| e) | Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 1 i bilaga III. |
| --- | --- |

e)

Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 1 i bilaga III.

| f) | Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel. |
| --- | --- |

f)

Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel.

| g) | Värmegeneratorer för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med värmegeneratorer som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till varmvattenberedare. På ersättningsprodukten eller dess förpackning ska det tydligt anges för vilken/vilka varmvattenberedare produkten är avsedd. |
| --- | --- |

g)

Värmegeneratorer för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med värmegeneratorer som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till varmvattenberedare. På ersättningsprodukten eller dess förpackning ska det tydligt anges för vilken/vilka varmvattenberedare produkten är avsedd.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   varmvattenberedare: en apparat som

2.   värmegenerator: den del av en varmvattenberedare som genererar värme medelst en eller flera av följande processer:

Detta innebär att en värmegenerator avsedd för en varmvattenberedare och ett varmvattenberedarhölje avsett att utrustas med en sådan värmegenerator också ska anses vara en varmvattenberedare.

3.   varmvattenberedarhölje: den del av en varmvattenberedare som är avsedd att förses med värmegeneratorer.

4.   nominell avgiven värmeeffekt: varmvattenberedarens deklarerade värmeproduktion vid vattenuppvärmning vid standardförhållanden, uttryckt i kW.

5.   volym (V): en ackumulatortanks eller en förrådsvarmvattenberedares märkvolym, uttryckt i liter.

6.   standardförhållanden: varmvattenberedares driftförhållanden för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten, ljudeffektnivå och kväveoxidutsläpp samt ackumulatortankars driftförhållanden för fastställande av varmhållningsförluster.

7.   biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

8.   biobränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

9.   fossilt bränsle: ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

10.   konventionell varmvattenberedare: varmvattenberedare som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen och/eller Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

11.   varmvattenberedare med värmepump: varmvattenberedare som använder omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme för värmeproduktion.

12.   solvärmd varmvattenberedare: varmvattenberedare utrustad med en eller flera solfångare, solvärmda ackumulatortankar, värmegeneratorer och eventuellt pumpar i solfångarslingan och andra delar; solvärmda varmvattenberedare saluförs som en enhet.

13.   ackumulatortank: ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, som inte är utrustad med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

14.   reservvärmare instucken i tanken: värmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

15.   energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten (ηwh): förhållandet mellan nyttiggjord energi som tillhandahålls av en varmvattenberedare och den energi som krävs för produktionen av denna energi, uttryckt i %.

16.   ljudeffektnivå (LWA): den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

17.   varmhållningsförlust (S): den värmeeffekt som strålar ut från en ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W.

18.   konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (7); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

För de syften som avses i bilagorna II–VI anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign och tidsfrister

1.   Ekodesignkraven för varmvattenberedare och ackumulatortankar anges i bilaga II.

2.   Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande tidtabell:

| a) | Från och med den 26 september 2015






  i) | ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkterna 1.1 a, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.6 i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 26 september 2015

i)

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkterna 1.1 a, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.6 i bilaga II,

| ii) | ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2,2 i bilaga II. |
| --- | --- |

ii)

ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2,2 i bilaga II.

| b) | Från och med den 26 september 2017






  i) | ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 b i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

b)

Från och med den 26 september 2017

i)

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 b i bilaga II,

| ii) | ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2.1 i bilaga II. |
| --- | --- |

ii)

ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2.1 i bilaga II.

| c) | Från och med den 26 september 2018






  i) | ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 c i bilaga II, |
| --- | --- | --- |

c)

Från och med den 26 september 2018

i)

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 c i bilaga II,

| ii) | ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.5 a i bilaga II. |
| --- | --- |

ii)

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.5 a i bilaga II.

3.   Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga III och bilaga IV.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   För att en bedömning av överensstämmelse ska kunna genomföras ska den tekniska informationen innehålla den produktinformation som anges i punkt 1.6 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När en marknadsövervakning som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG utförs för att kontrollera överensstämmelse med de krav som anges i bilaga II till denna förordning, ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

Indikativa riktmärken

Indikativa riktmärken för de varmvattenberedare och ackumulatortankar med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga VI.

Artikel 7

Översyn

1.   Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av varmvattenberedare och ackumulatortankar senast fem år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska i synnerhet omfatta en bedömning av följande frågor:

| a) | Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för växthusgasutsläpp från kylmedel. |
| --- | --- |

a)

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för växthusgasutsläpp från kylmedel.

| b) | Nivån på de ekodesignkrav för utsläpp av kolmonoxid och kolväten som kan komma att införas, utgående från de mätmetoder som är under utveckling. |
| --- | --- |

b)

Nivån på de ekodesignkrav för utsläpp av kolmonoxid och kolväten som kan komma att införas, utgående från de mätmetoder som är under utveckling.

| c) | Huruvida det är lämpligt att införa strängare ekodesignkrav för utsläpp av kväveoxider. |
| --- | --- |

c)

Huruvida det är lämpligt att införa strängare ekodesignkrav för utsläpp av kväveoxider.

| d) | Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för varmvattenberedare som är särskilt konstruerade för att använda gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen är framställda av biomassa. |
| --- | --- |

d)

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för varmvattenberedare som är särskilt konstruerade för att använda gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen är framställda av biomassa.

| e) | Huruvida konversionsfaktorns värde är berättigat. |
| --- | --- |

e)

Huruvida konversionsfaktorns värde är berättigat.

| f) | Huruvida tredjeparters certifiering är tillräcklig. |
| --- | --- |

f)

Huruvida tredjeparters certifiering är tillräcklig.

2.   Kommissionen ska även se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av varmvattenberedare senast tre år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska endast omfatta en bedömning av huruvida det är lämpligt att införa särskilda ekodesignkrav för olika typer av varmvattenberedare.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1.   Till och med den 26 september 2015 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om varmvattenberedares energieffektivitet och ljudeffektnivåer vid tidpunkten för förordningens antagande.

2.   Till och med den 26 september 2018 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om utsläpp av kväveoxider vid tidpunkten för förordningens antagande.

3.   Till och med den 26 september 2017 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av ackumulatortankar som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om varmhållningsförluster vid tidpunkten för förordningens antagande.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

---

(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

1

(2)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 10.

2

(3)  Se sidan 83 i detta nummer av EUT.

3

(4)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

4

(5)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

5

(6)  Se sidan 136 i detta nummer av EUT.

6

(7)  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

7

---

BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till VI

I bilagorna II–VI gäller följande definitioner:

1.   förrådsvarmvattenberedare: en varmvattenberedare försedd med ackumulatortank(ar), värmegenerator(ar) och eventuellt andra komponenter, i ett enda hölje.

2.   belastningsprofil: en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 1 i bilaga III. Alla varmvattenberedare motsvarar minst en belastningsprofil.

3.   vattenuttag: en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 1 i bilaga III.

4.   nyttiggjort vattenflöde (f): minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 1 i bilaga III.

5.   nyttiggjord vattentemperatur (Tm): vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 1 i bilaga III.

6.   nyttiggjort energiinnehåll (Qtap): varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 1 i bilaga III.

7.   varmvattnets energiinnehåll: produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

8.   topptemperatur (Tp): vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 1 i bilaga III.

9.   referensenergivärde (Qref): summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 1 i bilaga III.

10.   maximal belastningsprofil: den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en varmvattenberedare kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen.

11.   deklarerad belastningsprofil: den belastningsprofil som tillämpas vid överensstämmelsebedömningen.

12.   daglig elförbrukning (Qelec): elförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi.

13.   daglig bränsleförbrukning (Qfuel): bränsleförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

14.   kalometriskt (övre) värmevärde (GCV): den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

15.   smart styrning och reglering: en apparat som automatiskt anpassar vattenuppvärmningsprocessen till individuella användarvillkor i syfte att minska energiförbrukningen.

16.   överensstämmelse med smart styrning och reglering (smart): bedömningen av huruvida en varmvattenberedare utrustad med smart styrning och reglering uppfyller kriterierna i punkt 4 i bilaga IV.

17.   faktor för smart styrning och reglering: energieffektivitetsvinster vid vattenuppvärmningen till följd av smart styrning och reglering under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III.

18.   vecko-elförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart): elförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med aktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh slutenergi.

19.   vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll (Qfuel,week,smart): bränsleförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med aktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

20.   vecko-elförbrukning utan smartkontroll (Qelec,week): elförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med deaktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh slutenergi.

21.   vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll (Qfuel,week): bränsleförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med deaktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

22.   omgivningskorrigeringsfaktor (Qcor): faktor som tar hänsyn till att varmvattenberedaren inte har en isotermisk placering, uttryckt i kWh.

23.   varmhållningsförlust (Pstby): värmeförlusten hos en varmvattenberedare med värmepump i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW.

24.   blandat vatten vid 40 °C (V40): mängden vatten med en temperatur på 40 °C som har samma värmeinnehåll (entalpi) som det varmvatten som levereras över 40 °C vid varmvattenberedarens utgång, uttryckt i liter.

25.   genomsnittliga klimatförhållanden: temperatur och globala solstrålningsförhållanden i Strasbourg.

26.   årlig energiförbrukning (Qtota): en solvärmd varmvattenberedares årliga energiförbrukning uttryckt i kWh för primärenergi och/eller kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

27.   årligt värmebidrag från andra källor än solen (): det årliga elbidraget (uttryckt i kWh för primärenergi) och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till en solvärmd varmvattenberedares nyttiggjorda värmeeffekt, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken,

28.   solfångare: en apparat avsedd att absorbera solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten; sådana apparater kännetecknas av solfångares öppningsarea, verkningsgrad vid nollförlust, första gradens koefficient, andra gradens koefficient och infallsvinkelsreglage,

29.   global solstrålning: den sammanlagda inkommande solenergin, både direkt och indirekt, på ett solfångarplan med en lutning på 45 grader och sydlig orientering vid markytan, uttryckt i W/m2.

30.   solfångares öppningsarea (Asol): den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2.

31.   verkningsgrad vid nollförlust (η0): solfångarens effektivitet när dess vätskemedeltemperatur är samma som omgivningstemperaturen.

32.   första gradens koefficient (a1): en solfångares värmeförlustkoefficient uttryckt i W/(m2 K).

33.   andra gradens koefficient (a2): koefficienten för den första gradens koefficients temperaturberoende, uttryckt i W/(m2 K2).

34.   infallsvinkelsreglage: förhållandet mellan en solfångares nyttiggjorda avgivna värme vid en given infallsvinkel och dess nyttiggjorda avgivna värme vid en infallsvinkel på 0 grader.

35.   infallsvinkel: vinkeln mellan solriktningen och ett lodrätt plan från solfångarens öppningsarea.

36.   solvärmd ackumulatortank: en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

37.   värmegenerators energieffektivitet vid vattenuppvärmning (ηwh,nonsol): energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för värmegeneratorer som ingår i solvärmda varmvattenberedare, uttryckt i %, uppmätt under genomsnittliga klimatförhållanden och utan solvärmeintag.

38.   förbrukning av tillsatsel (Qaux): en solvärmd varmvattenberedares årliga elförbrukning till följd av pumpens elförbrukning och elförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi.

39.   pumpens elförbrukning (solpump): solfångarslingepumpens märkelförbrukning i en solvärmd varmvattenberedare, uttryckt i kWh.

40.   elförbrukningen i standby-läge (solstandby): en solvärmd varmvattenberedares märkelförbrukning när pumpen och värmegeneratorn i den solvärmda varmvattenberedare är deaktiverade, uttryckt i W.

41.   likvärdig modell: modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar som ange i tillämpliga produktinformationskrav i bilaga II som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma tillverkare.

---

BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   EKODESIGNKRAV FÖR VARMVATTENBEREDARE

1.1   Krav för energieffektivitet vid vattenuppvärmning

| a) | Från och med den 26 september 2015 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil | 19 % | 20 % | 23 % | 23 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % |

a)

Från och med den 26 september 2015 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

| b) | Från och med den 26 september 2017 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 33 % | 34 % | 35 % | 36 % | 36 % | 36 % |

b)

Från och med den 26 september 2017 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

| c) | Från och med den 26 september 2018 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:








  Deklarerad belastningsprofil | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 60 % | 64 % | 64 % |

c)

Från och med den 26 september 2018 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Deklarerad belastningsprofil

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

60 %

64 %

64 %

1.2   Volymkrav för ackumulatortankar med deklarerade belastningsprofiler 3XS, XXS, XS och S

Från och med den 26 september 2015:

| a) | För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil 3XS ska volymen inte överstiga 7 liter. |
| --- | --- |

a)

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil 3XS ska volymen inte överstiga 7 liter.

| b) | För förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler XXS och XS ska volymen inte överstiga 15 liter. |
| --- | --- |

b)

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler XXS och XS ska volymen inte överstiga 15 liter.

| c) | För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil S ska volymen inte överstiga 36 liter. |
| --- | --- |

c)

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil S ska volymen inte överstiga 36 liter.

1.3   Kraven för blandat vatten vid 40 °C för förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler M, L, XL, XXL, 3XL och 4XL

Från och med den 26 september 2015 ska mängden blandat vatten vid 40 °C inte understiga följande värden:

| Deklarerad belastningsprofil | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blandat vatten vid 40 °C | 65 liter | 130 liter | 210 liter | 300 liter | 520 liter | 1 040 liter |

Deklarerad belastningsprofil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Blandat vatten vid 40 °C

65 liter

130 liter

210 liter

300 liter

520 liter

1 040 liter

1.4   Krav för ljudeffektnivån

Från och med den 26 september 2015 ska ljudeffektnivån för varmvattenberedare med värmepump inte överstiga följande värden:

| Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW | Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus | Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA
  ), utomhus

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5   Krav för utsläpp av kväveoxider

| a) | Från och med den 26 september 2018 ska utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, för varmvattenberedare inte överstiga följande värden:






  — | Konventionella varmvattenberedare för gasformiga bränslen: 56 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- | --- |

a)

Från och med den 26 september 2018 ska utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, för varmvattenberedare inte överstiga följande värden:

—

Konventionella varmvattenberedare för gasformiga bränslen: 56 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Konventionella varmvattenberedare för flytande bränslen: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Konventionella varmvattenberedare för flytande bränslen: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med gasformigt bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med gasformigt bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med flytande bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med flytande bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

| — | Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

1.6   Krav för produktinformation om varmvattenberedare

Från och med den 26 september 2015 ska bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser samt teknisk dokumentation för de syften som har att göra med bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 omfatta följande:

| a) | Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller. |
| --- | --- |

a)

Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller.

| b) | Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 6 i bilaga III. |
| --- | --- |

b)

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 6 i bilaga III.

| c) | Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga IV. |
| --- | --- |

c)

Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga IV.

| d) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren. |
| --- | --- |

d)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

| e) | För värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och varmvattenberedarnas höljen som ska utrustas med sådana värmegeneratorer, deras egenskaper och krav avseende sammansättning, i syfte att garantera efterlevnad av ekodesignkraven för varmvattenberedare samt, i förekommande fall, förteckningen över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar. |
| --- | --- |

e)

För värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och varmvattenberedarnas höljen som ska utrustas med sådana värmegeneratorer, deras egenskaper och krav avseende sammansättning, i syfte att garantera efterlevnad av ekodesignkraven för varmvattenberedare samt, i förekommande fall, förteckningen över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar.

| f) | Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

f)

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter.

2.   EKODESIGNKRAV FÖR ACKUMULATORTANKAR

2.1   Krav för varmhållningsförluster

Från och med den 26 september 2017 ska varmhållningsförlusterna S för ackumulatortankar med volymen V uttryckt i liter inte överstiga följande gränsvärden:

Formula

2.2   Krav för produktinformation om ackumulatortankar

Från och med den 26 september 2015 ska bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser samt teknisk dokumentation för de syften som har att göra med bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 omfatta följande:

| a) | Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller. |
| --- | --- |

a)

Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller.

| b) | Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga III. |
| --- | --- |

b)

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga III.

| c) | Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken. |
| --- | --- |

c)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken.

| d) | Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter. |
| --- | --- |

d)

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter.

---

BILAGA III

Mätningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 till 7.

2.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARE

| a) | Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 1. |
| --- | --- |

a)

Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 1.

| b) | Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:






  — | 00:00 till 06:59: Inget vattenuttag. |
| --- | --- | --- |

b)

Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

—

00:00 till 06:59: Inget vattenuttag.

| — | Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil. |
| --- | --- |

—

Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.

| — | Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag. |
| --- | --- |

—

Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag.

| c) | Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen. |
| --- | --- |

c)

Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.

| d) | Värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med sådana värmegeneratorer ska testas med lämpligt varmvattenberedarhölje respektive lämplig värmegenerator. |
| --- | --- |

d)

Värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med sådana värmegeneratorer ska testas med lämpligt varmvattenberedarhölje respektive lämplig värmegenerator.

| e) | Varmvattenberedare som klassificeras som varmvattenberedare för perioder med låg belastning drivs under maximalt 8 på varandra följande timmar mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 under en 24-timmars tappcykel. I slutet av den 24-timmars tappcykeln används varmvattenberedaren till stegets slut.

  Tabell 1


  Belastningsprofiler för varmvattenberedare



















  h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

e)

Varmvattenberedare som klassificeras som varmvattenberedare för perioder med låg belastning drivs under maximalt 8 på varandra följande timmar mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 under en 24-timmars tappcykel. I slutet av den 24-timmars tappcykeln används varmvattenberedaren till stegets slut.

Tabell 1

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | 46,76 | 93,52 |

h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

3.   VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARES ÖVERENSSTÄMMELSE MED SMART STYRNING OCH REGLERING (SMART)

Om tillverkaren anser att det är lämpligt att ange smart-värdet som ”1” ska el- och/eller bränsleförbrukningen per vecka med eller utan smart styrning och reglering mätas i tvåveckorscykler enligt följande:

| — | Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler väljs från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad. |
| --- | --- |

—

Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler väljs från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad.

| — | Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad. |
| --- | --- |

—

Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad.

| — | Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad. |
| --- | --- |

—

Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad.

| — | Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad. |
| --- | --- |

—

Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad.

| — | Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen. |
| --- | --- |

—

Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref
  för den deklarerade belastningsprofilen.

4.   VILLKOR FÖR PROVNING AV SOLVÄRMDA VARMVATTENBEREDARE

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar, pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) och värmegeneratorer ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination. Värmegeneratorn ska provas under de villkor som anges i punkt 2 i denna bilaga.

Resultaten ska användas för de beräkningar som avses i punkt 3 b i bilaga IV under de villkor som anges i tabellerna 2 och 3. I syfte att fastställa Qtota
  antas effektiviteten hos värmegeneratorn med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement vara 100/CC.

5.   VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP

| — | Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 4. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 4.

| — | Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 5. |
| --- | --- |

—

Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 5.

Tabell 2

Genomsnittlig dagstemperatur [°C]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2

Tabell 3

Genomsnittlig global solstrålning [W/m2]

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genomsnittliga klimatförhållanden | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tabell 4

Standardförhållanden för varmvattenberedare med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

| Värmekälla | Utomhusluft | Inomhusluft | Ventilutluft | Saltlösning | Vatten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 20 °C
  (max.+ 15 °C) | + 20 °C
  (+ 12 °C) | 0 °C (intag)/– 3 (utsläpp) | + 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp) |

Värmekälla

Utomhusluft

Inomhusluft

Ventilutluft

Saltlösning

Vatten

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(max.+ 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (intag)/– 3 (utsläpp)

+ 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp)

Tabell 5

Maximal tillgänglig ventilutluft [m3/h], vid en temperatur på 20 °C och en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

| Deklarerad belastningsprofil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximal tillgänglig ventilutluft | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Maximal tillgänglig ventilutluft

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.   VARMVATTENBEREDARNAS TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska anges för varmvattenberedare:

| a) | Daglig elförbrukning Qelec
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

a)

Daglig elförbrukning Qelec
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

| b) | Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 1 i denna bilaga. |
| --- | --- |

b)

Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 1 i denna bilaga.

| c) | Ljudeffektnivån LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall). |
| --- | --- |

c)

Ljudeffektnivån LWA
  , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för varmvattenberedare som använder fossila bränslen och/eller biobränslen:

| d) | Daglig bränsleförbrukning Qfuel
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

d)

Daglig bränsleförbrukning Qfuel
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

| e) | Kväveoxidutsläppen uttryckta som kvävedioxid, i mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

e)

Kväveoxidutsläppen uttryckta som kvävedioxid, i mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för varmvattenberedare för vilka smart-värdet angetts som ”1”:

| f) | Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

f)

Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

| g) | Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

g)

Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

| h) | Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

h)

Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week
  i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

| i) | Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week
  i kWh, avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

i)

Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week
  i kWh, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för förrådsvarmvattenberedare med de deklarerade belastningsprofilerna 3XS, XXS och XS:

| j) | Volym V i liter, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

j)

Volym V i liter, avrundat till en decimal.

Dessutom, för förrådsvarmvattenberedare med de deklarerade belastningsprofilerna M, L, XL, XXL, 3XL och 4XL:

| k) | Det blandade vattnet vid 40 °C V40 i liter, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

k)

Det blandade vattnet vid 40 °C V40 i liter, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

| l) | Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

l)

Solfångares öppningsarea Asol
  i m2, avrundat till två decimaler.

| m) | Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler. |
| --- | --- |

m)

Verkningsgrad vid nollförlust η0
  , avrundat till tre decimaler.

| n) | Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. |
| --- | --- |

n)

Första gradens koefficient a1
  i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

| o) | Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler. |
| --- | --- |

o)

Andra gradens koefficient a2
  i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

| p) | Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

p)

Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

| q) | Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

q)

Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

| r) | Elförbrukningen i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler. |
| --- | --- |

r)

Elförbrukningen i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

| s) | Ljudeffektnivån LWA
  i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal. |
| --- | --- |

s)

Ljudeffektnivån LWA
  i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

7.   TEKNISKA PARAMETRAR FÖR ACKUMULATORTANKAR

Följande parametrar ska fastställas för ackumulatortankar:

| a) | Volym V i liter, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

a)

Volym V i liter, avrundat till en decimal.

| b) | Varmhållningsförlusten S i W, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

b)

Varmhållningsförlusten S i W, avrundat till en decimal.

---

BILAGA IV

Beräkningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska beräkningar genomföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra lämpliga beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för beräkningsmetoder. De ska vara förenliga med de tekniska parametrar och beräkningar som anges i punkterna 2 till 5.

Tekniska parametrar för beräkningarna ska mätas i enlighet med bilaga III.

2.   VARMVATTENBEREDARNAS TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska beräknas för varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

| a) | Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  i %, avrundat till en decimal.
  Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden: |
| --- | --- |

a)

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh
  i %, avrundat till en decimal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

| b) | Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ) i kWh primärenergi för el och/eller i kWh kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

b)

Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol
  ) i kWh primärenergi för el och/eller i kWh kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, avrundat till en decimal.

| c) | Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol
  i %, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

c)

Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol
  i %, avrundat till en decimal.

| d) | Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh, avrundat till en decimal. |
| --- | --- |

d)

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux
  i kWh, avrundat till en decimal.

3.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN VID VATTENUPPVÄRMNING ΗWH

| a) | Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump
  Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:



  För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas. |
| --- | --- |

a)

Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

Formula

För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas.

| b) | Solvärmda varmvattenberedare
  Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:



  där |
| --- | --- |

b)

Solvärmda varmvattenberedare

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

Formula

där

Formula

4.   FASTSTÄLLANDE AV FAKTORN FÖR SMART STYRNING OCH REGLERING SCF OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED SMART STYRNING OCH REGLERING SMART

| a) | Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt: |
| --- | --- |

a)

Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt:

Formula

| b) | Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0. |
| --- | --- |

b)

Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0.

5.   FASTSTÄLLANDE AV OMGIVNINGSKORRIGERINGSFAKTORN Qcor

Omgivningskorrigeringsfaktorn beräknas på följande sätt:

| a) | För konventionella varmvattenberedare som drivs med el: |
| --- | --- |

a)

För konventionella varmvattenberedare som drivs med el:

| b) | För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle: |
| --- | --- |

b)

För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle:

| c) | För varmvattenberedare med värmepump: |
| --- | --- |

c)

För varmvattenberedare med värmepump:

där

k-värdena anges i tabell 6 för varje belastningsprofil.

Tabell 6

k-värden

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

---

BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven som anges i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter prova en enda varmvattenberedare eller ackumulatortank. De värden som tillverkaren anger ska uppfylla kraven i bilaga II. Om mätparametrarna inte överensstämmer med de värden som tillverkaren anger, enligt artikel 4.2, inom de intervall som anges i tabell 7, ska mätningar genomföras på ytterligare tre varmvattenberedare eller ackumulatortankar. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre varmvattenberedare eller ackumulatortankar ska uppfylla kraven i bilaga II inom de intervall som anges i tabell 7.

I annat fall ska den berörda modellen och alla motsvarande varmvattenberedarmodeller eller ackumulatortankmodeller anses vara icke överensstämmande. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen resultaten av detta test och annan relevant information.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa de förfaranden som anges i bilagorna III och IV.

Tabell 7

Kontrolltoleranser

| Mätparameter | Kontrolltolerans |
| --- | --- |
| Daglig elförbrukning Qelec | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet (1). |
| Ljudeffektnivå LWA
  , inomhus och/eller utomhus | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 dB högre än märkvärdet. |
| Daglig bränsleförbrukning Qfuel | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Utsläpp av kväveoxider | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 20 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Vecko-elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Volym V | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet. |
| Blandat vatten vid 40 °C V40 | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % lägre än märkvärdet. |
| Solfångares öppningsarea Asol | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet. |
| Pumpens elförbrukning solpump | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % högre än märkvärdet. |
| Elförbrukning i standby-läge solstandby | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |
| Varmhållningsförlust S | Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet. |

Mätparameter

Kontrolltolerans

Daglig elförbrukning Qelec

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet (1).

Ljudeffektnivå LWA
  , inomhus och/eller utomhus

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 dB högre än märkvärdet.

Daglig bränsleförbrukning Qfuel

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Utsläpp av kväveoxider

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 20 % högre än märkvärdet.

Vecko-bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Vecko-elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Volym V

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet.

Blandat vatten vid 40 °C V40

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % lägre än märkvärdet.

Solfångares öppningsarea Asol

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 2 % lägre än märkvärdet.

Pumpens elförbrukning solpump

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 3 % högre än märkvärdet.

Elförbrukning i standby-läge solstandby

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

Varmhållningsförlust S

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 5 % högre än märkvärdet.

---

(1)  Med märkvärde avses ett värde som deklareras av tillverkaren.

---

BILAGA VI

Riktmärken som avses i artikel 6

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande identifierades bästa tillgängliga teknik på marknaden för varmvattenberedare och ackumulatortankar avseende energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå, varmhållningsförlust och utsläpp av kväveoxider enligt följande:

| 1. | RIKTMÄRKEN FÖR VARMVATTENBEREDARES ENERGIEFFEKTIVITET VID VATTENUPPVÄRMNING















  Deklarerad belastningsprofil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

1.

RIKTMÄRKEN FÖR VARMVATTENBEREDARES ENERGIEFFEKTIVITET VID VATTENUPPVÄRMNING

Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 2. | RIKTMÄRKEN FÖR LJUDEFFEKTNIVÅ (LWA
  ), UTOMHUS, FÖR VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP:






  a) | Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW: 39 dB. |
| --- | --- | --- |

2.

RIKTMÄRKEN FÖR LJUDEFFEKTNIVÅ (LWA
  ), UTOMHUS, FÖR VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP:

a)

Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW: 39 dB.

| b) | Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW: 40 dB. |
| --- | --- |

b)

Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW: 40 dB.

| c) | Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW: 41 dB. |
| --- | --- |

c)

Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW: 41 dB.

| d) | Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW: 67 dB.

| 3. | RIKTMÄRKE FÖR VARMHÅLLNINGSFÖRLUSTER FÖR ACKUMULATORTANKAR MED VOLYM V UTTRYCKT I LITER: |
| --- | --- |

3.

RIKTMÄRKE FÖR VARMHÅLLNINGSFÖRLUSTER FÖR ACKUMULATORTANKAR MED VOLYM V UTTRYCKT I LITER:

| 4. | RIKTMÄRKE FÖR UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER, UTTRYCKT SOM KVÄVEOXID, FÖR KONVENTIONELLA VARMVATTENBEREDARE SOM DRIVS MED GASFORMIGT BRÄNSLE:
  35 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde |
| --- | --- |

4.

RIKTMÄRKE FÖR UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER, UTTRYCKT SOM KVÄVEOXID, FÖR KONVENTIONELLA VARMVATTENBEREDARE SOM DRIVS MED GASFORMIGT BRÄNSLE:

35 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde

Riktmärkena i punkterna 1, 2 och 4 innebär inte nödvändigtvis att en kombination av dessa värden kan uppnås för en enskild varmvattenberedare.

---