# Journal officiel L 239/2013

| | ISSN 1977-0693
  doi:10.3000/19770693.L_2013.239.fra |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | L 239 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 56e année6 septembre 2013 |

ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.239.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 239

Édition de langue française

Législation

56e année6 septembre 2013

---

| Sommaire | | II   Actes non législatifs | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | RÈGLEMENTS |
| | * | Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (
  1
  ) | 1 |
| | * | Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (
  1
  ) | 83 |
| | * | Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (
  1
  ) | 136 |
| | * | Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude (
  1
  ) | 162 |

Sommaire

II   Actes non législatifs

page

RÈGLEMENTS

*

Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (
  1
  )

o

1

1

*

Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (
  1
  )

o

1

83

*

Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (
  1
  )

o

1

136

*

Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude (
  1
  )

o

1

162

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |

---

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

1

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

| 6.9.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/1

---

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 811/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

| (1) | La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
| --- | --- |

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.

| (2) | L’énergie consommée par les dispositifs de chauffage des locaux et par les dispositifs de chauffage mixtes assurant le chauffage des locaux et de l’eau représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union. On observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en les combinant avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Les dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués de ce type de dispositifs de chauffage en combinaison avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique. |
| --- | --- |

(2)

L’énergie consommée par les dispositifs de chauffage des locaux et par les dispositifs de chauffage mixtes assurant le chauffage des locaux et de l’eau représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union. On observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en les combinant avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Les dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués de ce type de dispositifs de chauffage en combinaison avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique.

| (3) | Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage de ce type. |
| --- | --- |

(3)

Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage de ce type.

| (4) | Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
| --- | --- |

(4)

Il convient d’adopter des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces dispositifs de chauffage, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

| (5) | En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de dispositif de chauffage, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage de A++ à G pour la fonction de chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur. Alors que les classes A à G couvrent les divers types de chaudières conventionnelles sans association avec des technologies de cogénération ou utilisant des sources d’énergie renouvelables, les classes A+ et A++ devraient promouvoir le recours à la cogénération et aux sources d’énergie renouvelables. |
| --- | --- |

(5)

En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de dispositif de chauffage, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage de A++ à G pour la fonction de chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur. Alors que les classes A à G couvrent les divers types de chaudières conventionnelles sans association avec des technologies de cogénération ou utilisant des sources d’énergie renouvelables, les classes A+ et A++ devraient promouvoir le recours à la cogénération et aux sources d’énergie renouvelables.

| (6) | Par ailleurs, une nouvelle échelle d’étiquetage de A à G devrait être introduite pour la fonction de chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, conformément au règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (2). |
| --- | --- |

(6)

Par ailleurs, une nouvelle échelle d’étiquetage de A à G devrait être introduite pour la fonction de chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, conformément au règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (2).

| (7) | Après quatre ans, les classes A+++ et A+ devraient être ajoutées respectivement aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, sauf si le réexamen du règlement aboutit à une autre conclusion, afin d’accélérer la pénétration sur le marché de dispositifs de chauffage des locaux à haute efficacité et de dispositifs de chauffage mixtes fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables. |
| --- | --- |

(7)

Après quatre ans, les classes A+++ et A+ devraient être ajoutées respectivement aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, sauf si le réexamen du règlement aboutit à une autre conclusion, afin d’accélérer la pénétration sur le marché de dispositifs de chauffage des locaux à haute efficacité et de dispositifs de chauffage mixtes fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables.

| (8) | Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur, fondées sur une méthode de calcul et de mesure de l’efficacité saisonnière pour trois zones climatiques en Europe. La Commission a chargé les organismes européens de normalisation d’étudier s’il convient de mettre au point une méthode analogue pour d’autres dispositifs de chauffage. L’introduction de saisons de chauffe normalisées européennes pour les dispositifs de chauffage par chaudière, les dispositifs de chauffage par cogénération et les dispositifs de chauffage solaire pourrait être envisagée lors du réexamen du présent règlement. |
| --- | --- |

(8)

Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des dispositifs de chauffage par pompe à chaleur, fondées sur une méthode de calcul et de mesure de l’efficacité saisonnière pour trois zones climatiques en Europe. La Commission a chargé les organismes européens de normalisation d’étudier s’il convient de mettre au point une méthode analogue pour d’autres dispositifs de chauffage. L’introduction de saisons de chauffe normalisées européennes pour les dispositifs de chauffage par chaudière, les dispositifs de chauffage par cogénération et les dispositifs de chauffage solaire pourrait être envisagée lors du réexamen du présent règlement.

| (9) | Le niveau de puissance acoustique d’un dispositif de chauffage peut être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique. |
| --- | --- |

(9)

Le niveau de puissance acoustique d’un dispositif de chauffage peut être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique.

| (10) | Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (3) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 110 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
| --- | --- |

(10)

Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (3) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 110 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

| (11) | Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception. |
| --- | --- |

(11)

Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception.

| (12) | Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
| --- | --- |

(12)

Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.

| (13) | En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes. |
| --- | --- |

(13)

En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.

| (14) | Il convient également que le présent règlement définisse pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
| --- | --- |

(14)

Il convient également que le présent règlement définisse pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant.

| (15) | Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés. |
| --- | --- |

(15)

Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux dispositifs autonomes de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes définies dans le présent règlement, des étiquettes et des fiches de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient assurer à l’utilisateur final un accès aisé aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage, de dispositifs solaires et/ou de régulateurs de température. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par de tels produits combinés.

| (16) | Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
| --- | --- |

(16)

Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

| (a) | aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

(a)

aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| (b) | aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; |
| --- | --- |

(b)

aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides;

| (c) | aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
| --- | --- |

(c)

aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

| (d) | aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

(d)

aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire;

| (e) | aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; |
| --- | --- |

(e)

aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air;

| (f) | aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus. |
| --- | --- |

(f)

aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:

| (1) | «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

(1)

«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte;

| (2) | «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:






  (a) | fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et |
| --- | --- | --- |

(2)

«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:

(a)

fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et

| (b) | est équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur; |
| --- | --- |

(b)

est équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur;

| (3) | «dispositif de chauffage mixte» un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

(3)

«dispositif de chauffage mixte» un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| (4) | «système de chauffage central à eau», un système qui utilise de l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
| --- | --- |

(4)

«système de chauffage central à eau», un système qui utilise de l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci;

| (5) | «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:






  (a) | combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- | --- |

(5)

«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

(a)

combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| (b) | utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

(b)

utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| (c) | capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; |
| --- | --- |

(c)

capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

| (6) | «puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe VII, tableau 10; |
| --- | --- |

(6)

«puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe VII, tableau 10;

| (7) | «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique; |
| --- | --- |

(7)

«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique;

| (8) | «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
| --- | --- |

(8)

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

| (9) | «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

(9)

«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

| (10) | «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
| --- | --- |

(10)

«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

| (11) | «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
| --- | --- |

(11)

«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus;

| (12) | «régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
| --- | --- |

(12)

«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures;

| (13) | «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
| --- | --- |

(13)

«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

| (14) | «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
| --- | --- |

(14)

«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

| (15) | «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; |
| --- | --- |

(15)

«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse;

| (16) | «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
| --- | --- |

(16)

«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

| (17) | «ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
| --- | --- |

(17)

«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

| (18) | «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
| --- | --- |

(18)

«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

| (19) | «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
| --- | --- |

(19)

«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires;

| (20) | «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; |
| --- | --- |

(20)

«produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires;

| (21) | «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs
  ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, par un dispositif de chauffage mixte, par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire cette demande; |
| --- | --- |

(21)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs
  ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, par un dispositif de chauffage mixte, par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire cette demande;

| (22) | «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, l’énergie nécessaire pour la produire; |
| --- | --- |

(22)

«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, l’énergie nécessaire pour la produire;

| (23) | «niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB. |
| --- | --- |

(23)

«niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB.

Aux fins des annexes II à VIII, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage des locaux, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:

| (a) | une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

(a)

une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux;

| (b) | une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 5, est fournie; |
| --- | --- |

(b)

une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage des locaux destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 5, est fournie;

| (c) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

(c)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| (d) | toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(d)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

| (e) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(e)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.

2.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs de chauffage mixtes, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, veillent à ce que:

| (a) | une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

(a)

une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte;

| (b) | une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 6, est fournie; |
| --- | --- |

(b)

une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les dispositifs de chauffage mixtes destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, telle que décrite à l’annexe IV, point 6, est fournie;

| (c) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

(c)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| (d) | toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(d)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| (e) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(e)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

À compter du 26 septembre 2019, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque dispositif de chauffage mixte conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2, selon les modalités suivantes: pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.

3.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des régulateurs de température veillent à ce que:

| (a) | une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; |
| --- | --- |

(a)

une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie;

| (b) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
| --- | --- |

(b)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande.

4.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent à ce que:

| (a) | une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 4, soit fournie; |
| --- | --- |

(a)

une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 4, soit fournie;

| (b) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
| --- | --- |

(b)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande.

5.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:

| (a) | une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

(a)

une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l’annexe II, point 1;

| (b) | une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 5, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
| --- | --- |

(b)

une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 5, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire;

| (c) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 5, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

(c)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 5, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| (d) | toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(d)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

| (e) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(e)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

6.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que:

| (a) | une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2; |
| --- | --- |

(a)

une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, points 1 et 2;

| (b) | une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 6, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; |
| --- | --- |

(b)

une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 6, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire;

| (c) | la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 6, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

(c)

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 6, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| (d) | toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(d)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| (e) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(e)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

1.   Les distributeurs de dispositifs de chauffage des locaux veillent à ce que:

| (a) | sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

(a)

sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage des locaux;

| (b) | les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; |
| --- | --- |

(b)

les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1;

| (c) | toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

| (d) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage des locaux et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

2.   Les distributeurs de dispositifs de chauffage mixtes veillent à ce que:

| (a) | sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

(a)

sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque dispositif de chauffage mixte;

| (b) | les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; |
| --- | --- |

(b)

les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le modèle exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2;

| (c) | toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| (d) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de dispositif de chauffage mixte et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

3.   Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3, 4 et 5:

| (a) | toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
| --- | --- |

(a)

toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 5, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

| (b) | les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; |
| --- | --- |

(b)

les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3;

| (c) | toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes;

| (d) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

4.   Les distributeurs de produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches transmises par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3, 4 et 6:

| (a) | toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
| --- | --- |

(a)

toute offre de modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 4, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 6, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

| (b) | les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 4; |
| --- | --- |

(b)

les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 4;

| (c) | toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(c)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| (d) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

(d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclut une référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce modèle pour le chauffage des locaux et à sa classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 5

Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VII.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité des dispositifs de chauffage en ce qui concerne les valeurs déclarées relatives à la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et au niveau de puissance acoustique.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché des divers types de dispositifs de chauffage couverts par les étiquettes établies aux points 1.2 et 2.2 de l’annexe III, sur la faisabilité et l’utilité d’indiquer l’efficacité, sur la base de saisons de chauffe normalisées, de dispositifs de chauffage autres que les pompes à chaleur, sur l’adéquation des fiches et des étiquettes de produit combiné établies à l’annexe III, points 3 et 4 et à l’annexe IV, points 5 et 6, et sur l’opportunité d’inclure les dispositifs de récupération passive de la chaleur des fumées de combustion dans le champ d’application du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

---

(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

1

(2)  Voir page 83 du présent Journal officiel.

2

(3)  Voir page 136 du présent Journal officiel.

3

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

4

(5)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

5

---

ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à VIII

Aux fins des annexes II à VIII, on entend par:

| | Définitions relatives aux dispositifs de chauffage:







  (1) | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», dénommé «chaudière» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- | --- |

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage:

(1)

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière», dénommé «chaudière» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| (2) | «dispositif de chauffage mixte par chaudière», dénommé «chaudière» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

(2)

«dispositif de chauffage mixte par chaudière», dénommé «chaudière» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| (3) | «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», dénommé «pompe à chaleur» aux fins des figures 1 et 3 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- |

(3)

«dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», dénommé «pompe à chaleur» aux fins des figures 1 et 3 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| (4) | «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», dénommé «pompe à chaleur» aux fins des figures 1 et 3 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

(4)

«dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», dénommé «pompe à chaleur» aux fins des figures 1 et 3 de l’annexe IV, un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| (5) | «dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

(5)

«dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal;

| (6) | «puissance thermique nominale du dispositif de chauffage d’appoint» (Psup), la puissance thermique déclarée du dispositif de chauffage d’appoint, exprimée en kW, lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard; si le dispositif de chauffage d’appoint est un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, on utilise comme condition nominale standard pour établir la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage d’appoint une température extérieure Tj
  = + 7 °C; |
| --- | --- |

(6)

«puissance thermique nominale du dispositif de chauffage d’appoint» (Psup), la puissance thermique déclarée du dispositif de chauffage d’appoint, exprimée en kW, lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard; si le dispositif de chauffage d’appoint est un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, on utilise comme condition nominale standard pour établir la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage d’appoint une température extérieure Tj
  = + 7 °C;

| (7) | «température extérieure» (Tj
  ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante; |
| --- | --- |

(7)

«température extérieure» (Tj
  ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante;

| (8) | «consommation annuelle d’énergie» (QHE
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un dispositif de chauffage nécessaire, en termes de chauffage des locaux, pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS; |
| --- | --- |

(8)

«consommation annuelle d’énergie» (QHE
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un dispositif de chauffage nécessaire, en termes de chauffage des locaux, pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS;

| (9) | «mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état; |
| --- | --- |

(9)

«mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état;

| (10) | «consommation d’électricité en mode veille» (PSB
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW; |
| --- | --- |

(10)

«consommation d’électricité en mode veille» (PSB
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW;

| (11) | «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
| --- | --- |

(11)

«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;

| (12) | «pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
| --- | --- |

(12)

«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

| | Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:







  (13) | «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson
  ):






  — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %; |
| --- | --- | --- | --- |

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

(13)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson
  ):

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %;

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %;

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %;

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %;

| (14) | «efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

(14)

«efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

| (15) | «production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; |
| --- | --- |

(15)

«production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération;

| (16) | «rendement électrique» (ηel
  ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

(16)

«rendement électrique» (ηel
  ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

| (17) | «consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign
  ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS; |
| --- | --- |

(17)

«consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign
  ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS;

| (18) | «chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage; |
| --- | --- |

(18)

«chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage;

| (19) | «consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

(19)

«consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale;

| (20) | «pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
| --- | --- |

(20)

«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

| | Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur







  (21) | «coefficient de performance nominal» (COPrated
  ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated
  ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard; |
| --- | --- | --- |

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur

(21)

«coefficient de performance nominal» (COPrated
  ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated
  ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard;

| (22) | «conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe VII, tableau 10; |
| --- | --- |

(22)

«conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe VII, tableau 10;

| (23) | «température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe VII, tableau 10, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; |
| --- | --- |

(23)

«température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe VII, tableau 10, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1;

| (24) | «rapport de charge partielle» (pl(Tj)), la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C; |
| --- | --- |

(24)

«rapport de charge partielle» (pl(Tj)), la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C;

| (25) | «saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison; |
| --- | --- |

(25)

«saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison;

| (26) | «tranche» (binj
  ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe VII, tableau 12; |
| --- | --- |

(26)

«tranche» (binj
  ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe VII, tableau 12;

| (27) | «nombre d’heures par tranche» (Hj
  ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimées en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 12; |
| --- | --- |

(27)

«nombre d’heures par tranche» (Hj
  ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimées en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 12;

| (28) | «charge calorifique partielle» (Ph(Tj)), la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW; |
| --- | --- |

(28)

«charge calorifique partielle» (Ph(Tj)), la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW;

| (29) | «coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie; |
| --- | --- |

(29)

«coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie;

| (30) | «demande annuelle de chauffage de référence» (QH
  ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif; |
| --- | --- |

(30)

«demande annuelle de chauffage de référence» (QH
  ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif;

| (31) | «nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE
  ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence; |
| --- | --- |

(31)

«nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE
  ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence;

| (32) | «coefficient de performance en mode actif» (SCOPon
  ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon
  ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée; |
| --- | --- |

(32)

«coefficient de performance en mode actif» (SCOPon
  ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon
  ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée;

| (33) | «puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)), la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle; |
| --- | --- |

(33)

«puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)), la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle;

| (34) | «coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)) ou «coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique» (PERbin(Tj)), le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
| --- | --- |

(34)

«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)) ou «coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique» (PERbin(Tj)), le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

| (35) | «puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)), la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée; |
| --- | --- |

(35)

«puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)), la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée;

| (36) | «régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus; |
| --- | --- |

(36)

«régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus;

| (37) | «charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence; |
| --- | --- |

(37)

«charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence;

| (38) | «coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)) ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)), le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques; |
| --- | --- |

(38)

«coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)) ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)), le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques;

| (39) | «température bivalente» (Tbiv
  ), la température extérieure déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle; |
| --- | --- |

(39)

«température bivalente» (Tbiv
  ), la température extérieure déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle;

| (40) | «température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
| --- | --- |

(40)

«température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

| (41) | «température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
| --- | --- |

(41)

«température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fournisseur pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

| (42) | «puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW; |
| --- | --- |

(42)

«puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW;

| (43) | «efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

(43)

«efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC;

| (44) | «coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9; |
| --- | --- |

(44)

«coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9;

| (45) | «mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur; |
| --- | --- |

(45)

«mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur;

| (46) | «mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont disponibles; |
| --- | --- |

(46)

«mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont disponibles;

| (47) | «mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique ne soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat; |
| --- | --- |

(47)

«mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique ne soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat;

| (48) | «mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur; |
| --- | --- |

(48)

«mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur;

| (49) | «consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW; |
| --- | --- |

(49)

«consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW;

| (50) | «consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW; |
| --- | --- |

(50)

«consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW;

| (51) | «consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW; |
| --- | --- |

(51)

«consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW;

| (52) | «pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C); |
| --- | --- |

(52)

«pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C);

| (53) | «application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C; |
| --- | --- |

(53)

«application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C;

| (54) | «application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C; |
| --- | --- |

(54)

«application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C;

| | Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes:







  (55) | «profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; tout dispositif de chauffage mixte correspond à au moins un profil de soutirage; |
| --- | --- | --- |

Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes:

(55)

«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; tout dispositif de chauffage mixte correspond à au moins un profil de soutirage;

| (56) | «puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(56)

«puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (57) | «débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(57)

«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (58) | «température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(58)

«température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (59) | «contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(59)

«contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (60) | «contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie; |
| --- | --- |

(60)

«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie;

| (61) | «température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(61)

«température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (62) | «énergie de référence» (Q
  ref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(62)

«énergie de référence» (Q
  ref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 15;

| (63) | «profil de soutirage maximal», le profil de charge doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
| --- | --- |

(63)

«profil de soutirage maximal», le profil de charge doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

| (64) | «profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau; |
| --- | --- |

(64)

«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau;

| (65) | «consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

(65)

«consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale;

| (66) | «consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS et, aux fins de l’annexe VII, point 5 f), exprimée en GJ PCS; |
| --- | --- |

(66)

«consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS et, aux fins de l’annexe VII, point 5 f), exprimée en GJ PCS;

| (67) | «consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un dispositif de chauffage mixte pour le chauffage de l’eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

(67)

«consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un dispositif de chauffage mixte pour le chauffage de l’eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale;

| (68) | «consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustible fossile et/ou issu de la biomasse d’un dispositif de chauffage mixte pour le chauffage de l’eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS; |
| --- | --- |

(68)

«consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustible fossile et/ou issu de la biomasse d’un dispositif de chauffage mixte pour le chauffage de l’eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS;

| | Définitions relatives aux dispositifs solaires:







  (69) | «contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage combiné, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire; |
| --- | --- | --- |

Définitions relatives aux dispositifs solaires:

(69)

«contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage combiné, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire;

| (70) | «surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), dénommée «taille du capteur» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2; |
| --- | --- |

(70)

«surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), dénommée «taille du capteur» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2;

| (71) | «rendement du capteur» (ηcol
  ), le rendement du capteur solaire avec une différence de température entre le capteur solaire et l’air ambiant de 40 K et une irradiation solaire globale de 1 000 W/m2, exprimé en %; |
| --- | --- |

(71)

«rendement du capteur» (ηcol
  ), le rendement du capteur solaire avec une différence de température entre le capteur solaire et l’air ambiant de 40 K et une irradiation solaire globale de 1 000 W/m2, exprimé en %;

| (72) | «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; |
| --- | --- |

(72)

«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W;

| (73) | «volume de stockage» (V), dénommé «volume du ballon» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, le volume nominal d’un ballon d’eau chaude solaire, exprimé en litres ou en m3; |
| --- | --- |

(73)

«volume de stockage» (V), dénommé «volume du ballon» aux fins des figures 1 à 4 de l’annexe IV, le volume nominal d’un ballon d’eau chaude solaire, exprimé en litres ou en m3;

| (74) | «consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 5 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

(74)

«consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 5 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale;

| (75) | «consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un système tout solaire, exprimée en W; |
| --- | --- |

(75)

«consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un système tout solaire, exprimée en W;

| (76) | «consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W; |
| --- | --- |

(76)

«consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W;

| | Autres définitions:







  (77) | «conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les températures et conditions d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, Helsinki et Athènes; |
| --- | --- | --- |

Autres définitions:

(77)

«conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les températures et conditions d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, Helsinki et Athènes;

| (78) | «référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de dispositif de chauffage des locaux, de dispositif de chauffage mixte, de régulateur de température, de dispositif solaire, de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur. |
| --- | --- |

(78)

«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de dispositif de chauffage des locaux, de dispositif de chauffage mixte, de régulateur de température, de dispositif solaire, de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur.

---

(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

---

ANNEXE II

Classes d’efficacité énergétique

1.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX.

La classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température, est déterminée sur la base de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif concerné, telle qu’indiquée dans le tableau 1.

Les classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’une pompe à chaleur basse température et d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu pour l’application à basse température sont déterminées sur la base de leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux telle qu’indiquée dans le tableau 2.

L’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, d’un dispositif de chauffage est calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur et les pompes à chaleur basse température dans les conditions climatiques moyennes.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage, à l’exception des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température

| Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  en % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 150 |
| A++ | 125 ≤ ηs
  < 150 |
| A+ | 98 ≤ ηs
  < 125 |
| A | 90 ≤ ηs
  < 98 |
| B | 82 ≤ ηs
  < 90 |
| C | 75 ≤ ηs
  < 82 |
| D | 36 ≤ ηs
  < 75 |
| E | 34 ≤ ηs
  < 36 |
| F | 30 ≤ ηs
  < 34 |
| G | ηs
  < 30 |

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  en %

A+++

ηs
  ≥ 150

A++

125 ≤ ηs
  < 150

A+

98 ≤ ηs
  < 125

A

90 ≤ ηs
  < 98

B

82 ≤ ηs
  < 90

C

75 ≤ ηs
  < 82

D

36 ≤ ηs
  < 75

E

34 ≤ ηs
  < 36

F

30 ≤ ηs
  < 34

G

ηs
  < 30

Tableau 2

Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des pompes à chaleur basse température et des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçus pour l’application à basse température

| Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  en % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 175 |
| A++ | 150 ≤ ηs
  < 175 |
| A+ | 123 ≤ ηs
  < 150 |
| A | 115 ≤ ηs
  < 123 |
| B | 107 ≤ ηs
  < 115 |
| C | 100 ≤ ηs
  < 107 |
| D | 61 ≤ ηs
  < 100 |
| E | 59 ≤ ηs
  < 61 |
| F | 55 ≤ ηs
  < 59 |
| G | ηs
  < 55 |

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  en %

A+++

ηs
  ≥ 175

A++

150 ≤ ηs
  < 175

A+

123 ≤ ηs
  < 150

A

115 ≤ ηs
  < 123

B

107 ≤ ηs
  < 115

C

100 ≤ ηs
  < 107

D

61 ≤ ηs
  < 100

E

59 ≤ ηs
  < 61

F

55 ≤ ηs
  < 59

G

ηs
  < 55

2.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU

La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, telle qu’indiquée dans le tableau 3.

L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un dispositif de chauffage mixte est calculée conformément à l’annexe VII, point 5.

Tableau 3

Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  des dispositifs de chauffage mixtes selon les profils de soutirage déclarés, en %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

3.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE SOLAIRE, S’ILS CONSTITUENT UN DISPOSITIF SOLAIRE OU EN FONT PARTIE

La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude solaire, s’il constitue un dispositif solaire ou en fait partie, est déterminée sur la base de ses pertes statiques telles qu’indiquées au tableau 4.

Tableau 4

Classes d’efficacité d’énergétique des ballons d’eau chaude solaire, s’ils constituent un dispositif solaire ou en font partie

| Classe d’efficacité énergétique | Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Classe d’efficacité énergétique

Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

ANNEXE III

Étiquettes

1.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

1.1.   Étiquette 1

1.1.1.   Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par chaudière est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par chaudière est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche;

| VI. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

VI.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.1.2.   Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par cogénération est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par cogénération est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche;

| VI. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

VI.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| VII. | la fonction supplémentaire de production d’électricité. |
| --- | --- |

VII.

la fonction supplémentaire de production d’électricité.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe.

1.1.3.   Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température, est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température, est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, respectivement pour l’application à moyenne et à basse température;

| VI. | la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; |
| --- | --- |

VI.

la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives;

| VII. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

VII.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.1.4.   Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux pour l’application à basse température; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux pour l’application à basse température;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur basse température, est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur basse température, est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes;

| VI. | la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; |
| --- | --- |

VI.

la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives;

| VII. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

VII.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.2.   Étiquette 2

1.2.1.   Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.2.2.   Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont conformes au point 6 de la présente annexe.

1.2.3.   Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur sont conformes au point 7 de la présente annexe.

1.2.4.   Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au point 8 de la présente annexe.

2.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES

2.1.   Étiquette 1

2.1.1.   Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par chaudière est placée à la même hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par chaudière est placée à la même hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche;

| VI. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

VI.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| VII. | pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le pictogramme visé au point 9(d)(11) de la présente annexe peut être ajouté. |
| --- | --- |

VII.

pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le pictogramme visé au point 9(d)(11) de la présente annexe peut être ajouté.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe.

2.1.2.   Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

Image

| (a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

(a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux pour l’application à moyenne température et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux pour l’application à moyenne température et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes pour l’application à moyenne température et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur est placée à la même hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes pour l’application à moyenne température et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur est placée à la même hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes; |
| --- | --- |

V.

la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes;

| VI. | la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; |
| --- | --- |

VI.

la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives;

| VII. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

VII.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| VIII. | pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le pictogramme visé au point 10(d)(12) de la présente annexe peut être ajouté. |
| --- | --- |

VIII.

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le pictogramme visé au point 10(d)(12) de la présente annexe peut être ajouté.

| (b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
| --- | --- |

(b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe.

2.2.   Étiquette 2

2.2.1.   Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont conformes au point 9 de la présente annexe.

2.2.2.   Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont conformes au point 10 de la présente annexe.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur;

| II. | la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| V. | une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint; |
| --- | --- |

V.

une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint;

| VI. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. |
| --- | --- |

VI.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur;

| II. | la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII;

| IV. | les classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, déterminées conformément à l’annexe II, point 1 et 2; |
| --- | --- |

IV.

les classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, déterminées conformément à l’annexe II, point 1 et 2;

| V. | une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint; |
| --- | --- |

V.

une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint;

| VI. | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 6; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

VI.

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 6; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| VII. | la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 6; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. |
| --- | --- |

VII.

la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 6; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 12 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 12 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, notées de A+++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises.

5.   Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00,

| — | Huitième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:







  — | Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:

—

Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:






  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Puissance thermique nominale:






  — | Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeurs «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeurs «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

| | Année d’introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

6.   Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00,

| — | Huitième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:







  — | Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:

—

Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Puissance thermique nominale:







  — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

| | Fonction électricité:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction électricité:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

7.   Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Application à moyenne et à basse température:







  — | Texte «55 °C» et «35 °C»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %. |
| --- | --- | --- |

Image

Application à moyenne et à basse température:

—

Texte «55 °C» et «35 °C»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

| | Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00,

| — | Huitième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:







  — | Flèche: largeur: 19 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:

—

Flèche: largeur: 19 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Puissance thermique nominale:







  — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri 15 pt minimum, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri 15 pt minimum, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Carte des températures en Europe et carrés de couleur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Carte des températures en Europe et carrés de couleur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Couleurs:






  — | Bleu foncé: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Couleurs:

—

Bleu foncé: 86-51-00-00,

| — | Bleu moyen: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Bleu moyen: 53-08-00-00,

| — | Bleu clair: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Bleu clair: 25-00-02-00.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

8.   Pour les pompes à chaleur basse température, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| (a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

(a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| (b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

(b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| (c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

(c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| (d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Application à basse température:


  Texte «35 °C»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

Image

Application à basse température:

Texte «35 °C»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

| | Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00;

| — | Huitième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00;

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:







  — | Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:

—

Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Puissance thermique nominale:







  — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeurs «YZ»: Calibri 18 pt minimum, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeurs «YZ»: Calibri 18 pt minimum, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 13,5 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 13,5 pt, noir 100 %.

| | Carte des températures en Europe et carrés de couleur:







  — | Pictogramme tel que représenté;
  Couleurs:






  — | Bleu foncé: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Carte des températures en Europe et carrés de couleur:

—

Pictogramme tel que représenté;

Couleurs:

—

Bleu foncé: 86-51-00-00,

| — | Bleu moyen: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Bleu moyen: 53-08-00-00,

| — | Bleu clair: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Bleu clair: 25-00-02-00.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

9.   Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| (a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

(a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| (b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

(b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| (c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

(c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| (d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %.

| | Échelles de A++ à G et de A à G, de A+++ à D ou de A+ à F, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A à G, de A+++ à D ou de A+ à F, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00;

| — | Huitième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00;

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau:







  — | Flèche: largeur: 14 mm, hauteur: 9 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau:

—

Flèche: largeur: 14 mm, hauteur: 9 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Puissance thermique nominale:







  — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 37,5 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 37,5 pt, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 18 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 18 pt, noir 100 %.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 20 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 15 pt, noir 100 %.

| | Le cas échéant, indication de la capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Le cas échéant, indication de la capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

10.   Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| (a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

(a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| (b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

(b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| (c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

(c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| (d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %.

| | Échelles de A++ à G et de A à G, de A+++ à D ou de A+ à F, respectivement:







  — | Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelles de A++ à G et de A à G, de A+++ à D ou de A+ à F, respectivement:

—

Flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00;

| — | Huitième classe: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Huitième classe: 00-X-X-00;

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Classe la plus basse: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

Classe la plus basse: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau:







  — | Flèche: largeur: 14 mm, hauteur: 9 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau:

—

Flèche: largeur: 14 mm, hauteur: 9 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Puissance thermique nominale:







  — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- | --- |

Image

Puissance thermique nominale:

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeurs «YZ»: Calibri 12 pt minimum, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeurs «YZ»: Calibri 12 pt minimum, noir 100 %;

| — | Texte «kW»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «kW»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

| | Carte des températures en Europe et carrés de couleur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Carte des températures en Europe et carrés de couleur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Couleurs:






  — | Bleu foncé: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Couleurs:

—

Bleu foncé: 86-51-00-00,

| — | Bleu moyen: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

Bleu moyen: 53-08-00-00,

| — | Bleu clair: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Bleu clair: 25-00-02-00.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm; |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm;

| — | Valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %; |
| --- | --- |

—

Valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %;

| — | Texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

Texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

| | Le cas échéant, indication de la capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Le cas échéant, indication de la capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 86 × 12 mm.

11.   Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| (a) | l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

(a)

l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| (b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

(b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| (c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

(c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| (d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00; pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00; pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Dispositif de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Dispositif de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux:






  — | Flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

—

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux:

—

Flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Produit combiné comportant un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint:







  — | Pictogramme tel que représenté; |
| --- | --- | --- |

Image

Produit combiné comportant un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint:

—

Pictogramme tel que représenté;

| — | Symbole «+»: Calibri bold 50 pt, cyan 100 %; |
| --- | --- |

—

Symbole «+»: Calibri bold 50 pt, cyan 100 %;

| — | Cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, trait: 4 pt, cyan 100 %; |
| --- | --- |

—

Cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, trait: 4 pt, cyan 100 %;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Échelle de A+++ à G avec cadre:







  — | Flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A+++ à G avec cadre:

—

Flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00; le cas échéant, |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00; le cas échéant,

| — | classes les plus basses: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

classes les plus basses: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire:







  — | Flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire:

—

Flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 12 pt.

| | Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur tiennent dans un espace de 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur tiennent dans un espace de 191 × 19 mm.

12.   Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, le dessin de l’étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| (a) | l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

(a)

l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

| (b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

(b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| (c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

(c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| (d) | l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

(d)

l’étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00, pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00, pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm.

| | Dispositif de chauffage mixte:







  — | Pictogrammes tels que représentés; pour la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Dispositif de chauffage mixte:

—

Pictogrammes tels que représentés; pour la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %;

| — | Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte:






  — | Flèche: largeur: 19 mm, hauteur: 11 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

—

Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte:

—

Flèche: largeur: 19 mm, hauteur: 11 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 23 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 23 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Produit combiné comportant un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint:







  — | Pictogrammes tels que représentés; |
| --- | --- | --- |

Image

Produit combiné comportant un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint:

—

Pictogrammes tels que représentés;

| — | Symbole «+»: Calibri bold 50 pt, cyan 100 %; |
| --- | --- |

—

Symbole «+»: Calibri bold 50 pt, cyan 100 %;

| — | Cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, trait: 4 pt, cyan 100 %; |
| --- | --- |

—

Cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, trait: 4 pt, cyan 100 %;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Fonction de chauffage des locaux:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage des locaux:

—

Pictogramme tel que représenté.

| | Échelle de A+++ à G avec cadre:







  — | Flèche: hauteur: 6,5 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | Classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A+++ à G avec cadre:

—

Flèche: hauteur: 6,5 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

Classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | Deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | Troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Troisième classe: 30-00-X-00,

| — | Quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | Cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

Cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | Sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

Sixième classe: 00-70-X-00,

| — | Septième classe: 00-X-X-00; le cas échéant, |
| --- | --- |

—

Septième classe: 00-X-X-00; le cas échéant,

| — | classes les plus basses: 00-X-X-00; |
| --- | --- |

—

classes les plus basses: 00-X-X-00;

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne; |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit mixte constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire:







  — | Flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %; |
| --- | --- | --- |

Image

Classes d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit mixte constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire:

—

Flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %;

| — | Texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l’annexe VII: Calibri bold 22 pt, noir 100 %. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

Pictogramme tel que représenté, avec le profil de soutirage déclaré, indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l’annexe VII: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | Texte: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

Texte: Calibri bold 12 pt.

| | Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur

| | Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur:

  le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur tiennent dans un espace de 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur:

le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur tiennent dans un espace de 191 × 19 mm.

---

(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

---

ANNEXE IV

Fiche de produit

1.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

| 1.1. | Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage des locaux sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:






  (a) | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage des locaux sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

(a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| (b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

(b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| (c) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

(c)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| (d) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(d)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (e) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4 (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(e)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4 (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (f) | la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4 (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(f)

la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4 (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (g) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur le cas échéant); |
| --- | --- |

(g)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur le cas échéant);

| (h) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux; |
| --- | --- |

(h)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux;

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

| (i) | le rendement électrique, en %, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(i)

le rendement électrique, en %, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:

| (j) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(j)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

| (k) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(k)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (l) | la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(l)

la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (m) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

(m)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| 1.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage des locaux provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

1.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage des locaux provenant du même fournisseur.

| 1.3. | Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
| --- | --- |

1.3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

2.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES

| 2.1. | Les informations de la fiche de produit relative au dispositif de chauffage mixte sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:






  (a) | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Les informations de la fiche de produit relative au dispositif de chauffage mixte sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

(a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| (b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

(b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| (c) | pour le chauffage des locaux, l’application à moyenne température (et pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’application à basse température, le cas échéant); pour le chauffage de l’eau, le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- |

(c)

pour le chauffage des locaux, l’application à moyenne température (et pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, l’application à basse température, le cas échéant); pour le chauffage de l’eau, le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 15;

| (d) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; |
| --- | --- |

(d)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2;

| (e) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(e)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (f) | pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(f)

pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (g) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(g)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes); l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur dans les conditions climatiques moyennes);

| (h) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le cas échéant); |
| --- | --- |

(h)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le cas échéant);

| (i) | le cas échéant, une indication de la capacité du dispositif de chauffage mixte à ne fonctionner qu’en heures creuses; |
| --- | --- |

(i)

le cas échéant, une indication de la capacité du dispositif de chauffage mixte à ne fonctionner qu’en heures creuses;

| (j) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

(j)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte;

en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

| (k) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(k)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

| (l) | pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(l)

pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche;

| (m) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(m)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (n) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

(n)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| 2.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage mixtes provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

2.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage mixtes provenant du même fournisseur.

| 2.3. | Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
| --- | --- |

2.3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

3.   RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE

| 3.1. | Les informations de la fiche de produit relative au régulateur de température sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:






  (a) | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Les informations de la fiche de produit relative au régulateur de température sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

(a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| (b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

(b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| (c) | la classe du régulateur de température; |
| --- | --- |

(c)

la classe du régulateur de température;

| (d) | la contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à la première décimale. |
| --- | --- |

(d)

la contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à la première décimale.

| 3.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de régulateurs de température provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

3.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de régulateurs de température provenant du même fournisseur.

4.   DISPOSITIFS SOLAIRES

| 4.1. | Les informations de la fiche de produit relative au dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):






  (a) | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

4.1.

Les informations de la fiche de produit relative au dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):

(a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| (b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur: |
| --- | --- |

(b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur:

| (c) | la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

(c)

la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

| (d) | le rendement du capteur, en %, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(d)

le rendement du capteur, en %, arrondi à l’entier le plus proche;

| (e) | la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire, déterminée conformément à l’annexe II, point 3; |
| --- | --- |

(e)

la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire, déterminée conformément à l’annexe II, point 3;

| (f) | les pertes statiques du ballon d’eau chaude solaire, en W, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(f)

les pertes statiques du ballon d’eau chaude solaire, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

| (g) | le volume de stockage du ballon d’eau chaude solaire, en litres et en m3; |
| --- | --- |

(g)

le volume de stockage du ballon d’eau chaude solaire, en litres et en m3;

| (h) | la contribution calorifique annuelle non solaire Q
  nonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à l’entier le plus proche, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

(h)

la contribution calorifique annuelle non solaire Q
  nonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à l’entier le plus proche, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes;

| (i) | la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(i)

la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

| (j) | la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

(j)

la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale;

| (k) | la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

(k)

la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche.

| 4.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs solaires provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

4.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs solaires provenant du même fournisseur.

5.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4, pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, desdits produits combinés, notamment les informations suivantes:

| — | I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %;

| — | II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, tel qu’indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe; |
| --- | --- |

—

II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, tel qu’indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe;

| — | III: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

—

III: la valeur de l’expression mathématique: Formula, dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal;

| — | IV: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

—

IV: la valeur de l’expression mathématique: Formula, dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal;

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal:

| — | V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %;

| — | VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %. |
| --- | --- |

—

VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %.

6.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La fiche relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire contient les éléments indiqués aux points a) et b):

| (a) | les éléments figurant respectivement sur les figures 1 et 3 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, notamment les informations suivantes:






  — | I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal, exprimée en %; |
| --- | --- | --- |

(a)

les éléments figurant respectivement sur les figures 1 et 3 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, notamment les informations suivantes:

—

I: la valeur de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal, exprimée en %;

| — | II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, comme indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe; |
| --- | --- |

—

II: le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné, comme indiqué respectivement dans les tableaux 5 et 6 de la présente annexe;

| — | III: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

—

III: la valeur de l’expression mathématique: Formula, dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal;

| — | IV: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

—

IV: la valeur de l’expression mathématique: Formula, dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal;

en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal:

| — | V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

V: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %;

| — | VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

VI: la valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %;

| (b) | les éléments donnés sur la figure 5 aux fins de l’évaluation de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec notamment les informations suivantes:






  — | I: la valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, exprimée en %; |
| --- | --- | --- |

(b)

les éléments donnés sur la figure 5 aux fins de l’évaluation de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec notamment les informations suivantes:

—

I: la valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du dispositif de chauffage mixte, exprimée en %;

| — | II: la valeur de l’expression mathématique: , dans laquelle Qref
  provient de l’annexe VII, tableau 15, et Qnonsol
  de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL et XXL du dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

—

II: la valeur de l’expression mathématique: Formula, dans laquelle Qref
  provient de l’annexe VII, tableau 15, et Qnonsol
  de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL et XXL du dispositif de chauffage mixte;

| — | III: la valeur de l’expression mathématique: , exprimée en %, dans laquelle Qaux
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref
  de l’annexe VII, tableau 15, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL et XXL. |
| --- | --- |

—

III: la valeur de l’expression mathématique: Formula, exprimée en %, dans laquelle Qaux
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref
  de l’annexe VII, tableau 15, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL et XXL.

Tableau 5

Aux fins de la figure 1 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou du dispositif de chauffage mixte par chaudière utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint
   (1)

| (2) | II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude | II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

Formula

II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude

II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00

Tableau 6

Aux fins des figures 2 et 4 de la présente annexe, pondération du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ou de la pompe à chaleur basse température utilisé(e) à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint
   (3)

| (4) | II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude | II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

Formula

II, produit combiné non équipé d’un ballon d’eau chaude

II, produit combiné équipé d’un ballon d’eau chaude

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figure 1

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé

Image

Figure 2

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé

Image

Figure 3

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche, d’une part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et, d’autre part, pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé

Image

Figure 4

Pour les pompes à chaleur basse température utilisées à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné proposé

Image

Figure 5

Pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière utilisés à titre principal et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur utilisés à titre principal, volet de la fiche pour un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, avec l’indication de l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné proposé

Image

---

(1)  Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

(2)  Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.

(3)  Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

(4)  Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.

---

ANNEXE V

Documentation technique

1.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

Dans le cas des dispositifs de chauffage des locaux, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du modèle de dispositif de chauffage des locaux suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du modèle de dispositif de chauffage des locaux suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants:






  — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 7, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants:

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 7, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII;

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 8, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 8, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII;

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et de tous les essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures effectuées pour vérifier ledit modèle; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et de tous les essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures effectuées pour vérifier ledit modèle;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage des locaux.

2.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES

Dans le cas des dispositifs de chauffage mixtes, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du modèle de dispositif de chauffage mixte suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du modèle de dispositif de chauffage mixte suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants:






  — | pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 7, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants:

—

pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 7, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII;

| — | pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 8, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 8, mesurés et calculés conformément à l’annexe VII;

| — | pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et de tous les essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures effectuées pour vérifier ledit modèle; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et de tous les essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures effectuées pour vérifier ledit modèle;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage mixte.

Tableau 7

Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

| Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
| --- |
| Chaudière à condensation: [oui/non] |
| Chaudière basse température (2): [oui/non] |
| Chaudière de type B11: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] | Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
| Puissance thermique nominale | Prated | x | kW | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | ηs | x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) | P4 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) | η4 | x,x | % |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) | P1 | x,x | kW | À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) | η1 | x,x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | PCHP100+Sup0 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | ηCHP100+Sup0 | x,x | % |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | PCHP100+Sup100 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | ηCHP100+Sup100 | x,x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique | Dispositif de chauffage d’appoint |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | ηel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Puissance thermique nominale | Psup | x,x | kW |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | ηel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Type d’énergie utilisée | |
| Consommation d’électricité auxiliaire | Autres caractéristiques |
| À pleine charge | elmax | x,x | kW | Pertes thermiques en régime stabilisé | Pstby | x,x | kW |
| À charge partielle | elmin | x,x | kW | Consommation d’électricité du brûleur d’allumage | Pign | x,x | kW |
| En mode veille | PSB | x,xxx | kW | Consommation annuelle d’énergie | QHE | x | kWh ou GJ |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur | LWA | x | dB |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes: |
| Profil de soutirage déclaré | | | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | ηwh | x | % |
| Consommation journalière d’électricité | Qelec | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Consommation annuelle d’électricité | AEC | x | kWh | Consommation annuelle de combustible | AFC | x | GJ |
| Coordonnées de contact | Nom et adresse du fournisseur |

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Chaudière à condensation: [oui/non]

Chaudière basse température (2): [oui/non]

Chaudière de type B11: [oui/non]

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non]

Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte: [oui/non]

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

P4

x,x

kW

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

η4

x,x

%

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

P1

x,x

kW

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

η1

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

PCHP100+Sup0

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηCHP100+Sup0

x,x

%

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

PCHP100+Sup100

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique

Dispositif de chauffage d’appoint

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Puissance thermique nominale

Psup

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Type d’énergie utilisée

Consommation d’électricité auxiliaire

Autres caractéristiques

À pleine charge

elmax

x,x

kW

Pertes thermiques en régime stabilisé

Pstby

x,x

kW

À charge partielle

elmin

x,x

kW

Consommation d’électricité du brûleur d’allumage

Pign

x,x

kW

En mode veille

PSB

x,xxx

kW

Consommation annuelle d’énergie

QHE

x

kWh ou GJ

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur

LWA

x

dB

Pour les dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Consommation annuelle d’électricité

AEC

x

kWh

Consommation annuelle de combustible

AFC

x

GJ

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fournisseur

Tableau 8

Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
| --- |
| Pompe à chaleur air-eau: [oui/non] |
| Pompe à chaleur eau-eau: [oui/non] |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] |
| Pompe à chaleur basse température: [oui/non] |
| Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] |
| Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. |
| Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes. |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
| Puissance thermique nominale
   (3) | Prated | x | kW | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | ηs | x | % |
| Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj | Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = température bivalente | Pdh | x,x | kW | Tj
  = température bivalente | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = température limite de fonctionnement | Pdh | x,x | kW | Tj
  = température limite de fonctionnement | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj
  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj
  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Température bivalente | Tbiv | x | °C | Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement | TOL | x | °C |
| Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | Pcych | x,x | kW | Efficacité sur un intervalle cyclique | COPcyc ou PERcyc | x,xx ou x,x | – ou % |
| Coefficient de dégradation (4) | Cdh | x,x | — | Température maximale de service de l’eau de chauffage | WTOL | x | °C |
| Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif | Dispositif de chauffage d’appoint |
| Mode arrêt | POFF | x,xxx | kW | Puissance thermique nominale (4) | Psup | x,x | kW |
| Mode arrêt par thermostat | PTO | x,xxx | kW | | |
| Mode veille | PSB | x,xxx | kW | Type d’énergie utilisée |
| Mode résistance de carter active | PCK | x,xxx | kW | |
| Autres caractéristiques | |
| Régulation de la puissance | fixe/variable | Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur | — | x | m3/h |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur | LWA | x / x | dB | Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur | — | x | m3/h |
| Consommation annuelle d’énergie | QHE | x | kWh ou GJ |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: |
| Profil de soutirage déclaré | x | | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | ηwh | x | % |
| Consommation journalière d’électricité | Qelec | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Consommation annuelle d’électricité | AEC | x | kWh | Consommation annuelle de combustible | AFC | x | GJ |
| Coordonnées de contact | Nom et adresse du fournisseur |

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Pompe à chaleur air-eau: [oui/non]

Pompe à chaleur eau-eau: [oui/non]

Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non]

Pompe à chaleur basse température: [oui/non]

Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non]

Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température.

Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes.

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale
   (3)

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = température bivalente

Pdh

x,x

kW

Tj
  = température bivalente

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = température limite de fonctionnement

Pdh

x,x

kW

Tj
  = température limite de fonctionnement

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj
  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj
  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Température bivalente

Tbiv

x

°C

Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement

TOL

x

°C

Puissance calorifique sur un intervalle cyclique

Pcych

x,x

kW

Efficacité sur un intervalle cyclique

COPcyc ou PERcyc

x,xx ou x,x

– ou %

Coefficient de dégradation (4)

Cdh

x,x

—

Température maximale de service de l’eau de chauffage

WTOL

x

°C

Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif

Dispositif de chauffage d’appoint

Mode arrêt

POFF

x,xxx

kW

Puissance thermique nominale (4)

Psup

x,x

kW

Mode arrêt par thermostat

PTO

x,xxx

kW

Mode veille

PSB

x,xxx

kW

Type d’énergie utilisée

Mode résistance de carter active

PCK

x,xxx

kW

Autres caractéristiques

Régulation de la puissance

fixe/variable

Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur

—

x

m3/h

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur

LWA

x / x

dB

Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur

—

x

m3/h

Consommation annuelle d’énergie

QHE

x

kWh ou GJ

Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

Profil de soutirage déclaré

x

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Consommation annuelle d’électricité

AEC

x

kWh

Consommation annuelle de combustible

AFC

x

GJ

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fournisseur

3.   RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE

Dans le cas des régulateurs de température, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du modèle de régulateur de température suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du modèle de régulateur de température suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants:






  — | la classe du régulateur de température; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants:

—

la classe du régulateur de température;

| — | la contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

—

la contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à la première décimale;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du régulateur de température. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du régulateur de température.

4.   DISPOSITIFS SOLAIRES

Dans le cas des dispositifs solaires, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 4, point b), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):






  — | la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, à la deuxième décimale; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants (pour les pompes de la boucle de captage le cas échéant):

—

la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, à la deuxième décimale;

| — | le rendement du capteur ηcol
  , en %, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

—

le rendement du capteur ηcol
  , en %, arrondi à l’entier le plus proche;

| — | la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire, déterminée conformément à l’annexe II, point 3; |
| --- | --- |

—

la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire, déterminée conformément à l’annexe II, point 3;

| — | les pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire, en W, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

—

les pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

| — | le volume de stockage V du ballon d’eau chaude solaire, en litres et en m3; |
| --- | --- |

—

le volume de stockage V du ballon d’eau chaude solaire, en litres et en m3;

| — | la contribution calorifique annuelle non solaire Q
  nonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

—

la contribution calorifique annuelle non solaire Q
  nonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche;

| — | la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

—

la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

| — | la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

—

la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, à la deuxième décimale;

| — | la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

—

la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire.

5.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Dans le cas des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 5, point c), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants:






  — | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants:

—

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche;

| — | les paramètres techniques indiqués aux points 1, 3 et 4 de la présente annexe; |
| --- | --- |

—

les paramètres techniques indiqués aux points 1, 3 et 4 de la présente annexe;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.

6.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Dans le cas des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage combiné, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 6, point c), comprend:

| (a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

(a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| (b) | une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine; |
| --- | --- |

(b)

une description du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier de façon certaine;

| (c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

(c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| (d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

(d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| (e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

(e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| (f) | les paramètres techniques suivants:






  — | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- | --- |

(f)

les paramètres techniques suivants:

—

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondies à l’entier le plus proche;

| — | les paramètres techniques indiqués aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe; |
| --- | --- |

—

les paramètres techniques indiqués aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe;

| (g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire. |
| --- | --- |

(g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.

---

(1)  Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(2)  Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

(3)  Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).

(4)  Si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.

---

ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où l’utilisateur final n’examine pas nécessairement le produit exposé

1.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

| 1.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  (a) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| (b) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(b)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (c) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(c)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (d) | la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(d)

la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (e) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le cas échéant); |
| --- | --- |

(e)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, le cas échéant);

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

| (f) | le rendement électrique, en %, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(f)

le rendement électrique, en %, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur:

| (g) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(g)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

| (h) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(h)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (i) | la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(i)

la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (j) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(j)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les pompes à chaleur basse température:

| (k) | une indication du fait que la pompe à chaleur basse température n’est conçue que pour l’application à basse température. |
| --- | --- |

(k)

une indication du fait que la pompe à chaleur basse température n’est conçue que pour l’application à basse température.

| 1.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

1.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles.

2.   DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES

| 2.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  (a) | pour le chauffage des locaux, l’application à moyenne température; pour le chauffage de l’eau, le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 15; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a)

pour le chauffage des locaux, l’application à moyenne température; pour le chauffage de l’eau, le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 15;

| (b) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; |
| --- | --- |

(b)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2;

| (c) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(c)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (d) | pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(d)

pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (e) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); |
| --- | --- |

(e)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, calculée conformément à l’annexe VII, points 3 et 4, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes); l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, dans les conditions climatiques moyennes);

| (f) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le cas échéant); |
| --- | --- |

(f)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, le cas échéant);

| (g) | le cas échéant, une indication de la capacité du dispositif de chauffage mixte à ne fonctionner qu’en heures creuses; |
| --- | --- |

(g)

le cas échéant, une indication de la capacité du dispositif de chauffage mixte à ne fonctionner qu’en heures creuses;

en outre, pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

| (h) | la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(h)

la puissance thermique nominale, y compris celle de tout dispositif de chauffage d’appoint, en kW, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche;

| (i) | pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(i)

pour le chauffage des locaux, la consommation annuelle d’énergie, en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité, en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculées conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondies à l’entier le plus proche;

| (j) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(j)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 4, et arrondie à l’entier le plus proche; l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, calculée conformément à l’annexe VII, point 5, et arrondie à l’entier le plus proche;

| (k) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

(k)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| 2.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

2.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

| 3.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  (a) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| (b) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(b)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l’entier le plus proche;

| (c) | les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4. |
| --- | --- |

(c)

les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1, 2, 3 et 4.

| 3.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

3.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

| 4.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  (a) | la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; |
| --- | --- | --- |

4.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

(a)

la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, et la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du modèle, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2;

| (b) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

(b)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondies à l’entier le plus proche;

| (c) | les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1 et 3; |
| --- | --- |

(c)

les éléments indiqués à l’annexe IV, respectivement sur les figures 1 et 3;

| (d) | les éléments indiqués à l’annexe IV, sur la figure 5. |
| --- | --- |

(d)

les éléments indiqués à l’annexe IV, sur la figure 5.

| 4.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 4.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

4.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 4.1 doivent être lisibles.

---

ANNEXE VII

Mesures et calculs

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 6.

2.   Conditions générales des mesures et des calculs

| (a) | Aux fins des mesures prévues aux points 3 à 7, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C. |
| --- | --- |

(a)

Aux fins des mesures prévues aux points 3 à 7, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C.

| (b) | Aux fins des calculs indiqués aux points 3 à 7, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5, sauf si la consommation annuelle d’électricité est exprimée en énergie finale pour l’utilisateur final, comme indiqué aux points 3(b), 4(g), 5(e) et 6. |
| --- | --- |

(b)

Aux fins des calculs indiqués aux points 3 à 7, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5, sauf si la consommation annuelle d’électricité est exprimée en énergie finale pour l’utilisateur final, comme indiqué aux points 3(b), 4(g), 5(e) et 6.

| (c) | Pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint. |
| --- | --- |

(c)

Pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint.

| (d) | Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique sont arrondies à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

(d)

Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique sont arrondies à l’entier le plus proche.

3.   Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et consommation des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

| (a) | L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson, corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé et de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée en ajoutant le rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
| --- | --- |

(a)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson, corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé et de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée en ajoutant le rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5.

| (b) | La consommation annuelle d’énergie QHE
  , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux. |
| --- | --- |

(b)

La consommation annuelle d’énergie QHE
  , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux.

4.   Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et consommation des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| (a) | Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, ou le niveau de puissance acoustique, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard indiquées dans le tableau 9, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée. |
| --- | --- |

(a)

Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, ou le niveau de puissance acoustique, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard indiquées dans le tableau 9, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée.

| (b) | Le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes est calculé sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant), et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:






  — | les conditions de conception de référence définies dans le tableau 10; |
| --- | --- | --- |

(b)

Le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes est calculé sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant), et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:

—

les conditions de conception de référence définies dans le tableau 10;

| — | la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes figurant dans le tableau 12; |
| --- | --- |

—

la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes figurant dans le tableau 12;

| — | le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique. |
| --- | --- |

—

le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique.

| (c) | La demande annuelle de chauffage de référence QH
  est la charge calorifique nominale Pdesignh pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE
  , fixé à 2 066, 2 465 et 1 336 respectivement pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes. |
| --- | --- |

(c)

La demande annuelle de chauffage de référence QH
  est la charge calorifique nominale Pdesignh pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE
  , fixé à 2 066, 2 465 et 1 336 respectivement pour les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes.

| (d) | La consommation annuelle d’énergie QHE
  est calculée comme la somme des éléments suivants:






  — | le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon
  , et |
| --- | --- | --- |

(d)

La consommation annuelle d’énergie QHE
  est calculée comme la somme des éléments suivants:

—

le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon
  , et

| — | la consommation d’énergie en modes arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe. |
| --- | --- |

—

la consommation d’énergie en modes arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe.

| (e) | Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH
  et la consommation annuelle d’énergie QHE
  . |
| --- | --- |

(e)

Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH
  et la consommation annuelle d’énergie QHE
  .

| (f) | L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, tenant compte de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine. |
| --- | --- |

(f)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, tenant compte de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine.

| (g) | La consommation annuelle d’énergie QHE
  , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH
  et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  . |
| --- | --- |

(g)

La consommation annuelle d’énergie QHE
  , en kWh d’énergie finale et/ou en GJ PCS, est calculée comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH
  et l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  .

5.   Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  d’un dispositif de chauffage mixte est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref
  et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:

| (a) | les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 15; |
| --- | --- |

(a)

les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 15;

| (b) | les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:






  — | de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau; |
| --- | --- | --- |

(b)

les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:

—

de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau;

| — | à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré; |
| --- | --- |

—

à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré;

| — | après le dernier puisage d’eau et jusqu’à 24:00: pas de puisage d’eau; |
| --- | --- |

—

après le dernier puisage d’eau et jusqu’à 24:00: pas de puisage d’eau;

| (c) | le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal; |
| --- | --- |

(c)

le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal;

| (d) | pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:






  — | les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 9; |
| --- | --- | --- |

(d)

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

—

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 9;

| — | les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 11; |
| --- | --- |

—

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 11;

| (e) | la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée comme la consommation journalière d’électricité Qelec
  , en kWh d’énergie finale, multipliée par 220; |
| --- | --- |

(e)

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée comme la consommation journalière d’électricité Qelec
  , en kWh d’énergie finale, multipliée par 220;

| (f) | la consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée comme la consommation journalière de combustible Qfuel
  multipliée par 220. |
| --- | --- |

(f)

la consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée comme la consommation journalière de combustible Qfuel
  multipliée par 220.

6.   Conditions des mesures et des calculs pour les dispositifs solaires

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent pas être testés séparément, ils sont testés ensemble.

Les résultats sont utilisés pour déterminer les pertes statiques S et pour calculer le rendement du capteur ηcol
  , la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol
  pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes établies dans les tableaux 13 et 14, et la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale.

Tableau 9

Conditions nominales standard pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| Source de chaleur | Échangeur thermique extérieur | Échangeur thermique intérieur |
| --- | --- | --- |
| Conditions climatiques | Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée | Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température | Pompes à chaleur basse température |
| Température à l’entrée | Température à la sortie | Température à l’entrée | Température à la sortie |
| Air extérieur | Moyennes | + 7 °C
  (+ 6 °C) | +47 °C | +55 °C | +30 °C | +35 °C |
| | Plus froides | + 2 °C
  (+ 1 °C) |
| | Plus chaudes | + 14 °C
  (+ 13 °C) |
| Air extrait de la ventilation | Toutes | + 20 °C
  (+ 12 °C) |
| | | Température à l’entrée/ à la sortie |
| Eau | Toutes | + 10 °C /
  + 7 °C |
| Eau glycolée | Toutes | 0 °C/– 3 °C |

Source de chaleur

Échangeur thermique extérieur

Échangeur thermique intérieur

Conditions climatiques

Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température

Pompes à chaleur basse température

Température à l’entrée

Température à la sortie

Température à l’entrée

Température à la sortie

Air extérieur

Moyennes

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

Plus froides

+ 2 °C

(+ 1 °C)

Plus chaudes

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Air extrait de la ventilation

Toutes

+ 20 °C

(+ 12 °C)

Température à l’entrée/ à la sortie

Eau

Toutes

+ 10 °C /

+ 7 °C

Eau glycolée

Toutes

0 °C/– 3 °C

Tableau 10

Conditions de conception de référence pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur; températures exprimées en température de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)

| Conditions climatiques | Température de conception de référence | Température bivalente | Température limite de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| Moyennes | – 10 (– 11) °C | maximum + 2 °C | maximum – 7 °C |
| Plus froides | – 22 (– 23) °C | maximum – 7 °C | maximum – 15 °C |
| Plus chaudes | + 2 (+ 1) °C | maximum + 7 °C | maximum + 2 °C |

Conditions climatiques

Température de conception de référence

Température bivalente

Température limite de fonctionnement

Tdesignh

Tbiv

TOL

Moyennes

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C

Plus froides

– 22 (– 23) °C

maximum – 7 °C

maximum – 15 °C

Plus chaudes

+ 2 (+ 1) °C

maximum + 7 °C

maximum + 2 °C

Tableau 11

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une humidité de 5,5 g/m3

| Profil de soutirage déclaré | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

Tableau 12

Saison de chauffe de référence en Europe dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| binj | Tj
  [°C] | Conditions climatiques moyennes | Conditions climatiques plus froides | Conditions climatiques plus chaudes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hj
  [h/an] | Hj
  [h/an] | Hj
  [h/an] |
| 1 à 8 | – 30 à – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | –22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | –21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | –20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | –19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | –18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | –17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | –16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | –15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | –14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | –13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | –12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | –11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | –10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | –9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | –8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | –7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | –6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | –5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | –4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | –3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | –2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | –1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
| Nombre total d’heures: | 4 910 | 6 446 | 3 590 |

binj

Tj
  [°C]

Conditions climatiques moyennes

Conditions climatiques plus froides

Conditions climatiques plus chaudes

Hj
  [h/an]

Hj
  [h/an]

Hj
  [h/an]

1 à 8

– 30 à – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Nombre total d’heures:

4 910

6 446

3 590

Tableau 13

Température diurne moyenne [°C]

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Tableau 14

Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tableau 15

Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Suite du tableau 15

Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Suite du tableau 15

Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

---

ANNEXE VIII

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification qui suit.

| 1. | Les autorités de l’État membre font les essais sur une seule unité par modèle de dispositif de chauffage, de régulateur de température, de dispositif solaire, de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et ils fournissent les informations relatives aux résultats des essais aux autres États membres. |
| --- | --- |

1.

Les autorités de l’État membre font les essais sur une seule unité par modèle de dispositif de chauffage, de régulateur de température, de dispositif solaire, de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et de produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et ils fournissent les informations relatives aux résultats des essais aux autres États membres.

| 2. | Le modèle est réputé conforme aux exigences du présent règlement si:






  (a) | pour les dispositifs de chauffage, les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- | --- |

2.

Le modèle est réputé conforme aux exigences du présent règlement si:

(a)

pour les dispositifs de chauffage, les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| (b) | pour les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

(b)

pour les dispositifs de chauffage mixtes et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| (c) | pour les dispositifs de chauffage, le niveau de puissance acoustique LWA
  ne dépasse pas de plus de 2 dB la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(c)

pour les dispositifs de chauffage, le niveau de puissance acoustique LWA
  ne dépasse pas de plus de 2 dB la valeur déclarée de l’unité;

| (d) | pour les régulateurs de température, la classe du régulateur de température est conforme à la classe déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(d)

pour les régulateurs de température, la classe du régulateur de température est conforme à la classe déclarée de l’unité;

| (e) | pour les dispositifs solaires, le rendement du capteur ηcol
  n’est pas inférieur de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(e)

pour les dispositifs solaires, le rendement du capteur ηcol
  n’est pas inférieur de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité;

| (f) | pour les dispositifs solaires, les pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire ne sont pas supérieures de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(f)

pour les dispositifs solaires, les pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire ne sont pas supérieures de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité;

| (g) | pour les dispositifs solaires, la consommation d’électricité auxiliaire Qaux
  n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité. |
| --- | --- |

(g)

pour les dispositifs solaires, la consommation d’électricité auxiliaire Qaux
  n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité.

| 3. | Si le résultat visé au point 2 n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle afin de les tester, et elles communiquent les résultats des essais aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit les essais. |
| --- | --- |

3.

Si le résultat visé au point 2 n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle afin de les tester, et elles communiquent les résultats des essais aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit les essais.

| 4. | Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:






  (a) | pour les dispositifs de chauffage, les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- | --- |

4.

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

(a)

pour les dispositifs de chauffage, les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| (b) | pour les dispositifs de chauffage mixte et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

(b)

pour les dispositifs de chauffage mixte et les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| (c) | pour les dispositifs de chauffage, la moyenne du niveau de puissance acoustique LWA
  des trois unités ne dépasse pas de plus de 2 dB la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(c)

pour les dispositifs de chauffage, la moyenne du niveau de puissance acoustique LWA
  des trois unités ne dépasse pas de plus de 2 dB la valeur déclarée de l’unité;

| (d) | pour les régulateurs de température, la classe du régulateur de température des trois unités est conforme à la classe déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(d)

pour les régulateurs de température, la classe du régulateur de température des trois unités est conforme à la classe déclarée de l’unité;

| (e) | pour les dispositifs solaires, la moyenne du rendement du capteur ηcol
  des trois unités n’est pas inférieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(e)

pour les dispositifs solaires, la moyenne du rendement du capteur ηcol
  des trois unités n’est pas inférieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité;

| (f) | pour les dispositifs solaires, la moyenne des pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire des trois unités n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité; |
| --- | --- |

(f)

pour les dispositifs solaires, la moyenne des pertes statiques S du ballon d’eau chaude solaire des trois unités n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité;

| (g) | pour les dispositifs solaires, la moyenne de la consommation d’électricité auxiliaire Qaux
  des trois unités n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité. |
| --- | --- |

(g)

pour les dispositifs solaires, la moyenne de la consommation d’électricité auxiliaire Qaux
  des trois unités n’est pas supérieure de plus de 5 % à la valeur déclarée de l’unité.

| 5. | Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement. |
| --- | --- |

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe VII.

---

| 6.9.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 239/83 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/83

---

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 812/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

| (1) | La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
| --- | --- |

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.

| (2) | L’énergie consommée par les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et de pertes statiques. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en combinant les chauffe-eau avec des dispositifs solaires appropriés. Les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique. |
| --- | --- |

(2)

L’énergie consommée par les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude représente une part notable de la demande totale d’énergie dans l’Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et de pertes statiques. Il est possible de réduire dans une large mesure la consommation d’énergie de ces appareils, notamment en combinant les chauffe-eau avec des dispositifs solaires appropriés. Les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire devraient donc être couverts par des exigences d’étiquetage énergétique.

| (3) | Les chauffe-eau qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les chauffe-eau de ce type. |
| --- | --- |

(3)

Les chauffe-eau qui sont conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait le cas échéant de fixer à un stade ultérieur des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les chauffe-eau de ce type.

| (4) | Il convient d’établir des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces produits, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
| --- | --- |

(4)

Il convient d’établir des dispositions harmonisées relatives à l’étiquetage et aux informations normalisées sur les produits en ce qui concerne l’efficacité énergétique des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de ces produits, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

| (5) | En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de chauffe-eau et de ballon d’eau chaude, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage unique de A à G applicable aux chauffe-eau conventionnels, aux chauffe-eau solaires et aux chauffe-eau thermodynamiques, ainsi qu’aux ballons d’eau chaude. Une classe A+ évolutive devrait être ajoutée à la classification au bout de deux ans, afin d’accélérer la pénétration sur le marché des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude les plus efficaces. |
| --- | --- |

(5)

En ce qui concerne la réalisation d’économies notables d’énergie et de coût pour chaque type de chauffe-eau et de ballon d’eau chaude, le présent règlement devrait instaurer une nouvelle échelle d’étiquetage unique de A à G applicable aux chauffe-eau conventionnels, aux chauffe-eau solaires et aux chauffe-eau thermodynamiques, ainsi qu’aux ballons d’eau chaude. Une classe A+ évolutive devrait être ajoutée à la classification au bout de deux ans, afin d’accélérer la pénétration sur le marché des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude les plus efficaces.

| (6) | Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur la performance des chauffe-eau solaires et des chauffe-eau thermodynamiques dans trois zones climatiques en Europe. |
| --- | --- |

(6)

Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d’obtenir des informations comparatives plus précises sur la performance des chauffe-eau solaires et des chauffe-eau thermodynamiques dans trois zones climatiques en Europe.

| (7) | Le niveau de puissance acoustique d’un chauffe-eau pourrait être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des chauffe-eau des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique. |
| --- | --- |

(7)

Le niveau de puissance acoustique d’un chauffe-eau pourrait être un élément important à prendre en considération pour les utilisateurs finaux. Il convient donc de faire figurer sur les étiquettes des chauffe-eau des informations relatives aux niveaux de puissance acoustique.

| (8) | Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude (2) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (11 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 26 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
| --- | --- |

(8)

Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude (2) devraient aboutir à une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (11 Mtep) d’ici à 2020, ce qui correspond à environ 26 Mt de CO2, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

| (9) | Les informations figurant sur les étiquettes devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception. |
| --- | --- |

(9)

Les informations figurant sur les étiquettes devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation sur demande de la Commission, conformément aux procédures établies dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3), aux fins de l’établissement d’exigences d’écoconception.

| (10) | Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude. |
| --- | --- |

(10)

Le présent règlement devrait spécifier un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude.

| (11) | En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude. |
| --- | --- |

(11)

En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude.

| (12) | Il convient également que le présent règlement définisse, pour les chauffe-eau et ballons d’eau chaude, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
| --- | --- |

(12)

Il convient également que le présent règlement définisse, pour les chauffe-eau et ballons d’eau chaude, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant.

| (13) | Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude définies dans le présent règlement, une étiquette et une fiche de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient faire en sorte que l’utilisateur final ait facilement accès aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par un tel produit combiné. |
| --- | --- |

(13)

Outre les étiquettes et fiches de produit applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude définies dans le présent règlement, une étiquette et une fiche de produit combiné, fondées sur les fiches de produit des fournisseurs, devraient faire en sorte que l’utilisateur final ait facilement accès aux informations sur la performance énergétique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. La classe d’efficacité la plus élevée, A+++, peut être atteinte par un tel produit combiné.

| (14) | Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
| --- | --- |

(14)

Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW; les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres; et les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

| a) | aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

a)

aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| b) | aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; |
| --- | --- |

b)

aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides;

| c) | aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4); |
| --- | --- |

c)

aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

| d) | aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (5); |
| --- | --- |

d)

aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (5);

| e) | aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

e)

aux chauffe-eau qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| f) | aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds. |
| --- | --- |

f)

aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:

| 1) | «chauffe-eau», un dispositif qui:






  a) | est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- | --- |

1)

«chauffe-eau», un dispositif qui:

a)

est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| b) | produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, à des intervalles de temps donnés; et |
| --- | --- |

b)

produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, à des intervalles de temps donnés; et

| c) | est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; |
| --- | --- |

c)

est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;

| 2) | «générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:






  a) | combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- | --- |

2)

«générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

a)

combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| b) | utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

b)

utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| c) | capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; |
| --- | --- |

c)

capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

| 3) | «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; |
| --- | --- |

3)

«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW;

| 4) | «capacité de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres; |
| --- | --- |

4)

«capacité de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres;

| 5) | «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans lesquelles les pertes statiques sont déterminées; |
| --- | --- |

5)

«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans lesquelles les pertes statiques sont déterminées;

| 6) | «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
| --- | --- |

6)

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

| 7) | «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

7)

«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

| 8) | «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
| --- | --- |

8)

«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

| 9) | «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
| --- | --- |

9)

«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;

| 10) | «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
| --- | --- |

10)

«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

| 11) | «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
| --- | --- |

11)

«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

| 12) | «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
| --- | --- |

12)

«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;

| 13) | «produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire», une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un ou plusieurs dispositifs solaires; |
| --- | --- |

13)

«produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire», une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un ou plusieurs dispositifs solaires;

| 14) | «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, exprimé en %; |
| --- | --- |

14)

«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, exprimé en %;

| 15) | «niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
| --- | --- |

15)

«niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;

| 16) | «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; |
| --- | --- |

16)

«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W;

| 17) | «chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle. |
| --- | --- |

17)

«chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eau, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, veillent:

| a) | à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau; |
| --- | --- |

a)

à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.1, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde étiquette conforme au format et au contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, est fournie pour chaque chauffe-eau;

| b) | à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie; |
| --- | --- |

b)

à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 1, soit fournie pour chaque chauffe-eau, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, la fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, est fournie;

| c) | à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

c)

à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 1, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| d) | à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

d)

à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| e) | à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

e)

à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 1.2, est fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans l’emballage du générateur de chaleur.

2.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude veillent:

| a) | à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2; |
| --- | --- |

a)

à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.1, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2;

| b) | à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie; |
| --- | --- |

b)

à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 2, soit fournie;

| c) | à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

c)

à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 2, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| d) | à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
| --- | --- |

d)

à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

| e) | à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
| --- | --- |

e)

à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

À compter du 26 septembre 2017, une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 2.2, est fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, point 2.

3.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent:

| a) | à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie; |
| --- | --- |

a)

à ce qu'une fiche de produit conforme à l’annexe IV, point 3, soit fournie;

| b) | à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande. |
| --- | --- |

b)

à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 3, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande.

4.   À compter du 26 septembre 2015, les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent:

| a) | à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

a)

à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, point 3, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées à l’annexe II, point 1;

| b) | à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire; |
| --- | --- |

b)

à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué à l’annexe IV, point 4, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire;

| c) | à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
| --- | --- |

c)

à ce que la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point 4, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande;

| d) | à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

d)

à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| e) | à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

e)

à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

1.   Les distributeurs de chauffe-eau veillent:

| a) | à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau; |
| --- | --- |

a)

à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, et telle que décrite à l’annexe III, point 1, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau;

| b) | à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1; |
| --- | --- |

b)

à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 1;

| c) | à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

c)

à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| d) | à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

d)

à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

2.   Les distributeurs de ballons d’eau chaude veillent:

| a) | à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude; |
| --- | --- |

a)

à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et telle que décrite à l’annexe III, point 2, soit placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude;

| b) | à ce que les ballons d’eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2; |
| --- | --- |

b)

à ce que les ballons d’eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, point 2;

| c) | à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
| --- | --- |

c)

à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle;

| d) | à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
| --- | --- |

d)

à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

3.   Les distributeurs de produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4:

| a) | toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 4, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné; |
| --- | --- |

a)

toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes, selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue à l’annexe III, point 3, et en fournissant la fiche prévue à l’annexe IV, point 4, dûment remplie conformément aux caractéristiques dudit produit combiné;

| b) | les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3; |
| --- | --- |

b)

les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations fournies conformément à l’annexe VI, point 3;

| c) | toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

c)

toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes;

| d) | tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes. |
| --- | --- |

d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.

Article 5

Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué aux annexes VII et VIII.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les éventuelles modifications notables des parts de marché de divers types d’appareils et sur l’adéquation de la fiche et de l’étiquette de produit combiné établies à l’annexe III, point 3, et à l’annexe IV, point 4.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

---

(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

1

(2)  Voir page 162 du présent Journal officiel.

2

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

3

(4)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

4

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

5

---

ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à IX

Aux fins des annexes II à IX, on entend par:

| 1) | «chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

1)

«chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| 2) | «chauffe-eau solaire», un chauffe-eau équipé d’un ou de plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires, générateurs de chaleur et éventuellement pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire; |
| --- | --- |

2)

«chauffe-eau solaire», un chauffe-eau équipé d’un ou de plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires, générateurs de chaleur et éventuellement pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire;

| 3) | «profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; tout chauffe-eau correspond au moins à un profil de soutirage; |
| --- | --- |

3)

«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; tout chauffe-eau correspond au moins à un profil de soutirage;

| 4) | «puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

4)

«puisage d’eau», une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 5) | «débit utile d’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

5)

«débit utile d’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 6) | «température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

6)

«température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 7) | «contenu énergétique utile» (Q
  tap

  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

7)

«contenu énergétique utile» (Q
  tap

  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 8) | «contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie; |
| --- | --- |

8)

«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie;

| 9) | «température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

9)

«température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 10) | «énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

10)

«énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII, tableau 3;

| 11) | «profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
| --- | --- |

11)

«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

| 12) | «profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau; |
| --- | --- |

12)

«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau;

| 13) | «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
| --- | --- |

13)

«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’UE, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;

| 14) | «consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

14)

«consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 15) | «consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustible sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh PCS, et aux fins de l’annexe VIII, point 4, exprimée en GJ PCS; |
| --- | --- |

15)

«consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustible sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh PCS, et aux fins de l’annexe VIII, point 4, exprimée en GJ PCS;

| 16) | «pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
| --- | --- |

16)

«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

| 17) | «commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie; |
| --- | --- |

17)

«commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie;

| 18) | «conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère énoncé à l’annexe VIII, point 5; |
| --- | --- |

18)

«conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère énoncé à l’annexe VIII, point 5;

| 19) | «facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe VII, point 3; |
| --- | --- |

19)

«facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe VII, point 3;

| 20) | «consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

20)

«consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 21) | «consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh PCS; |
| --- | --- |

21)

«consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, exprimée en kWh PCS;

| 22) | «consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

22)

«consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 23) | «consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh PCS; |
| --- | --- |

23)

«consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh PCS;

| 24) | «consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

24)

«consommation annuelle d’électricité» (AEC), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 25) | «consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS; |
| --- | --- |

25)

«consommation annuelle de combustible» (AFC), la consommation annuelle de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en GJ PCS;

| 26) | «terme de correction d’ambiance» (Qcor
  ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé; |
| --- | --- |

26)

«terme de correction d’ambiance» (Qcor
  ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé;

| 27) | «pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
| --- | --- |

27)

«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

| 28) | «conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, d'Helsinki et d'Athènes; |
| --- | --- |

28)

«conditions climatiques moyennes», «conditions climatiques plus froides» et «conditions climatiques plus chaudes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques, respectivement, des villes de Strasbourg, d'Helsinki et d'Athènes;

| 29) | «consommation annuelle d’énergie» (Qtota
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS; |
| --- | --- |

29)

«consommation annuelle d’énergie» (Qtota
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS;

| 30) | «contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire ou d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire; |
| --- | --- |

30)

«contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire ou d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire;

| 31) | «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence; |
| --- | --- |

31)

«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence;

| 32) | «irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2; |
| --- | --- |

32)

«irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2;

| 33) | «surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2; |
| --- | --- |

33)

«surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2;

| 34) | «rendement optique» (η0
  ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante; |
| --- | --- |

34)

«rendement optique» (η0
  ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante;

| 35) | «coefficient de perte du premier ordre» (a1
  ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K); |
| --- | --- |

35)

«coefficient de perte du premier ordre» (a1
  ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K);

| 36) | «coefficient de perte du second ordre» (a2
  ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2); |
| --- | --- |

36)

«coefficient de perte du second ordre» (a2
  ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2);

| 37) | «facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré; |
| --- | --- |

37)

«facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré;

| 38) | «angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire; |
| --- | --- |

38)

«angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire;

| 39) | «ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
| --- | --- |

39)

«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

| 40) | «efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol
  ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire; |
| --- | --- |

40)

«efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol
  ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire;

| 41) | «consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 1 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

41)

«consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 1 de l’annexe IV, la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 42) | «consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire, exprimée en W; |
| --- | --- |

42)

«consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire, exprimée en W;

| 43) | «consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W; |
| --- | --- |

43)

«consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W;

| 44) | «référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de chauffe-eau, de ballon d’eau chaude, de dispositif solaire ou de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur. |
| --- | --- |

44)

«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de chauffe-eau, de ballon d’eau chaude, de dispositif solaire ou de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur.

---

(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

---

ANNEXE II

Classes d’efficacité énergétique

1.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU

La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau conformément au tableau 1.

L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est calculée conformément à l’annexe VIII, point 3, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, selon les profils de soutirage déclarés, ηwh en %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

2.   CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BALLONS D’EAU CHAUDE

La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude est déterminée sur la base de ses pertes statiques conformément au tableau 2.

Tableau 2

Classes d’efficacité énergétique des ballons d’eau chaude

| Classe d’efficacité énergétique | Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Classe d’efficacité énergétique

Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V en litres

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

ANNEXE III

Étiquettes

1.   CHAUFFE-EAU

1.1.   Étiquette 1

1.1.1.   Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

V.

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

| VI. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

VI.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| VII. | pour les chauffe-eau conventionnels qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 4. d) 10 de la présente annexe peut être ajouté. |
| --- | --- |

VII.

pour les chauffe-eau conventionnels qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 4. d) 10 de la présente annexe peut être ajouté.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe.

1.1.2.   Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

V.

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

| VI. | la carte solaire européenne représentant trois zones d’irradiation solaire indicatives; |
| --- | --- |

VI.

la carte solaire européenne représentant trois zones d’irradiation solaire indicatives;

| VII. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

VII.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.1.3.   Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

| II. | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII; |
| --- | --- |

III.

la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

| IV. | la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

V.

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et calculées conformément à l’annexe VIII, point 4;

| VI. | la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; |
| --- | --- |

VI.

la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives;

| VII. | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

VII.

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| VIII. | pour les chauffe-eau thermodynamiques qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 6. d) 11 de la présente annexe, peut être ajouté. |
| --- | --- |

VIII.

pour les chauffe-eau thermodynamiques qui peuvent fonctionner uniquement en heures creuses, le pictogramme visé au point 6. d) 11 de la présente annexe, peut être ajouté.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.2.   Étiquette 2

1.2.1.   Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la présente annexe.

1.2.2.   Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente annexe.

1.2.3.   Chauffe-eau thermodynamiques appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la présente annexe.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

2.1.   Étiquette 1 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | nom ou marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom ou marque commerciale du fournisseur;

| II. | référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

| III. | fonction de stockage de l’eau; |
| --- | --- |

III.

fonction de stockage de l’eau;

| IV. | classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; |
| --- | --- |

IV.

classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

| V. | pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

V.

pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

| VI. | capacité de stockage du ballon d’eau chaude, en litres, arrondie à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

VI.

capacité de stockage du ballon d’eau chaude, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe.

2.2.   Étiquette 2 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A+ à F

Image

| a) | L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe. |
| --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente annexe.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A+++ à G

Image

| a) | L’étiquette contient les informations suivantes:






  I. | nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

a)

L’étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur;

| II. | référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur; |
| --- | --- |

II.

référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur;

| III. | fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII; |
| --- | --- |

III.

fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

| IV. | classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

IV.

classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| V. | indication de la possibilité ou non d’inclure un capteur solaire et un ballon d’eau chaude dans le produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire; |
| --- | --- |

V.

indication de la possibilité ou non d’inclure un capteur solaire et un ballon d’eau chaude dans le produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire;

| VI. | classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 4; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. |
| --- | --- |

VI.

classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, déterminée conformément à l’annexe IV, point 4; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique.

| b) | Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont conformes au point 8 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau comprises entre A+++ et D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises. |
| --- | --- |

b)

Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont conformes au point 8 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau comprises entre A+++ et D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de A+++ à G, peuvent être omises.

4.   Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau conventionnels est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

| | Échelle de A à G ou de A+ à F:







  — | flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A à G ou de A+ à F:

—

flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

troisième classe: 30-00-X-00,

| — | quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

sixième classe: 00-70-X-00,

| — | classe la plus basse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

classe la plus basse: 00-X-X-00,

| — | texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau







  — | flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

—

flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

| — | texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

| — | texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

| | Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:







  — | cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

—

cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «WXYZ» ou «YZ»: Calibri bold au moins 20 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «WXYZ» ou «YZ»: Calibri bold au moins 20 pt, noir 100 %,

| — | texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 15 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 15 pt, noir 100 %.

| | Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur. |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur.

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

5.   Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau solaires est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | Pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

Pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

| | Échelle de A à G ou de A+ à F:







  — | Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A à G ou de A+ à F:

—

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

troisième classe: 30-00-X-00,

| — | quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

sixième classe: 00-70-X-00,

| — | classe la plus basse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

classe la plus basse: 00-X-X-00,

| — | Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau







  — | Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

—

Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

| — | texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

| | Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:







  — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,

| — | texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.

| | Carte solaire de l’Europe et carrés de couleur:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Carte solaire de l’Europe et carrés de couleur:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,
  bleu moyen: 53-08-00-00,
  bleu clair: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,

bleu moyen: 53-08-00-00,

bleu clair: 25-00-02-00.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur. |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur.

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

6.   Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eau thermodynamiques est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc. |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc.

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 16 pt, noir 100 %,

| | Échelle de A à G ou de A+ à F:







  — | flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A à G ou de A+ à F:

—

flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

troisième classe: 30-00-X-00,

| — | quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

sixième classe: 00-70-X-00,

| — | classe la plus basse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

classe la plus basse: 00-X-X-00,

| — | texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau







  — | Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

—

Flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

| — | Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

Texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur des bâtiments (le cas échéant) et à l’extérieur:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur des bâtiments (le cas échéant) et à l’extérieur:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «YZ»: Calibri bold 15 pt, noir 100 %,

| — | texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

| | Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:







  — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an:

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeurs «WXYZ» ou «YZ»: Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,

| — | texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «kWh/annum» ou «GJ/annum»: Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.

| | Carte européenne des températures et carrés de couleur:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Carte européenne des températures et carrés de couleur:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,
  bleu moyen: 53-08-00-00,
  bleu clair 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

couleurs: bleu foncé: 86-51-00-00,

bleu moyen: 53-08-00-00,

bleu clair 25-00-02-00.

| | Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:







  — | pictogramme tel que représenté, |
| --- | --- | --- |

Image

Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses:

—

pictogramme tel que représenté,

| — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur. |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur.

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

7.   Le dessin de l’étiquette pour les ballons d’eau chaude est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc; |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc;

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 4 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 86 mm.

| | Fonction de stockage:







  — | pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de stockage:

—

pictogramme tel que représenté.

| | Échelle de A à G ou de A+ à F:







  — | flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:






  — | classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A à G ou de A+ à F:

—

flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

—

classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

troisième classe: 30-00-X-00,

| — | quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

sixième classe: 00-70-X-00,

| — | classe la plus basse: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

classe la plus basse: 00-X-X-00,

| — | texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Classe d’efficacité énergétique:







  — | flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique:

—

flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

| — | texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+»: en exposant.

| | Pertes statiques:







  — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Pertes statiques:

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %,

| — | texte «W»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «W»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

| | Volume de stockage:







  — | cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Volume de stockage:

—

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm,

| — | valeur «XYZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

valeur «XYZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %,

| — | texte «L»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %. |
| --- | --- |

—

texte «L»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | texte: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

texte: Calibri bold 10 pt.

| | Nom ou marque commerciale du fournisseur. |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur.

| | Référence du modèle donnée par le fournisseur:

  Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

8.   Le dessin de l’étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

| a) | l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
| --- | --- |

a)

l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

| b) | le fond de l’étiquette est blanc. |
| --- | --- |

b)

le fond de l’étiquette est blanc.

| c) | les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
| --- | --- |

c)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

| d) | l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus): | Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l’étiquette «énergie» de l’UE: 6 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

Logo de l’UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

| | Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00. Pictogramme tel que représenté: logo de l’UE + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm.

| | Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 2 pt, couleur: cyan 100 % – longueur: 191 mm.

| | Fonction de chauffage de l’eau:







  — | pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 22 pt, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Fonction de chauffage de l’eau:

—

pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe VII: Calibri bold 22 pt, noir 100 %,

| | Chauffe-eau:







  — | Pictogramme tel que représenté. |
| --- | --- | --- |

Image

Chauffe-eau:

—

Pictogramme tel que représenté.

| — | Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du chauffe-eau:







  — | flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

—

Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du chauffe-eau:

—

flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %,

| — | texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc.

| — | Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Produit combiné comportant un capteur solaire et/ou un ballon d’eau chaude:







  — | pictogrammes tel que représentés, |
| --- | --- | --- |

Image

Produit combiné comportant un capteur solaire et/ou un ballon d’eau chaude:

—

pictogrammes tel que représentés,

| — | symbole «+»: Calibri bold 50 pt, noir 100 %, |
| --- | --- |

—

symbole «+»: Calibri bold 50 pt, noir 100 %,

| — | cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, cadre: 4 pt, cyan 100 %, |
| --- | --- |

—

cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, cadre: 4 pt, cyan 100 %,

| — | cadre: 3 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

cadre: 3 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Échelle de A+++ à G avec cadre:







  — | flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm – couleurs:






  — | classe la plus haute: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Échelle de A+++ à G avec cadre:

—

flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm – couleurs:

—

classe la plus haute: X-00-X-00,

| — | deuxième classe: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

deuxième classe: 70-00-X-00,

| — | troisième classe: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

troisième classe: 30-00-X-00,

| — | quatrième classe: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

quatrième classe: 00-00-X-00,

| — | cinquième classe: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

cinquième classe: 00-30-X-00,

| — | sixième classe: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

sixième classe: 00-70-X-00,

| — | septième classe: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septième classe: 00-X-X-00,

| — | le cas échéant, classes les plus basses: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

le cas échéant, classes les plus basses: 00-X-X-00,

| — | texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne, |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne,

| — | cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

| | Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire:







  — | flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %, |
| --- | --- | --- |

Image

Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire:

—

flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %,

| — | texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne. |
| --- | --- |

—

texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne.

| | Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:







  — | texte: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Année d’introduction de l’étiquette et numéro du règlement:

—

texte: Calibri bold 12 pt.

| | Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur. |
| --- | --- |

Image

Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur.

| | Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur:

  Le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur doivent tenir dans un espace de 191 × 19 mm. |
| --- | --- |

Image

Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur doivent tenir dans un espace de 191 × 19 mm.

---

(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

---

ANNEXE IV

Fiche de produit

1.   CHAUFFE-EAU

| 1.1. | Les informations de la fiche de produit pour le chauffe-eau sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:






  a) | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Les informations de la fiche de produit pour le chauffe-eau sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| c) | le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- |

c)

le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3;

| d) | la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

d)

la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

| e) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondie à l’entier le plus proche et déterminée conformément à l’annexe VIII, point 3, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

e)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondie à l’entier le plus proche et déterminée conformément à l’annexe VIII, point 3, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

| f) | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes; |
| --- | --- |

f)

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4, selon les modalités suivantes: pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;

| g) | le cas échéant, d’autres profils de soutirage pour lesquels le chauffe-eau est approprié et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ainsi que la consommation annuelle d’électricité correspondantes comme indiqué aux points e) et f); |
| --- | --- |

g)

le cas échéant, d’autres profils de soutirage pour lesquels le chauffe-eau est approprié et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ainsi que la consommation annuelle d’électricité correspondantes comme indiqué aux points e) et f);

| h) | les réglages du thermostat du chauffe-eau, lors de sa mise sur le marché par le fournisseur; |
| --- | --- |

h)

les réglages du thermostat du chauffe-eau, lors de sa mise sur le marché par le fournisseur;

| i) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques le cas échéant); |
| --- | --- |

i)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques le cas échéant);

| j) | le cas échéant, une indication de la capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu’en heures creuses; |
| --- | --- |

j)

le cas échéant, une indication de la capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu’en heures creuses;

| k) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau; |
| --- | --- |

k)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau;

| l) | lorsque la valeur de smart déclarée est «1», une indication que les informations sur l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité et de combustible, selon le cas, se réfèrent uniquement à la situation dans laquelle la commande intelligente est activée; |
| --- | --- |

l)

lorsque la valeur de smart déclarée est «1», une indication que les informations sur l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité et de combustible, selon le cas, se réfèrent uniquement à la situation dans laquelle la commande intelligente est activée;

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:

| m) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3; |
| --- | --- |

m)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

| n) | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

n)

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

| o) | la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

o)

la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

| p) | le rendement optique, à la troisième décimale; |
| --- | --- |

p)

le rendement optique, à la troisième décimale;

| q) | le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

q)

le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale;

| r) | le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale; |
| --- | --- |

r)

le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale;

| s) | le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

s)

le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale;

| t) | la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

t)

la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

| u) | la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

u)

la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

| v) | la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

v)

la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

| w) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

w)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

| 1.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de chauffe-eau provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

1.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de chauffe-eau provenant du même fournisseur.

| 1.3. | Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
| --- | --- |

1.3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

| 2.1. | Les informations de la fiche de produit pour les ballons d’eau chaude sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:






  a) | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Les informations de la fiche de produit pour les ballons d’eau chaude sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| c) | la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; |
| --- | --- |

c)

la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2;

| d) | les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

d)

les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

| e) | la capacité de stockage, en litres, arrondie à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

e)

la capacité de stockage, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

| 2.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de ballon d’eau chaude provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

2.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de ballon d’eau chaude provenant du même fournisseur.

| 2.3. | Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
| --- | --- |

2.3.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les informations figurant au point 2.1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies.

3.   DISPOSITIFS SOLAIRES

| 3.1. | Les informations de la fiche de produit pour le dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage, le cas échéant):






  a) | le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Les informations de la fiche de produit pour le dispositif solaire sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage, le cas échéant):

a)

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

| b) | la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
| --- | --- |

b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

| c) | la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

c)

la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

| d) | le rendement optique, à la troisième décimale; |
| --- | --- |

d)

le rendement optique, à la troisième décimale;

| e) | le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

e)

le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale;

| f) | le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale; |
| --- | --- |

f)

le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale;

| g) | le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

g)

le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale;

| h) | la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

h)

la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

| i) | la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol, exprimée en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

i)

la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol, exprimée en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche;

| j) | la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

j)

la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche;

| k) | la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

k)

la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale;

| l) | la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , exprimée en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

l)

la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , exprimée en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche.

| 3.2. | Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositif solaire provenant du même fournisseur. |
| --- | --- |

3.2.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositif solaire provenant du même fournisseur.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La fiche pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire contient les éléments prévus à la figure 1 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, avec indication des informations suivantes:

| — | I: la valeur de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau, exprimée en %, |
| --- | --- |

—

I: la valeur de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau, exprimée en %,

| — | II: la valeur de l’expression mathématique , où Qref
  provient de l’annexe VII, tableau 3, et Qnonsol
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL du chauffe-eau, |
| --- | --- |

—

II: la valeur de l’expression mathématique Formula, où Qref
  provient de l’annexe VII, tableau 3, et Qnonsol
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL du chauffe-eau,

| — | III: la valeur de l’expression mathématique , exprimée en %, où Q
  aux
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref de l’annexe VII, tableau 3, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL. |
| --- | --- |

—

III: la valeur de l’expression mathématique Formula, exprimée en %, où Q
  aux
  provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref de l’annexe VII, tableau 3, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL.

Figure 1

Fiche pour un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire indiquant l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de ce produit combiné

Image

---

ANNEXE V

Documentation technique

1.   CHAUFFE-EAU

La documentation technique des chauffe-eau visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:

| a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| b) | une description du modèle de chauffe-eau suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
| --- | --- |

b)

une description du modèle de chauffe-eau suffisante pour l’identifier sans hésitation;

| c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| f) | les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 7; |
| --- | --- |

f)

les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 7;

| g) | les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe VIII, point 2; |
| --- | --- |

g)

les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe VIII, point 2;

| h) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau. |
| --- | --- |

h)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

La documentation technique des ballons d’eau chaude visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), comprend:

| a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| b) | une description du modèle de ballon d’eau chaude suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
| --- | --- |

b)

une description du modèle de ballon d’eau chaude suffisante pour l’identifier sans hésitation;

| c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| f) | les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 8; |
| --- | --- |

f)

les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 8;

| g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude. |
| --- | --- |

g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude.

3.   DISPOSITIFS SOLAIRES

La documentation technique des dispositifs solaires visée à l’article 3, paragraphe 3, point b), comprend:

| a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| b) | une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
| --- | --- |

b)

une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation;

| c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| f) | les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 9; |
| --- | --- |

f)

les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe VII, point 9;

| g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire. |
| --- | --- |

g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire.

4.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

La documentation technique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire visée à l’article 3, paragraphe 4, point c), comprend:

| a) | le nom et l’adresse du fournisseur; |
| --- | --- |

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

| b) | une description du modèle de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation; |
| --- | --- |

b)

une description du modèle de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation;

| c) | le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
| --- | --- |

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

| d) | le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
| --- | --- |

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

| e) | l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
| --- | --- |

e)

l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

| f) | des paramètres techniques:






  — | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche, |
| --- | --- | --- |

f)

des paramètres techniques:

—

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche,

| — | les paramètres techniques indiqués aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe; |
| --- | --- |

—

les paramètres techniques indiqués aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe;

| g) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire. |
| --- | --- |

g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire.

---

ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé

1.   CHAUFFE-EAU

| 1.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  a) | le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a)

le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle, conformément à l’annexe VII, tableau 3;

| b) | la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- |

b)

la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| c) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3; |
| --- | --- |

c)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

| d) | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

d)

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

| e) | le niveau de puissance acoustique à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant); |
| --- | --- |

e)

le niveau de puissance acoustique à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques:

| f) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3; |
| --- | --- |

f)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 3;

| g) | la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4; |
| --- | --- |

g)

la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe VIII, point 4;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

| h) | la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

h)

la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale;

| i) | la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

i)

la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

| j) | le niveau de puissance acoustique à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

j)

le niveau de puissance acoustique à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche;

| 1.2. | Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe IV, point 1. |
| --- | --- |

1.2.

Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe IV, point 1.

| 1.3. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

1.3.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles.

2.   BALLONS D’EAU CHAUDE

| 2.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  a) | la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a)

la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe II, point 2;

| b) | les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

b)

les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche;

| c) | la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

c)

la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche;

| 2.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

2.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.

3.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

| 3.1. | Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:






  a) | la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

a)

la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément à l’annexe II, point 1;

| b) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

b)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche;

| c) | les éléments prévus à la figure 1 de l’annexe IV. |
| --- | --- |

c)

les éléments prévus à la figure 1 de l’annexe IV.

| 3.2. | La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles. |
| --- | --- |

3.2.

La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des informations visées au point 3.1 doivent être lisibles.

---

ANNEXE VII

Mesures

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 9.

2.   Conditions générales pour l’essai de chauffe-eau:

| a) | mesures à effectuer avec les profils de soutirage figurant au tableau 3; |
| --- | --- |

a)

mesures à effectuer avec les profils de soutirage figurant au tableau 3;

| b) | mesures à effectuer selon un cycle sur 24 heures, comme suit:






  — | 00:00 à 06:59: pas de puisage; |
| --- | --- | --- |

b)

mesures à effectuer selon un cycle sur 24 heures, comme suit:

—

00:00 à 06:59: pas de puisage;

| — | à partir de 07:00: puisages correspondants au profil de soutirage déclaré; |
| --- | --- |

—

à partir de 07:00: puisages correspondants au profil de soutirage déclaré;

| — | après le dernier puisage et jusqu’à 24:00: pas de puisage; |
| --- | --- |

—

après le dernier puisage et jusqu’à 24:00: pas de puisage;

| c) | le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage juste en dessous du profil maximal. |
| --- | --- |

c)

le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage juste en dessous du profil maximal.

Tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Suite du tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Suite du tableau 3

Profils de soutirage des chauffe-eau

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

3.   Conditions d’essai de conformité de la commande intelligente (smart) des chauffe-eau

Lorsque le fournisseur juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, on effectue des mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec des commandes intelligentes et de cette même consommation sans commande intelligente, selon un cycle de deux semaines, comme suit:

| — | jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage choisis à partir du profil de soutirage déclaré et du profil immédiatement inférieur au profil de soutirage déclaré, sans la commande intelligente, |
| --- | --- |

—

jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage choisis à partir du profil de soutirage déclaré et du profil immédiatement inférieur au profil de soutirage déclaré, sans la commande intelligente,

| — | jours 6 et 7: pas de puisage ni de commande intelligente, |
| --- | --- |

—

jours 6 et 7: pas de puisage ni de commande intelligente,

| — | jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente, |
| --- | --- |

—

jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente,

| — | jours 13 et 14: sans puisage mais avec la commande intelligente, |
| --- | --- |

—

jours 13 et 14: sans puisage mais avec la commande intelligente,

| — | la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne doit pas dépasser 2 % de la valeur Qref
  du profil de soutirage déclaré. |
| --- | --- |

—

la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne doit pas dépasser 2 % de la valeur Qref
  du profil de soutirage déclaré.

4.   Conditions d’essai des chauffe-eau solaires

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.

Les résultats sont utilisés pour les calculs prévus à l’annexe VIII, point 3 b), dans les conditions indiquées aux tableaux 4 et 5. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota
  , le rendement du générateur de chaleur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique est supposé égal à 100/CC, exprimé en %.

5.   Conditions d’essai des chauffe-eau thermodynamiques

| — | les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 6, |
| --- | --- |

—

les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 6,

| — | les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l'air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 7. |
| --- | --- |

—

les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l'air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 7.

6.   Conditions d’essai des dispositifs solaires

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble.

Les résultats sont utilisés pour le calcul de la valeur Qnonsol
  pour les profils de soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes indiqués aux tableaux 4 et 5 ainsi que de la valeur Qaux
  .

Tableau 4

Température diurne moyenne [°C]

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |
| Conditions climatiques plus froides | –3,8 | –4,1 | –0,6 | +5,2 | +11,0 | +16,5 | +19,3 | +18,4 | +12,8 | +6,7 | +1,2 | –3,5 |
| Conditions climatiques plus chaudes | +9,5 | +10,1 | +11,6 | +15,3 | +21,4 | +26,5 | +28,8 | +27,9 | +23,6 | +19,0 | +14,5 | +10,4 |

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Conditions climatiques plus froides

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Conditions climatiques plus chaudes

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4

Tableau 5

Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
| Conditions climatiques plus froides | 22 | 75 | 124 | 192 | 234 | 237 | 238 | 181 | 120 | 64 | 23 | 13 |
| Conditions climatiques plus chaudes | 128 | 137 | 182 | 227 | 248 | 268 | 268 | 263 | 243 | 175 | 126 | 109 |

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Conditions climatiques plus froides

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Conditions climatiques plus chaudes

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109

Tableau 6

Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)

| Source de chaleur | Air extérieur | Air intérieur | Air extrait de la ventilation | Eau glycolée | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques | Conditions climatiques moyennes | Conditions climatiques plus froides | Conditions climatiques plus chaudes | Sans objet | Toutes conditions climatiques |
| Température | + 7 °C (+ 6 °C) | + 2 °C (+ 1 °C) | + 14 °C (+ 13 °C) | + 20 °C (maximum + 15 °C) | + 20 °C (+ 12 °C) | 0 °C (entrée)– 3 °C (sortie) | + 10 °C (entrée)+ 7 °C (sortie) |

Source de chaleur

Air extérieur

Air intérieur

Air extrait de la ventilation

Eau glycolée

Eau

Conditions climatiques

Conditions climatiques moyennes

Conditions climatiques plus froides

Conditions climatiques plus chaudes

Sans objet

Toutes conditions climatiques

Température

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maximum + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (entrée)– 3 °C (sortie)

+ 10 °C (entrée)+ 7 °C (sortie)

Tableau 7

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation à la sortie [m3/h], à une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3

| Profil de soutirage déclaré | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit maximal disponible de l'air extrait de la ventilation | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Débit maximal disponible de l'air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

7.   Paramètres techniques des chauffe-eau

Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau:

| a) | la consommation journalière d’électricité Qelec
  en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

a)

la consommation journalière d’électricité Qelec
  en kWh, arrondie à la troisième décimale;

| b) | le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de la présente annexe; |
| --- | --- |

b)

le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3 de la présente annexe;

| c) | le niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant); |
| --- | --- |

c)

le niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse:

| d) | la consommation journalière de combustible Qfuel
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

d)

la consommation journalière de combustible Qfuel
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1:

| e) | la consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

e)

la consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

| f) | la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart
  , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

f)

la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart
  , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale;

| g) | la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

g)

la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

| h) | la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week
  , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

h)

la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week
  , exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

| i) | la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

i)

la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale;

| j) | le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

j)

le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale;

| k) | le coefficient du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

k)

le coefficient du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale;

| l) | le coefficient du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

l)

le coefficient du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale;

| m) | le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

m)

le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale;

| n) | la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

n)

la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;

| o) | la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

o)

la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

| p) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

p)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

8.   Paramètres techniques pour les ballons d’eau chaude

Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude:

| a) | la capacité de stockage V, en litres, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

a)

la capacité de stockage V, en litres, arrondie à la première décimale;

| b) | les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale. |
| --- | --- |

b)

les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale.

9.   Paramètres techniques des dispositifs solaires

Les paramètres suivants sont établis pour les dispositifs solaires:

| a) | la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

a)

la surface d’entrée du capteur Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale;

| b) | le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

b)

le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale;

| c) | le coefficient du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

c)

le coefficient du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale;

| d) | le coefficient du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

d)

le coefficient du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale;

| e) | le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

e)

le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale;

| f) | la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

f)

la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;

| g) | la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale. |
| --- | --- |

g)

la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale.

---

ANNEXE VIII

Méthode de calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des chauffe-eau

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul appropriées qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils sont conformes aux paramètres techniques et aux calculs indiqués aux points 2 à 6.

Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe VII.

2.   Paramètres techniques des chauffe-eau

Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eau dans les conditions climatiques moyennes:

| a) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  en %, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

a)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  en %, arrondie à la première décimale;

| b) | la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

b)

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau à combustible, dans les conditions climatiques moyennes:

| c) | la consommation annuelle de combustible AFC, exprimée en kWh PCS, arrondie à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

c)

la consommation annuelle de combustible AFC, exprimée en kWh PCS, arrondie à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes:

| d) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol
  , en %, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

d)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol
  , en %, arrondie à la première décimale;

| e) | la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

e)

la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh d’énergie finale, arrondie à la première décimale;

en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes:

| f) | les paramètres indiqués aux points a) à c); |
| --- | --- |

f)

les paramètres indiqués aux points a) à c);

en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes:

| g) | la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale. |
| --- | --- |

g)

la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale.

3.   Calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh

| a) | Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:
  l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:



  Pour les chauffe-eau thermodynamiques eau glycolée-eau, la consommation électrique d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte. |
| --- | --- |

a)

Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

Formula

Pour les chauffe-eau thermodynamiques eau glycolée-eau, la consommation électrique d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte.

| b) | Chauffe-eau solaires:
  l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:



  où: |
| --- | --- |

b)

Chauffe-eau solaires:

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

Formula

où:

Formula

4.   Calcul de la consommation annuelle d’électricité AEC et de la consommation annuelle de combustible AFC

| a) | Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:
  la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:



  La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante: |
| --- | --- |

a)

Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques:

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:

Formula

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:

Formula

| b) | Chauffe-eau solaires:
  la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:



  La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante: |
| --- | --- |

b)

Chauffe-eau solaires:

la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la façon suivante:

Formula

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon suivante:

Formula

5.   Détermination du facteur de commande intelligente SCF et de la conformité de la commande intelligente smart

| a) | Le facteur de commande intelligente est calculé de la façon suivante: |
| --- | --- |

a)

Le facteur de commande intelligente est calculé de la façon suivante:

Formula

| b) | Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0. |
| --- | --- |

b)

Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0.

6.   Détermination du terme de correction d’ambiance Qcor

Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit:

| a) | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité: |
| --- | --- |

a)

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité:

| b) | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant avec des combustibles: |
| --- | --- |

b)

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant avec des combustibles:

| c) | pour les chauffe-eau thermodynamiques: |
| --- | --- |

c)

pour les chauffe-eau thermodynamiques:

où:

les valeurs k sont données au tableau 8 pour chaque profil de soutirage.

Tableau 8

Valeurs k

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

---

ANNEXE IX

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de l’évaluation de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres soumettent à l’essai un seul chauffe-eau, ballon d’eau chaude, dispositif solaire ou produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et communiquent les résultats d’essai aux autorités des autres États membres. Si les paramètres mesurés ne sont pas conformes aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la limite des écarts indiqués au tableau 9, la mesure est effectuée sur trois chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire supplémentaires, et les résultats de ces essais sont communiqués aux autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire supplémentaires doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des écarts indiqués au tableau 9.

Dans le cas contraire, le modèle et tous les autres modèles équivalents de chauffe-eau, ballons d’eau chaude, dispositifs solaires ou produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire sont réputés non conformes.

Les autorités des États membres mettent en œuvre les procédures fixées aux annexes VII et VIII.

Tableau 9

Tolérances de contrôle

| Paramètre mesuré | Tolérance de contrôle |
| --- | --- |
| Consommation journalière d’électricité Qelec | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 % (1). |
| Niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur et/ou à l’extérieur | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 2 dB. |
| Consommation journalière de combustible Qfuel | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Surface d’entrée du capteur Asol | La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
| Consommation d’énergie de la pompe solpump | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 3 %. |
| Consommation d’électricité en «veille»solstandby | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Volume de stockage V | La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
| Pertes statiques S | La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %. |

Paramètre mesuré

Tolérance de contrôle

Consommation journalière d’électricité Qelec

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 % (1).

Niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur et/ou à l’extérieur

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 2 dB.

Consommation journalière de combustible Qfuel

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Surface d’entrée du capteur Asol

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %.

Consommation d’énergie de la pompe solpump

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 3 %.

Consommation d’électricité en «veille»solstandby

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

Volume de stockage V

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %.

Pertes statiques S

La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur nominale de plus de 5 %.

---

(1)  On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fournisseur.

---

| 6.9.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 239/136 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/136

---

RÈGLEMENT (UE) No 813/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

| (1) | En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception. |
| --- | --- |

(1)

En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception.

| (2) | Des dispositions concernant le rendement des chaudières ont été fixées par la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (2). |
| --- | --- |

(2)

Des dispositions concernant le rendement des chaudières ont été fixées par la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (2).

| (3) | L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude |
| --- | --- |

(3)

L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude

| (4) | La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (locaux et eau chaude) habituellement utilisés dans l’Union européenne. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
| --- | --- |

(4)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (locaux et eau chaude) habituellement utilisés dans l’Union européenne. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

| (5) | Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et (pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les dispositifs de chauffage alimentés en combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures sont considérées comme des caractéristiques environnementales significatives. |
| --- | --- |

(5)

Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et (pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les dispositifs de chauffage alimentés en combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures sont considérées comme des caractéristiques environnementales significatives.

| (6) | Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue de l’élaboration de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’examiner, dans le cadre du réexamen du présent règlement, l’opportunité d’introduire des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les États membres pourront maintenir leurs dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, ou en introduire de nouvelles, jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (3), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz pour des motifs liés à la santé et à la sécurité, ne sont pas affectées. |
| --- | --- |

(6)

Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue de l’élaboration de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’examiner, dans le cadre du réexamen du présent règlement, l’opportunité d’introduire des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les États membres pourront maintenir leurs dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, ou en introduire de nouvelles, jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (3), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz pour des motifs liés à la santé et à la sécurité, ne sont pas affectées.

| (7) | L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions de gaz à effet de serre sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement. |
| --- | --- |

(7)

L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions de gaz à effet de serre sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement.

| (8) | Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle. |
| --- | --- |

(8)

Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle.

| (9) | Les dispositifs de chauffage conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour ces dispositifs de chauffage. |
| --- | --- |

(9)

Les dispositifs de chauffage conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour ces dispositifs de chauffage.

| (10) | La consommation annuelle d’énergie des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes a été estimée à 12 089 PJ (environ 289 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 698 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 10 688 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes ont été estimées à 821 kt d’équivalent SOx, dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 783 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes en phase d’utilisation peuvent être nettement réduites. |
| --- | --- |

(10)

La consommation annuelle d’énergie des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes a été estimée à 12 089 PJ (environ 289 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 698 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 10 688 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes ont été estimées à 821 kt d’équivalent SOx, dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 783 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes en phase d’utilisation peuvent être nettement réduites.

| (11) | La consommation d’électricité des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes ne faisant pas l’objet de droits de propriété et présentant un bon rapport coût/efficacité, entraînant une réduction des dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces produits. |
| --- | --- |

(11)

La consommation d’électricité des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes ne faisant pas l’objet de droits de propriété et présentant un bon rapport coût/efficacité, entraînant une réduction des dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces produits.

| (12) | On compte dans l’Union près de cinq millions de logements disposant de systèmes non étanches raccordés à un conduit collectif. Pour des raisons techniques, les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière existants ne peuvent pas être remplacés par des chaudières à condensation efficaces dans les logements équipés d’un système non étanche raccordé à un conduit collectif. Les exigences fixées par le présent règlement autorisent le maintien sur le marché des chaudières autres qu’à condensation spécifiquement conçues pour une telle configuration. Le but est d’éviter des coûts indus pour les consommateurs, de laisser aux fabricants le temps de mettre au point des chaudières conçues pour fonctionner à l’aide de technologies de chauffage plus efficaces et de donner aux États membres le temps de mener une réflexion sur les normes nationales de construction. |
| --- | --- |

(12)

On compte dans l’Union près de cinq millions de logements disposant de systèmes non étanches raccordés à un conduit collectif. Pour des raisons techniques, les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière existants ne peuvent pas être remplacés par des chaudières à condensation efficaces dans les logements équipés d’un système non étanche raccordé à un conduit collectif. Les exigences fixées par le présent règlement autorisent le maintien sur le marché des chaudières autres qu’à condensation spécifiquement conçues pour une telle configuration. Le but est d’éviter des coûts indus pour les consommateurs, de laisser aux fabricants le temps de mettre au point des chaudières conçues pour fonctionner à l’aide de technologies de chauffage plus efficaces et de donner aux États membres le temps de mener une réflexion sur les normes nationales de construction.

| (13) | Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (4) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep), soit environ 110 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 270 kt d’équivalent SOx par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
| --- | --- |

(13)

Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (4) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep), soit environ 110 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 270 kt d’équivalent SOx par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

| (14) | Les exigences d’écoconception devraient harmoniser, à l’échelle de l’Union, les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
| --- | --- |

(14)

Les exigences d’écoconception devraient harmoniser, à l’échelle de l’Union, les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits.

| (15) | Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. |
| --- | --- |

(15)

Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

| (16) | Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser aux fabricants le temps d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
| --- | --- |

(16)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser aux fabricants le temps d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

| (17) | Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (5). |
| --- | --- |

(17)

Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (5).

| (18) | Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
| --- | --- |

(18)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

| (19) | Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
| --- | --- |

(19)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

| (20) | Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou l’élimination. |
| --- | --- |

(20)

Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou l’élimination.

| (21) | Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes sur tout leur cycle de vie. |
| --- | --- |

(21)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes sur tout leur cycle de vie.

| (22) | Il convient d’abroger la directive 92/42/CEE, à l’exception de son article 7, paragraphe 2, de son article 8 et de ses annexes III à V, et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions de façon à étendre le champ d’application aux dispositifs de chauffage autres que les chaudières et à améliorer l’efficacité énergétique et les autres caractéristiques environnementales significatives des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes. |
| --- | --- |

(22)

Il convient d’abroger la directive 92/42/CEE, à l’exception de son article 7, paragraphe 2, de son article 8 et de ses annexes III à V, et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions de façon à étendre le champ d’application aux dispositifs de chauffage autres que les chaudières et à améliorer l’efficacité énergétique et les autres caractéristiques environnementales significatives des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes.

| (23) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
| --- | --- |

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est ≤ 400 kW, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

| a) | aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

a)

aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| b) | aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; |
| --- | --- |

b)

aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides;

| c) | aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6); |
| --- | --- |

c)

aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

| d) | aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

d)

aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire;

| e) | aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; |
| --- | --- |

e)

aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air;

| f) | aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW; |
| --- | --- |

f)

aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW;

| g) | aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné. |
| --- | --- |

g)

aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:

| 1. | «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; |
| --- | --- |

1.

«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte;

| 2. | «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif:






  a) | qui fournit de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et |
| --- | --- | --- |

2.

«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif:

a)

qui fournit de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et

| b) | qui est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; |
| --- | --- |

b)

qui est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;

| 3. | «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

3.

«dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| 4. | «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; |
| --- | --- |

4.

«système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci;

| 5. | «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:






  a) | combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- | --- |

5.

«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

a)

combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| b) | utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

b)

utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| c) | capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; |
| --- | --- |

c)

capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage;

| 6. | «habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; |
| --- | --- |

6.

«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur;

| 7. | «puissance thermique nominale» (Prated
  ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4; |
| --- | --- |

7.

«puissance thermique nominale» (Prated
  ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4;

| 8. | «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote; |
| --- | --- |

8.

«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote;

| 9. | «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
| --- | --- |

9.

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

| 10. | «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

10.

«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

| 11. | «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
| --- | --- |

11.

«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

| 12. | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

12.

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| 13. | «dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

13.

«dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| 14. | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
| --- | --- |

14.

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement;

| 15. | «dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; |
| --- | --- |

15.

«dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement;

| 16. | «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; |
| --- | --- |

16.

«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus;

| 17. | «dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- |

17.

«dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| 18. | «dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- |

18.

«dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| 19. | «dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; |
| --- | --- |

19.

«dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal;

| 20. | «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs
  ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande; |
| --- | --- |

20.

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs
  ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande;

| 21. | «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire; |
| --- | --- |

21.

«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire;

| 22. | «niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
| --- | --- |

22.

«niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;

| 23. | «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. |
| --- | --- |

23.

«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5.

Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception et calendrier

1.   Les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage sont fixées à l’annexe II.

2.   Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:

| a) | à compter du 26 septembre 2015:






  i) | les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5; |
| --- | --- | --- |

a)

à compter du 26 septembre 2015:

i)

les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5;

| ii) | les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a); |
| --- | --- |

ii)

les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a);

| b) | à compter du 26 septembre 2017:






  i) | les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b); |
| --- | --- | --- |

b)

à compter du 26 septembre 2017:

i)

les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b);

| ii) | les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b); |
| --- | --- |

ii)

les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b);

| c) | à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a); |
| --- | --- |

c)

à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a);

3.   La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V de la directive 92/42/CEE.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations relatives au produit énoncées à l’annexe II, point 5 b), du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe IV du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Valeurs de référence indicatives

Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de dispositifs de chauffage et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants:

| a) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; |
| --- | --- |

a)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes;

| b) | sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules; |
| --- | --- |

b)

sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules;

| c) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote; |
| --- | --- |

c)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote;

| d) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

d)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| e) | la validité de la valeur du coefficient de conversion; |
| --- | --- |

e)

la validité de la valeur du coefficient de conversion;

| f) | l’opportunité d’une certification par une tierce partie. |
| --- | --- |

f)

l’opportunité d’une certification par une tierce partie.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.

2.   Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.

Article 9

Abrogation

La directive 92/42/CEE est abrogée, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en matière de transposition en droit national et d’application de ladite directive jusqu’à ce que commencent à s’appliquer les exigences d’écoconception fixées à l’annexe II du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

---

(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

1

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

2

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.

3

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

4

(5)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

5

(6)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

6

(7)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

7

---

ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à V

Aux fins des annexes II à V, on entend par:

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage

| 1) | «mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état; |
| --- | --- |

1)

«mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état;

| 2) | «consommation d’électricité en mode veille» (PSB
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW; |
| --- | --- |

2)

«consommation d’électricité en mode veille» (PSB
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW;

| 3) | «conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; |
| --- | --- |

3)

«conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg;

| 4) | «régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures; |
| --- | --- |

4)

«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures;

| 5) | «pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
| --- | --- |

5)

«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

| 6) | «modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes paramètres techniques, indiqués dans le tableau 1 ou le tableau 2 (selon le cas) de l’annexe II, point 5, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant; |
| --- | --- |

6)

«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes paramètres techniques, indiqués dans le tableau 1 ou le tableau 2 (selon le cas) de l’annexe II, point 5, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant;

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

| 7) | «dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

7)

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| 8) | «dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

8)

«dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| 9) | «chaudière de type B1», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1; |
| --- | --- |

9)

«chaudière de type B1», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1;

| 10) | «chaudière de type B1 mixte», un dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 mixte est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1 mixte; |
| --- | --- |

10)

«chaudière de type B1 mixte», un dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 mixte est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1 mixte;

| 11) | «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson
  ):






  — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %, |
| --- | --- | --- |

11)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson
  ):

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %;

| 12) | «efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

12)

«efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

| 13) | «production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; |
| --- | --- |

13)

«production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération;

| 14) | «rendement électrique» (ηel
  ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimé en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

14)

«rendement électrique» (ηel
  ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimé en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

| 15) | «consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign
  ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS; |
| --- | --- |

15)

«consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign
  ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS;

| 16) | «chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage; |
| --- | --- |

16)

«chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage;

| 17) | «consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

17)

«consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale;

| 18) | «pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
| --- | --- |

18)

«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| 19) | «température extérieure» (Tj
  ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante; |
| --- | --- |

19)

«température extérieure» (Tj
  ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante;

| 20) | «coefficient de performance nominal» (COPrated
  ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated
  ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard; |
| --- | --- |

20)

«coefficient de performance nominal» (COPrated
  ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated
  ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard;

| 21) | «conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe III, tableau 4; |
| --- | --- |

21)

«conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe III, tableau 4;

| 22) | «température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 4, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; |
| --- | --- |

22)

«température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 4, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1;

| 23) | «rapport de charge partielle» (pl(Tj
  )], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C; |
| --- | --- |

23)

«rapport de charge partielle» (pl(Tj
  )], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C;

| 24) | «saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison; |
| --- | --- |

24)

«saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison;

| 25) | «tranche» (binj
  ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 5; |
| --- | --- |

25)

«tranche» (binj
  ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 5;

| 26) | «nombre d’heures par tranche» (Hj
  ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimée en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe III, tableau 5; |
| --- | --- |

26)

«nombre d’heures par tranche» (Hj
  ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimée en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe III, tableau 5;

| 27) | «charge calorifique partielle» (Ph(Tj
  )], la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW; |
| --- | --- |

27)

«charge calorifique partielle» (Ph(Tj
  )], la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW;

| 28) | «coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie; |
| --- | --- |

28)

«coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie;

| 29) | «demande annuelle de chauffage de référence» (QH
  ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif; |
| --- | --- |

29)

«demande annuelle de chauffage de référence» (QH
  ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif;

| 30) | «consommation annuelle d’énergie» (QHE
  ), la consommation d’énergie nécessaire pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

30)

«consommation annuelle d’énergie» (QHE
  ), la consommation d’énergie nécessaire pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC;

| 31) | «nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE
  ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence; |
| --- | --- |

31)

«nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE
  ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence;

| 32) | «coefficient de performance en mode actif» (SCOPon
  ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon
  ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée; |
| --- | --- |

32)

«coefficient de performance en mode actif» (SCOPon
  ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon
  ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée;

| 33) | «puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)], la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle; |
| --- | --- |

33)

«puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)], la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle;

| 34) | «coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire d’une tranche spécifique» (PERbin(Tj)], le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation; |
| --- | --- |

34)

«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire d’une tranche spécifique» (PERbin(Tj)], le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

| 35) | «puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)], la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée; |
| --- | --- |

35)

«puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)], la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée;

| 36) | «régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus; |
| --- | --- |

36)

«régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus;

| 37) | «charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence; |
| --- | --- |

37)

«charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence;

| 38) | «coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)], le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques; |
| --- | --- |

38)

«coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)], le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques;

| 39) | «température bivalente» (Tbiv
  ), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle; |
| --- | --- |

39)

«température bivalente» (Tbiv
  ), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle;

| 40) | «température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
| --- | --- |

40)

«température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

| 41) | «température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro; |
| --- | --- |

41)

«température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

| 42) | «puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW; |
| --- | --- |

42)

«puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW;

| 43) | «efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC; |
| --- | --- |

43)

«efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC;

| 44) | «coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9; |
| --- | --- |

44)

«coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9;

| 45) | «mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur; |
| --- | --- |

45)

«mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur;

| 46) | «mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont disponibles; |
| --- | --- |

46)

«mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont disponibles;

| 47) | «mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat; |
| --- | --- |

47)

«mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat;

| 48) | «mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur; |
| --- | --- |

48)

«mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur;

| 49) | «consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW; |
| --- | --- |

49)

«consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW;

| 50) | «consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW; |
| --- | --- |

50)

«consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW;

| 51) | «consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW; |
| --- | --- |

51)

«consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK
  ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW;

| 52) | «pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C); |
| --- | --- |

52)

«pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C);

| 53) | «application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C; |
| --- | --- |

53)

«application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C;

| 54) | «application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C; |
| --- | --- |

54)

«application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C;

Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes

| 55) | «profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; tout dispositif de chauffage mixte présente au moins un profil de soutirage; |
| --- | --- |

55)

«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; tout dispositif de chauffage mixte présente au moins un profil de soutirage;

| 56) | «puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

56)

«puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 57) | «débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

57)

«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 58) | «température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

58)

«température utile de l’eau» (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 59) | «contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

59)

«contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 60) | «contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale de l’eau chaude fournie; |
| --- | --- |

60)

«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale de l’eau chaude fournie;

| 61) | «température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

61)

«température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 62) | «énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; |
| --- | --- |

62)

«énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

| 63) | «profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
| --- | --- |

63)

«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

| 64) | «profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité; |
| --- | --- |

64)

«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité;

| 65) | «consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

65)

«consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 66) | «consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS. |
| --- | --- |

66)

«consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS.

---

(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

---

ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX

| a) | À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage ne sont pas inférieures aux valeurs suivantes: | Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW, à l’exception des chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et des chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %. |
| --- | --- | --- |

a)

À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage ne sont pas inférieures aux valeurs suivantes:

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW, à l’exception des chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et des chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %.

| | Chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 75 %. |
| --- | --- |

Chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 75 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW:

  l’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 86 %, et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 94 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW:

l’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 86 %, et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 94 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 30 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 30 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %.

| | Pompes à chaleur basse température:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 115 %. |
| --- | --- |

Pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 115 %.

| b) | À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas inférieure aux valeurs suivantes: | Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 36 %. |
| --- | --- | --- |

b)

À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 36 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %.

| | Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 110 %. |
| --- | --- |

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 110 %.

| | Pompes à chaleur basse température:

  l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 125 %. |
| --- | --- |

Pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 125 %.

2.   EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU

| a) | À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |

a)

À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

| b) | À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |

b)

À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   EXIGENCES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE

À compter du 26 septembre 2015, le niveau de puissance acoustique des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas supérieur aux valeurs suivantes:

| Puissance thermique nominale ≤ 6 kW | Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW | Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW | Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Puissance thermique nominale ≤ 6 kW

Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW

Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW

Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE

| a) | À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des dispositifs de chauffage ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:






  — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- | --- |

a)

À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des dispositifs de chauffage ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé. |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé.

5.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

À compter du 26 septembre 2015, les informations ci-dessous relatives aux produits sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage:

| a) | les manuels d’instruction à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, dans lesquels figurent les éléments suivants:






  — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 1, mesurés et calculés conformément à l’annexe III, |
| --- | --- | --- |

a)

les manuels d’instruction à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, dans lesquels figurent les éléments suivants:

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 1, mesurés et calculés conformément à l’annexe III,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 2, mesurés et calculés conformément à l’annexe III, |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 2, mesurés et calculés conformément à l’annexe III,

| — | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage, |
| --- | --- |

—

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage,

| — | pour les chaudières de type B1 et les chaudières de type B1 mixtes, leurs caractéristiques et le texte standard suivant: «Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d’un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l’air comburant directement dans la pièce et est équipée d’un coupe-tirage antirefouleur. En raison de la perte d’efficacité que cela entraînerait, l’utilisation de cette chaudière dans d’autres conditions ferait augmenter la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement, et doit donc être évitée.», |
| --- | --- |

—

pour les chaudières de type B1 et les chaudières de type B1 mixtes, leurs caractéristiques et le texte standard suivant: «Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d’un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l’air comburant directement dans la pièce et est équipée d’un coupe-tirage antirefouleur. En raison de la perte d’efficacité que cela entraînerait, l’utilisation de cette chaudière dans d’autres conditions ferait augmenter la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement, et doit donc être évitée.»,

| — | pour les générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et les habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant, |
| --- | --- |

—

pour les générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et les habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant,

| — | les informations utiles pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil; |
| --- | --- |

—

les informations utiles pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil;

| b) | aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 du présent règlement, le dossier de documentation technique, comportant les éléments suivants:






  — | les éléments visés au point a) ci-dessus, |
| --- | --- | --- |

b)

aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 du présent règlement, le dossier de documentation technique, comportant les éléments suivants:

—

les éléments visés au point a) ci-dessus,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures prises pour vérifier ledit modèle; |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures prises pour vérifier ledit modèle;

| c) | les informations suivantes sont inscrites, de façon à y rester durablement, sur le dispositif de chauffage:






  — | le cas échéant, «chaudière de type B1» ou «chaudière de type B1 mixte», |
| --- | --- | --- |

c)

les informations suivantes sont inscrites, de façon à y rester durablement, sur le dispositif de chauffage:

—

le cas échéant, «chaudière de type B1» ou «chaudière de type B1 mixte»,

| — | pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, la puissance électrique. |
| --- | --- |

—

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, la puissance électrique.

Tableau 1

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

| Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
| --- |
| Chaudière à condensation: [oui/non] |
| Chaudière basse température (2): [oui/non] |
| Chaudière de type B1: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] | Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
| Puissance thermique nominale | Prated | x | kW | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | ηs | x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) | P4 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1) | η4 | x,x | % |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) | P1 | x,x | kW | À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2) | η1 | x,x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | PCHP100 + Sup0 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | ηCHP100 + Sup0 | x,x | % |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | PCHP100 + Sup100 | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | ηCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique | Dispositif de chauffage d’appoint |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | ηel,CHP100 + Sup0 | x,x | % | Puissance thermique nominale | Psup | x,x | kW |
| À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | ηel,CHP100 + Sup100 | x,x | % | Type d’énergie utilisée | |
| Consommation d’électricité auxiliaire | Autres caractéristiques |
| À pleine charge | elmax | x,xxx | kW | Pertes thermiques en régime stabilisé | Pstby | x,xxx | kW |
| À charge partielle | elmin | x,xxx | kW | Consommation d’électricité du brûleur d’allumage | Pign | x,xxx | kW |
| En mode veille | PSB | x,xxx | kW | Émissions d’oxydes d’azote | NOx | x | mg/kWh |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes: |
| Profil de soutirage déclaré | | | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | ηwh | x | % |
| Consommation journalière d’électricité | Qelec | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Coordonnées de contact | Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Chaudière à condensation: [oui/non]

Chaudière basse température (2): [oui/non]

Chaudière de type B1: [oui/non]

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non]

Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte: [oui/non]

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

P4

x,x

kW

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

η4

x,x

%

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

P1

x,x

kW

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

η1

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique

Dispositif de chauffage d’appoint

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Puissance thermique nominale

Psup

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Type d’énergie utilisée

Consommation d’électricité auxiliaire

Autres caractéristiques

À pleine charge

elmax

x,xxx

kW

Pertes thermiques en régime stabilisé

Pstby

x,xxx

kW

À charge partielle

elmin

x,xxx

kW

Consommation d’électricité du brûleur d’allumage

Pign

x,xxx

kW

En mode veille

PSB

x,xxx

kW

Émissions d’oxydes d’azote

NOx

x

mg/kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

Tableau 2

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] |
| --- |
| Pompes à chaleur air-eau: [oui/non] |
| Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non] |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] |
| Pompes à chaleur basse température: [oui/non] |
| Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] |
| Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] |
| Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. |
| Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes. |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité |
| Puissance thermique nominale
   (3) | Prated | x | kW | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | ηs | x | % |
| Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj | Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = température bivalente | Pdh | x,x | kW | Tj
  = température bivalente | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Tj
  = température limite de fonctionnement | Pdh | x,x | kW | Tj
  = température limite de fonctionnement | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) | COPd ou PERd | x,xx ou x,x | – ou % |
| Température bivalente | Tbiv | x | °C | Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement | TOL | x | °C |
| Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | Pcych | x,x | kW | Efficacité sur un intervalle cyclique | COPcyc ou PERcyc | x,xx ou x,x | – ou % |
| Coefficient de dégradation (4) | Cdh | x,x | — | Température maximale de service de l’eau de chauffage | WTOL | x | °C |
| Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif | Dispositif de chauffage d’appoint |
| Mode arrêt | POFF | x,xxx | kW | Puissance thermique nominale (3) | Psup | x,x | kW |
| Mode arrêt par thermostat | PTO | x,xxx | kW | | |
| Mode veille | PSB | x,xxx | kW | Type d’énergie utilisée |
| Mode résistance de carter active | PCK | x,xxx | kW | |
| Autres caractéristiques | |
| Régulation de la puissance | fixe/variable | Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur | — | x | m3/h |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur | LWA | x/x | dB | Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur | — | x | m3/h |
| Émissions d’oxydes d’azote | NOx | x | mg/kWh |
| Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: |
| Profil de soutirage déclaré | x | | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | ηwh | x | % |
| Consommation journalière d’électricité | Qelec | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Coordonnées de contact | Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Pompes à chaleur air-eau: [oui/non]

Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non]

Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non]

Pompes à chaleur basse température: [oui/non]

Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non]

Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température.

Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes.

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale
   (3)

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = température bivalente

Pdh

x,x

kW

Tj
  = température bivalente

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj
  = température limite de fonctionnement

Pdh

x,x

kW

Tj
  = température limite de fonctionnement

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Température bivalente

Tbiv

x

°C

Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement

TOL

x

°C

Puissance calorifique sur un intervalle cyclique

Pcych

x,x

kW

Efficacité sur un intervalle cyclique

COPcyc ou PERcyc

x,xx ou x,x

– ou %

Coefficient de dégradation (4)

Cdh

x,x

—

Température maximale de service de l’eau de chauffage

WTOL

x

°C

Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif

Dispositif de chauffage d’appoint

Mode arrêt

POFF

x,xxx

kW

Puissance thermique nominale (3)

Psup

x,x

kW

Mode arrêt par thermostat

PTO

x,xxx

kW

Mode veille

PSB

x,xxx

kW

Type d’énergie utilisée

Mode résistance de carter active

PCK

x,xxx

kW

Autres caractéristiques

Régulation de la puissance

fixe/variable

Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur

—

x

m3/h

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur

LWA

x/x

dB

Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur

—

x

m3/h

Émissions d’oxydes d’azote

NOx

x

mg/kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

Profil de soutirage déclaré

x

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

---

(1)  Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(2)  Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

(3)  Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).

(4)  Si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.

---

ANNEXE III

Mesures et calculs

| 1. | Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 5. |
| --- | --- |

1.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 5.

| 2. | Conditions générales des mesures et des calculs:






  a) | aux fins des mesures établies aux points 2 à 5, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C ± 1 °C; |
| --- | --- | --- |

2.

Conditions générales des mesures et des calculs:

a)

aux fins des mesures établies aux points 2 à 5, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C ± 1 °C;

| b) | aux fins des calculs établis aux points 3 à 5, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5; |
| --- | --- |

b)

aux fins des calculs établis aux points 3 à 5, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5;

| c) | les émissions d’oxydes d’azote sont mesurées en effectuant la somme des émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote, et sont exprimées en dioxyde d’azote; |
| --- | --- |

c)

les émissions d’oxydes d’azote sont mesurées en effectuant la somme des émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote, et sont exprimées en dioxyde d’azote;

| d) | pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint; |
| --- | --- |

d)

pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint;

| e) | les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote sont arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

e)

les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote sont arrondies à l’entier le plus proche;

| f) | tout générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage est testé avec un habillage de dispositif de chauffage adapté, et tout habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur adapté. |
| --- | --- |

f)

tout générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage est testé avec un habillage de dispositif de chauffage adapté, et tout habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur adapté.

| 3. | Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération
  L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson
  , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé, de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée par l’ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
| --- | --- |

3.

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson
  , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé, de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée par l’ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5.

| 4. | Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur






  a) | Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, le niveau de puissance acoustique ou les émissions d’oxydes d’azote, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard établies dans le tableau 3, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée. |
| --- | --- | --- |

4.

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

a)

Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, le niveau de puissance acoustique ou les émissions d’oxydes d’azote, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard établies dans le tableau 3, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée.

| b) | Le coefficient de performance en mode actif SCOPon ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon sont calculés sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant) et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:






  — | les conditions de conception de référence, telles que définies dans le tableau 4, |
| --- | --- | --- |

b)

Le coefficient de performance en mode actif SCOPon ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon sont calculés sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant) et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:

—

les conditions de conception de référence, telles que définies dans le tableau 4,

| — | la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes figurant dans le tableau 5, |
| --- | --- |

—

la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes figurant dans le tableau 5,

| — | le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique. |
| --- | --- |

—

le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique.

| c) | La demande annuelle de chauffage de référence QH est la charge calorifique nominale Pdesignh multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE, fixé à 2 066. |
| --- | --- |

c)

La demande annuelle de chauffage de référence QH est la charge calorifique nominale Pdesignh multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE, fixé à 2 066.

| d) | La consommation annuelle d’énergie QHE est calculée comme la somme des éléments suivants:






  — | le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon
  , et |
| --- | --- | --- |

d)

La consommation annuelle d’énergie QHE est calculée comme la somme des éléments suivants:

—

le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOPon
  ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon
  , et

| — | la consommation d’énergie en mode arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe. |
| --- | --- |

—

la consommation d’énergie en mode arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe.

| e) | Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et la consommation annuelle d’énergie QHE. |
| --- | --- |

e)

Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et la consommation annuelle d’énergie QHE.

| f) | L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine. |
| --- | --- |

f)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine.

| 5. | Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes
  L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un dispositif de chauffage mixte ηwh
  est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref
  du profil de soutirage déclaré et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:






  a) | les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 7; |
| --- | --- | --- |

5.

Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un dispositif de chauffage mixte ηwh
  est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref
  du profil de soutirage déclaré et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:

a)

les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 7;

| b) | les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:






  — | de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau, |
| --- | --- | --- |

b)

les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:

—

de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau,

| — | à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré, |
| --- | --- |

—

à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré,

| — | de la fin du dernier puisage d’eau à 24:00: pas de puisage d’eau; |
| --- | --- |

—

de la fin du dernier puisage d’eau à 24:00: pas de puisage d’eau;

| c) | le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal; |
| --- | --- |

c)

le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal;

| d) | pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:






  — | les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 3, |
| --- | --- | --- |

d)

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

—

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 3,

| — | les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 6. |
| --- | --- |

—

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 6.

Tableau 3

Conditions nominales standard pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| Source de chaleur | Échangeur thermique extérieur | Échangeur thermique intérieur |
| --- | --- | --- |
| Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée | Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température | Pompes à chaleur basse température |
| Température à l’entrée | Température à la sortie | Température à l’entrée | Température à la sortie |
| Air extérieur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Air extrait de la ventilation | + 20 °C (+ 12 °C) |
| | Température à l’entrée/à la sortie |
| Eau | + 10 °C/+ 7 °C |
| Eau glycolée | 0 °C/– 3 °C |

Source de chaleur

Échangeur thermique extérieur

Échangeur thermique intérieur

Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température

Pompes à chaleur basse température

Température à l’entrée

Température à la sortie

Température à l’entrée

Température à la sortie

Air extérieur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Air extrait de la ventilation

+ 20 °C (+ 12 °C)

Température à l’entrée/à la sortie

Eau

+ 10 °C/+ 7 °C

Eau glycolée

0 °C/– 3 °C

Tableau 4

Conditions de conception de référence pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur; températures exprimées en température de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)

| Température de conception de référence | Température bivalente | Température limite de fonctionnement |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | maximum + 2 °C | maximum – 7 °C |

Température de conception de référence

Température bivalente

Température limite de fonctionnement

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C

Tableau 5

Saison de chauffe de référence en Europe dans les conditions climatiques moyennes pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

| binj | Tj
  [°C] | Hj
  [h/an] |
| --- | --- | --- |
| 1 à 20 | – 30 à – 11 | 0 |
| 21 | –10 | 1 |
| 22 | –9 | 25 |
| 23 | –8 | 23 |
| 24 | –7 | 24 |
| 25 | –6 | 27 |
| 26 | –5 | 68 |
| 27 | –4 | 91 |
| 28 | –3 | 89 |
| 29 | –2 | 165 |
| 30 | –1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Nombre total d’heures: | 4 910 |

binj

Tj
  [°C]

Hj
  [h/an]

1 à 20

– 30 à – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Nombre total d’heures:

4 910

Tableau 6

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une humidité de 5,5 g/m3

| Profil de soutirage déclaré | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Tableau 7

Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | | | | 11,655 | | | | 19,07 | | | |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | | | | 46,76 | | | | 93,52 | | | |

h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

---

ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l’annexe II.

| 1. | Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle. |
| --- | --- |

1.

Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle.

| 2. | Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:






  a) | les valeurs déclarées sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II; |
| --- | --- | --- |

2.

Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:

a)

les valeurs déclarées sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II;

| b) | l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

b)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| c) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

c)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

| d) | le niveau de puissance acoustique LWA
  n’est pas supérieur de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et |
| --- | --- |

d)

le niveau de puissance acoustique LWA
  n’est pas supérieur de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et

| e) | les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne sont pas supérieures de plus de 20 % à la valeur déclarée pour l’unité. |
| --- | --- |

e)

les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne sont pas supérieures de plus de 20 % à la valeur déclarée pour l’unité.

| 3. | Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si les résultats visés aux points 2 b) à 2 e) ne sont pas atteints, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. |
| --- | --- |

3.

Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si les résultats visés aux points 2 b) à 2 e) ne sont pas atteints, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

| 4. | Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:






  a) | les valeurs déclarées pour chacune des trois unités sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II; |
| --- | --- | --- |

4.

Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:

a)

les valeurs déclarées pour chacune des trois unités sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II;

| b) | la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

b)

la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale;

| c) | la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale; |
| --- | --- |

c)

la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale;

| d) | la moyenne du niveau de puissance acoustique LWA des trois unités n’est pas supérieure de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et |
| --- | --- |

d)

la moyenne du niveau de puissance acoustique LWA des trois unités n’est pas supérieure de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et

| e) | la moyenne, pour les trois unités, des émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, n’est pas supérieure de plus de 20 % à la valeur déclarée pour chaque unité. |
| --- | --- |

e)

la moyenne, pour les trois unités, des émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, n’est pas supérieure de plus de 20 % à la valeur déclarée pour chaque unité.

| 5. | Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres fournissent les résultats des essais et autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision concernant la non-conformité du modèle. |
| --- | --- |

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres fournissent les résultats des essais et autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision concernant la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe III.

---

ANNEXE V

Valeurs de référence indicatives visées à l’article 6

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les dispositifs de chauffage en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote présentent les caractéristiques suivantes:

| 1. | valeur de référence relative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans l’application à moyenne température: 145 %; |
| --- | --- |

1.

valeur de référence relative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans l’application à moyenne température: 145 %;

| 2. | valeurs de référence relatives à l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes:















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

2.

valeurs de référence relatives à l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 3. | Valeurs de référence, pour le niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur ayant une puissance thermique nominale:






  a) | ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

3.

Valeurs de référence, pour le niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur ayant une puissance thermique nominale:

a)

≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | > 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB; |
| --- | --- |

b)

> 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB;

| c) | > 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

> 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | > 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

> 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB.

| 4. | Valeurs de référence pour les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote:






  a) | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles gazeux: 14 mg/kWh PCS de combustible consommé; |
| --- | --- | --- |

4.

Valeurs de référence pour les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote:

a)

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles gazeux: 14 mg/kWh PCS de combustible consommé;

| b) | pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles liquides: 50 mg/kWh PCS de combustible consommé. |
| --- | --- |

b)

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles liquides: 50 mg/kWh PCS de combustible consommé.

Les valeurs de référence spécifiées aux points 1 à 4 ne signifient pas nécessairement qu’une combinaison de ces valeurs puisse être obtenue pour un même dispositif de chauffage.

---

| 6.9.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 239/162 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/162

---

RÈGLEMENT (UE) No 814/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

| (1) | En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception. |
| --- | --- |

(1)

En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception.

| (2) | L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de production d’eau chaude. |
| --- | --- |

(2)

L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de production d’eau chaude.

| (3) | La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude habituellement utilisés dans le secteur domestique et commercial. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
| --- | --- |

(3)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude habituellement utilisés dans le secteur domestique et commercial. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

| (4) | Les aspects environnementaux des chauffe-eau qui sont considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation ainsi que (pour les chauffe-eau thermodynamiques) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les chauffe-eau fonctionnant avec des combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures sont considérées comme des aspects environnementaux significatifs. L’aspect environnemental significatif pour les ballons d’eau chaude est la consommation d’énergie due à leurs pertes statiques. |
| --- | --- |

(4)

Les aspects environnementaux des chauffe-eau qui sont considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation ainsi que (pour les chauffe-eau thermodynamiques) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les chauffe-eau fonctionnant avec des combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures sont considérées comme des aspects environnementaux significatifs. L’aspect environnemental significatif pour les ballons d’eau chaude est la consommation d’énergie due à leurs pertes statiques.

| (5) | Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone et les hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue d’élaborer de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’étudier, durant le réexamen du présent règlement, la possibilité d’instaurer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception relatives aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures des chauffe-eau peuvent être maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (2), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz en lien avec la santé et la sécurité, ne sont pas affectées. |
| --- | --- |

(5)

Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone et les hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue d’élaborer de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’étudier, durant le réexamen du présent règlement, la possibilité d’instaurer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception relatives aux émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures des chauffe-eau peuvent être maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (2), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz en lien avec la santé et la sécurité, ne sont pas affectées.

| (6) | L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre susmentionnées sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement. |
| --- | --- |

(6)

L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre susmentionnées sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement.

| (7) | Il convient de limiter le champ d’application du présent règlement aux chauffe-eau destinés à la production d’eau chaude potable et sanitaire. |
| --- | --- |

(7)

Il convient de limiter le champ d’application du présent règlement aux chauffe-eau destinés à la production d’eau chaude potable et sanitaire.

| (8) | Les chauffe-eau conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits principalement (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau de ce type. |
| --- | --- |

(8)

Les chauffe-eau conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits principalement (à plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau de ce type.

| (9) | La consommation annuelle d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude a été estimée à 2 156 PJ (environ 51 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 124 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 2 243 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude ont été estimées à 559 kt d’équivalent SOx dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 603 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxyde d’azote des chauffe-eau peuvent être nettement réduites. |
| --- | --- |

(9)

La consommation annuelle d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude a été estimée à 2 156 PJ (environ 51 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 124 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 2 243 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude ont été estimées à 559 kt d’équivalent SOx dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 603 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxyde d’azote des chauffe-eau peuvent être nettement réduites.

| (10) | La consommation d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes non propriétaires à bon rapport coût-efficacité permettant de réduire les dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces équipements. |
| --- | --- |

(10)

La consommation d’énergie des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes non propriétaires à bon rapport coût-efficacité permettant de réduire les dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces équipements.

| (11) | Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (3) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (environ 11 Mtep), soit environ 26 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 130 kt d’équivalent SOx, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure. |
| --- | --- |

(11)

Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire (3) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 450 PJ (environ 11 Mtep), soit environ 26 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 130 kt d’équivalent SOx, par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

| (12) | Les exigences d’écoconception devraient harmoniser à l’échelle de l’Union les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les chauffe-eau, et les exigences relatives aux pertes statiques des ballons d’eau chaude, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
| --- | --- |

(12)

Les exigences d’écoconception devraient harmoniser à l’échelle de l’Union les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les chauffe-eau, et les exigences relatives aux pertes statiques des ballons d’eau chaude, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits.

| (13) | Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. |
| --- | --- |

(13)

Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

| (14) | Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
| --- | --- |

(14)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

| (15) | Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4). |
| --- | --- |

(15)

Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4).

| (16) | Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables. |
| --- | --- |

(16)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

| (17) | Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
| --- | --- |

(17)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

| (18) | Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou la mise au rebut. |
| --- | --- |

(18)

Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou la mise au rebut.

| (19) | Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude sur tout leur cycle de vie. |
| --- | --- |

(19)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude sur tout leur cycle de vie.

| (20) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
| --- | --- |

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 2 000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 812/2013.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

| a) | aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

a)

aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| b) | aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides; |
| --- | --- |

b)

aux chauffe-eau utilisant des combustibles solides;

| c) | aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
| --- | --- |

c)

aux chauffe-eau entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

| d) | aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (6); |
| --- | --- |

d)

aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (6);

| e) | aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

e)

aux chauffe-eau qui ne correspondent pas au moins au profil de soutirage ayant la plus faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| f) | aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds; |
| --- | --- |

f)

aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds;

| g) | aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné. |
| --- | --- |

g)

aux générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et aux habillages de chauffe-eau destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de chauffe-eau identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement à quel chauffe-eau il est destiné.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:

| 1) | «chauffe-eau», un dispositif qui:






  a) | est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; |
| --- | --- | --- |

1)

«chauffe-eau», un dispositif qui:

a)

est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

| b) | produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés; et |
| --- | --- |

b)

produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés; et

| c) | est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur; |
| --- | --- |

c)

est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;

| 2) | «générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:






  a) | combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; |
| --- | --- | --- |

2)

«générateur de chaleur», la partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

a)

combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

| b) | utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

b)

utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| c) | capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; |
| --- | --- |

c)

capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

un générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau et un habillage de chauffe-eau destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des chauffe-eau;

| 3) | «habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; |
| --- | --- |

3)

«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur;

| 4) | «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; |
| --- | --- |

4)

«puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions nominales standard, exprimée en kW;

| 5) | «volume de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude ou d’un chauffe-eau à accumulation, exprimé en litres; |
| --- | --- |

5)

«volume de stockage» (V), le volume nominal d’un ballon d’eau chaude ou d’un chauffe-eau à accumulation, exprimé en litres;

| 6) | «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude utilisées pour établir les pertes statiques; |
| --- | --- |

6)

«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des chauffe-eau utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude utilisées pour établir les pertes statiques;

| 7) | «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
| --- | --- |

7)

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

| 8) | «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de biomasse; |
| --- | --- |

8)

«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de biomasse;

| 9) | «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; |
| --- | --- |

9)

«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

| 10) | «chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; |
| --- | --- |

10)

«chauffe-eau conventionnel», un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse et/ou par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

| 11) | «chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle; |
| --- | --- |

11)

«chauffe-eau thermodynamique», un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle;

| 12) | «chauffe-eau solaire», un chauffe-eau comprenant un ou plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et générateurs de chaleur ainsi, éventuellement, qu’une ou plusieurs pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire; |
| --- | --- |

12)

«chauffe-eau solaire», un chauffe-eau comprenant un ou plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et générateurs de chaleur ainsi, éventuellement, qu’une ou plusieurs pompes de la boucle de captage et d’autres éléments; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire;

| 13) | «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage d’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours; |
| --- | --- |

13)

«ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage d’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours;

| 14) | «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris lors de périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et qui fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
| --- | --- |

14)

«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris lors de périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire, et qui fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

| 15) | «efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile fournie par un chauffe-eau et l’énergie nécessaire pour la produire; |
| --- | --- |

15)

«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh
  ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile fournie par un chauffe-eau et l’énergie nécessaire pour la produire;

| 16) | «niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB; |
| --- | --- |

16)

«niveau de puissance acoustique» (LWA
  ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;

| 17) | «pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W; |
| --- | --- |

17)

«pertes statiques» (S), la puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau et ambiantes données, exprimée en W;

| 18) | «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %,; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5. |
| --- | --- |

18)

«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %,; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5.

Aux fins des annexes II à VI, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception et calendrier

1.   Les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude sont énoncées à l’annexe II.

2.   Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:

| a) | à compter du 26 septembre 2015:






  i) | les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1.1 a), 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6; |
| --- | --- | --- |

a)

à compter du 26 septembre 2015:

i)

les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1.1 a), 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6;

| ii) | les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.2; |
| --- | --- |

ii)

les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.2;

| b) | à compter du 26 septembre 2017:






  i) | les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 b); |
| --- | --- | --- |

b)

à compter du 26 septembre 2017:

i)

les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 b);

| ii) | les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.1; |
| --- | --- |

ii)

les ballons d’eau chaude satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2.1;

| c) | à compter du 26 septembre 2018:






  i) | les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 c); |
| --- | --- | --- |

c)

à compter du 26 septembre 2018:

i)

les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.1 c);

| ii) | les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.5 a). |
| --- | --- |

ii)

les chauffe-eau satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1.5 a).

3.   La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies aux annexes III et IV.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations sur le produit prévues à l’annexe II, point 1.6, du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe V du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Valeurs de référence indicatives

Les valeurs de référence indicatives pour les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.

Article 7

Réexamen

1.   La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et de ballons d’eau chaude et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants:

| a) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; |
| --- | --- |

a)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes;

| b) | sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures; |
| --- | --- |

b)

sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures;

| c) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour les émissions d’oxydes d’azote; |
| --- | --- |

c)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour les émissions d’oxydes d’azote;

| d) | l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; |
| --- | --- |

d)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les chauffe-eau spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

| e) | la validité de la valeur du coefficient de conversion; |
| --- | --- |

e)

la validité de la valeur du coefficient de conversion;

| f) | l’opportunité d’une certification par une tierce partie. |
| --- | --- |

f)

l’opportunité d’une certification par une tierce partie.

2.   La Commission réexamine également le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de chauffe-eau et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen comporte uniquement une évaluation de l’opportunité de fixer des exigences d’écoconception distinctes pour différents types de chauffe-eau.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.

2.   Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de chauffe-eau conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.

3.   Jusqu’au 26 septembre 2017, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de ballons d’eau chaude conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les pertes statiques.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

---

(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

1

(2)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.

2

(3)  Voir page 83 du présent Journal officiel.

3

(4)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

4

(5)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

5

(6)  Voir page 136 du présent Journal officiel.

6

(7)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

7

---

ANNEXE I

Définitions applicables pour les annexes II à VI

Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

| 1) | «chauffe-eau à accumulation», un chauffe-eau muni d’un ou de plusieurs ballons d’eau chaude, générateurs de chaleur et éventuellement d’autres éléments, contenus dans un seul habillage; |
| --- | --- |

1)

«chauffe-eau à accumulation», un chauffe-eau muni d’un ou de plusieurs ballons d’eau chaude, générateurs de chaleur et éventuellement d’autres éléments, contenus dans un seul habillage;

| 2) | «profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; tout chauffe-eau correspond à au moins un profil de soutirage; |
| --- | --- |

2)

«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; tout chauffe-eau correspond à au moins un profil de soutirage;

| 3) | «puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

3)

«puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 4) | «débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

4)

«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 5) | «température utile de l’eau», (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

5)

«température utile de l’eau», (Tm
  ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 6) | «contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

6)

«contenu énergétique utile» (Qtap
  ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 7) | «contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie; |
| --- | --- |

7)

«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau chaude fournie;

| 8) | «température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

8)

«température de pointe» (Tp
  ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 9) | «énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1; |
| --- | --- |

9)

«énergie de référence» (Qref
  ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 1;

| 10) | «profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage; |
| --- | --- |

10)

«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

| 11) | «profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité; |
| --- | --- |

11)

«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité;

| 12) | «consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

12)

«consommation journalière d’électricité» (Qelec
  ), la consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 13) | «consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS; |
| --- | --- |

13)

«consommation journalière de combustible» (Qfuel
  ), la consommation de combustibles sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS;

| 14) | «pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible; |
| --- | --- |

14)

«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

| 15) | «commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie; |
| --- | --- |

15)

«commande intelligente», un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie;

| 16) | «conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère fixé à l’annexe IV, point 4; |
| --- | --- |

16)

«conformité de la commande intelligente» (smart), la mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le critère fixé à l’annexe IV, point 4;

| 17) | «facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3; |
| --- | --- |

17)

«facteur de commande intelligente» (SCF), le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande intelligente dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3;

| 18) | «consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

18)

«consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes» (Qelec,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 19) | «consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS; |
| --- | --- |

19)

«consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes» (Qfuel,week,smart
  ), la consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est activée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS;

| 20) | «consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

20)

«consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes» (Qelec,week
  ), la consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 21) | «consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week
  ), la consommation hebdomadaire combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS; |
| --- | --- |

21)

«consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes» (Qfuel,week
  ), la consommation hebdomadaire combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de commande intelligente est désactivée, mesurée dans les conditions fixées à l’annexe III, point 3, exprimée en kWh PCS;

| 22) | «terme de correction d’ambiance» (Qcor
  ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé; |
| --- | --- |

22)

«terme de correction d’ambiance» (Qcor
  ), un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau n’est pas thermiquement isolé;

| 23) | «pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur; |
| --- | --- |

23)

«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby
  ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

| 24) | «eau mitigée à 40 °C» (V40), la quantité d’eau à 40 °C, exprimée en litres, qui a le même contenu calorifique (enthalpie) que l’eau chaude fournie à une température supérieure à 40 °C à la sortie du chauffe-eau; |
| --- | --- |

24)

«eau mitigée à 40 °C» (V40), la quantité d’eau à 40 °C, exprimée en litres, qui a le même contenu calorifique (enthalpie) que l’eau chaude fournie à une température supérieure à 40 °C à la sortie du chauffe-eau;

| 25) | «conditions climatiques moyennes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques de la ville de Strasbourg; |
| --- | --- |

25)

«conditions climatiques moyennes», les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques de la ville de Strasbourg;

| 26) | «consommation annuelle d’énergie» (Qtota
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS; |
| --- | --- |

26)

«consommation annuelle d’énergie» (Qtota
  ), la consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS;

| 27) | «contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou du combustible (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur captée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire; |
| --- | --- |

27)

«contribution calorifique annuelle non solaire» (Qnonsol
  ), la contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou du combustible (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau solaire, compte tenu de la quantité annuelle de chaleur captée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude solaire;

| 28) | «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence; |
| --- | --- |

28)

«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; il est caractérisé par la surface d’entrée, le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du second ordre et le facteur d’angle d’incidence;

| 29) | «irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2; |
| --- | --- |

29)

«irradiation solaire globale», le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2;

| 30) | «surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2; |
| --- | --- |

30)

«surface d’entrée du capteur» (Asol
  ), la surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans le capteur, exprimée en m2;

| 31) | «rendement optique» (η0
  ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante; |
| --- | --- |

31)

«rendement optique» (η0
  ), le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire est égale à la température ambiante;

| 32) | «coefficient de perte du premier ordre» (a1
  ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K); |
| --- | --- |

32)

«coefficient de perte du premier ordre» (a1
  ), le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 K);

| 33) | «coefficient de perte du second ordre» (a2
  ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2); |
| --- | --- |

33)

«coefficient de perte du second ordre» (a2
  ), le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier ordre, exprimé en W/(m2 K2);

| 34) | «facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré; |
| --- | --- |

34)

«facteur d’angle d’incidence» (IAM), le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré;

| 35) | «angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire; |
| --- | --- |

35)

«angle d’incidence», l’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du capteur solaire;

| 36) | «ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
| --- | --- |

36)

«ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

| 37) | «efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol
  ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire; |
| --- | --- |

37)

«efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur» (ηwh,nonsol
  ), l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de chaleur solaire;

| 38) | «consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale; |
| --- | --- |

38)

«consommation d’électricité auxiliaire» (Qaux
  ), la consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée en kWh d’énergie finale;

| 39) | «consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire, exprimée en W; |
| --- | --- |

39)

«consommation d’électricité de la pompe» (solpump), la consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un chauffe-eau solaire, exprimée en W;

| 40) | «consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire lorsque sa pompe et son générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W; |
| --- | --- |

40)

«consommation d’électricité en veille» (solstandby), la consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire lorsque sa pompe et son générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W;

| 41) | «modèle équivalent», un modèle qui est mis sur le marché et présente les mêmes paramètres techniques qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant et soumis aux exigences de l’annexe II applicables en matière d’information sur les produits. |
| --- | --- |

41)

«modèle équivalent», un modèle qui est mis sur le marché et présente les mêmes paramètres techniques qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant et soumis aux exigences de l’annexe II applicables en matière d’information sur les produits.

---

ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX CHAUFFE-EAU

1.1.   Exigences applicables à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

| a) | À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| En outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est «1»: efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau calculée pour smart = 0, testée avec le profil de soutirage déclaré | 19 % | 20 % | 23 % | 23 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % |

a)

À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

En outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est «1»: efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau calculée pour smart = 0, testée avec le profil de soutirage déclaré

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

| b) | À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| En outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est «1»: efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau calculée pour smart = 0, testée avec le profil de soutirage déclaré | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 33 % | 34 % | 35 % | 36 % | 36 % | 36 % |

b)

À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

En outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est «1»: efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau calculée pour smart = 0, testée avec le profil de soutirage déclaré

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

| c) | À compter du 26 septembre 2018, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:








  Profil de soutirage déclaré | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 60 % | 64 % | 64 % |

c)

À compter du 26 septembre 2018, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des chauffe-eau n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

60 %

64 %

64 %

1.2.   Exigences applicables au volume de stockage des chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est 3XS, XXS, XS et S

À compter du 26 septembre 2015:

| a) | pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est 3XS, le volume de stockage ne dépasse pas 7 litres; |
| --- | --- |

a)

pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est 3XS, le volume de stockage ne dépasse pas 7 litres;

| b) | pour les chauffe-eau à accumulation dont les profils de soutirage déclarés sont XXS et XS, le volume de stockage ne dépasse pas 15 litres; |
| --- | --- |

b)

pour les chauffe-eau à accumulation dont les profils de soutirage déclarés sont XXS et XS, le volume de stockage ne dépasse pas 15 litres;

| c) | pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est S, le volume de stockage ne dépasse pas 36 litres; |
| --- | --- |

c)

pour les chauffe-eau à accumulation dont le profil de soutirage déclaré est S, le volume de stockage ne dépasse pas 36 litres;

1.3.   Exigences applicables à l’eau mitigée à 40 °C des chauffe-eau à accumulation dont les profils déclarés sont M, L, XL, XXL, 3XL et 4XL

À compter du 26 septembre 2015, le volume d’eau mitigée à 40 °C n’est pas inférieur aux valeurs suivantes:

| Profil de soutirage déclaré | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau mitigée à 40 °C | 65 litres | 130 litres | 210 litres | 300 litres | 520 litres | 1 040 litres |

Profil de soutirage déclaré

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Eau mitigée à 40 °C

65 litres

130 litres

210 litres

300 litres

520 litres

1 040 litres

1.4.   Exigences relatives au niveau de puissance acoustique

À compter du 26 septembre 2015, le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau thermodynamiques n’est pas supérieur aux valeurs suivantes:

| Puissance thermique nominale ≤ 6 kW | Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW | Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW | Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur | Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Puissance thermique nominale ≤ 6 kW

Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW

Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW

Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA
  ), à l’extérieur

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.   Exigences applicables aux émissions d’oxydes d’azote

| a) | À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des chauffe-eau ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:






  — | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- | --- |

a)

À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des chauffe-eau ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:

—

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un système à combustion externe et fonctionnant aux combustibles gazeux et les chauffe-eau solaires fonctionnant aux combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un système à combustion externe et fonctionnant aux combustibles gazeux et les chauffe-eau solaires fonctionnant aux combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un système à combustion externe et fonctionnant aux combustibles liquides et les chauffe-eau solaires fonctionnant aux combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un système à combustion externe et fonctionnant aux combustibles liquides et les chauffe-eau solaires fonctionnant aux combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un moteur à combustion interne et fonctionnant aux combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé, |
| --- | --- |

—

pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un moteur à combustion interne et fonctionnant aux combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,

| — | pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un moteur à combustion interne et fonctionnant aux combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé. |
| --- | --- |

—

pour les chauffe-eau thermodynamiques équipés d’un moteur à combustion interne et fonctionnant aux combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé.

1.6.   Exigences applicables aux informations sur le produit dans le cas des chauffe-eau

À compter du 26 septembre 2015, les manuels d’instructions à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux, les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs ainsi que la documentation technique aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 contiennent les éléments suivants:

| a) | les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents; |
| --- | --- |

a)

les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents;

| b) | les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 6; |
| --- | --- |

b)

les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 6;

| c) | les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe IV, point 2; |
| --- | --- |

c)

les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés à l’annexe IV, point 2;

| d) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau; |
| --- | --- |

d)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau;

| e) | dans le cas des générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et des habillages de chauffe-eau destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant; |
| --- | --- |

e)

dans le cas des générateurs de chaleur conçus pour des chauffe-eau et des habillages de chauffe-eau destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant;

| f) | les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil. |
| --- | --- |

f)

les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil.

2.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX BALLONS D’EAU CHAUDE

2.1.   Exigences applicables aux pertes statiques

À compter du 26 septembre 2017, les pertes statiques S des ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage V, exprimé en litres, ne sont pas supérieures à la limite suivante:

Formula

2.2.   Exigences applicables aux informations sur le produit dans le cas des ballons d’eau chaude

À compter du 26 septembre 2015, les manuels d’instructions à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux, les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs ainsi que la documentation technique aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 contiennent les éléments suivants:

| a) | les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents; |
| --- | --- |

a)

les informations d’identification du ou des modèles concernés, y compris les modèles équivalents;

| b) | les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 7; |
| --- | --- |

b)

les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe III, point 7;

| c) | les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude; |
| --- | --- |

c)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude;

| d) | les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil. |
| --- | --- |

d)

les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil.

---

ANNEXE III

Mesures

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Elles remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 7.

2.   CONDITIONS GÉNÉRALES D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU:

| a) | les mesures sont effectuées avec les profils de soutirage figurant au tableau 1; |
| --- | --- |

a)

les mesures sont effectuées avec les profils de soutirage figurant au tableau 1;

| b) | les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:






  — | 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau; |
| --- | --- | --- |

b)

les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:

—

00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau;

| — | à partir de 07:00: puisages d’eau correspondants au profil de soutirage déclaré; |
| --- | --- |

—

à partir de 07:00: puisages d’eau correspondants au profil de soutirage déclaré;

| — | après le dernier puisage d’eau et jusqu’à 24:00: pas de puisage d’eau; |
| --- | --- |

—

après le dernier puisage d’eau et jusqu’à 24:00: pas de puisage d’eau;

| c) | le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil maximal; |
| --- | --- |

c)

le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil maximal;

| d) | tout générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau est testé avec un habillage de chauffe-eau approprié, et tout habillage de chauffe-eau destiné à recevoir un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur approprié; |
| --- | --- |

d)

tout générateur de chaleur conçu pour un chauffe-eau est testé avec un habillage de chauffe-eau approprié, et tout habillage de chauffe-eau destiné à recevoir un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur approprié;

| e) | les chauffe-eau entrant dans la catégorie des chauffe-eau fonctionnant en heures creuses sont alimentés en énergie pour une période de 8 heures consécutives au maximum entre 22:00 et 07:00 au cours du cycle de puisage de 24 heures. À la fin du cycle de puisage de 24 heures, ils sont alimentés en énergie jusqu’à la fin de l’étape.

  Tableau 1


  Profils de soutirage des chauffe-eau



















  h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

e)

les chauffe-eau entrant dans la catégorie des chauffe-eau fonctionnant en heures creuses sont alimentés en énergie pour une période de 8 heures consécutives au maximum entre 22:00 et 07:00 au cours du cycle de puisage de 24 heures. À la fin du cycle de puisage de 24 heures, ils sont alimentés en énergie jusqu’à la fin de l’étape.

Tableau 1

Profils de soutirage des chauffe-eau

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | 46,76 | 93,52 |

h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

3.   CONDITIONS D’ESSAI DE CONFORMITÉ DE LA COMMANDE INTELLIGENTE (SMART) DES CHAUFFE-EAU

Lorsque le fabricant juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, les mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec ou sans commandes intelligentes sont réalisées sur un cycle de mesure de deux semaines, comme suit:

| — | jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage constituée à partir du profil de soutirage déclaré et du profil de soutirage situé juste en dessous du profil de soutirage déclaré, la commande intelligente étant désactivée, |
| --- | --- |

—

jours 1 à 5: séquence aléatoire de profils de soutirage constituée à partir du profil de soutirage déclaré et du profil de soutirage situé juste en dessous du profil de soutirage déclaré, la commande intelligente étant désactivée,

| — | jours 6 à 7: pas de puisage, commande intelligente désactivée, |
| --- | --- |

—

jours 6 à 7: pas de puisage, commande intelligente désactivée,

| — | jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente activée, |
| --- | --- |

—

jours 8 à 12: répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande intelligente activée,

| — | jours 13 à 14: pas de puisage, commande intelligente activée, |
| --- | --- |

—

jours 13 à 14: pas de puisage, commande intelligente activée,

| — | la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne dépasse pas 2 % de la valeur Qref
  du profil de soutirage déclaré. |
| --- | --- |

—

la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne dépasse pas 2 % de la valeur Qref
  du profil de soutirage déclaré.

4.   CONDITIONS D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES

Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire ne peuvent pas être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.

Les résultats sont utilisés pour les calculs établis à l’annexe IV, point 3.b), dans les conditions indiquées aux tableaux 2 et 3. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota
  , le rendement du générateur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique est supposé égal à 100/CC.

5.   CONDITIONS D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES:

| — | les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 4, |
| --- | --- |

—

les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 4,

| — | les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l’air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 5. |
| --- | --- |

—

les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l’air extrait de la ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 5.

Tableau 2

Température diurne moyenne [°C]

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2

Tableau 3

Irradiation solaire moyenne globale [W/m2]

| | Janvier | Février | MARS | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions climatiques moyennes | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Janvier

Février

MARS

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conditions climatiques moyennes

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Tableau 4

Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)

| Source de chaleur | Air extérieur | Air intérieur | Air extrait de la ventilation | Eau glycolée | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température | + 7 °C (+ 6 °C) | + 20 °C
  (maximum + 15 °C) | + 20 °C
  (+ 12 °C) | 0 °C (entrée)/‒ 3 °C (sortie) | + 10 °C (entrée)/+ 7 °C (sortie) |

Source de chaleur

Air extérieur

Air intérieur

Air extrait de la ventilation

Eau glycolée

Eau

Température

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(maximum + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (entrée)/‒ 3 °C (sortie)

+ 10 °C (entrée)/+ 7 °C (sortie)

Tableau 5

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3

| Profil de soutirage déclaré | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit maximal de l’air extrait de la ventilation | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Débit maximal de l’air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.   PARAMÈTRES TECHNIQUES DES CHAUFFE-EAU

Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau:

| a) | la consommation journalière d’électricité Qelec
  en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

a)

la consommation journalière d’électricité Qelec
  en kWh, arrondie à la troisième décimale;

| b) | le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 1 de la présente annexe; |
| --- | --- |

b)

le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 1 de la présente annexe;

| c) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant); |
| --- | --- |

c)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche (pour les chauffe-eau thermodynamiques, le cas échéant);

en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse:

| d) | la consommation journalière de combustible Qfuel
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

d)

la consommation journalière de combustible Qfuel
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

| e) | les émissions d’oxydes d’azote, exprimé en dioxyde d’azote, en mg/kWh PCS de combustible consommé, arrondies à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

e)

les émissions d’oxydes d’azote, exprimé en dioxyde d’azote, en mg/kWh PCS de combustible consommé, arrondies à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1:

| f) | la consommation hebdomadaire de combustible Qfuel,week,smart
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

f)

la consommation hebdomadaire de combustible Qfuel,week,smart
  , exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

| g) | la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart
  en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

g)

la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart
  en kWh, arrondie à la troisième décimale;

| h) | la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week
  , en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

h)

la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week
  , en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale;

| i) | la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week
  en kWh, arrondie à la troisième décimale; |
| --- | --- |

i)

la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week
  en kWh, arrondie à la troisième décimale;

en outre, dans le cas des ballons d’eau chaude dont les profils de soutirage déclarés sont 3XS, XXS et XS:

| j) | le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale; |
| --- | --- |

j)

le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale;

en outre, dans le cas des chauffe-eau à accumulation dont les profils de soutirage déclarés sont M, L, XL, XXL, 3XL et 4XL:

| k) | le volume d’eau mitigée à 40 °C V40, en litres, arrondi à l’entier le plus proche; |
| --- | --- |

k)

le volume d’eau mitigée à 40 °C V40, en litres, arrondi à l’entier le plus proche;

en outre, pour les chauffe-eau solaires:

| l) | la surface d’entrée du capteur, Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

l)

la surface d’entrée du capteur, Asol
  , en m2, arrondie à la deuxième décimale;

| m) | le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

m)

le rendement optique η0
  , arrondi à la troisième décimale;

| n) | le coefficient de perte du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

n)

le coefficient de perte du premier ordre a1
  , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale;

| o) | le coefficient de perte du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale; |
| --- | --- |

o)

le coefficient de perte du second ordre a2
  , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale;

| p) | le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

p)

le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale;

| q) | la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

q)

la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;

| r) | la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale; |
| --- | --- |

r)

la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale;

en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques:

| s) | le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche. |
| --- | --- |

s)

le niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche.

7.   PARAMÈTRES TECHNIQUES DES BALLONS D’EAU CHAUDE

Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude:

| a) | le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale; |
| --- | --- |

a)

le volume de stockage V, en litres, arrondi à une décimale;

| b) | les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale. |
| --- | --- |

b)

les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale.

---

ANNEXE IV

Calculs

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes de calcul appropriées tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils sont conformes aux paramètres techniques et aux calculs établis aux points 2 à 5.

Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe III.

2.   PARAMÈTRES TECHNIQUES DES CHAUFFE-EAU

Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eau dans les conditions climatiques moyennes:

| a) | l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  en %, arrondie à la première décimale;
  en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes: |
| --- | --- |

a)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh
  en %, arrondie à la première décimale;

en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes:

| b) | la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

b)

la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol
  , en kWh d’énergie primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale;

| c) | l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur, ηwh,nonsol
  , en %, arrondie à la première décimale; |
| --- | --- |

c)

l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur, ηwh,nonsol
  , en %, arrondie à la première décimale;

| d) | la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh, arrondie à la première décimale. |
| --- | --- |

d)

la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux
  , en kWh, arrondie à la première décimale.

3.   CALCUL DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU ηwh

| a) | Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques
  L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:



  Dans le cas des chauffe-eau thermodynamiques eau-eau ou eau glycolée/eau, la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte. |
| --- | --- |

a)

Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

Formula

Dans le cas des chauffe-eau thermodynamiques eau-eau ou eau glycolée/eau, la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte.

| b) | Chauffe-eau solaires
  L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:



  où: |
| --- | --- |

b)

Chauffe-eau solaires

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante:

Formula

où:

Formula

4.   DÉTERMINATION DU FACTEUR DE COMMANDE INTELLIGENTE SCF ET DE LA CONFORMITÉ DE LA COMMANDE INTELLIGENTE smart

| a) | Le facteur de commande intelligente est calculé comme suit |
| --- | --- |

a)

Le facteur de commande intelligente est calculé comme suit

Formula

| b) | Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0. |
| --- | --- |

b)

Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart est égale à 0.

5.   DÉTERMINATION DU TERME DE CORRECTION D’AMBIANCE Qcor

Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit:

| a) | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité |
| --- | --- |

a)

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité

| b) | pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles |
| --- | --- |

b)

pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant aux combustibles

| c) | pour les chauffe-eau thermodynamiques: |
| --- | --- |

c)

pour les chauffe-eau thermodynamiques:

où:

les valeurs k sont données au tableau 6 pour chaque profil de soutirage.

Tableau 6

Valeurs k

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

---

ANNEXE V

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées à l’annexe II, les autorités des États membres soumettent à essai un seul chauffe-eau ou ballon d’eau chaude. Les valeurs déclarées par le fabricant sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans la limite des écarts indiqués au tableau 7, la mesure est effectuée sur trois chauffe-eau ou ballons d’eau chaude supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois chauffe-eau ou ballons d’eau chaude supplémentaires est conforme aux exigences énoncées à l’annexe II, dans la limite des écarts indiqués au tableau 7.

Dans le cas contraire, le modèle et tous les autres modèles équivalents de chauffe-eau ou de ballons d’eau chaude sont réputés non conformes. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et toute autre information utile aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision prise quant à la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres suivent les procédures fixées aux annexes III et IV.

Tableau 7

Tolérances de contrôle

| Paramètre mesuré | Tolérance de contrôle |
| --- | --- |
| Consommation journalière d’électricité Qelec | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 % (1). |
| Niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur et/ou à l’extérieur | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 2 dB. |
| Consommation journalière de combustible Qfuel | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Émissions d’oxydes d’azote | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 20 %. |
| Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Volume de stockage V | La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
| Eau mitigée à 40 °C V40 | La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 3 %. |
| Surface d’entrée du capteur Asol | La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %. |
| Consommation d’électricité de la pompe solpump | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 3 %. |
| Consommation d’électricité en veille solstandby | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |
| Pertes statiques S | La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %. |

Paramètre mesuré

Tolérance de contrôle

Consommation journalière d’électricité Qelec

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 % (1).

Niveau de puissance acoustique LWA
  , à l’intérieur et/ou à l’extérieur

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 2 dB.

Consommation journalière de combustible Qfuel

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Émissions d’oxydes d’azote

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 20 %.

Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Volume de stockage V

La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %.

Eau mitigée à 40 °C V40

La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 3 %.

Surface d’entrée du capteur Asol

La valeur mesurée n’est pas inférieure à la valeur nominale de plus de 2 %.

Consommation d’électricité de la pompe solpump

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 3 %.

Consommation d’électricité en veille solstandby

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

Pertes statiques S

La valeur mesurée n’est pas supérieure à la valeur nominale de plus de 5 %.

---

(1)  On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fabricant.

---

ANNEXE VI

Valeurs de référence indicatives visées à l’article 6

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les chauffe-eau et les ballons d’eau chaude en ce qui concerne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique, les pertes statiques et les émissions d’oxydes d’azote présentent les caractéristiques suivantes:

| 1. | VALEURS DE RÉFÉRENCE RELATIVES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU















  Profil de soutirage déclaré | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

1.

VALEURS DE RÉFÉRENCE RELATIVES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU, DES CHAUFFE-EAU

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 2. | VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA
  ), À L’EXTÉRIEUR, DES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES, EN FONCTION DE LEUR PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE:






  a) | puissance thermique nominale ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

2.

VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA
  ), À L’EXTÉRIEUR, DES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES, EN FONCTION DE LEUR PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE:

a)

puissance thermique nominale ≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB; |
| --- | --- |

b)

puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB;

| c) | puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB.

| 3. | VALEUR DE RÉFERENCE POUR LES PERTES STATIQUES DES BALLONS D’EAU CHAUDE AYANT UN VOLUME DE STOCKAGE V, EXPRIMÉ EN LITRES |
| --- | --- |

3.

VALEUR DE RÉFERENCE POUR LES PERTES STATIQUES DES BALLONS D’EAU CHAUDE AYANT UN VOLUME DE STOCKAGE V, EXPRIMÉ EN LITRES

| 4. | VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR LES ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE, EXPRIMÉES EN DIOXYDE D’AZOTE, DES CHAUFFE-EAU CONVENTIONNELS FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES GAZEUX:
  35 mg/kWh PCS de combustible consommé. |
| --- | --- |

4.

VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR LES ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE, EXPRIMÉES EN DIOXYDE D’AZOTE, DES CHAUFFE-EAU CONVENTIONNELS FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES GAZEUX:

35 mg/kWh PCS de combustible consommé.

Les valeurs de référence spécifiées aux points 1, 2 et 4 n’impliquent pas nécessairement qu’une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par un même chauffe-eau.

---