# Az Európai Unió L 239/2013

| | ISSN 1977-0731
  doi:10.3000/19770731.L_2013.239.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 239 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 56. évfolyam2013. szeptember 6. |

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.239.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 239

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam2013. szeptember 6.

---

| Tartalom | | II   Nem jogalkotási aktusok | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | RENDELETEK |
| | * | A Bizottság 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (
  1
  ) | 1 |
| | * | A Bizottság 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (
  1
  ) | 83 |
| | * | A Bizottság 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (
  1
  ) | 136 |
| | * | A Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (
  1
  ) | 162 |

Tartalom

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

RENDELETEK

*

A Bizottság 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (
  1
  )

1

1

*

A Bizottság 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (
  1
  )

1

83

*

A Bizottság 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (
  1
  )

1

136

*

A Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (
  1
  )

1

162

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EGT-vonatkozású szöveg |

---

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

1

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

| 6.9.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/1

---

A BIZOTTSÁG 811/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. február 18.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

| (1) | a 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői azonban jelentős eltérést mutatnak. |
| --- | --- |

(1)

a 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői azonban jelentős eltérést mutatnak.

| (2) | Az Unió teljes energiaigényének jelentős részét teszi ki a helyiségfűtő berendezések, valamint a helyiségfűtést és vízmelegítést biztosító kombinált fűtőberendezések által felhasznált energia. A rendeltetésükben egyenértékű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat. E készülékek energiafogyasztásának csökkentésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például a megfelelő hőmérséklet-szabályozóval és napenergia-készülékkel való kombinálásuk. A helyiségfűtő berendezésekre, a kombinált fűtőberendezésekre, valamint az ilyen fűtőberendezésből és hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk. |
| --- | --- |

(2)

Az Unió teljes energiaigényének jelentős részét teszi ki a helyiségfűtő berendezések, valamint a helyiségfűtést és vízmelegítést biztosító kombinált fűtőberendezések által felhasznált energia. A rendeltetésükben egyenértékű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat. E készülékek energiafogyasztásának csökkentésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például a megfelelő hőmérséklet-szabályozóval és napenergia-készülékkel való kombinálásuk. A helyiségfűtő berendezésekre, a kombinált fűtőberendezésekre, valamint az ilyen fűtőberendezésből és hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk.

| (3) | Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben az ilyen típusú fűtőberendezések esetében is sor kerülhet az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó követelmények meghatározására. |
| --- | --- |

(3)

Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben az ilyen típusú fűtőberendezések esetében is sor kerülhet az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó követelmények meghatározására.

| (4) | A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és standard termékinformációs rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a gyártókat e fűtőberendezések energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználókat pedig energiahatékony termékek vásárlására lehessen ösztönözni, és javuljon a belső piac működése. |
| --- | --- |

(4)

A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és standard termékinformációs rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a gyártókat e fűtőberendezések energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználókat pedig energiahatékony termékek vásárlására lehessen ösztönözni, és javuljon a belső piac működése.

| (5) | Az egyes fűtőberendezés-típusok esetében elérhető jelentős energia- és költségmegtakarításra tekintettel e rendeletnek új, A++-tól G-ig terjedő osztályokat tartalmazó címkézési skálát kell bevezetnie a helyiségfűtő kazánok, a kapcsolt helyiségfűtő berendezések, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, a kombinált kazánok és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések helyiségfűtési funkciójára vonatkozóan. Míg az A-tól G-ig terjedő osztályok a kogenerációs vagy megújuló energiaforrást használó technológiákkal nem kombinált, hagyományos kazánok különböző típusaira vonatkoznak, addig az A+ és az A++ osztályoknak a kapcsolt energiatermelést és a megújuló energiaforrások hasznosítását kell előmozdítaniuk. |
| --- | --- |

(5)

Az egyes fűtőberendezés-típusok esetében elérhető jelentős energia- és költségmegtakarításra tekintettel e rendeletnek új, A++-tól G-ig terjedő osztályokat tartalmazó címkézési skálát kell bevezetnie a helyiségfűtő kazánok, a kapcsolt helyiségfűtő berendezések, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, a kombinált kazánok és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések helyiségfűtési funkciójára vonatkozóan. Míg az A-tól G-ig terjedő osztályok a kogenerációs vagy megújuló energiaforrást használó technológiákkal nem kombinált, hagyományos kazánok különböző típusaira vonatkoznak, addig az A+ és az A++ osztályoknak a kapcsolt energiatermelést és a megújuló energiaforrások hasznosítását kell előmozdítaniuk.

| (6) | A kombinált kazánok és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójára vonatkozóan új, A-tól G-ig terjedő osztályokból álló címkézési skálát kell bevezetni a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet értelmében (2). |
| --- | --- |

(6)

A kombinált kazánok és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójára vonatkozóan új, A-tól G-ig terjedő osztályokból álló címkézési skálát kell bevezetni a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet értelmében (2).

| (7) | Hacsak a rendelet felülvizsgálata nyomán más döntés nem születik, a szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési skálát négy év elteltével ki kell egészíteni az A+++, illetve az A+ osztállyal a leghatékonyabb, megújuló energiaforrásokat használó helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések piaci részesedések növelése érdekében. |
| --- | --- |

(7)

Hacsak a rendelet felülvizsgálata nyomán más döntés nem születik, a szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési skálát négy év elteltével ki kell egészíteni az A+++, illetve az A+ osztállyal a leghatékonyabb, megújuló energiaforrásokat használó helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések piaci részesedések növelése érdekében.

| (8) | E rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók három európai éghajlati zónára vonatkozóan alkalmazott, szezonálishatásfok-számítási és -mérési módszer alapján pontosabb összehasonlító információkhoz jussanak a hőszivattyús fűtőberendezések teljesítményéről. A Bizottság megbízást adott az európai szabványügyi testületeknek annak megvizsgálása érdekében, hogy más fűtőberendezésekre vonatkozóan is szükséges-e hasonló módszert kidolgozni. A kazánok, kogenerációs fűtőberendezések és napenergiával működő fűtőberendezések európai szinten szabványosított fűtési idényeit is mérlegelni lehet e rendelet felülvizsgálata során. |
| --- | --- |

(8)

E rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók három európai éghajlati zónára vonatkozóan alkalmazott, szezonálishatásfok-számítási és -mérési módszer alapján pontosabb összehasonlító információkhoz jussanak a hőszivattyús fűtőberendezések teljesítményéről. A Bizottság megbízást adott az európai szabványügyi testületeknek annak megvizsgálása érdekében, hogy más fűtőberendezésekre vonatkozóan is szükséges-e hasonló módszert kidolgozni. A kazánok, kogenerációs fűtőberendezések és napenergiával működő fűtőberendezések európai szinten szabványosított fűtési idényeit is mérlegelni lehet e rendelet felülvizsgálata során.

| (9) | A fűtőberendezések hangteljesítményszintje fontos szempont lehet a végfelhasználók számára. A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések címkéin fel kell tüntetni a hangteljesítményszintre vonatkozó adatokat. |
| --- | --- |

(9)

A fűtőberendezések hangteljesítményszintje fontos szempont lehet a végfelhasználók számára. A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések címkéin fel kell tüntetni a hangteljesítményszintre vonatkozó adatokat.

| (10) | E rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet (3) 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 1 900 PJ (megközelítőleg 45 Mtoe) energiamegtakarítást (ami közel 110 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg) eredményez majd az intézkedés hiányában beálló helyzethez képest. |
| --- | --- |

(10)

E rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet (3) 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 1 900 PJ (megközelítőleg 45 Mtoe) energiamegtakarítást (ami közel 110 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg) eredményez majd az intézkedés hiányában beálló helyzethez képest.

| (11) | A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési és számítási eljárások alapján kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi testületek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat a környezettudatos tervezés követelményeinek megállapítása céljából. |
| --- | --- |

(11)

A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési és számítási eljárások alapján kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi testületek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat a környezettudatos tervezés követelményeinek megállapítása céljából.

| (12) | E rendeletnek meg kell állapítania a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékcímkéjének egységes megjelenését és tartalmát. |
| --- | --- |

(12)

E rendeletnek meg kell állapítania a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékcímkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

| (13) | E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket. |
| --- | --- |

(13)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket.

| (14) | E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia azokra az információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések bármely formában történő távértékesítése során, valamint bármely hirdetésében és műszaki promóciós anyagában közölni kell. |
| --- | --- |

(14)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia azokra az információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések bármely formában történő távértékesítése során, valamint bármely hirdetésében és műszaki promóciós anyagában közölni kell.

| (15) | Az önálló helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések e rendeletben meghatározott termékcímkéi és termékismertető adatlapjai mellett a csomagoknak a beszállítótól kapott termékismertető adatlapon alapuló címkéjével és adatlapjával kell biztosítani, hogy a fűtőberendezésekből és napenergia-készülékekből, illetve hőmérséklet-szabályozókból álló csomagok energiahatékonyságára vonatkozó információkhoz a végfelhasználó könnyen hozzáférhessen. A leghatékonyabb, A+++ osztályt csak ilyen csomag érheti el. |
| --- | --- |

(15)

Az önálló helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések e rendeletben meghatározott termékcímkéi és termékismertető adatlapjai mellett a csomagoknak a beszállítótól kapott termékismertető adatlapon alapuló címkéjével és adatlapjával kell biztosítani, hogy a fűtőberendezésekből és napenergia-készülékekből, illetve hőmérséklet-szabályozókból álló csomagok energiahatékonyságára vonatkozó információkhoz a végfelhasználó könnyen hozzáférhessen. A leghatékonyabb, A+++ osztályt csak ilyen csomag érheti el.

| (16) | Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról, |
| --- | --- |

(16)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések, a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

| a) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

a)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezésekre;

| b) | a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

b)

a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezésekre;

| c) | a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartozó fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

c)

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartozó fűtőberendezésekre;

| d) | a kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz biztosítására hőt termelő fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

d)

a kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz biztosítására hőt termelő fűtőberendezésekre;

| e) | a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

e)

a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezésekre;

| f) | a legalább 50 kW maximális elektromos kapacitással rendelkező kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre. |
| --- | --- |

f)

a legalább 50 kW maximális elektromos kapacitással rendelkező kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;

2.   „helyiségfűtő berendezés”: olyan készülék, amely:

3.   „kombinált fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

4.   „vízalapú központi fűtési rendszer”: az a rendszer, amely hőhordozó közegként vizet használ a központilag termelt hő hőleadókhoz való eljuttatásához az épületek, vagy azok egy részének helyiségfűtése céljából;

5.   „hőfejlesztő berendezés”: a fűtőberendezés azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

6.   „mért hőteljesítmény” (Prated): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető, névleges hőteljesítménye; hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény meghatározását szolgáló standard mérési körülmények a VII. melléklet 10. táblázatában szereplő tervezési referenciafeltételek;

7.   „standard mérési körülmények”: a fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési hatásfokának és hangteljesítményszintjének átlagos éghajlati viszonyok melletti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

8.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

9.   „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

10.   „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

11.   „kapcsolt helyiségfűtő berendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen folyamaton belül, párhuzamosan termel hőt és villamos energiát;

12.   „hőmérséklet-szabályozó”: az a készülék, amelyen keresztül a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat továbbítja a fűtőberendezés interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását;

13.   „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;

14.   „kizárólag napenergiával működő rendszer”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

15.   „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a globális napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak;

16.   „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

17.   „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

18.   „tartalék merülő fűtőbetét”: a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

19.   „helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több helyiségfűtő berendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;

20.   „kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több kombinált fűtőberendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;

21.   „szezonális helyiségfűtési hatásfok” (ηs
  ): a helyiségfűtő berendezés, a kombinált fűtőberendezés, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vagy kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag által a meghatározott fűtési idényben kiszolgált helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez szükséges éves energiafogyasztás százalékban kifejezett aránya;

22.   „vízmelegítési hatásfok” (ηwh
  ): a kombinált fűtőberendezés vagy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag által biztosított ivó- és szanitervízben lévő hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

23.   „hangteljesítményszint” (LWA
  ): beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke.

Az I. melléklet a II–VIII. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A beszállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1)   Az akár különállóan, akár helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló integrált csomagban helyiségfűtő berendezéseket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő helyiségfűtő berendezések rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik helyiségfűtő berendezést; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő helyiségfűtő berendezések rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik helyiségfűtő berendezést;

| b) | mindegyik helyiségfűtő berendezés rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani; |
| --- | --- |

b)

mindegyik helyiségfűtő berendezés rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt helyiségfűtő berendezések esetében pedig a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

| c) | az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

A II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő helyiségfűtő berendezéseknek 2019. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú, nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

(2)   Az akár különállóan, akár kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló integrált csomagban kombinált fűtőberendezéseket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő kombinált fűtőberendezések rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a III. melléklet 4. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik kombinált fűtőberendezést; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő kombinált fűtőberendezések rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a III. melléklet 4. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik kombinált fűtőberendezést;

| b) | mindegyik kombinált fűtőberendezés rendelkezzen a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani; |
| --- | --- |

b)

mindegyik kombinált fűtőberendezés rendelkezzen a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt kombinált fűtőberendezések esetében pedig a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

| c) | az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát; |
| --- | --- |

e)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát;

A II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő kombinált fűtőberendezéseknek 2019. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 2.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú, nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

(3)   A hőmérséklet-szabályozókat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje; |
| --- | --- |

a)

a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

| b) | az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják. |
| --- | --- |

b)

az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják.

(4)   A napenergia-készülékeket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a terméket a IV. melléklet 4. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje; |
| --- | --- |

a)

a terméket a IV. melléklet 4. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

| b) | az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják. |
| --- | --- |

b)

az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják.

(5)   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

| b) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal; |
| --- | --- |

b)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 5. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

| c) | az V. melléklet 5. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 5. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(6)   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 4. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályoknak és vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a III. melléklet 4. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

| b) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal; |
| --- | --- |

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok mindegyike rendelkezzen a IV. melléklet 6. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

| c) | az V. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1)   A helyiségfűtő berendezéseket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | az értékesítési helyeken kiállított helyiségfűtő berendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke; |
| --- | --- |

a)

az értékesítési helyeken kiállított helyiségfűtő berendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált helyiségfűtő berendezéseket a VI. melléklet 1. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított helyiségfűtő berendezések megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált helyiségfűtő berendezéseket a VI. melléklet 1. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított helyiségfűtő berendezések megtekintésére;

| c) | a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a meghatározott helyiségfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(2)   A kombinált fűtőberendezéseket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | az értékesítési helyeken kiállított kombinált fűtőberendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 2. pontjának megfelelő címke; |
| --- | --- |

a)

az értékesítési helyeken kiállított kombinált fűtőberendezések külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 2. pontjának megfelelő címke;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált kombinált fűtőberendezéseket a VI. melléklet 2. pontja szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított kombinált fűtőberendezések megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált kombinált fűtőberendezéseket a VI. melléklet 2. pontja szerint a beszállítók által biztosítandó információk nyújtásával értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított kombinált fűtőberendezések megtekintésére;

| c) | a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a meghatározott kombináltfűtőberendezés-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

(3)   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat – amennyiben alkalmazható – tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát és szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 5. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot; |
| --- | --- |

a)

a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat – amennyiben alkalmazható – tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát és szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 5. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 3. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 3. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére;

| c) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát.

(4)   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (2), (3), (4) és (6) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó ajánlat tartalmazza – amennyiben alkalmazható – a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát, vízmelegítési hatásfokát, szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 4. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 6. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot; |
| --- | --- |

a)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó ajánlat tartalmazza – amennyiben alkalmazható – a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési hatásfokát, vízmelegítési hatásfokát, szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 4. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 6. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 4. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 4. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére;

| c) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályáról és vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a VIII. mellékletben meghatározott eljárás szerint állapítják meg, hogy a fűtőberendezés névleges szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályával, szezonális helyiségfűtési hatásfokával, vízmelegítési energiahatékonysági osztályával, vízmelegítési hatásfokával és hangteljesítményszintjével kapcsolatos követelmények teljesülnek-e.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai fejlődés figyelembevételével legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban a III. melléklet 1.2. és 2.2. pontjában meghatározott címke hatálya alá tartozó különböző fűtőberendezés-típusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változásokat, a hőszivattyú hatásfokától eltérő fűtőberendezés-hatásfok szabványosított fűtési idények alapján történő feltüntetésének megvalósíthatóságát és hasznosságát, a III. melléklet 3. és 4. pontjában és a IV. melléklet 6. és 7. pontjában meghatározott, csomagokra vonatkozó termékismertető adatlap és címke megfelelőségét, valamint a passzív füstgázhő-visszanyerő készülékek e rendelet hatálya alá vonásának indokoltságát kell megvizsgálni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

---

(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

1

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 83. oldalát.

2

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 136. oldalát.

3

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

4

(5)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

5

---

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–VIII. melléklethez

A II–VIII. melléklet alkalmazásában:

| | a fűtőberendezésekhez kapcsolódóan:

  1.   „helyiségfűtő kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;
  2.   „kombinált kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;
  3.   „hőszivattyús helyiségfűtő berendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés felszerelhető egy vagy több olyan kiegészítő fűtőberendezéssel, amely az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával vagy fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt;
  4.   „hőszivattyús kombinált fűtőberendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;
  5.   „kiegészítő fűtőberendezés”: olyan nem elsődleges fűtőberendezés, amely abban az esetben termel hőt, ha a hőigény meghaladja az elsődleges fűtőberendezés mért hőteljesítményét;
  6.   „kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítménye” (Psup): a kiegészítő fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető névleges hőteljesítménye; amennyiben a kiegészítő fűtőberendezés hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés, akkor a kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményének meghatározására szolgáló standard mérési körülmény a Tj = + 7 °C kültéri hőmérséklet;
  7.   „kültéri hőmérséklet” (Tj
  ): Celsius-fokban kifejezett, száraz kültéri léghőmérséklet; (a relatív páratartalmat a megfelelő nedves hőmérséklet mutathatja meg);
  8.   „éves energiafogyasztás” (QHE
  ): a fűtőberendezés végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozósan GJ-ban kifejezett éves energiafogyasztása, amely helyiségfűtés céljából a meghatározott fűtési idény éves fűtési referenciaigényének kielégítéséhez szükséges;
  9.   „készenléti üzemmód”: az az állapot, amelyben a fűtőberendezés a villamosenergia-hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamosenergia-hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció, vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, illetve információ- vagy állapotkijelzés;
  10.   „energiafogyasztás készenléti üzemmódban” (PSB
  ): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett energiafogyasztása készenléti üzemmódban;
  11.   „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;
  12.   „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is; |
| --- | --- |

a fűtőberendezésekhez kapcsolódóan:

1.   „helyiségfűtő kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

2.   „kombinált kazán”, a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

3.   „hőszivattyús helyiségfűtő berendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés felszerelhető egy vagy több olyan kiegészítő fűtőberendezéssel, amely az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával vagy fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt;

4.   „hőszivattyús kombinált fűtőberendezés”, a IV. mellékletben található 1–3. ábrán „hőszivattyú”: olyan hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

5.   „kiegészítő fűtőberendezés”: olyan nem elsődleges fűtőberendezés, amely abban az esetben termel hőt, ha a hőigény meghaladja az elsődleges fűtőberendezés mért hőteljesítményét;

6.   „kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítménye” (Psup): a kiegészítő fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető névleges hőteljesítménye; amennyiben a kiegészítő fűtőberendezés hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés, akkor a kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményének meghatározására szolgáló standard mérési körülmény a Tj = + 7 °C kültéri hőmérséklet;

7.   „kültéri hőmérséklet” (Tj
  ): Celsius-fokban kifejezett, száraz kültéri léghőmérséklet; (a relatív páratartalmat a megfelelő nedves hőmérséklet mutathatja meg);

8.   „éves energiafogyasztás” (QHE
  ): a fűtőberendezés végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozósan GJ-ban kifejezett éves energiafogyasztása, amely helyiségfűtés céljából a meghatározott fűtési idény éves fűtési referenciaigényének kielégítéséhez szükséges;

9.   „készenléti üzemmód”: az az állapot, amelyben a fűtőberendezés a villamosenergia-hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamosenergia-hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció, vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, illetve információ- vagy állapotkijelzés;

10.   „energiafogyasztás készenléti üzemmódban” (PSB
  ): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett energiafogyasztása készenléti üzemmódban;

11.   „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;

12.   „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is;

| | a helyiségfűtő kazánokra, a kombinált kazánokra és a kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan:

  13.   „szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok” (ηson
  ):






  — | helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok és a mért hőteljesítmény 30 %-án mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga, |
| --- | --- | --- |

a helyiségfűtő kazánokra, a kombinált kazánokra és a kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan:

13.   „szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok” (ηson
  ):

—

helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok és a mért hőteljesítmény 30 %-án mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga,

| — | elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke, |
| --- | --- |

—

elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

| — | kiegészítő fűtőberendezések nélküli kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke, |
| --- | --- |

—

kiegészítő fűtőberendezések nélküli kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

| — | kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok és a bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga; |
| --- | --- |

—

kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok és a bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga;

14.   „hatásfok” (η): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hasznos hőteljesítményének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

15.   „hasznos hőteljesítmény” (P): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hőhordozó közegnek átadott, kW-ban kifejezett hőteljesítménye;

16.   „elektromos hatásfok” (ηel
  ): a kapcsolt helyiségfűtő berendezés villamosenergia-termelésének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

17.   „gyújtóégő energiafogyasztása” (Pign
  ): a főégő meggyújtására szolgáló égőnek a GCV-re vonatkozóan W-ban kifejezett energiafogyasztása;

18.   „kondenzációs kazán”: olyan helyiségfűtő kazán vagy kombinált kazán, amelyben az égéstermékekben található vízgőz – a vízgőzben lévő rejtett hő fűtési célra való hasznosítása érdekében – rendes üzemi körülmények között és megadott üzemi vízhőmérsékleten részlegesen kicsapódik;

19.   „villamossegédenergia-fogyasztás”: a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések rendeltetésszerű működéséhez szükséges, teljes terhelés mellett (elmax), részterhelés mellett (elmin), készenléti üzemmódban, valamint az egyes üzemmódok alapértelmezett üzemideje során mért villamosenergia-fogyasztás alapján kiszámított, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztás;

20.   „készenléti hőveszteség” (Pstby
  ): a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

| | a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan:







  21. | „mért fűtési jóságfok” (COPrated
  ) vagy „mért primerenergia-hányados” (PERrated
  ): a kW-ban kifejezett, mért fűtőteljesítmény, valamint a GCV-re vonatkozóan kW-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kW-ban kifejezett, teljes felvett energiamennyiség hányadosa, standard mérési körülmények között történő fűtés mellett; |
| --- | --- | --- |

a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan:

21.

„mért fűtési jóságfok” (COPrated
  ) vagy „mért primerenergia-hányados” (PERrated
  ): a kW-ban kifejezett, mért fűtőteljesítmény, valamint a GCV-re vonatkozóan kW-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kW-ban kifejezett, teljes felvett energiamennyiség hányadosa, standard mérési körülmények között történő fűtés mellett;

| 22. | „tervezési referenciafeltételek”: a tervezési referencia-hőmérséklet, a maximális bivalens hőmérséklet és a maximális megengedett üzemi hőmérséklet együttese a VII. melléklet 10. táblázata szerint; |
| --- | --- |

22.

„tervezési referenciafeltételek”: a tervezési referencia-hőmérséklet, a maximális bivalens hőmérséklet és a maximális megengedett üzemi hőmérséklet együttese a VII. melléklet 10. táblázata szerint;

| 23. | „tervezési referencia-hőmérséklet” (Tdesignh): az a VII. melléklet 10. táblázatában megadott, Celsius-fokban kifejezett kültéri hőmérséklet, amelyen a részterhelési tényező értéke 1; |
| --- | --- |

23.

„tervezési referencia-hőmérséklet” (Tdesignh): az a VII. melléklet 10. táblázatában megadott, Celsius-fokban kifejezett kültéri hőmérséklet, amelyen a részterhelési tényező értéke 1;

| 24. | „részterhelési tényező” (pl(Tj)): a kültéri hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értéke osztva a tervezési referencia-hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értékével; |
| --- | --- |

24.

„részterhelési tényező” (pl(Tj)): a kültéri hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értéke osztva a tervezési referencia-hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értékével;

| 25. | „fűtési idény”: az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti üzemi feltételek együttese, amelyek minden kosárra vonatkozóan meghatározzák az adott kültéri hőmérsékletet és azon órák számát, amikor az adott hőmérséklet az adott idényben előfordul; |
| --- | --- |

25.

„fűtési idény”: az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti üzemi feltételek együttese, amelyek minden kosárra vonatkozóan meghatározzák az adott kültéri hőmérsékletet és azon órák számát, amikor az adott hőmérséklet az adott idényben előfordul;

| 26. | „kosár” (binj
  ): a VII. melléklet 12. táblázata szerinti kültéri hőmérséklet és kosárórák számának együttese; |
| --- | --- |

26.

„kosár” (binj
  ): a VII. melléklet 12. táblázata szerinti kültéri hőmérséklet és kosárórák számának együttese;

| 27. | „kosárórák száma” (Hj
  ): azon, a VII. melléklet 12. táblázata szerinti órák éves óraszámban kifejezett mennyisége egy-egy fűtési idényben, amikor az adott kosárhoz tartozó kültéri hőmérséklet előfordul; |
| --- | --- |

27.

„kosárórák száma” (Hj
  ): azon, a VII. melléklet 12. táblázata szerinti órák éves óraszámban kifejezett mennyisége egy-egy fűtési idényben, amikor az adott kosárhoz tartozó kültéri hőmérséklet előfordul;

| 28. | „fűtési részterhelés” (Ph(Tj)): az adott kültéri hőmérsékleten jellemző fűtési terhelés, amelynek értéke a tervezési terhelés és a részterhelési tényező kW-ban kifejezett szorzata; |
| --- | --- |

28.

„fűtési részterhelés” (Ph(Tj)): az adott kültéri hőmérsékleten jellemző fűtési terhelés, amelynek értéke a tervezési terhelés és a részterhelési tényező kW-ban kifejezett szorzata;

| 29. | „szezonális fűtési jóságfok” (SCOP) vagy „szezonális primerenergia-hányados” (SPER): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes primerenergia-hányadosa, amelynek az adott fűtési idényre vonatkozó értéke az éves fűtési referenciaigény és az éves energiafogyasztás hányadosa; |
| --- | --- |

29.

„szezonális fűtési jóságfok” (SCOP) vagy „szezonális primerenergia-hányados” (SPER): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes primerenergia-hányadosa, amelynek az adott fűtési idényre vonatkozó értéke az éves fűtési referenciaigény és az éves energiafogyasztás hányadosa;

| 30. | „éves fűtési referenciaigény” (QH
  ): meghatározott fűtési idényre vonatkozó, az SCOP vagy az SPER kiszámításához alapul használandó fűtési referenciaigény, amelynek kWh-ban kifejezett értéke a tervezési fűtési terhelés és az éves ekvivalens főfunkcióórák számának szorzata; |
| --- | --- |

30.

„éves fűtési referenciaigény” (QH
  ): meghatározott fűtési idényre vonatkozó, az SCOP vagy az SPER kiszámításához alapul használandó fűtési referenciaigény, amelynek kWh-ban kifejezett értéke a tervezési fűtési terhelés és az éves ekvivalens főfunkcióórák számának szorzata;

| 31. | „ekvivalens főfunkcióórák éves száma” (HHE
  ): az az órában kifejezett, feltételezett éves óramennyiség, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek az éves fűtési referenciaigény kielégítése érdekében biztosítania kell a tervezési fűtési terhelést; |
| --- | --- |

31.

„ekvivalens főfunkcióórák éves száma” (HHE
  ): az az órában kifejezett, feltételezett éves óramennyiség, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek az éves fűtési referenciaigény kielégítése érdekében biztosítania kell a tervezési fűtési terhelést;

| 32. | „főfunkciós fűtési jóságfok” (SCOPon
  ) vagy „főfunkciós primerenergia-hányados” (SPERon
  ): a főfunkció szerint villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos fűtési jóságfoka vagy a főfunkció szerint tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos primerenergia-hányadosa a meghatározott fűtési idényben; |
| --- | --- |

32.

„főfunkciós fűtési jóságfok” (SCOPon
  ) vagy „főfunkciós primerenergia-hányados” (SPERon
  ): a főfunkció szerint villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos fűtési jóságfoka vagy a főfunkció szerint tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos primerenergia-hányadosa a meghatározott fűtési idényben;

| 33. | „kiegészítő fűtőteljesítmény” (sup(Tj)): annak a kiegészítő fűtőberendezésnek a kW-ban kifejezett Psup mért hőteljesítménye, amely a fűtési részterhelés teljesítése érdekében kiegészíti a névleges fűtőteljesítményt, amennyiben a névleges fűtőteljesítmény nem éri el a fűtési részterhelést; |
| --- | --- |

33.

„kiegészítő fűtőteljesítmény” (sup(Tj)): annak a kiegészítő fűtőberendezésnek a kW-ban kifejezett Psup mért hőteljesítménye, amely a fűtési részterhelés teljesítése érdekében kiegészíti a névleges fűtőteljesítményt, amennyiben a névleges fűtőteljesítmény nem éri el a fűtési részterhelést;

| 34. | „kosárspecifikus fűtési jóságfok” (COPbin(Tj)) vagy „kosárspecifikus primerenergia-hányados” (PERbin(Tj)): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések primerenergia-hányadosa az adott fűtési idény valamennyi kosarára vonatkozóan, a meghatározott kosarak fűtési részterhelése, névleges fűtőteljesítménye és névleges fűtési jóságfoka alapján, más kosarakra vonatkozóan interpolációval vagy extrapolációval kiszámítva, szükség esetén a degradációs tényezővel korrigálva; |
| --- | --- |

34.

„kosárspecifikus fűtési jóságfok” (COPbin(Tj)) vagy „kosárspecifikus primerenergia-hányados” (PERbin(Tj)): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések primerenergia-hányadosa az adott fűtési idény valamennyi kosarára vonatkozóan, a meghatározott kosarak fűtési részterhelése, névleges fűtőteljesítménye és névleges fűtési jóságfoka alapján, más kosarakra vonatkozóan interpolációval vagy extrapolációval kiszámítva, szükség esetén a degradációs tényezővel korrigálva;

| 35. | „névleges fűtőteljesítmény” (Pdh(Tj)) az a kW-ban kifejezett fűtőteljesítmény, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kültéri hőmérsékleten nyújtani képes; |
| --- | --- |

35.

„névleges fűtőteljesítmény” (Pdh(Tj)) az a kW-ban kifejezett fűtőteljesítmény, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kültéri hőmérsékleten nyújtani képes;

| 36. | „teljesítményszabályozás”: hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés azon képessége, hogy a hűtőfolyamathoz szükséges legalább egyik folyadék térfogatáramának megváltoztatásával módosítsa saját teljesítményét; a készülék „rögzített”, ha a térfogatáram nem módosítható, és „állítható”, ha a térfogatáram két vagy több lépésben módosítható vagy állítható; |
| --- | --- |

36.

„teljesítményszabályozás”: hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés azon képessége, hogy a hűtőfolyamathoz szükséges legalább egyik folyadék térfogatáramának megváltoztatásával módosítsa saját teljesítményét; a készülék „rögzített”, ha a térfogatáram nem módosítható, és „állítható”, ha a térfogatáram két vagy több lépésben módosítható vagy állítható;

| 37. | „tervezési fűtési terhelés” (Pdesignh): hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés tervezési referencia-hőmérsékleten mért, kW-ban kifejezett mért hőteljesítménye (Prated), ahol a tervezési referencia-hőmérséklettel egyenlő kültéri hőmérsékleten a tervezési fűtési terhelés megegyezik a fűtési részterheléssel; |
| --- | --- |

37.

„tervezési fűtési terhelés” (Pdesignh): hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés tervezési referencia-hőmérsékleten mért, kW-ban kifejezett mért hőteljesítménye (Prated), ahol a tervezési referencia-hőmérséklettel egyenlő kültéri hőmérsékleten a tervezési fűtési terhelés megegyezik a fűtési részterheléssel;

| 38. | „névleges fűtési jóságfok” (COPd(Tj)) vagy „névleges primerenergia-hányados” (PERd(Tj)): korlátozott számú kosárhoz tartozó fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados; |
| --- | --- |

38.

„névleges fűtési jóságfok” (COPd(Tj)) vagy „névleges primerenergia-hányados” (PERd(Tj)): korlátozott számú kosárhoz tartozó fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados;

| 39. | „bivalens hőmérséklet” (Tbiv
  ): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amelynél a névleges fűtőteljesítmény megegyezik a fűtési részterheléssel, és amely alatt a fűtési részterhelés biztosításához a névleges fűtőteljesítményt kiegészítő fűtőteljesítményre van szükség; |
| --- | --- |

39.

„bivalens hőmérséklet” (Tbiv
  ): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amelynél a névleges fűtőteljesítmény megegyezik a fűtési részterheléssel, és amely alatt a fűtési részterhelés biztosításához a névleges fűtőteljesítményt kiegészítő fűtőteljesítményre van szükség;

| 40. | „megengedett üzemi hőmérséklet” (TOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amely alatt a levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezés vagy levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla; |
| --- | --- |

40.

„megengedett üzemi hőmérséklet” (TOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amely alatt a levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezés vagy levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

| 41. | „fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete” (WTOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kimeneti vízhőmérséklet, amely felett a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla; |
| --- | --- |

41.

„fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete” (WTOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a beszállító nyilatkozata szerinti kimeneti vízhőmérséklet, amely felett a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

| 42. | „fűtési ciklusteljesítmény” (Pcych): a fűtés tekintetében a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért fűtőteljesítmény integráltja, kW-ban kifejezve; |
| --- | --- |

42.

„fűtési ciklusteljesítmény” (Pcych): a fűtés tekintetében a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért fűtőteljesítmény integráltja, kW-ban kifejezve;

| 43. | „ciklikus jóságfok” (COPcyc vagy PERcyc): a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért átlagos fűtési jóságfok vagy átlagos primerenergia-hányados, amelynek értéke az időtartam alatt mért fűtőteljesítmény integráltjának és az ugyanazon időtartam alatt mért bemeneti energia integráltjának a hányadosa, a GCV-re vonatkozóan kWh-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kWh-ban kifejezve; |
| --- | --- |

43.

„ciklikus jóságfok” (COPcyc vagy PERcyc): a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért átlagos fűtési jóságfok vagy átlagos primerenergia-hányados, amelynek értéke az időtartam alatt mért fűtőteljesítmény integráltjának és az ugyanazon időtartam alatt mért bemeneti energia integráltjának a hányadosa, a GCV-re vonatkozóan kWh-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kWh-ban kifejezve;

| 44. | „degradációs tényező” (Cdh): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés ciklikus üzeme miatt bekövetkező jóságfokcsökkenés mérőszáma; amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9; |
| --- | --- |

44.

„degradációs tényező” (Cdh): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés ciklikus üzeme miatt bekövetkező jóságfokcsökkenés mérőszáma; amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9;

| 45. | „főfunkció”: az olyan órákra jellemző üzemmód, amikor a zárt tér bekapcsolt fűtési funkció mellett fűtési terhelés alatt áll; ez az üzemmód magában foglalhatja a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek a kívánt beltéri léghőmérséklet elérése vagy fenntartása érdekében történő ciklikus üzemeltetését is; |
| --- | --- |

45.

„főfunkció”: az olyan órákra jellemző üzemmód, amikor a zárt tér bekapcsolt fűtési funkció mellett fűtési terhelés alatt áll; ez az üzemmód magában foglalhatja a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek a kívánt beltéri léghőmérséklet elérése vagy fenntartása érdekében történő ciklikus üzemeltetését is;

| 46. | „kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés hálózati áramforráshoz csatlakozik, de egyetlen funkciója sem aktív, ideértve azt az állapotot is, amelyben a készülék kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad, valamint azt az állapotot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt; |
| --- | --- |

46.

„kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés hálózati áramforráshoz csatlakozik, de egyetlen funkciója sem aktív, ideértve azt az állapotot is, amelyben a készülék kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad, valamint azt az állapotot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt;

| 47. | „termosztát által kikapcsolt üzemmód”: a fűtési terhelés nélküli és aktív fűtési funkció közbeni üzemórákra jellemző üzemmód, ha a fűtési funkció be van kapcsolva, de a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem üzemel; a főfunkcióban történő ciklikus üzemeltetés nem minősül termosztát által kikapcsolt üzemmódnak; |
| --- | --- |

47.

„termosztát által kikapcsolt üzemmód”: a fűtési terhelés nélküli és aktív fűtési funkció közbeni üzemórákra jellemző üzemmód, ha a fűtési funkció be van kapcsolva, de a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem üzemel; a főfunkcióban történő ciklikus üzemeltetés nem minősül termosztát által kikapcsolt üzemmódnak;

| 48. | „forgattyúház-fűtési üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hűtőközeg kompresszorhoz történő áramlásának megakadályozása érdekében fűtőkészülék kapcsol be, hogy korlátozza a kompresszor indulásakor az olajban jelen lévő hűtőközeg koncentrációját; |
| --- | --- |

48.

„forgattyúház-fűtési üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hűtőközeg kompresszorhoz történő áramlásának megakadályozása érdekében fűtőkészülék kapcsol be, hogy korlátozza a kompresszor indulásakor az olajban jelen lévő hűtőközeg koncentrációját;

| 49. | „kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (POFF
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, kikapcsolt állapotban mért energiafogyasztása; |
| --- | --- |

49.

„kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (POFF
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, kikapcsolt állapotban mért energiafogyasztása;

| 50. | „termosztát által kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (PTO
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, termosztát által kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztása; |
| --- | --- |

50.

„termosztát által kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (PTO
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, termosztát által kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztása;

| 51. | „forgattyúház-fűtési üzemmódbeli energiafogyasztás” (PCK
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, forgattyúház-fűtési üzemmódban mért energiafogyasztása; |
| --- | --- |

51.

„forgattyúház-fűtési üzemmódbeli energiafogyasztás” (PCK
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, forgattyúház-fűtési üzemmódban mért energiafogyasztása;

| 52. | „alacsony hőmérsékletű hőszivattyú”: kifejezetten alacsony hőmérsékletű használatra készült, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozó tervezési referenciafeltételek mellett, – 7 °C (– 8 °C) bemeneti száraz (nedves) hőmérsékleten nem tud 52 °C kimeneti hőmérsékletű fűtővizet szolgáltatni; |
| --- | --- |

52.

„alacsony hőmérsékletű hőszivattyú”: kifejezetten alacsony hőmérsékletű használatra készült, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozó tervezési referenciafeltételek mellett, – 7 °C (– 8 °C) bemeneti száraz (nedves) hőmérsékleten nem tud 52 °C kimeneti hőmérsékletű fűtővizet szolgáltatni;

| 53. | „alacsony hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés 35 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le; |
| --- | --- |

53.

„alacsony hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés 35 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

| 54. | „közepes hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés 55 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le; |
| --- | --- |

54.

„közepes hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés 55 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

| | a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójához kapcsolódóan:

  55.   „terhelési profil”: a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;
  56.   „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 15. táblázatában meghatározott együttese;
  57.   „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;
  58.   „hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;
  59.   „hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;
  60.   „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;
  61.   „csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;
  62.   „referenciaenergia” (Qref
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;
  63.   „legnagyobb terhelési profil”: a kombinált fűtőberendezés által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;
  64.   „névleges terhelési profil”: a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil;
  65.   „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljára fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége;
  66.   „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljából fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VII. melléklet 5. f) pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége;
  67.   „éves villamosenergia-fogyasztás” (AEC): a kombinált fűtőberendezésnek a vízmelegítésre használt, a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;
  68.   „éves tüzelőanyag-fogyasztás” (AFC): a kombinált fűtőberendezésnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, vízmelegítésre fordított, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból; |
| --- | --- |

a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójához kapcsolódóan:

55.   „terhelési profil”: a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;

56.   „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 15. táblázatában meghatározott együttese;

57.   „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

58.   „hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

59.   „hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

60.   „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

61.   „csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

62.   „referenciaenergia” (Qref
  ): a VII. melléklet 15. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

63.   „legnagyobb terhelési profil”: a kombinált fűtőberendezés által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

64.   „névleges terhelési profil”: a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil;

65.   „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljára fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége;

66.   „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljából fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VII. melléklet 5. f) pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége;

67.   „éves villamosenergia-fogyasztás” (AEC): a kombinált fűtőberendezésnek a vízmelegítésre használt, a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

68.   „éves tüzelőanyag-fogyasztás” (AFC): a kombinált fűtőberendezésnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, vízmelegítésre fordított, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból;

| | a napenergia-készülékekhez kapcsolódóan:

  69.   „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol
  ): (primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;
  70.   „apertúrafelület” (Asol
  ), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kollektorméret”: az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;
  71.   „kollektor hatásfoka” (ηcol
  ): a napkollektor hatásfokának százalékos értéke a napkollektor és a környezeti levegő hőmérséklete közötti 40 K különbség esetén és 1 000 W/m2 tekjes napsugárzás mellett;
  72.   „hőtárolási veszteség” (S): a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;
  73.   „tárolási térfogat” (V), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „tartálytérfogat”: a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály literben vagy m3-ben kifejezett, mért térfogata;
  74.   „villamossegédenergia-fogyasztás” (Qaux
  ), a IV. mellékletben található 5. ábrán „villamos segédenergia”: a kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;
  75.   „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, névleges villamosenergia-fogyasztása;
  76.   „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében; |
| --- | --- |

a napenergia-készülékekhez kapcsolódóan:

69.   „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol
  ): (primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;

70.   „apertúrafelület” (Asol
  ), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „kollektorméret”: az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;

71.   „kollektor hatásfoka” (ηcol
  ): a napkollektor hatásfokának százalékos értéke a napkollektor és a környezeti levegő hőmérséklete közötti 40 K különbség esetén és 1 000 W/m2 tekjes napsugárzás mellett;

72.   „hőtárolási veszteség” (S): a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;

73.   „tárolási térfogat” (V), a IV. mellékletben található 1–4. ábrán „tartálytérfogat”: a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály literben vagy m3-ben kifejezett, mért térfogata;

74.   „villamossegédenergia-fogyasztás” (Qaux
  ), a IV. mellékletben található 5. ábrán „villamos segédenergia”: a kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

75.   „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, névleges villamosenergia-fogyasztása;

76.   „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében;

| | továbbá:







  77. | „átlagos éghajlati viszonyok”, „hidegebb éghajlati viszonyok” és „melegebb éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok; |
| --- | --- | --- |

továbbá:

77.

„átlagos éghajlati viszonyok”, „hidegebb éghajlati viszonyok” és „melegebb éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok;

| 78. | „típusazonosító” az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a hőmérséklet-szabályozók, a napenergia-készülékek, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok vagy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól. |
| --- | --- |

78.

„típusazonosító” az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a hőmérséklet-szabályozók, a napenergia-készülékek, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok vagy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól.

---

(1)  HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

(2)  HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

---

II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

1.   SZEZONÁLIS HELYISÉGFŰTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések kivételével a fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatban meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett használt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések és alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokát a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

1.   táblázat

A fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályai, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezéseket

| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály | ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban) |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 150 |
| A++ | 125 ≤ ηs
  < 150 |
| A+ | 98 ≤ ηs
  < 125 |
| A | 90 ≤ ηs
  < 98 |
| B | 82 ≤ ηs
  < 90 |
| C | 75 ≤ ηs
  < 82 |
| D | 36 ≤ ηs
  < 75 |
| E | 34 ≤ ηs
  < 36 |
| F | 30 ≤ ηs
  < 34 |
| G | ηs
  < 30 |

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban)

A+++

ηs
  ≥ 150

A++

125 ≤ ηs
  < 150

A+

98 ≤ ηs
  < 125

A

90 ≤ ηs
  < 98

B

82 ≤ ηs
  < 90

C

75 ≤ ηs
  < 82

D

36 ≤ ηs
  < 75

E

34 ≤ ηs
  < 36

F

30 ≤ ηs
  < 34

G

ηs
  < 30

2.   táblázat

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk és az alacsony hőmérsékletű használatra szolgáló hőszivattyús helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályai

| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály | ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban) |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 175 |
| A++ | 150 ≤ ηs
  < 175 |
| A+ | 123 ≤ ηs
  < 150 |
| A | 115 ≤ ηs
  < 123 |
| B | 107 ≤ ηs
  < 115 |
| C | 100 ≤ ηs
  < 107 |
| D | 61 ≤ ηs
  < 100 |
| E | 59 ≤ ηs
  < 61 |
| F | 55 ≤ ηs
  < 59 |
| G | ηs
  < 55 |

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály

ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok (%-ban)

A+++

ηs
  ≥ 175

A++

150 ≤ ηs
  < 175

A+

123 ≤ ηs
  < 150

A

115 ≤ ηs
  < 123

B

107 ≤ ηs
  < 115

C

100 ≤ ηs
  < 107

D

61 ≤ ηs
  < 100

E

59 ≤ ηs
  < 61

F

55 ≤ ηs
  < 59

G

ηs
  < 55

2.   VÍZMELEGÍTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A kombinált fűtőberendezés vízmelegítési energiahatékonysági osztályait a 3. táblázatban meghatározott vízmelegítési hatásfok alapján kell megállapítani.

A kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfokát a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

3.   táblázat

A kombinált fűtőberendezések névleges terhelési profil alapján csoportosított vízmelegítési energiahatékonysági osztályai (ηwh
   %-ban)

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

3.   A NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKNEK MINŐSÜLŐ (VAGY ANNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ), NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A napenergia-készüléknek minősülő (vagy annak részét képező), napenergiával működő melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályát a 4. táblázatban meghatározott hőtárolási veszteség alapján kell megállapítani.

4.   táblázat

A napenergia-készüléknek minősülő (vagy annak részét képező), napenergiával működő melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályai

| Energiahatékonysági osztály | S hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energiahatékonysági osztály

S hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

III. MELLÉKLET

A címkék

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

1.1.   1. címke

1.1.1.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó helyiségfűtő kazánok

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a helyiségfűtési funkció; |
| --- | --- |

III.

a helyiségfűtési funkció;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a helyiségfűtő kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a helyiségfűtő kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke; |
| --- | --- |

V.

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke;

| VI. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VI.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| b) | A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.1.2.   Az A++és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó kapcsolt helyiségfűtő berendezések

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a helyiségfűtési funkció; |
| --- | --- |

III.

a helyiségfűtési funkció;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a kapcsolt helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; a kapcsolt helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke; |
| --- | --- |

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke;

| VI. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

VI.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VII. | a kiegészítő villamosenergia-termelési funkció. |
| --- | --- |

VII.

a kiegészítő villamosenergia-termelési funkció.

| b) | A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

1.1.3.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | helyiségfűtési funkció közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használat esetén; |
| --- | --- |

III.

helyiségfűtési funkció közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használat esetén;

| IV. | a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti, közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés közepes és alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti, közepes, illetve alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés közepes és alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozó szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett, a közepes, illetve az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan; |
| --- | --- |

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett, a közepes, illetve az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan;

| VI. | Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával; |
| --- | --- |

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

| VII. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VII.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| b) | A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.1.4.   Az A++és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | helyiségfűtési funkció alacsony hőmérsékletű használat esetén; |
| --- | --- |

III.

helyiségfűtési funkció alacsony hőmérsékletű használat esetén;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított, az átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

V.

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett, a legközelebbi egész számra kerekített értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| VI. | Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával; |
| --- | --- |

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

| VII. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VII.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| b) | Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni. |
| --- | --- |

b)

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.2.   2. címke

1.2.1.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó helyiségfűtő kazánok

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.2.2.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó kapcsolt helyiségfűtő berendezések

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

1.2.3.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

1.2.4.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.4. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.4. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával. |
| --- | --- |

b)

Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 8. pontjával.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

2.1.   1. címke

2.1.1.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó kombinált kazánok

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a kombinált kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a kombinált kazán szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

V.

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VI. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VI.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| VII. | a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas kombinált kazánok esetében az e melléklet 9. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni; |
| --- | --- |

VII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas kombinált kazánok esetében az e melléklet 9. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni;

| b) | A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával.

2.1.2.   Az A++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús kombinált fűtőberendezések

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a közepes hőmérsékleten történő használatra vonatkozó helyiségfűtési funkció és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a közepes hőmérsékleten történő használatra vonatkozó helyiségfűtési funkció és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított, a közepes hőmérsékletű használat esetén átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. és 2. pontja szerint megállapított, a közepes hőmérsékletű használat esetén átlagos éghajlati viszonyok melletti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | helyiségfűtés esetében az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti mért hőteljesítmény, az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is beleszámítva, kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

V.

helyiségfűtés esetében az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti mért hőteljesítmény, az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is beleszámítva, kW-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VI. | Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával; |
| --- | --- |

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

| VII. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

VII.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VIII. | a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az e melléklet 10. d) pontja szerinti (12) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni; |
| --- | --- |

VIII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az e melléklet 10. d) pontja szerinti (12) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni;

| b) | A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával.

2.2.   2. címke

2.2.1.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó kombinált kazánok

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A kombinált kazánokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 9. pontjával.

2.2.2.   Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba és az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús kombinált fűtőberendezések

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 10. pontjával.

3.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

Az A+++ és G közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye: |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

| II. | a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k): |
| --- | --- |

II.

a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

| III. | a helyiségfűtési funkció szimbóluma; |
| --- | --- |

III.

a helyiségfűtési funkció szimbóluma;

| IV. | a helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

IV.

a helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| V. | annak feltüntetése, hogy a vízmelegítőből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést; |
| --- | --- |

V.

annak feltüntetése, hogy a vízmelegítőből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést;

| VI. | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 5. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével. |
| --- | --- |

VI.

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 5. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

| b) | A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 11. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztályok elhagyhatók. |
| --- | --- |

b)

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 11. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályba tartozó, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztályok elhagyhatók.

4.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

Az A+++ és G közötti szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye: |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

| II. | a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k): |
| --- | --- |

II.

a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

| III. | a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a helyiségfűtési és a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 15. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

IV.

a kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

| V. | annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést; |
| --- | --- |

V.

annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag tartalmazhat-e napkollektort, melegvíz-tároló tartályt, hőmérséklet-szabályozót, illetve kiegészítő helyiségfűtő berendezést;

| VI. | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

VI.

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| VII. | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével. |
| --- | --- |

VII.

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagnak a IV. melléklet 6. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

| b) | A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 12. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található, E-től G-ig terjedő osztályok elhagyhatók. |
| --- | --- |

b)

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 12. pontjával. Az A+++ és D közötti szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található, E-től G-ig terjedő osztályok elhagyhatók.

5.   Helyiségfűtő kazánokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Hangteljesítményszint, beltéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „XYZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„XYZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

6.   Kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Hangteljesítményszint, beltéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

| | Elektromos funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Elektromos funkció:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

7.   Hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | Közepes és alacsony hőmérsékletű használat:







  — | „55 °C” és „35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Közepes és alacsony hőmérsékletű használat:

—

„55 °C” és „35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

| | A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, illetve A+++ és D közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00,

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00,

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” értékek: Calibri, legalább 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” értékek: Calibri, legalább 15 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Színek:






  — | sötétkék: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Színek:

—

sötétkék: 86-51-00-00,

| — | középkék: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

középkék: 53-08-00-00,

| — | világoskék: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

világoskék: 25-00-02-00.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

8.   Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: Színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: Színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | Alacsony hőmérsékletű használat:


  „35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

Image

Alacsony hőmérsékletű használat:

„35 °C” szöveg: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

| | A++ és G, illetve A+++ és D skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, illetve A+++ és D skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” értékek: Calibri, legalább 18 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” értékek: Calibri, legalább 18 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete.

| | Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:







  — | Piktogram az ábra szerint,
  Színek:






  — | sötétkék: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

—

Piktogram az ábra szerint,

Színek:

—

sötétkék: 86-51-00-00,

| — | középkék: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

középkék: 53-08-00-00,

| — | világoskék: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

világoskék: 25-00-02-00.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

9.   Kombinált kazánokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

| | A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00,

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” érték: Calibri bold 37,5 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 37,5 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 18 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 18 pt, 100 % fekete.

| | Hangteljesítményszint, beltéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

| | Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

10.   Hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

| | A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++ és G, A és G, A+++ és D, illetve A+ és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 5 mm, a nyilak közötti távolság: 1,3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | nyolcadik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

nyolcadik osztály: 00-X-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 14 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

Szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 14 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Mért hőteljesítmény:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- | --- |

Image

Mért hőteljesítmény:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” értékek: Calibri, legalább 12 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” értékek: Calibri, legalább 12 pt, 100 % fekete,

| — | „kW” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kW” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

| | Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Színek:






  — | sötétkék: 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Színek:

—

sötétkék: 86-51-00-00,

| — | középkék: 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

középkék: 53-08-00-00,

| — | világoskék: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

világoskék: 25-00-02-00.

| | Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm, |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm,

| — | „YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

| | Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

11.   A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

| | Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | Helyiségfűtő berendezés:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtő berendezés:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | A helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:






  — | Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

—

A helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett, |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett,

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:







  — | Piktogramok az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:

—

Piktogramok az ábra szerint,

| — | „+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián. |
| --- | --- |

—

„+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

| — | Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián, |
| --- | --- |

—

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián,

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A+++ és G közötti skála szegéllyel:







  — | Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

—

Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:







  — | Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

| | A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

| | A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

  A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

12.   A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

| | Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

| | Kombinált fűtőberendezés:







  — | Piktogramok az ábra szerint, a vízmelegítési funkció esetében a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete |
| --- | --- | --- |

Image

Kombinált fűtőberendezés:

—

Piktogramok az ábra szerint, a vízmelegítési funkció esetében a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete

| — | A kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:






  — | Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 11 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

—

A kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 19 mm, magasság: 11 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 23 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben, egy sorba rendezett, |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 23 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben, egy sorba rendezett,

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:







  — | Piktogramok az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Napkollektorból, melegvíz-tároló tartályból, hőmérséklet-szabályozóból és/vagy kiegészítő fűtőberendezésből álló csomag:

—

Piktogramok az ábra szerint,

| — | „+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián. |
| --- | --- |

—

„+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

| — | Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián, |
| --- | --- |

—

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián,

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | Helyiségfűtési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Helyiségfűtési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | A+++ és G közötti skála szegéllyel:







  — | Nyíl: magasság: 6,5 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

—

Nyíl: magasság: 6,5 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:







  — | Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési, illetve vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 15. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

| | A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

| | A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

  A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

---

(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

---

IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

| 1.1. | A helyiségfűtő berendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:






  a) | a beszállító neve vagy védjegye. |
| --- | --- | --- |

1.1.

A helyiségfűtő berendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye.

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

c)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| d) | a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett); |
| --- | --- |

d)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

| e) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett); |
| --- | --- |

e)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

| f) | az éves energiafogyasztás kWh végső energiafogyasztásban és/vagy GJ GCV-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett); |
| --- | --- |

f)

az éves energiafogyasztás kWh végső energiafogyasztásban és/vagy GJ GCV-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően (hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

| g) | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan); |
| --- | --- |

g)

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan);

| h) | a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; |
| --- | --- |

h)

a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében:

| i) | az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke; |
| --- | --- |

i)

az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

valamint hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

| j) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

j)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| k) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

k)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| l) | az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

l)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| m) | az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

m)

az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 1.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több helyiségfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

1.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több helyiségfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat.

| 1.3. | Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén. |
| --- | --- |

1.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

| 2.1. | A kombinált fűtőberendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:






  a) | a beszállító neve vagy védjegye. |
| --- | --- | --- |

2.1.

A kombinált fűtőberendezés termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye.

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat (és, ha alkalmazandó, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az alacsony hőmérsékletű használat), vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve; |
| --- | --- |

c)

helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat (és, ha alkalmazandó, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az alacsony hőmérsékletű használat), vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

| d) | a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

d)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

| e) | a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett); |
| --- | --- |

e)

a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, beleszámítva az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét is (hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett);

| f) | helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); |
| --- | --- |

f)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

| g) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); |
| --- | --- |

g)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

| h) | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan); |
| --- | --- |

h)

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan);

| i) | adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas; |
| --- | --- |

i)

adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

| j) | a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; |
| --- | --- |

j)

a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

valamint hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

| k) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

k)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| l) | helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

l)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| m) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

m)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| n) | az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

n)

az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 2.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több kombináltfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

2.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több kombináltfűtőberendezés-modelljére is vonatkozhat.

| 2.3. | Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén. |
| --- | --- |

2.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

3.   HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

| 3.1. | A hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:






  a) | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

3.1.

A hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | a hőmérséklet-szabályozó osztálya; |
| --- | --- |

c)

a hőmérséklet-szabályozó osztálya;

| d) | a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke. |
| --- | --- |

d)

a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke.

| 3.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több hőmérsékletszabályozó-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

3.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több hőmérsékletszabályozó-modelljére is vonatkozhat.

4.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

| 4.1. | A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):






  a) | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

4.1.

A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

c)

apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| d) | a kollektor hatásfokának legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke; |
| --- | --- |

d)

a kollektor hatásfokának legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

| e) | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

e)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően;

| f) | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

f)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| g) | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke; |
| --- | --- |

g)

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke;

| h) | nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q
  nonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

h)

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q
  nonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| i) | a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

i)

a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| j) | készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

j)

készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| k) | Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

k)

Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 4.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

4.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat.

5.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

A helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1., 2., 3., illetve 4. ábrán meghatározott elemeket az alábbi információk feltüntetésével:

| — | I.: az elsődleges helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke, |
| --- | --- |

—

I.: az elsődleges helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke,

| — | II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően, |
| --- | --- |

—

II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően,

| — | III.: a következő matematikai kifejezés értéke: , ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik, |
| --- | --- |

—

III.: a következő matematikai kifejezés értéke: Formula, ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik,

| — | IV.: a matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik, |
| --- | --- |

—

IV.: a Formula matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vonatkozik,

valamint elsődleges hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

| — | V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke, |
| --- | --- |

—

V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke,

| — | VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke. |
| --- | --- |

—

VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke.

6.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAG

A kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell az a) és b) pontban meghatározott elemeket:

| a) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1., illetve 3. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:






  — | I.: az elsődleges kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke, |
| --- | --- | --- |

a)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1., illetve 3. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:

—

I.: az elsődleges kombinált fűtőberendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának százalékos értéke,

| — | II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően, |
| --- | --- |

—

II.: a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező e melléklet 5., illetve 6. táblázatának megfelelően,

| — | III.: a következő matematikai kifejezés értéke: , ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik, |
| --- | --- |

—

III.: a következő matematikai kifejezés értéke: Formula, ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik,

| — | IV.: a matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik, |
| --- | --- |

—

IV.: a Formula matematikai kifejezés értéke, ahol a Prated az elsődleges kombinált fűtőberendezésre vonatkozik,

valamint elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

| — | V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke, |
| --- | --- |

—

V.: az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke,

| — | VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke; |
| --- | --- |

—

VI.: a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke;

| b) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 5. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:






  — | I.: a kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke, |
| --- | --- | --- |

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 5. ábrán meghatározott elemek, az alábbi információk feltüntetésével:

—

I.: a kombinált fűtőberendezés vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke,

| — | II.: a matematikai képlet értéke, ahol a Qref
  a VII. melléklet 15. táblázatából, a Qnonsol
  pedig a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából származik a kombinált fűtőberendezés névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan, |
| --- | --- |

—

II.: a Formula matematikai képlet értéke, ahol a Qref
  a VII. melléklet 15. táblázatából, a Qnonsol
  pedig a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából származik a kombinált fűtőberendezés névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan,

| — | III.: a matematikai képlet százalékos értéke, ahol a Qaux
  a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából, a Qref
  pedig a VII. melléklet 15. táblázatából származik a vízmelegítő névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan. |
| --- | --- |

—

III.: a Formula matematikai képlet százalékos értéke, ahol a Qaux
  a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából, a Qref
  pedig a VII. melléklet 15. táblázatából származik a vízmelegítő névleges M, L, XL vagy XXL terhelési profiljára vonatkozóan.

5.   táblázat

E melléklet 1. ábrájának alkalmazásában az elsődleges helyiségfűtő kazán vagy kombinált kazán és kiegészítő fűtőberendezés súlyozása
   (1)

| (2) | II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag | II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

Formula

II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag

II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00

6.   táblázat

E melléklet 2. és 4. ábrájának alkalmazásában az elsődleges kapcsolt helyiségfűtő berendezés, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, hőszivattyús kombinált fűtőberendezés vagy alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kiegészítő fűtőberendezés súlyozása
   (3)

| (4) | II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag | II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

Formula

II. melegvíz-tároló tartály nélküli csomag

II. melegvíz-tároló tartályt tartalmazó csomag

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1.   ábra

Elsődleges helyiségfűtő kazánok és elsődleges kombinált kazánok esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag, illetve a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

2.   ábra

Elsődleges kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

3.   ábra

Elsődleges hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag, illetve a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

4.   ábra

Elsődleges alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokát ismerteti

Image

5.   ábra

Elsődleges kombinált kazánok és elsődleges hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának eleme, amely a kínált csomag vízmelegítési hatásfokát ismerteti

Image

---

(1)  A közbenső értékeket a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

(2)  A Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vagy kombinált fűtőberendezésre vonatkozik.

(3)  A közbenső értékeket a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

(4)  A Prated az elsődleges helyiségfűtő berendezésre vagy kombinált fűtőberendezésre vonatkozik.

---

V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

Helyiségfűtő berendezések esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a helyiségfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a helyiségfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek:






  — | helyiségfűtő kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek:

—

helyiségfűtő kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- |

—

hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is; |
| --- | --- |

—

hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is;

| g) | a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a helyiségfűtő berendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

Kombinált fűtőberendezések esetében a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a kombináltfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a kombináltfűtőberendezés-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek:






  — | kombinált kazánok esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek:

—

kombinált kazánok esetében a 7. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- |

—

hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a 8. táblázatban meghatározott és a VII. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is; |
| --- | --- |

—

hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellekkel és az e modellek ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is;

| g) | a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a kombinált fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

7.   táblázat

A helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok és a kapcsolt helyiségfűtő berendezések műszaki paraméterei

| Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése] |
| --- |
| Kondenzációs kazán: [igen/nem] |
| Alacsony hőmérsékletű (2) kazán: [igen/nem] |
| B11 típusú kazán: [igen/nem] |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: [igen/nem] | Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem] |
| Kombinált fűtőberendezés: [igen/nem] |
| Elem | Jel | Érték | Me. | | Elem | Jel | Érték | Me. |
| Mért hőteljesítmény | Prated | x | kW | Szezonális helyiségfűtési hatásfok | ηs | x | % |
| Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény | Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok |
| Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1) | P4 | x,x | kW | Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1) | η4 | x,x | % |
| A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2) | P1 | x,x | kW | A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2) | η1 | x,x | % |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hasznos hőteljesítmény | Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hatásfok |
| A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | PCHP100+Sup0 | x,x | kW | A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηCHP100+Sup0 | x,x | % |
| A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | PCHP100+Sup100 | x,x | kW | A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηCHP100+Sup100 | x,x | % |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Elektromos hatásfok | Kiegészítő fűtőberendezés |
| A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Mért hőteljesítmény | Psup | x,x | kW |
| A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Energiabevitel jellege | |
| Villamossegédenergia-fogyasztás | Egyéb elemek |
| Teljes terhelés mellett | elmax | x,x | kW | Készenléti hőveszteség | Pstby | x,x | kW |
| Részterhelés mellett | elmin | x,x | kW | A gyújtóégő energiafogyasztása | Pign | x,x | kW |
| Készentléti üzemmódban | PSB | x,xxx | kW | Éves energiafogyasztás | QHE | x | kWh vagy GJ |
| Hangteljesítményszint, beltéri | LWA | x | dB |
| Kombinált fűtőberendezések esetében: |
| Névleges terhelési profil | | | Vízmelegítési hatásfok | ηwh | x | % |
| Napi villamosenergia-fogyasztás | Qelec | x,xxx | kWh | Napi tüzelőanyag-fogyasztás | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Éves villamosenergia-fogyasztás | AEC | x | kWh | Éves tüzelőanyag-fogyasztás | AFC | x | GJ |
| Elérhetőség | A beszállító neve és címe. |

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Kondenzációs kazán: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű (2) kazán: [igen/nem]

B11 típusú kazán: [igen/nem]

Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: [igen/nem]

Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

Elem

Jel

Érték

Me.

Elem

Jel

Érték

Me.

Mért hőteljesítmény

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

P4

x,x

kW

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

η4

x,x

%

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

P1

x,x

kW

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

η1

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hasznos hőteljesítmény

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hatásfok

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100+Sup0

x,x

kW

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100+Sup0

x,x

%

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100+Sup100

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Elektromos hatásfok

Kiegészítő fűtőberendezés

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Mért hőteljesítmény

Psup

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Energiabevitel jellege

Villamossegédenergia-fogyasztás

Egyéb elemek

Teljes terhelés mellett

elmax

x,x

kW

Készenléti hőveszteség

Pstby

x,x

kW

Részterhelés mellett

elmin

x,x

kW

A gyújtóégő energiafogyasztása

Pign

x,x

kW

Készentléti üzemmódban

PSB

x,xxx

kW

Éves energiafogyasztás

QHE

x

kWh vagy GJ

Hangteljesítményszint, beltéri

LWA

x

dB

Kombinált fűtőberendezések esetében:

Névleges terhelési profil

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Éves villamosenergia-fogyasztás

AEC

x

kWh

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

AFC

x

GJ

Elérhetőség

A beszállító neve és címe.

8.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések műszaki paraméterei

| Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése] |
| --- |
| Levegő-víz hőszivattyú: [igen/nem] |
| Víz-víz hőszivattyú: [igen/nem] |
| Sós víz–víz hőszivattyú: [igen/nem] |
| Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/nem] |
| Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem] |
| Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés: [igen/nem] |
| A paramétereket az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk kivételével a közepes hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a paramétereket az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. |
| A paramétereket az átlagos, a hidegebb és a melegebb éghajlati viszonyokra vonatkozóan kell megadni. |
| Elem | Jel | Érték | Me. | | Elem | Jel | Érték | Me. |
| Mért hőteljesítmény
   (3) | Prated | x | kW | Szezonális helyiségfűtési hatásfok | ηs | x | % |
| Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten: | Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = bivalens hőmérséklet | Pdh | x,x | kW | Tj
  = bivalens hőmérséklet | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet | Pdh | x,x | kW | Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < –20 °C) | Pdh | x,x | kW | Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < –20 °C) | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Bivalens hőmérséklet | Tbiv | x | °C | Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Megengedett üzemi hőmérséklet | TOL | x | °C |
| Fűtési ciklusteljesítmény | Pcych | x,x | kW | Ciklikus jóságfok | COPcyc vagy PERcyc | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Degradációs tényező (4) | Cdh | x,x | — | Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete | WTOL | x | °C |
| Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban | Kiegészítő fűtőberendezés |
| Kikapcsolt üzemmód | POFF | x,xxx | kW | Mért hőteljesítmény (4) | Psup | x,x | kW |
| Kikapcsolt termosztátú üzemmód | PTO | x,xxx | kW | | |
| Készenléti üzemmód | PSB | x,xxx | kW | Energiabevitel jellege |
| Forgattyúház-fűtési üzemmód | PCK | x,xxx | kW | |
| Egyéb elemek | |
| Teljesítményszabályozás | rögzített/állítható | Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Mért légtömegáram, kültéri | — | x | m3/h |
| Hangteljesítményszint, beltéri/kültéri | LWA | x / x | dB | Víz-víz és sós víz–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért sósvíz- vagy vízáramlási sebesség, kültéri hőcserélővel | — | x | m3/h |
| Éves energiafogyasztás | QHE | x | kWh vagy GJ |
| Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés esetében: |
| Névleges terhelési profil | x | | Vízmelegítési hatásfok | ηwh | x,x | % |
| Napi villamosenergia-fogyasztás | Qelec | x,xxx | kWh | Napi tüzelőanyag-fogyasztás | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Éves villamosenergia-fogyasztás | AEC | x | kWh | Éves tüzelőanyag-fogyasztás | AFC | x | GJ |
| Elérhetőség | A beszállító neve és címe. |

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Levegő-víz hőszivattyú: [igen/nem]

Víz-víz hőszivattyú: [igen/nem]

Sós víz–víz hőszivattyú: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/nem]

Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

A paramétereket az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk kivételével a közepes hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a paramétereket az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni.

A paramétereket az átlagos, a hidegebb és a melegebb éghajlati viszonyokra vonatkozóan kell megadni.

Elem

Jel

Érték

Me.

Elem

Jel

Érték

Me.

Mért hőteljesítmény
   (3)

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten:

Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = bivalens hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj
  = bivalens hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < –20 °C)

Pdh

x,x

kW

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < –20 °C)

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Bivalens hőmérséklet

Tbiv

x

°C

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Megengedett üzemi hőmérséklet

TOL

x

°C

Fűtési ciklusteljesítmény

Pcych

x,x

kW

Ciklikus jóságfok

COPcyc vagy PERcyc

x,xx vagy x,x

– vagy %

Degradációs tényező (4)

Cdh

x,x

—

Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete

WTOL

x

°C

Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban

Kiegészítő fűtőberendezés

Kikapcsolt üzemmód

POFF

x,xxx

kW

Mért hőteljesítmény (4)

Psup

x,x

kW

Kikapcsolt termosztátú üzemmód

PTO

x,xxx

kW

Készenléti üzemmód

PSB

x,xxx

kW

Energiabevitel jellege

Forgattyúház-fűtési üzemmód

PCK

x,xxx

kW

Egyéb elemek

Teljesítményszabályozás

rögzített/állítható

Levegő-víz hőszivattyúk esetében: Mért légtömegáram, kültéri

—

x

m3/h

Hangteljesítményszint, beltéri/kültéri

LWA

x / x

dB

Víz-víz és sós víz–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért sósvíz- vagy vízáramlási sebesség, kültéri hőcserélővel

—

x

m3/h

Éves energiafogyasztás

QHE

x

kWh vagy GJ

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés esetében:

Névleges terhelési profil

x

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x,x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Éves villamosenergia-fogyasztás

AEC

x

kWh

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

AFC

x

GJ

Elérhetőség

A beszállító neve és címe.

3.   HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

Hőmérséklet-szabályozók esetében a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a hőmérsékletszabályozó-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a hőmérsékletszabályozó-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek:






  — | a hőmérséklet-szabályozó osztálya, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek:

—

a hőmérséklet-szabályozó osztálya,

| — | a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke; |
| --- | --- |

—

a hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulásának egy tizedesjegyre kerekített százalékos értéke;

| g) | a hőmérséklet-szabályozó összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a hőmérséklet-szabályozó összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

4.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

Napenergia-készülékek esetében a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):






  — | apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

—

apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve,

| — | a kollektor hatásfokának (ηcol
  ) legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke, |
| --- | --- |

—

a kollektor hatásfokának (ηcol
  ) legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke,

| — | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően, |
| --- | --- |

—

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 3. pontjának megfelelően,

| — | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, |
| --- | --- |

—

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

| — | a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke, |
| --- | --- |

—

a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály tárolási térfogatának literben és m3-ben kifejezett értéke,

| — | nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q
  nonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett, |
| --- | --- |

—

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q
  nonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett,

| — | a szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, |
| --- | --- |

—

a szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

| — | solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve, |
| --- | --- |

—

solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

| — | Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

—

Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| g) | a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

5.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek:






  — | a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek:

—

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve,

| — | az e melléklet 1., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek; |
| --- | --- |

—

az e melléklet 1., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

| g) | a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

6.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (6) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | műszaki paraméterek:






  — | a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve, |
| --- | --- | --- |

f)

műszaki paraméterek:

—

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési energiahatékonyság %-ban, a legközelebbi egész számra kerekítve,

| — | az e melléklet 2., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek; |
| --- | --- |

—

az e melléklet 2., 3. és 4. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

| g) | a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

---

(1)  A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(2)  Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

(3)  Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a Prated mért hőteljesítmény egyenlő a Pdesignh tervezési fűtési terheléssel, emellett a kiegészítő fűtőberendezés Psup mért hőteljesítménye megegyezik a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítménnyel.

(4)  Amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9.

---

VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, amikor a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a kiállított készüléket

1.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

| 1.1. | A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- | --- |

1.1.

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| b) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében); |
| --- | --- |

b)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

| c) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében); |
| --- | --- |

c)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

| d) | az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében); |
| --- | --- |

d)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében);

| e) | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan); |
| --- | --- |

e)

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan);

valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében:

| f) | az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke; |
| --- | --- |

f)

az elektromos hatásfok legközelebbi egész számra kerekített, százalékos értéke;

valamint hőszivattyús helyiségfűtő berendezések esetében:

| g) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

g)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| h) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

h)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| i) | az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

i)

az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| j) | az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

j)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében:

| k) | annak feltüntetése, hogy az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kizárólag alacsony hőmérsékletű használatra alkalmas. |
| --- | --- |

k)

annak feltüntetése, hogy az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú kizárólag alacsony hőmérsékletű használatra alkalmas.

| 1.2. | Az 1.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

1.2.

Az 1.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

2.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSEK

| 2.1. | A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat, vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve; |
| --- | --- | --- |

2.1.

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

helyiségfűtésre vonatkozóan a közepes hőmérsékletű használat, vízmelegítésre vonatkozóan a névleges terhelési profil a VII. melléklet 15. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

| b) | a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

b)

a modell szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően;

| c) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); |
| --- | --- |

c)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

| d) | helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); |
| --- | --- |

d)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

| e) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); |
| --- | --- |

e)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében); a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke (átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében);

| f) | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan); |
| --- | --- |

f)

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan);

| g) | adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas; |
| --- | --- |

g)

adott esetben annak feltüntetése, hogy a kombinált fűtőberendezés kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

valamint hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében:

| h) | a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

h)

a mért hőteljesítménynek, ideértve az esetleges kiegészítő fűtőberendezés mért hőteljesítményét, a kW-ban kifejezett a legközelebbi egész számra kerekített értéke hidegebb és melegebb átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| i) | helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

i)

helyiségfűtés esetében az éves energiafogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; vízmelegítés esetében az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| j) | a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

j)

a szezonális helyiségfűtési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VII. melléklet 5. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| k) | az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

k)

az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 2.2. | A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

2.2.

A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

3.   HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

| 3.1. | A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya; |
| --- | --- | --- |

3.1.

A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya;

| b) | a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

b)

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

| c) | az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1., 2., 3. vagy 4. ábráján meghatározott adatok. |
| --- | --- |

c)

az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1., 2., 3. vagy 4. ábráján meghatározott adatok.

| 3.2. | A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

3.2.

A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

4.   KOMBINÁLT FŰTŐBERENDEZÉSBŐL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓBÓL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

| 4.1. | A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; |
| --- | --- | --- |

4.1.

A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modellnek a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározott szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya és a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztálya;

| b) | a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

b)

a szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság és a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

| c) | az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1. vagy 3. ábráján meghatározott adatok; |
| --- | --- |

c)

az adott esetnek megfelelően a IV. melléklet 1. vagy 3. ábráján meghatározott adatok;

| d) | a IV. melléklet 5. ábráján meghatározott adatok. |
| --- | --- |

d)

a IV. melléklet 5. ábráján meghatározott adatok.

| 4.2. | A 4.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

4.2.

A 4.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

---

VII. MELLÉKLET

Mérések és számítások

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–6. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

2.   Általános mérési és számítási feltételek

| a) | A 3–7. pontban meghatározott mérések alkalmazásában a beltéri környezeti hőmérséklet rögzített értéke 20 °C. |
| --- | --- |

a)

A 3–7. pontban meghatározott mérések alkalmazásában a beltéri környezeti hőmérséklet rögzített értéke 20 °C.

| b) | A 3–7. pontban meghatározott számítások alkalmazásában a villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval kell megszorozni, kivéve akkor, ha az éves villamosenergia-fogyasztást a végfelhasználóra vonatkozóan végső energiafogyasztásban adják meg a 3. b), 4. g), 5. e) és 6. pontnak megfelelően. |
| --- | --- |

b)

A 3–7. pontban meghatározott számítások alkalmazásában a villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval kell megszorozni, kivéve akkor, ha az éves villamosenergia-fogyasztást a végfelhasználóra vonatkozóan végső energiafogyasztásban adják meg a 3. b), 4. g), 5. e) és 6. pontnak megfelelően.

| c) | A kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérése és számítása során figyelembe kell venni a kiegészítő fűtőberendezést is. |
| --- | --- |

c)

A kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérése és számítása során figyelembe kell venni a kiegészítő fűtőberendezést is.

| d) | A mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, az éves energiafogyasztás és a hangteljesítményszint névleges értékeit a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. |
| --- | --- |

d)

A mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, az éves energiafogyasztás és a hangteljesítményszint névleges értékeit a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

3.   A helyiségfűtő kazánok, kombinált kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka és fogyasztása

| a) | Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az ηson
  szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfoknak a hőmérséklet-szabályozással, a villamossegédenergia-fogyasztással, a készenléti hőveszteséggel és (adott esetben) a gyújtóégő energiafogyasztásával kapcsolatos hozzájárulással korrigált, valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos hatásfok és a 2,5 értékű CC átváltási együttható szorzatával megnövelt értékeként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

a)

Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az ηson
  szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfoknak a hőmérséklet-szabályozással, a villamossegédenergia-fogyasztással, a készenléti hőveszteséggel és (adott esetben) a gyújtóégő energiafogyasztásával kapcsolatos hozzájárulással korrigált, valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos hatásfok és a 2,5 értékű CC átváltási együttható szorzatával megnövelt értékeként kell kiszámítani.

| b) | A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE
  éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

b)

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE
  éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani.

4.   A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka és fogyasztása

| a) | A COPrated
  mért fűtési jóságfok, a PERrated
  mért primerenergia-hányados vagy a hangteljesítményszint meghatározása esetén az üzemi feltételek megegyeznek a 9. táblázatban meghatározott standard üzemi feltételekkel, emellett azonos névleges fűtőteljesítményt kell alkalmazni. |
| --- | --- |

a)

A COPrated
  mért fűtési jóságfok, a PERrated
  mért primerenergia-hányados vagy a hangteljesítményszint meghatározása esetén az üzemi feltételek megegyeznek a 9. táblázatban meghatározott standard üzemi feltételekkel, emellett azonos névleges fűtőteljesítményt kell alkalmazni.

| b) | Az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfokot a Ph(Tj) fűtési részterhelés, (adott esetben) a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítmény és a COPbin(Tj) kosárspecifikus fűtési jóságfok vagy a PERbin(Tj) kosárspecifikus primerenergia-hányados alapján kell kiszámítani az egyes kosarak által leírt feltételekhez tartozó kosárórák számával súlyozva, az alábbi feltételek alkalmazásával:






  — | a 10. táblázatban meghatározott tervezési referenciafeltételek, |
| --- | --- | --- |

b)

Az átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfokot a Ph(Tj) fűtési részterhelés, (adott esetben) a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítmény és a COPbin(Tj) kosárspecifikus fűtési jóságfok vagy a PERbin(Tj) kosárspecifikus primerenergia-hányados alapján kell kiszámítani az egyes kosarak által leírt feltételekhez tartozó kosárórák számával súlyozva, az alábbi feltételek alkalmazásával:

—

a 10. táblázatban meghatározott tervezési referenciafeltételek,

| — | az 12. táblázatban meghatározott, átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti, európai fűtési referenciaidény, |
| --- | --- |

—

az 12. táblázatban meghatározott, átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok melletti, európai fűtési referenciaidény,

| — | adott esetben annak a következményei, hogy az energiahatékonyság – fűtőteljesítmény szabályzási módjának függvényében – az esetleges ciklikus üzemeltetés hatására romlik. |
| --- | --- |

—

adott esetben annak a következményei, hogy az energiahatékonyság – fűtőteljesítmény szabályzási módjának függvényében – az esetleges ciklikus üzemeltetés hatására romlik.

| c) | A QH
  éves fűtési referenciaigény az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti Pdesignh tervezési fűtési terhelés és az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok mellett 2 066, 2 465, illetve 1 336 értékű HHE
  éves ekvivalens főfunkcióórák szorzata. |
| --- | --- |

c)

A QH
  éves fűtési referenciaigény az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti Pdesignh tervezési fűtési terhelés és az átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok mellett 2 066, 2 465, illetve 1 336 értékű HHE
  éves ekvivalens főfunkcióórák szorzata.

| d) | A QHE
  éves energiafogyasztást a következők összegeként kell kiszámítani:






  — | a QH
  éves fűtési referenciaigény és az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfok vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányados aránya, és |
| --- | --- | --- |

d)

A QHE
  éves energiafogyasztást a következők összegeként kell kiszámítani:

—

a QH
  éves fűtési referenciaigény és az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfok vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányados aránya, és

| — | a kikapcsolt, a kikapcsolt termosztátú, a készenléti és a forgattyúház-fűtési üzemmód fűtési idény alatti energiafogyasztása. |
| --- | --- |

—

a kikapcsolt, a kikapcsolt termosztátú, a készenléti és a forgattyúház-fűtési üzemmód fűtési idény alatti energiafogyasztása.

| e) | Az SCOP szezonális fűtési jóságfokot vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadost a QH
  éves fűtési referenciaigény és a QHE
  éves energiafogyasztás hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

e)

Az SCOP szezonális fűtési jóságfokot vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadost a QH
  éves fűtési referenciaigény és a QHE
  éves energiafogyasztás hányadosaként kell kiszámítani.

| f) | Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az SCOP szezonális fűtési jóságfoknak és a CC átváltási együtthatónak vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadosnak a hőmérséklet-szabályozással kapcsolatos hozzájárulással és víz–/sós víz–víz hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztásával korrigált hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

f)

Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az SCOP szezonális fűtési jóságfoknak és a CC átváltási együtthatónak vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadosnak a hőmérséklet-szabályozással kapcsolatos hozzájárulással és víz–/sós víz–víz hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztásával korrigált hányadosaként kell kiszámítani.

| g) | A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE
  éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

g)

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett QHE
  éves energiafogyasztást az éves fűtési referenciaigény és a szezonális helyiségfűtési hatásfok hányadosaként kell kiszámítani.

5.   A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka

A kombinált fűtőberendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokát a Qref
  referenciaenergia és az annak előállításához az alábbi feltételek mellett szükséges energiamennyiség hányadosaként kell kiszámítani:

| a) | a méréseket az 15. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; |
| --- | --- |

a)

a méréseket az 15. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni;

| b) | a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:






  — | 00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel, |
| --- | --- | --- |

b)

a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:

—

00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel,

| — | 07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint, |
| --- | --- |

—

07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint,

| — | az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel; |
| --- | --- |

—

az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel;

| c) | a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie; |
| --- | --- |

c)

a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie;

| d) | a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:






  — | a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 9. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó, |
| --- | --- | --- |

d)

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:

—

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 9. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó,

| — | a hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 11. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó; |
| --- | --- |

—

a hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 11. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó;

| e) | a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztás kiszámításához a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztást 220-szal kell megszorozni; |
| --- | --- |

e)

a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztás kiszámításához a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztást 220-szal kell megszorozni;

| f) | a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás kiszámításához a Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztást 220-szal kell megszorozni. |
| --- | --- |

f)

a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás kiszámításához a Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztást 220-szal kell megszorozni.

6.   Napenergia-készülékekre vonatkozó mérési és számítási feltételek

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt és a kollektorkörben (esetlegesen) található szivattyút külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni.

Az eredményeket az S hőtárolási veszteség meghatározására, valamint az ηcol
  hatékonyság, a 13. és a 14. táblázatban megállapított átlagos éghajlati viszonyok mellett az M, L, XL és XXL terhelési profilra vonatkozóan meghatározott Qnonsol
  nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás és a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás kiszámítására kell felhasználni.

9.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések standard mérési körülményei

| Hőforrás | Kültéri hőcserélő | Beltéri hőcserélő |
| --- | --- | --- |
| Éghajlati viszonyok | Bemeneti száraz (nedves) hőmérséklet | Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat: | Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk |
| Bemeneti hőmérséklet | Kimeneti hőmérséklet | Bemeneti hőmérséklet | Kimeneti hőmérséklet |
| Kültéri levegő | Átlagos | + 7 °C
  (+ 6 °C) | +47 °C | +55 °C | +30 °C | +35 °C |
| | Hidegebb | + 2 °C
  (+ 1 °C) |
| | Melegebb | + 14 °C
  (+ 13 °C) |
| Használt levegő | Összes | + 20 °C
  (+ 12 °C) |
| | | Bemeneti/kimeneti hőmérséklet |
| Víz | Összes | + 10 °C/
  + 7 °C |
| Sós víz | Összes | 0 °C/– 3 °C |

Hőforrás

Kültéri hőcserélő

Beltéri hőcserélő

Éghajlati viszonyok

Bemeneti száraz (nedves) hőmérséklet

Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Kültéri levegő

Átlagos

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

Hidegebb

+ 2 °C

(+ 1 °C)

Melegebb

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Használt levegő

Összes

+ 20 °C

(+ 12 °C)

Bemeneti/kimeneti hőmérséklet

Víz

Összes

+ 10 °C/

+ 7 °C

Sós víz

Összes

0 °C/– 3 °C

10.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések tervezési referenciafeltételei, száraz léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a nedves léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet)

| Éghajlati viszonyok | Tervezési referencia-hőmérséklet | Bivalens hőmérséklet | Megengedett üzemi hőmérséklet |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| Átlagos | – 10 (– 11) °C | maximum + 2 °C | maximum – 7 °C |
| Hidegebb | – 22 (– 23) °C | maximum – 7 °C | maximum – 15 °C |
| Melegebb | + 2 (+ 1) °C | maximum + 7 °C | maximum + 2 °C |

Éghajlati viszonyok

Tervezési referencia-hőmérséklet

Bivalens hőmérséklet

Megengedett üzemi hőmérséklet

Tdesignh

Tbiv

TOL

Átlagos

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C

Hidegebb

– 22 (– 23) °C

maximum – 7 °C

maximum – 15 °C

Melegebb

+ 2 (+ 1) °C

maximum + 7 °C

maximum + 2 °C

11.   táblázat

Az 5,5 g/m3 páratartalom mellett rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége [m3/h]

| Névleges terhelési profil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Névleges terhelési profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége

109

128

128

159

190

870

1 021

12.   táblázat

Európai fűtési referenciaidény a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyai mellett

| binj | Tj
  [°C] | Átlagos éghajlati viszonyok | Hidegebb éghajlati viszonyok | Melegebb éghajlati viszonyok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hj
  [h/év] | Hj
  [h/év] | Hj
  [h/év] |
| 1–8 | – 30... – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | –22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | –21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | –20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | –19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | –18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | –17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | –16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | –15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | –14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | –13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | –12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | –11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | –10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | –9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | –8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | –7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | –6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | –5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | –4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | –3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | –2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | –1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
| Teljes óraszám: | 4 910 | 6 446 | 3 590 |

binj

Tj
  [°C]

Átlagos éghajlati viszonyok

Hidegebb éghajlati viszonyok

Melegebb éghajlati viszonyok

Hj
  [h/év]

Hj
  [h/év]

Hj
  [h/év]

1–8

– 30... – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Teljes óraszám:

4 910

6 446

3 590

13.   táblázat

Nappali átlaghőmérséklet [°C]

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

14.   táblázat

Az átlagos teljes napsugárzás [W/m2]

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

15.   táblázat

Kombinált fűtőberendezések vízmelegítési terhelési profiljai

| Óra | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

Óra

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

15. táblázat (folytatás)

Kombinált fűtőberendezések vízmelegítési terhelési profiljai

| Óra | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

Óra

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

15. táblázat (folytatás)

Kombinált fűtőberendezések vízmelegítési terhelési profiljai

| Óra | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

Óra

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

---

VIII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából az alábbi eljárást alkalmazzák:

| 1. | A tagállami hatóságok a fűtőberendezések, a hőmérséklet-szabályozók, a napenergia-készülékek, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok minden modellje esetében egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá, és a vizsgálati eredményekről tájékoztatják a többi tagállam hatóságait. |
| --- | --- |

1.

A tagállami hatóságok a fűtőberendezések, a hőmérséklet-szabályozók, a napenergia-készülékek, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok minden modellje esetében egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá, és a vizsgálati eredményekről tájékoztatják a többi tagállam hatóságait.

| 2. | A vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek egy adott készüléktípus esetében, ha:






  a) | fűtőberendezések, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva; |
| --- | --- | --- |

2.

A vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek egy adott készüléktípus esetében, ha:

a)

fűtőberendezések, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfok a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva;

| b) | kombinált fűtőberendezések és kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az ηwh
  vízmelegítési hatásfok a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva; |
| --- | --- |

b)

kombinált fűtőberendezések és kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az ηwh
  vízmelegítési hatásfok a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva;

| c) | fűtőberendezések esetében az LWA
  hangteljesítményszint legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; |
| --- | --- |

c)

fűtőberendezések esetében az LWA
  hangteljesítményszint legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét;

| d) | hőmérséklet-szabályozók esetében a hőmérséklet-szabályozó osztálya megfelel a hőmérséklet-szabályozó névleges osztályának; |
| --- | --- |

d)

hőmérséklet-szabályozók esetében a hőmérséklet-szabályozó osztálya megfelel a hőmérséklet-szabályozó névleges osztályának;

| e) | napenergia-készülékek esetében a kollektor hatásfoka (ηcol
  ) legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél; |
| --- | --- |

e)

napenergia-készülékek esetében a kollektor hatásfoka (ηcol
  ) legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél;

| f) | napenergia-készülékek esetében a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége (S) legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél; és |
| --- | --- |

f)

napenergia-készülékek esetében a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási vesztesége (S) legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél; és

| g) | napenergia-készülékek esetében a Qaux
  villamossegédenergia-fogyasztás legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél. |
| --- | --- |

g)

napenergia-készülékek esetében a Qaux
  villamossegédenergia-fogyasztás legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél.

| 3. | Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, véletlenszerűen kiválasztott darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá, a vizsgálati eredményekről pedig a vizsgálattól számított egy hónapon belül tájékoztatják a többi tagállam hatóságait és a Bizottságot. |
| --- | --- |

3.

Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, véletlenszerűen kiválasztott darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá, a vizsgálati eredményekről pedig a vizsgálattól számított egy hónapon belül tájékoztatják a többi tagállam hatóságait és a Bizottságot.

| 4. | A vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek egy adott készüléktípus esetében, ha:






  a) | fűtőberendezések, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a három berendezés ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokának átlaga a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva; |
| --- | --- | --- |

4.

A vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek egy adott készüléktípus esetében, ha:

a)

fűtőberendezések, helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a három berendezés ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokának átlaga a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva;

| b) | kombinált fűtőberendezések és kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a három berendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokának átlaga a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva; |
| --- | --- |

b)

kombinált fűtőberendezések és kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a három berendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokának átlaga a névleges értéknél legfeljebb 8 %-kal kisebb a berendezés, illetve csomag mért hőteljesítményén vizsgálva;

| c) | fűtőberendezések esetében a három egység LWA
  hangteljesítményszintjének átlaga legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; |
| --- | --- |

c)

fűtőberendezések esetében a három egység LWA
  hangteljesítményszintjének átlaga legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét;

| d) | hőmérséklet-szabályozók esetében a három vizsgált hőmérséklet-szabályozó osztálya megfelel a hőmérséklet-szabályozó névleges osztályának; |
| --- | --- |

d)

hőmérséklet-szabályozók esetében a három vizsgált hőmérséklet-szabályozó osztálya megfelel a hőmérséklet-szabályozó névleges osztályának;

| e) | napenergia-készülékek esetében a kollektor hatásfokának (ηcol
  ) három készülékre vonatkozó átlaga legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél; |
| --- | --- |

e)

napenergia-készülékek esetében a kollektor hatásfokának (ηcol
  ) három készülékre vonatkozó átlaga legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél;

| f) | napenergia-készülékek esetében a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási veszteségének (S) három készülékre vonatkozó átlaga legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél; |
| --- | --- |

f)

napenergia-készülékek esetében a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőtárolási veszteségének (S) három készülékre vonatkozó átlaga legfeljebb 5 %-kal kisebb a készülék névleges értékénél;

| g) | napenergia-készülékek esetében a három készülék Qaux
  villamossegédenergia-fogyasztásának átlaga legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél. |
| --- | --- |

g)

napenergia-készülékek esetében a három készülék Qaux
  villamossegédenergia-fogyasztásának átlaga legfeljebb 5 %-kal nagyobb a készülék névleges értékénél.

| 5. | Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem felel meg e rendelet követelményeinek. |
| --- | --- |

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem felel meg e rendelet követelményeinek.

A tagállami hatóságok a VII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

---

| 6.9.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 239/83 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/83

---

A BIZOTTSÁG 812/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. február 18.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

| (1) | a 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői azonban jelentős eltérést mutatnak. |
| --- | --- |

(1)

a 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői azonban jelentős eltérést mutatnak.

| (2) | Az Unió teljes energiaigényének jelentős részét teszi ki a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok által felhasznált energia, és a rendeltetésükben egyenértékű vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok jelentős eltérést mutatnak a vízmelegítési hatásfok és a hőtárolási veszteség tekintetében. E készülékek energiafogyasztásának csökkentésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például a vízmelegítők megfelelő napenergia-készülékekkel való kombinálása. A vízmelegítőkre, a melegvíz-tároló tartályokra, valamint a vízmelegítőkből és napenergia-készülékekből álló csomagokra ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk. |
| --- | --- |

(2)

Az Unió teljes energiaigényének jelentős részét teszi ki a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok által felhasznált energia, és a rendeltetésükben egyenértékű vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok jelentős eltérést mutatnak a vízmelegítési hatásfok és a hőtárolási veszteség tekintetében. E készülékek energiafogyasztásának csökkentésére számos lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például a vízmelegítők megfelelő napenergia-készülékekkel való kombinálása. A vízmelegítőkre, a melegvíz-tároló tartályokra, valamint a vízmelegítőkből és napenergia-készülékekből álló csomagokra ezért energiafogyasztási címkézési követelményeknek kell vonatkozniuk.

| (3) | Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben az ilyen típusú vízmelegítők esetében is sor kerülhet az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó követelmények meghatározására. |
| --- | --- |

(3)

Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben az ilyen típusú vízmelegítők esetében is sor kerülhet az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó követelmények meghatározására.

| (4) | A vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és standard termékinformációs rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a gyártókat e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználókat pedig energiahatékony termékek vásárlására lehessen ösztönözni, és javuljon a belső piac működése. |
| --- | --- |

(4)

A vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és standard termékinformációs rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy a gyártókat e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználókat pedig energiahatékony termékek vásárlására lehessen ösztönözni, és javuljon a belső piac működése.

| (5) | Az egyes vízmelegítő-típusok és melegvíz-tároló tartályok esetében elérhető jelentős energia- és költségmegtakarításra tekintettel e rendeletnek új, egységes, A-tól G-ig terjedő osztályokat tartalmazó címkézési skálát kell bevezetnie a vízmelegítőkre, a napenergiával működő vízmelegítőkre, a hőszivattyús vízmelegítőkre, valamint a melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan. Az osztályozást két év elteltével ki kell egészíteni a dinamikus A+ osztállyal a leghatékonyabb vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok piaci részesedések növelése érdekében. |
| --- | --- |

(5)

Az egyes vízmelegítő-típusok és melegvíz-tároló tartályok esetében elérhető jelentős energia- és költségmegtakarításra tekintettel e rendeletnek új, egységes, A-tól G-ig terjedő osztályokat tartalmazó címkézési skálát kell bevezetnie a vízmelegítőkre, a napenergiával működő vízmelegítőkre, a hőszivattyús vízmelegítőkre, valamint a melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan. Az osztályozást két év elteltével ki kell egészíteni a dinamikus A+ osztállyal a leghatékonyabb vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok piaci részesedések növelése érdekében.

| (6) | E rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók pontosabb összehasonlító információkhoz jussanak a napenergiával működő vízmelegítők és a hőszivattyús vízmelegítők három európai éghajlati zónában nyújtott teljesítményéről. |
| --- | --- |

(6)

E rendelet azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók pontosabb összehasonlító információkhoz jussanak a napenergiával működő vízmelegítők és a hőszivattyús vízmelegítők három európai éghajlati zónában nyújtott teljesítményéről.

| (7) | A vízmelegítők hangteljesítményszintje fontos szempont lehet a végfelhasználók számára. A vízmelegítők címkéin fel kell tüntetni a hangteljesítményszintre vonatkozó adatokat. |
| --- | --- |

(7)

A vízmelegítők hangteljesítményszintje fontos szempont lehet a végfelhasználók számára. A vízmelegítők címkéin fel kell tüntetni a hangteljesítményszintre vonatkozó adatokat.

| (8) | E rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2. 814/2013/EU bizottsági rendelet (2) 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 450 PJ (11 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 26 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg) eredményez majd az intézkedések hiányában beálló helyzethez képest. |
| --- | --- |

(8)

E rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2. 814/2013/EU bizottsági rendelet (2) 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 450 PJ (11 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 26 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg) eredményez majd az intézkedések hiányában beálló helyzethez képest.

| (9) | A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési és számítási eljárások alapján kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi testületek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat a környezettudatos tervezés követelményeinek megállapítása céljából. |
| --- | --- |

(9)

A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési és számítási eljárások alapján kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi testületek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat a környezettudatos tervezés követelményeinek megállapítása céljából.

| (10) | E rendeletnek meg kell állapítania a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok termékcímkéjének egységes megjelenését és tartalmát. |
| --- | --- |

(10)

E rendeletnek meg kell állapítania a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok termékcímkéjének egységes megjelenését és tartalmát.

| (11) | E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket. |
| --- | --- |

(11)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket.

| (12) | E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia azokra az információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok bármely formában történő távértékesítése során, valamint bármely hirdetésében és műszaki promóciós anyagában közölni kell. |
| --- | --- |

(12)

E rendeletnek ezenkívül meg kell határoznia azokra az információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok bármely formában történő távértékesítése során, valamint bármely hirdetésében és műszaki promóciós anyagában közölni kell.

| (13) | A vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok e rendeletben meghatározott termékcímkéi és termékismertető adatlapjai mellett a csomagoknak a beszállítótól kapott termékismertető adatlapon alapuló címkéjével és adatlapjával kell biztosítani, hogy a napenergia-készülékekkel kombinált vízmelegítők energiahatékonyságára vonatkozó információkhoz a végfelhasználó könnyen hozzáférhessen. A leghatékonyabb, A+++ osztályt csak ilyen csomag érheti el. |
| --- | --- |

(13)

A vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok e rendeletben meghatározott termékcímkéi és termékismertető adatlapjai mellett a csomagoknak a beszállítótól kapott termékismertető adatlapon alapuló címkéjével és adatlapjával kell biztosítani, hogy a napenergia-készülékekkel kombinált vízmelegítők energiahatékonyságára vonatkozó információkhoz a végfelhasználó könnyen hozzáférhessen. A leghatékonyabb, A+++ osztályt csak ilyen csomag érheti el.

| (14) | Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról, |
| --- | --- |

(14)

Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű vízmelegítők, a legfeljebb 500 liter tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok, valamint a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket állapítja meg.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

| a) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

a)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre;

| b) | a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

b)

a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre;

| c) | a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) hatálya alá tartozó vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

c)

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) hatálya alá tartozó vízmelegítőkre;

| d) | a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

d)

a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre;

| e) | azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak; |
| --- | --- |

e)

azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak;

| f) | a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre. |
| --- | --- |

f)

a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „vízmelegítő”: olyan készülék, amely

2.   „hőfejlesztő berendezés”: a vízmelegítő azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

3.   „mért hőteljesítmény”: a vízmelegítő kW-ban kifejezett, fűtés közben, standard mérési körülmények között mérhető névleges hőteljesítménye;

4.   „tárolási térfogat” (V): a melegvíz-tároló tartály literben kifejezett mért térfogata;

5.   „standard mérési körülmények”: a vízmelegítők mért hőteljesítményének, vízmelegítési hatásfokának és hangteljesítményszintjének, valamint a melegvíz-tároló tartályok hőtárolási veszteségének megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

6.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

7.   „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

8.   „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

9.   „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

10.   „tartalék merülő fűtőbetét”: a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

11.   „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;

12.   „kizárólag napenergiával működő rendszer”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

13.   „vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több vízmelegítőt és napenergia-készüléket tartalmaz;

14.   „vízmelegítési hatásfok” (ηwh): a vízmelegítő vagy a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag által biztosított hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

15.   „hangteljesítményszint” (LWA): beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke;

16.   „hőtárolási veszteség” (S): a melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;

17.   „hőszivattyús vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, a vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre.

Az I. melléklet a II–IX. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A beszállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1)   Az akár különállóan, akár vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló integrált csomagban vízmelegítőket forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítők rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik vízmelegítőt; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítők rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik vízmelegítőt;

| b) | mindegyik vízmelegítő rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani; |
| --- | --- |

b)

mindegyik vízmelegítő rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

| c) | az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

A II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítőknek 2017. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

(2)   A melegvíz-tároló tartályokat forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 2. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályok rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 2. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályok rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

| b) | a terméket a IV. melléklet 2. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje; |
| --- | --- |

b)

a terméket a IV. melléklet 2. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

| c) | az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát.

A II. melléklet 2. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályoknak 2017. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 2.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével.

(3)   A napenergia-készülékeket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje; |
| --- | --- |

a)

a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

| b) | az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják. |
| --- | --- |

b)

az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják.

(4)   A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok rendelkezzenek a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével; |
| --- | --- |

a)

a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok rendelkezzenek a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

| b) | mindegyik vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag rendelkezzen a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal; |
| --- | --- |

b)

mindegyik vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag rendelkezzen a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

| c) | az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják; |
| --- | --- |

c)

az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

| d) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

d)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| e) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

e)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1)   A vízmelegítőket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | az értékesítési helyeken kiállított vízmelegítők külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke; |
| --- | --- |

a)

az értékesítési helyeken kiállított vízmelegítők külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált vízmelegítőket a VI. melléklet 1. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított vízmelegítők megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált vízmelegítőket a VI. melléklet 1. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított vízmelegítők megtekintésére;

| c) | a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

(2)   A melegvíz-tároló tartályokat forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | az értékesítési helyeken kiállított melegvíz-tároló tartályok külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 3. pontjának megfelelő címke; |
| --- | --- |

a)

az értékesítési helyeken kiállított melegvíz-tároló tartályok külső borításának elején – jól látható helyen – szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 3. pontjának megfelelő címke;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált melegvíz-tároló tartályokat a VI. melléklet 2. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított melegvíz-tároló tartályok megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált melegvíz-tároló tartályokat a VI. melléklet 2. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a berendezéshez mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított melegvíz-tároló tartályok megtekintésére;

| c) | a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát.

(3)   A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (1), (3) és (4) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

| a) | a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat – amennyiben alkalmazható – tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok esetében jellemző vízmelegítési hatásfokát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot; |
| --- | --- |

a)

a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat – amennyiben alkalmazható – tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok esetében jellemző vízmelegítési hatásfokát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

| b) | a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 3. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére; |
| --- | --- |

b)

a megvásárlásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat a VI. melléklet 3. pontja szerint a beszállítók által nyújtott információkat a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomaghoz mellékelve értékesítsék, amennyiben a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított csomag megtekintésére;

| c) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról; |
| --- | --- |

c)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

| d) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát. |
| --- | --- |

d)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VII. és VIII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a IX. mellékletben meghatározott eljárás szerint állapítják meg, hogy a vízmelegítő névleges vízmelegítési energiahatékonysági osztályával, vízmelegítési hatásfokával, éves energiafogyasztásával és hangteljesítményszintjével, valamint a melegvíz-tároló tartály névleges energiahatékonysági osztályával és hőtárolási veszteségével kapcsolatos követelmények teljesülnek-e.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai fejlődés figyelembevételével legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban a különböző készüléktípusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változásokat, valamint a III. melléklet 3. pontjában és a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott, csomagokra vonatkozó termékismertető adatlap és címke megfelelőségét kell megvizsgálni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

---

(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

1

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 162. oldalát.

2

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

3

(4)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

4

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

5

---

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–IX. melléklethez

A II–IX. melléklet alkalmazásában:

| 1. | „hagyományos vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt; |
| --- | --- |

1.

„hagyományos vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

| 2. | „napenergiával működő vízmelegítő”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, hőfejlesztő berendezésekkel, adott esetben a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő, amely egy egységként kerül forgalomba; |
| --- | --- |

2.

„napenergiával működő vízmelegítő”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, hőfejlesztő berendezésekkel, adott esetben a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő, amely egy egységként kerül forgalomba;

| 3. | „terhelési profil”: a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak; |
| --- | --- |

3.

„terhelési profil”: a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;

| 4. | „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott együttese; |
| --- | --- |

4.

„vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott együttese;

| 5. | „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához; |
| --- | --- |

5.

„hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

| 6. | „hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához; |
| --- | --- |

6.

„hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

| 7. | „hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma; |
| --- | --- |

7.

„hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

| 8. | „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata; |
| --- | --- |

8.

„a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

| 9. | „csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet; |
| --- | --- |

9.

„csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

| 10. | „referenciaenergia” (Qref
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege; |
| --- | --- |

10.

„referenciaenergia” (Qref
  ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

| 11. | „legnagyobb terhelési profil”: a vízmelegítő által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil; |
| --- | --- |

11.

„legnagyobb terhelési profil”: a vízmelegítő által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

| 12. | „névleges terhelési profil”: a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil; |
| --- | --- |

12.

„névleges terhelési profil”: a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil;

| 13. | „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5; |
| --- | --- |

13.

„átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;

| 14. | „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége a megadott éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

14.

„napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége a megadott éghajlati viszonyok mellett;

| 15. | „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): adott éghajlati viszonyok mellett, a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VIII. melléklet 4. pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége; |
| --- | --- |

15.

„napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): adott éghajlati viszonyok mellett, a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VIII. melléklet 4. pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége;

| 16. | „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is; |
| --- | --- |

16.

„bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is;

| 17. | „intelligens vezérlő”: olyan készülék, amely az energiafogyasztás mérséklése érdekében automatikusan az egyedi felhasználási körülményekhez igazítja a vízmelegítési folyamatot; |
| --- | --- |

17.

„intelligens vezérlő”: olyan készülék, amely az energiafogyasztás mérséklése érdekében automatikusan az egyedi felhasználási körülményekhez igazítja a vízmelegítési folyamatot;

| 18. | „intelligens vezérlési megfelelőség” (smart): jelzi, hogy a intelligens vezérlővel felszerelt vízmelegítő megfelel-e a VIII. melléklet 5. pontjában meghatározott szempontoknak; |
| --- | --- |

18.

„intelligens vezérlési megfelelőség” (smart): jelzi, hogy a intelligens vezérlővel felszerelt vízmelegítő megfelel-e a VIII. melléklet 5. pontjában meghatározott szempontoknak;

| 19. | „intelligens vezérlési tényező” (SCF): a vízmelegítési hatásfoknak az intelligens vezérlésnek köszönhetően a VII. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint elért javulása; |
| --- | --- |

19.

„intelligens vezérlési tényező” (SCF): a vízmelegítési hatásfoknak az intelligens vezérlésnek köszönhetően a VII. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint elért javulása;

| 20. | „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qelec,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása; |
| --- | --- |

20.

„heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qelec,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

| 21. | „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qfuel,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása; |
| --- | --- |

21.

„heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qfuel,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

| 22. | „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qelec,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása; |
| --- | --- |

22.

„heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qelec,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

| 23. | „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qfuel,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása; |
| --- | --- |

23.

„heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qfuel,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

| 24. | „éves villamosenergia-fogyasztás” (AEC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása; |
| --- | --- |

24.

„éves villamosenergia-fogyasztás” (AEC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

| 25. | „éves tüzelőanyag-fogyasztás” (AFC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból; |
| --- | --- |

25.

„éves tüzelőanyag-fogyasztás” (AFC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból;

| 26. | „környezeti korrekciós tényező” (Qcor
  ): az a kWh-ban megadott tényező, amely figyelembe veszi, hogy a vízmelegítő nem állandó hőmérsékletű helyen található; |
| --- | --- |

26.

„környezeti korrekciós tényező” (Qcor
  ): az a kWh-ban megadott tényező, amely figyelembe veszi, hogy a vízmelegítő nem állandó hőmérsékletű helyen található;

| 27. | „készenléti hőveszteség” (Pstby
  ): a hőszivattyús vízmelegítők kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban; |
| --- | --- |

27.

„készenléti hőveszteség” (Pstby
  ): a hőszivattyús vízmelegítők kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

| 28. | „átlagos éghajlati viszonyok”, „hidegebb éghajlati viszonyok” és „melegebb éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok; |
| --- | --- |

28.

„átlagos éghajlati viszonyok”, „hidegebb éghajlati viszonyok” és „melegebb éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok;

| 29. | „éves energiafogyasztás” (Qtota
  ): a napenergiával működő vízmelegítő elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves energiafogyasztása; |
| --- | --- |

29.

„éves energiafogyasztás” (Qtota
  ): a napenergiával működő vízmelegítő elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves energiafogyasztása;

| 30. | „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol
  ): (elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a napenergiával működő vízmelegítő vagy a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére; |
| --- | --- |

30.

„nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol
  ): (elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a napenergiával működő vízmelegítő vagy a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;

| 31. | „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a teljes napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak; fő jellemzői az apertúrafelület, az optikai hatásfok, az elsőfokú hőveszteségi együttható, a másodfokú hőveszteségi együttható és a beesésiszög-módosító; |
| --- | --- |

31.

„napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a teljes napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak; fő jellemzői az apertúrafelület, az optikai hatásfok, az elsőfokú hőveszteségi együttható, a másodfokú hőveszteségi együttható és a beesésiszög-módosító;

| 32. | „teljes napsugárzás”: a Föld felszínét déli irányból érő, a kollektor síkjára 45 fokban érkező, közvetlen és szórt napenergia W/m2-ben kifejezett teljes erőssége; |
| --- | --- |

32.

„teljes napsugárzás”: a Föld felszínét déli irányból érő, a kollektor síkjára 45 fokban érkező, közvetlen és szórt napenergia W/m2-ben kifejezett teljes erőssége;

| 33. | „apertúrafelület” (Asol
  ): az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort; |
| --- | --- |

33.

„apertúrafelület” (Asol
  ): az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;

| 34. | „optikai hatásfok” (η0
  ): a napkollektor hatásfoka, ha a napkollektorban lévő folyadék középhőmérséklete egyenlő a környezeti hőmérséklettel; |
| --- | --- |

34.

„optikai hatásfok” (η0
  ): a napkollektor hatásfoka, ha a napkollektorban lévő folyadék középhőmérséklete egyenlő a környezeti hőmérséklettel;

| 35. | „elsőfokú hőveszteségi együttható” (a1
  ): a napkollektor W/(m2 K) értékben kifejezett hőveszteség-együtthatója; |
| --- | --- |

35.

„elsőfokú hőveszteségi együttható” (a1
  ): a napkollektor W/(m2 K) értékben kifejezett hőveszteség-együtthatója;

| 36. | „másodfokú hőveszteségi együttható” (a2
  ): az elsőfokú hőveszteségi együttható hőmérsékletfüggését mérő, W/(m2 K2) értékben kifejezett együttható; |
| --- | --- |

36.

„másodfokú hőveszteségi együttható” (a2
  ): az elsőfokú hőveszteségi együttható hőmérsékletfüggését mérő, W/(m2 K2) értékben kifejezett együttható;

| 37. | „beesésiszög-módosító” (IAM): a napkollektor adott beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítményének és a 90 fokos beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítménynek az aránya; |
| --- | --- |

37.

„beesésiszög-módosító” (IAM): a napkollektor adott beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítményének és a 90 fokos beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítménynek az aránya;

| 38. | „beesési szög”: a nap iránya és a napkollektor beesési területére merőleges irány által bezárt szög; |
| --- | --- |

38.

„beesési szög”: a nap iránya és a napkollektor beesési területére merőleges irány által bezárt szög;

| 39. | „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály; |
| --- | --- |

39.

„napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

| 40. | „hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka” (ηwh,nonsol
  ): a napenergiával működő vízmelegítő részét képező hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfokának átlagos éghajlati viszonyok között és naphőbetáplálás nélkül megállapított százalékos értéke; |
| --- | --- |

40.

„hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka” (ηwh,nonsol
  ): a napenergiával működő vízmelegítő részét képező hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfokának átlagos éghajlati viszonyok között és naphőbetáplálás nélkül megállapított százalékos értéke;

| 41. | „villamossegédenergia-fogyasztás” (Qaux
  ), a IV. mellékletben található 1. ábrán „villamos segédenergia”: a napenergiával működő vízmelegítőnek vagy kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása; |
| --- | --- |

41.

„villamossegédenergia-fogyasztás” (Qaux
  ), a IV. mellékletben található 1. ábrán „villamos segédenergia”: a napenergiával működő vízmelegítőnek vagy kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

| 42. | „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a napenergiával működő vízmelegítő vagy kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása; |
| --- | --- |

42.

„szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a napenergiával működő vízmelegítő vagy kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása;

| 43. | „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a napenergiával működő vízmelegítő vagy a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében; |
| --- | --- |

43.

„készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a napenergiával működő vízmelegítő vagy a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében;

| 44. | „típusazonosító” az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző vízmelegítő-, napenergiakészülék- vagy melegvíztárolótartály-modellek, illetve a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok különböző ilyen modelljei megkülönböztethetők egymástól. |
| --- | --- |

44.

„típusazonosító” az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző vízmelegítő-, napenergiakészülék- vagy melegvíztárolótartály-modellek, illetve a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok különböző ilyen modelljei megkülönböztethetők egymástól.

---

(1)  HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

---

II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

1.   A VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A vízmelegítők vízmelegítési energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatban meghatározott vízmelegítési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett használt, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében a vízmelegítő vízmelegítési hatásfokát a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

1.   táblázat

A vízmelegítők névleges terhelési profil alapján csoportosított vízmelegítési energiahatékonysági osztályai (ηwh %-ban)

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

2.   MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban meghatározott hőtárolási veszteség alapján kell megállapítani.

2.   táblázat

Melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályai

| Energiahatékonysági osztály | S hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energiahatékonysági osztály

S hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

III. MELLÉKLET

A címkék

1.   VÍZMELEGÍTŐK

1.1.   1. címke

1.1.1.   Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hagyományos vízmelegítők

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke; |
| --- | --- |

V.

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke;

| VI. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

VI.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VII. | a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hagyományos vízmelegítők esetében az e melléklet 4. d) pontja szerinti (10) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni. |
| --- | --- |

VII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hagyományos vízmelegítők esetében az e melléklet 4. d) pontja szerinti (10) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni.

| b) | A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával.

1.1.2.   Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, napenergiával működő vízmelegítők

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

V.

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| VI. | Európa napsugárzási térképe három indikatív teljes napsugárzási zónával; |
| --- | --- |

VI.

Európa napsugárzási térképe három indikatív teljes napsugárzási zónával;

| VII. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VII.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| b) | A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.1.3.   Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús vízmelegítők

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

V.

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| VI. | Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával; |
| --- | --- |

VI.

Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

| VII. | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

VII.

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VIII. | a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús vízmelegítők esetében az e melléklet 6. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni. |
| --- | --- |

VIII.

a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús vízmelegítők esetében az e melléklet 6. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni.

| b) | A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján megkapta „az Európai Unió ökocímkéjét”, az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.2.   2. címke

1.2.1.   Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hagyományos vízmelegítők

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával.

1.2.2.   Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó napenergiával működő vízmelegítők

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.2.3.   Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús vízmelegítők

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

2.   MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

2.1.   Az A és G közötti energiahatékonysági osztályba tartozó melegvíz-tároló tartályok 1. címkéje

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

a beszállító neve vagy védjegye;

| II. | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

II.

a beszállító által megadott modellazonosító;

| III. | víztárolási funkció; |
| --- | --- |

III.

víztárolási funkció;

| IV. | a készüléknek a II. melléklet 2. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya; a melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; |
| --- | --- |

IV.

a készüléknek a II. melléklet 2. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya; a melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

| V. | hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

V.

hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| VI. | a melegvíz-tároló tartály térfogata literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

VI.

a melegvíz-tároló tartály térfogata literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| b) | A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

2.2.   Az A+ és F közötti energiahatékonysági osztályba tartozó melegvíz-tároló tartályok 2. címkéje

Image

| a) | A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1. a) pontjában felsorolt adatokat. |
| --- | --- |

a)

A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

| b) | A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával. |
| --- | --- |

b)

A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

3.   VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Az A+++ és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

Image

| a) | A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:






  I. | kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye: |
| --- | --- | --- |

a)

A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I.

kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

| II. | a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k): |
| --- | --- |

II.

a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

| III. | a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil; |
| --- | --- |

III.

a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint – a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva – a névleges terhelési profil;

| IV. | a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

IV.

a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| V. | annak feltüntetése, hogy napkollektor vagy melegvíz-tároló tartály a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag részét képezheti-e; |
| --- | --- |

V.

annak feltüntetése, hogy napkollektor vagy melegvíz-tároló tartály a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag részét képezheti-e;

| VI. | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagnak a VI. melléklet 4. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével. |
| --- | --- |

VI.

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagnak a VI. melléklet 4. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

| b) | A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie az e melléklet 8. pontjával. Az A+++ és D közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztály elhagyható. |
| --- | --- |

b)

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie az e melléklet 8. pontjával. Az A+++ és D közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztály elhagyható.

4.   Hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

| | A és G vagy A+és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A és G vagy A+és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Hangteljesítményszint, beltéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

| | Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:







  — | Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

—

Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „WXYZ” vagy „YZ” érték: Calibri bold, legalább 20 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„WXYZ” vagy „YZ” érték: Calibri bold, legalább 20 pt, 100 % fekete,

| — | „kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 15 pt, 100 % fekete,

| | Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

5.   Napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

| | A és G vagy A+és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A és G vagy A+és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Hangteljesítményszint, beltéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

| | Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „WXYZ” vagy „YZ” értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete |
| --- | --- |

—

„WXYZ” vagy „YZ” értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete

| — | „kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete |
| --- | --- |

—

„kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete

| | Európa napsugárzási térképe és a színes négyzetek:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Európa napsugárzási térképe és a színes négyzetek:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Színek: sötétkék: 86-51-00-00,
  középkék: 53-08-00-00,
  világoskék: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Színek: sötétkék: 86-51-00-00,

középkék: 53-08-00-00,

világoskék: 25-00-02-00.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

6.   Hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a közölt terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a közölt terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

| | A és G vagy A+és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A és G vagy A+és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

| — | „dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„dB” szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

| | Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „WXYZ” vagy „YZ” értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„WXYZ” vagy „YZ” értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete,

| — | „kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„kWh/év” vagy „GJ/év” szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete.

| | Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Színek: sötétkék: 86-51-00-00,
  középkék: 53-08-00-00,
  világoskék: 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Színek: sötétkék: 86-51-00-00,

középkék: 53-08-00-00,

világoskék: 25-00-02-00.

| | Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:







  — | Piktogram az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

—

Piktogram az ábra szerint,

| — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

7.   Melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

| | Logók alatti lénia:1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia:1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

| | Tárolási funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Tárolási funkció:

—

Piktogram az ábra szerint.

| | A és G vagy A+és F közötti skála:







  — | Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A és G vagy A+és F közötti skála:

—

Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | utolsó osztály: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

utolsó osztály: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Energiahatékonysági osztály:







  — | Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete; |
| --- | --- | --- |

Image

Energiahatékonysági osztály:

—

Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

| — | Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólum: felső indexben.

| | Hőtárolási veszteség:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Hőtárolási veszteség:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„YZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

| — | „W” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„W” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

| | Tárolási térfogat:







  — | Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Tárolási térfogat:

—

Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| — | „XYZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete, |
| --- | --- |

—

„XYZ” érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

| — | „L” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- |

—

„L” szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 10 pt.

| | A beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A beszállító neve vagy védjegye

| | A beszállító által megadott modellazonosító:

  A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

8.   A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Image

Ahol:

| a) | A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel. |
| --- | --- |

a)

A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

| b) | A háttér legyen fehér. |
| --- | --- |

b)

A háttér legyen fehér.

| c) | A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. |
| --- | --- |

c)

A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

| d) | A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint): | Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

| | „Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm. |
| --- | --- |

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

| | Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

| | Vízmelegítési funkció:







  — | Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítési funkció:

—

Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete.

| | Vízmelegítő:







  — | Piktogram az ábra szerint. |
| --- | --- | --- |

Image

Vízmelegítő:

—

Piktogram az ábra szerint.

| — | A vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:







  — | Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

—

A vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetű, fehér, |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetű, fehér,

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | Napkollektorból és melegvíz-tároló tartályból álló csomag:







  — | Piktogramok az ábra szerint, |
| --- | --- | --- |

Image

Napkollektorból és melegvíz-tároló tartályból álló csomag:

—

Piktogramok az ábra szerint,

| — | „+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián. |
| --- | --- |

—

„+” szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

| — | Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián. |
| --- | --- |

—

Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián.

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A+++ és G közötti skála szegéllyel:







  — | Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:






  — | legmagasabb osztály: X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

—

Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:

—

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

| — | második osztály: 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

második osztály: 70-00-X-00,

| — | harmadik osztály: 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

harmadik osztály: 30-00-X-00,

| — | Negyedik osztály: 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

Negyedik osztály: 00-00-X-00,

| — | ötödik osztály: 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

ötödik osztály: 00-30-X-00,

| — | hatodik osztály: 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

hatodik osztály: 00-70-X-00,

| — | hetedik osztály: 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

hetedik osztály: 00-X-X-00,

| — | Adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

Adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

| — | Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| — | Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

| | A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:







  — | Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete, |
| --- | --- | --- |

Image

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

—

Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete,

| — | Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett. |
| --- | --- |

—

Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; „+” szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

| | A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:







  — | Szöveg: Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

—

Szöveg: Calibri bold 12 pt.

| | A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

| | A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

  A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén. |
| --- | --- |

Image

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

---

(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

---

IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.   VÍZMELEGÍTŐK

| 1.1. | A vízmelegítő termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:






  a) | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

1.1.

A vízmelegítő termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve; |
| --- | --- |

c)

a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

| d) | az adott modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

d)

az adott modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| e) | a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

e)

a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| f) | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

f)

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| g) | adott esetben olyan egyéb terhelési profilok, amelyek esetében a vízmelegítő használatra alkalmas, valamint a vonatkozó vízmelegítési hatásfok és éves villamosenergia-fogyasztás az e) és f) pontnak megfelelően; |
| --- | --- |

g)

adott esetben olyan egyéb terhelési profilok, amelyek esetében a vízmelegítő használatra alkalmas, valamint a vonatkozó vízmelegítési hatásfok és éves villamosenergia-fogyasztás az e) és f) pontnak megfelelően;

| h) | vízmelegítő termosztátjának hőmérséklet-beállításai a beszállító által forgalomba hozott formában; |
| --- | --- |

h)

vízmelegítő termosztátjának hőmérséklet-beállításai a beszállító által forgalomba hozott formában;

| i) | az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan); |
| --- | --- |

i)

az LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

| j) | adott esetben annak feltüntetése, hogy a vízmelegítő kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas; |
| --- | --- |

j)

adott esetben annak feltüntetése, hogy a vízmelegítő kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

| k) | a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; |
| --- | --- |

k)

a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

| l) | amennyiben a smart közölt értéke 1, annak feltüntetése, hogy a vízmelegítési hatásfokra, és adott esetben az éves villamosenergia- vagy tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens vezérlési beállítások esetén érvényesek; |
| --- | --- |

l)

amennyiben a smart közölt értéke 1, annak feltüntetése, hogy a vízmelegítési hatásfokra, és adott esetben az éves villamosenergia- vagy tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens vezérlési beállítások esetén érvényesek;

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| m) | a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

m)

a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| n) | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

n)

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| o) | apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

o)

apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| p) | optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

p)

optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

| q) | elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

q)

elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| r) | másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

r)

másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| s) | beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

s)

beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

| t) | tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

t)

tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| u) | a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

u)

a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| v) | készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

v)

készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| w) | az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

w)

az LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 1.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több vízmelegítő-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

1.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több vízmelegítő-modelljére is vonatkozhat.

| 1.3. | Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén. |
| --- | --- |

1.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

2.   MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

| 2.1. | A melegvíz-tároló tartály termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:






  a) | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

2.1.

A melegvíz-tároló tartály termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

c)

a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

| d) | hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

d)

hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| e) | tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

e)

tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 2.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több melegvíztárolótartály-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

2.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több melegvíztárolótartály-modelljére is vonatkozhat.

| 2.3. | Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén. |
| --- | --- |

2.3.

Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

3.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

| 3.1. | A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):






  a) | a beszállító neve vagy védjegye; |
| --- | --- | --- |

3.1.

A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

a)

a beszállító neve vagy védjegye;

| b) | a beszállító által megadott modellazonosító; |
| --- | --- |

b)

a beszállító által megadott modellazonosító;

| c) | apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

c)

apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| d) | optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

d)

optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

| e) | elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

e)

elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| f) | másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

f)

másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| g) | beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

g)

beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

| h) | tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

h)

tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| i) | nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

i)

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| j) | a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

j)

a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| k) | készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

k)

készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| l) | Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

l)

Qaux
  éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 3.2. | Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat. |
| --- | --- |

3.2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat.

4.   VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1. ábrán meghatározott elemeket az alábbi információk feltüntetésével:

| — | I.: a vízmelegítő vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke; |
| --- | --- |

—

I.: a vízmelegítő vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke;

| — | II.: a matematikai képlet értéke, ahol a Qref
  a VII. melléklet 3. táblázatából, a Qnonsol
  pedig a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából származik a vízmelegítő M, L, XL vagy XXL névleges terhelési profiljára vonatkozóan; |
| --- | --- |

—

II.: a Formula matematikai képlet értéke, ahol a Qref
  a VII. melléklet 3. táblázatából, a Qnonsol
  pedig a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából származik a vízmelegítő M, L, XL vagy XXL névleges terhelési profiljára vonatkozóan;

| — | III.: a matematikai képlet százalékos értéke, ahol a Qaux
  a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából, a Qref
  pedig a VII. melléklet 4. táblázatából származik az M, L, XL vagy XXL névleges terhelési profilra vonatkozóan. |
| --- | --- |

—

III.: a Formula matematikai képlet százalékos értéke, ahol a Qaux
  a napenergia-készülék termékismertető adatlapjából, a Qref
  pedig a VII. melléklet 4. táblázatából származik az M, L, XL vagy XXL névleges terhelési profilra vonatkozóan.

1.   ábra

A kínált csomag vízmelegítési hatásfokát feltüntető, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagra vonatkozó termékismertető adatlap

Image

---

V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.   VÍZMELEGÍTŐK

Vízmelegítők esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a vízmelegítő-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a vízmelegítő-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | a VII. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; |
| --- | --- |

f)

a VII. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

| g) | a VIII. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei; |
| --- | --- |

g)

a VIII. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei;

| h) | a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

h)

a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

2.   MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

Melegvíz-tároló tartályok esetében a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a melegvíztárolótartály-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a melegvíztárolótartály-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | a VII. melléklet 8. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; |
| --- | --- |

f)

a VII. melléklet 8. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

| g) | a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

3.   NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

Napenergia-készülékek esetében a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | a VII. melléklet 9. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; |
| --- | --- |

f)

a VII. melléklet 9. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

| g) | a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

4.   VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

| a) | a beszállító neve és címe; |
| --- | --- |

a)

a beszállító neve és címe;

| b) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás; |
| --- | --- |

b)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

| c) | adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

| d) | adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások; |
| --- | --- |

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

| e) | a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása; |
| --- | --- |

e)

a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

| f) | a következő műszaki paraméterek:






  — | a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, |
| --- | --- | --- |

f)

a következő műszaki paraméterek:

—

a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

| — | az e melléklet 1., 2. és 3. pontjában meghatározott műszaki paraméterek; |
| --- | --- |

—

az e melléklet 1., 2. és 3. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

| g) | a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések. |
| --- | --- |

g)

a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

---

VI. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, amikor a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a kiállított készüléket

1.   VÍZMELEGÍTŐK

| 1.1. | A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve; |
| --- | --- | --- |

1.1.

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

| b) | a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett, a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- |

b)

a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett, a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| c) | a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

c)

a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| d) | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

d)

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett;

| e) | a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan); |
| --- | --- |

e)

a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| f) | a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

f)

a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

| g) | az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett; |
| --- | --- |

g)

az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| h) | apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

h)

apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| i) | tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

i)

tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| j) | a hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

j)

a hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 1.2. | A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. melléklet 1. pontjában meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni. |
| --- | --- |

1.2.

A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. melléklet 1. pontjában meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

| 1.3. | Az 1.1. és az 1.2. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

1.3.

Az 1.1. és az 1.2. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

2.   MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

| 2.1. | A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően; |
| --- | --- | --- |

2.1.

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

| b) | hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

b)

hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| c) | tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

c)

tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

| 2.2. | A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

2.2.

A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

3.   VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

| 3.1. | A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:






  a) | a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően; |
| --- | --- | --- |

3.1.

A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a)

a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

| b) | a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

b)

a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

| c) | a IV. mellékletben található 1. ábrán megjelölt adatok. |
| --- | --- |

c)

a IV. mellékletben található 1. ábrán megjelölt adatok.

| 3.2. | A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni. |
| --- | --- |

3.2.

A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

---

VII. MELLÉKLET

Mérések

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–9. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

2.   Vízmelegítőkre vonatkozó általános vizsgálati feltételek:

| a) | a méréseket a 3. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; |
| --- | --- |

a)

a méréseket a 3. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni;

| b) | a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:






  — | 00:00 és 06:59 között: nincs vízleeresztés, |
| --- | --- | --- |

b)

a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:

—

00:00 és 06:59 között: nincs vízleeresztés,

| — | 07:00-től: vízleeresztés a névleges terhelési profil szerint, |
| --- | --- |

—

07:00-től: vízleeresztés a névleges terhelési profil szerint,

| — | az utolsó vízleeresztéstől 24:00-ig: nincs vízleeresztés; |
| --- | --- |

—

az utolsó vízleeresztéstől 24:00-ig: nincs vízleeresztés;

| c) | a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie. |
| --- | --- |

c)

a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie.

3.   táblázat

Vízmelegítők terhelési profiljai

| óra | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

óra

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

3. táblázat (folytatás)

Vízmelegítők terhelési profiljai

| óra | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

óra

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

3. táblázat (folytatás)

Vízmelegítők terhelési profiljai

| óra | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

óra

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

3.   A vízmelegítők intelligens vezérlési megfelelőségére (smart) vonatkozó vizsgálati feltételek

Amennyiben a beszállító helyénvalónak ítéli, hogy a smart értéke 1 legyen, akkor kéthetes mérési ciklus alkalmazásával el kell végezni az intelligens vezérlés melletti és a nélküli heti villamosenergia-, illetve tüzelőanyag-fogyasztás mérését az alábbiak szerint:

| — | 1–5. nap: a névleges terhelési profilból és a közvetlenül az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlővel, |
| --- | --- |

—

1–5. nap: a névleges terhelési profilból és a közvetlenül az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlővel,

| — | 6–7. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő kikapcsolva, |
| --- | --- |

—

6–7. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő kikapcsolva,

| — | 8–12. nap: az 1–5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében, |
| --- | --- |

—

8–12. nap: az 1–5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében,

| — | 13–14. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő bekapcsolva, |
| --- | --- |

—

13–14. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő bekapcsolva,

| — | az 1–7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8–14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem haladhatja meg a névleges terhelési profil Qref
  értékének 2 %-át. |
| --- | --- |

—

az 1–7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8–14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem haladhatja meg a névleges terhelési profil Qref
  értékének 2 %-át.

4.   Napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozó vizsgálati feltételek

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt, a kollektorkörben (adott esetben) található szivattyút és a hőfejlesztő berendezést külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni. A hőfejlesztő berendezés az e melléklet 2. pontjában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó.

Az eredményeket a 4. és az 5. táblázatban megállapított feltételek szerint a VIII. melléklet 3(b) pontjában meghatározott számítások elvégzésére kell felhasználni. Az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő berendezések hatásfokának százalékos értékét a Qtota
  értékének meghatározása céljából 100/CC-nek kell venni.

5.   Hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozó vizsgálati feltételek

| — | A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 6. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók. |
| --- | --- |

—

A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 6. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók.

| — | A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 7. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók. |
| --- | --- |

—

A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 7. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók.

6.   Napenergia-készülékekre vonatkozó vizsgálati feltételek

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt és a kollektorkörben (esetlegesen) található szivattyút külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni.

Az eredményeket a 4. és az 5. táblázatban megállapított átlagos éghajlati viszonyok mellett, az M, L, XL és XXL terhelési profilra vonatkozóan meghatározott Qnonsol
  , valamint a Qaux
  kiszámítására kell felhasználni.

4.   táblázat

Nappali átlaghőmérséklet (°C)

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |
| Hidegebb éghajlati viszonyok | –3,8 | –4,1 | –0,6 | +5,2 | +11,0 | +16,5 | +19,3 | +18,4 | +12,8 | +6,7 | +1,2 | –3,5 |
| Melegebb éghajlati viszonyok | +9,5 | +10,1 | +11,6 | +15,3 | +21,4 | +26,5 | +28,8 | +27,9 | +23,6 | +19,0 | +14,5 | +10,4 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Hidegebb éghajlati viszonyok

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Melegebb éghajlati viszonyok

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4

5.   táblázat

A napsugárzás átlagos összmértéke (W/m2)

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
| Hidegebb éghajlati viszonyok | 22 | 75 | 124 | 192 | 234 | 237 | 238 | 181 | 120 | 64 | 23 | 13 |
| Melegebb éghajlati viszonyok | 128 | 137 | 182 | 227 | 248 | 268 | 268 | 263 | 243 | 175 | 126 | 109 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Hidegebb éghajlati viszonyok

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Melegebb éghajlati viszonyok

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109

6.   táblázat

A hőszivattyús vízmelegítők standard mérési körülményei, „száraz” léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a „nedves” léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet)

| Hőforrás | Kültéri levegő | Beltéri levegő | Használt levegő | Sós víz | Víz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Éghajlati viszonyok | Átlagos éghajlati viszonyok | Hidegebb éghajlati viszonyok | Melegebb éghajlati viszonyok | Nem alkalmazandó | Összes éghajlati viszonyok |
| Hőmérséklet | + 7 °C (+ 6 °C) | + 2 °C (+ 1 °C) | + 14 °C (+ 13 °C) | + 20 °C (legfeljebb + 15 °C) | + 20 °C (+ 12 °C) | 0 °C (bemeneti)/– 3 °C (kimeneti) | + 10 °C (bemeneti)/+ 7 °C (kimeneti) |

Hőforrás

Kültéri levegő

Beltéri levegő

Használt levegő

Sós víz

Víz

Éghajlati viszonyok

Átlagos éghajlati viszonyok

Hidegebb éghajlati viszonyok

Melegebb éghajlati viszonyok

Nem alkalmazandó

Összes éghajlati viszonyok

Hőmérséklet

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (legfeljebb + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (bemeneti)/– 3 °C (kimeneti)

+ 10 °C (bemeneti)/+ 7 °C (kimeneti)

7.   táblázat

A 20 °C hőmérsékleten és 5,5 g/m3 páratartalom mellett rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége (m3/h)

| Névleges terhelési profil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Névleges terhelési profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége

109

128

128

159

190

870

1 021

7.   Vízmelegítők műszaki paraméterei

Vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

| a) | Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| b) | a névleges terhelési profil az e melléklet 3. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve; |
| --- | --- |

b)

a névleges terhelési profil az e melléklet 3. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve;

| c) | a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan); |
| --- | --- |

c)

a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

valamint a fosszilis tüzelőanyaggal, illetve biomasszából előállított tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők esetében:

| d) | Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

d)

Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

valamint azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1:

| e) | Qfuel,week,smart heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

e)

Qfuel,week,smart heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| f) | Qelec,week,smart heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

f)

Qelec,week,smart heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| g) | Qfuel,week heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

g)

Qfuel,week heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| h) | Qelec,week heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

h)

Qelec,week heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| i) | apertúrafelület (Asol) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

i)

apertúrafelület (Asol) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| j) | η0 optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

j)

η0 optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

| k) | a1 elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

k)

a1 elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| l) | a2 másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

l)

a2 másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| m) | IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

m)

IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

| n) | szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

n)

szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| o) | solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

o)

solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| p) | LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

p)

LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

8.   Melegvíz-tároló tartályok műszaki paraméterei

A melegvíz-tároló tartályok esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

| a) | V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| b) | S hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve. |
| --- | --- |

b)

S hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

9.   A napenergia-készülékek műszaki paraméterei

Napenergia-készülékek esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

| a) | apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| b) | η0
  optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

b)

η0
  optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

| c) | a1
  elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

c)

a1
  elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| d) | a2
  másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

d)

a2
  másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| e) | IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

e)

IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

| f) | szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

f)

szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| g) | solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve. |
| --- | --- |

g)

solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve.

---

VIII. MELLÉKLET

Módszer a vízmelegítők vízmelegítési hatásfokának számításához

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb számítási módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–6. pontban szereplő műszaki paramétereknek és számításoknak.

A számításokhoz használt műszaki paramétereket a VII. melléklettel összhangban kell mérni.

2.   Vízmelegítők műszaki paraméterei

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell kiszámítani:

| a) | ηwh
  vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

ηwh
  vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| b) | AEC éves villamosenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

b)

AEC éves villamosenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, tüzelőanyaggal működő vízmelegítők esetében:

| c) | AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

c)

AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| d) | a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (ηwh,nonsol) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

d)

a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (ηwh,nonsol) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| e) | Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

e)

Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett:

| f) | az a)–c) pontban meghatározott paraméterek; |
| --- | --- |

f)

az a)–c) pontban meghatározott paraméterek;

valamint átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| g) | nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve. |
| --- | --- |

g)

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

3.   Az ηwh
  vízmelegítési hatásfok kiszámítása

| a) | Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:
  A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:



  Víz–víz/sós víz–víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztását is. |
| --- | --- |

a)

Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

Víz–víz/sós víz–víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztását is.

| b) | Napenergiával működő vízmelegítők:
  A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:



  ahol: |
| --- | --- |

b)

Napenergiával működő vízmelegítők:

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

ahol:

Formula

4.   Az AEC éves villamosenergia-fogyasztás és az AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása

| a) | Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:
  A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:



  A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani: |
| --- | --- |

a)

Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

Formula

A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

Formula

| b) | Napenergiával működő vízmelegítők:
  A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:



  A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani: |
| --- | --- |

b)

Napenergiával működő vízmelegítők:

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

Formula

A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

Formula

5.   Az SCF intelligens vezérlési tényező és a smart intelligens vezérlési megfelelőség meghatározása

| a) | Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki: |
| --- | --- |

a)

Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

| b) | Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0. |
| --- | --- |

b)

Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0.

6.   A Qcor
  környezeti korrekciós tényező meghatározása

A környezeti korrekciós tényező az alábbiak szerint számítható ki:

| a) | villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

a)

villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében:

| b) | tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

b)

tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében:

| c) | hőszivattyús vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

c)

hőszivattyús vízmelegítők esetében:

ahol:

az egyes terhelési profilokra vonatkozó k értékeket a 8. táblázat tartalmazza.

8.   táblázat

k értékek

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

---

IX. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen vízmelegítőt, melegvíz-tároló tartályt, napenergia-készüléket vagy vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagot vizsgálnak, a vizsgálati eredményekről pedig tájékoztatják a többi tagállam hatóságait. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a beszállító által közölt értékeknek a 9. táblázatban meghatározott tartományon belül, akkor a mérést három további vízmelegítőn, melegvíz-tároló tartályon, napenergia-készüléken vagy vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagon is el kell végezni, a vizsgálati eredményekről pedig a vizsgálattól számított egy hónapon belül tájékoztatni kell a többi tagállam hatóságait és a Bizottságot. Az említett három vízmelegítőre, melegvíz-tároló tartályra, napenergia-készülékre vagy vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagra vonatkozóan mért értékek átlagának meg kell felelnie a beszállító által közölt értékeknek a 9. táblázatban meghatározott tartományon belül.

Ettől eltérő esetben a modellt és minden más egyenértékű vízmelegítő-, melegvíztárolótartály- vagy napenergiakészülék-modellt, illetőleg a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok minden más egyenértékű modelljét nem megfelelőnek kell tekinteni.

A tagállami hatóságok a VII. és a VIII. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazzák.

9.   táblázat

Ellenőrzési tűrések

| Mért paraméter | Ellenőrzési tűrés |
| --- | --- |
| Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg (1). |
| LWA
  beltéri, illetve kültéri hangteljesítményszint | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 2 dB-lel haladhatja meg. |
| Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Apertúrafelület (Asol
  ) | A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb. |
| Szivattyú áramfogyasztása (solpump) | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 3 %-kal haladhatja meg. |
| solstandby készenléti energiafogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| V tárolási térfogat | A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb. |
| S hőtárolási veszteség | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |

Mért paraméter

Ellenőrzési tűrés

Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg (1).

LWA
  beltéri, illetve kültéri hangteljesítményszint

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 2 dB-lel haladhatja meg.

Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Apertúrafelület (Asol
  )

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb.

Szivattyú áramfogyasztása (solpump)

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 3 %-kal haladhatja meg.

solstandby készenléti energiafogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

V tárolási térfogat

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb.

S hőtárolási veszteség

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

---

(1)  „Mért érték”: a beszállító által közölt érték.

---

| 6.9.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 239/136 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/136

---

A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE

(2013. augusztus 2.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

| (1) | A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható. |
| --- | --- |

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

| (2) | A kazánok hatásfokára vonatkozó rendelkezéseket a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről szóló, 1992. május 21-i 92/42/EGK tanácsi irányelv (2) tartalmazza. |
| --- | --- |

(2)

A kazánok hatásfokára vonatkozó rendelkezéseket a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről szóló, 1992. május 21-i 92/42/EGK tanácsi irányelv (2) tartalmazza.

| (3) | A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az olyan termékekre (így például a fűtő- és a vízmelegítő berendezésekre) vonatkozóan, amelyek nagy lehetőségeket kínálnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentésére. |
| --- | --- |

(3)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az olyan termékekre (így például a fűtő- és a vízmelegítő berendezésekre) vonatkozóan, amelyek nagy lehetőségeket kínálnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentésére.

| (4) | A Bizottság előkészítő vizsgálatot folytatott az Európai Unióban jellemzően használt helyiségfűtő berendezések és kombinált (helyiségfűtő és vízmelegítő) fűtőberendezések műszaki, környezeti és gazdasági hatásairól. A Bizottság e vizsgálatot az Unió és a harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttműködve végezte, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tette. |
| --- | --- |

(4)

A Bizottság előkészítő vizsgálatot folytatott az Európai Unióban jellemzően használt helyiségfűtő berendezések és kombinált (helyiségfűtő és vízmelegítő) fűtőberendezések műszaki, környezeti és gazdasági hatásairól. A Bizottság e vizsgálatot az Unió és a harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttműködve végezte, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tette.

| (5) | A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energiafogyasztás és (a hőszivattyús fűtőberendezések esetében) a hangteljesítményszint. A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tekintetében ezenkívül lényeges környezeti hatást jelent a nitrogén-oxid-kibocsátásra, a szén-monoxid-kibocsátásra, a szilárdrészecske-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra. |
| --- | --- |

(5)

A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energiafogyasztás és (a hőszivattyús fűtőberendezések esetében) a hangteljesítményszint. A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések tekintetében ezenkívül lényeges környezeti hatást jelent a nitrogén-oxid-kibocsátásra, a szén-monoxid-kibocsátásra, a szilárdrészecske-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra.

| (6) | A szén-monoxid-kibocsátásra, a szilárdrészecske-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan nem helyénvaló a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani, mivel nem állnak még rendelkezésre megfelelő európai mérési módszerek. Ilyen mérési módszerek kidolgozása céljából a Bizottság megbízta az európai szabványügyi szervezeteket azzal, hogy e rendelet felülvizsgálata során mérlegeljék az említett szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén alkalmazható követelmények meghatározásának lehetőségét. A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések szén-monoxid-kibocsátására, szilárdrészecske-kibocsátására és szénhidrogén-kibocsátására vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén megállapított követelményeket tartalmazó nemzeti rendelkezések az alkalmazandó uniós követelmények hatálybalépéséig tarthatók fenn, illetve vezethetők be. Ez az intézkedés nem érinti a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit, amelyek az egészségvédelem és a biztonság érdekében korlátozzák a gázüzemű berendezések égéstermékeit. |
| --- | --- |

(6)

A szén-monoxid-kibocsátásra, a szilárdrészecske-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan nem helyénvaló a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani, mivel nem állnak még rendelkezésre megfelelő európai mérési módszerek. Ilyen mérési módszerek kidolgozása céljából a Bizottság megbízta az európai szabványügyi szervezeteket azzal, hogy e rendelet felülvizsgálata során mérlegeljék az említett szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén alkalmazható követelmények meghatározásának lehetőségét. A helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések szén-monoxid-kibocsátására, szilárdrészecske-kibocsátására és szénhidrogén-kibocsátására vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén megállapított követelményeket tartalmazó nemzeti rendelkezések az alkalmazandó uniós követelmények hatálybalépéséig tarthatók fenn, illetve vezethetők be. Ez az intézkedés nem érinti a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) rendelkezéseit, amelyek az egészségvédelem és a biztonság érdekében korlátozzák a gázüzemű berendezések égéstermékeit.

| (7) | Az előkészítő vizsgálat tanúsága szerint a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések esetében nem szükséges követelményeket előírni a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsorolt egyéb, a környezettudatos tervezéshez kapcsolódó paraméterek vonatkozásában. A vizsgálat különösképpen a napjainkban az európai épületek fűtésére használt hőszivattyús fűtőberendezésekben alkalmazott hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást nem találta jelentősnek. A Bizottság e rendelet felülvizsgálata során ismét mérlegeli majd, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban helyénvaló-e a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani. |
| --- | --- |

(7)

Az előkészítő vizsgálat tanúsága szerint a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések esetében nem szükséges követelményeket előírni a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsorolt egyéb, a környezettudatos tervezéshez kapcsolódó paraméterek vonatkozásában. A vizsgálat különösképpen a napjainkban az európai épületek fűtésére használt hőszivattyús fűtőberendezésekben alkalmazott hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást nem találta jelentősnek. A Bizottság e rendelet felülvizsgálata során ismét mérlegeli majd, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban helyénvaló-e a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani.

| (8) | E rendelet hatályának ki kell terjednie a vízalapú központi fűtési rendszereket helyiségfűtés céljából hővel ellátó helyiségfűtő kazánokra, kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre és hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre, valamint a vízalapú központi fűtési rendszereket helyiségfűtés és meleg ivó- és szanitervíz biztosítása céljából hővel ellátó kombinált kazánokra és hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre. E fűtőberendezések kialakításuk révén gáznemű és folyékony tüzelőanyagokkal – ideértve a biomasszát is, amennyiben nem ez a fő tüzelőanyag – villamos energiával, valamint környezeti vagy hulladékhővel üzemelnek. |
| --- | --- |

(8)

E rendelet hatályának ki kell terjednie a vízalapú központi fűtési rendszereket helyiségfűtés céljából hővel ellátó helyiségfűtő kazánokra, kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre és hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre, valamint a vízalapú központi fűtési rendszereket helyiségfűtés és meleg ivó- és szanitervíz biztosítása céljából hővel ellátó kombinált kazánokra és hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre. E fűtőberendezések kialakításuk révén gáznemű és folyékony tüzelőanyagokkal – ideértve a biomasszát is, amennyiben nem ez a fő tüzelőanyag – villamos energiával, valamint környezeti vagy hulladékhővel üzemelnek.

| (9) | Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezések sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben szükség szerint az ilyen típusú fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozóan is kell követelményeket meghatározni. |
| --- | --- |

(9)

Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezések sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben szükség szerint az ilyen típusú fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozóan is kell követelményeket meghatározni.

| (10) | A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések éves energiafogyasztása 2005-ben becslések szerint 12 089 PJ (megközelítőleg 289 Mtoe) volt az Unióban, ami 698 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések hiányában az éves energiafogyasztás 2020-ban várhatóan 10 688 PJ lesz. A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések éves nitrogén-oxid-kibocsátása 2005-ben becslések szerint 821 kt SOx-egyenérték volt az Unióban. Konkrét intézkedések hiányában az éves kibocsátás 2020-ban várhatóan 783 kt SOx-egyenérték lesz. Az előkészítő vizsgálat szerint a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések által az üzemeltetés során elfogyasztott energia és kibocsátott nitrogén-oxid mennyisége jelentős mértékben csökkenthető. |
| --- | --- |

(10)

A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések éves energiafogyasztása 2005-ben becslések szerint 12 089 PJ (megközelítőleg 289 Mtoe) volt az Unióban, ami 698 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések hiányában az éves energiafogyasztás 2020-ban várhatóan 10 688 PJ lesz. A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések éves nitrogén-oxid-kibocsátása 2005-ben becslések szerint 821 kt SOx-egyenérték volt az Unióban. Konkrét intézkedések hiányában az éves kibocsátás 2020-ban várhatóan 783 kt SOx-egyenérték lesz. Az előkészítő vizsgálat szerint a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések által az üzemeltetés során elfogyasztott energia és kibocsátott nitrogén-oxid mennyisége jelentős mértékben csökkenthető.

| (11) | A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések energiafogyasztása mérsékelhető meglévő, költséghatékony, szabadalmi oltalmat nem élvező technológiák alkalmazásával, ami egyúttal e termékek beszerzésének és üzemeltetésének összköltségeit csökkenti. |
| --- | --- |

(11)

A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések energiafogyasztása mérsékelhető meglévő, költséghatékony, szabadalmi oltalmat nem élvező technológiák alkalmazásával, ami egyúttal e termékek beszerzésének és üzemeltetésének összköltségeit csökkenti.

| (12) | Az Európai Unióban közel ötmillió lakóház használ közös, nyitott égéstermék-elvezető rendszert. A meglévő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok a közös, nyitott égéstermék-elvezető rendszerrel felszerelt lakóházakban műszaki okok miatt nem cserélhetők le hatékony kondenzációs kazánokra. Az e rendeletben foglalt követelmények lehetővé teszik, hogy a kifejezetten ilyen összeállításhoz készült, nem kondenzációs kazánok forgalomban maradjanak annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne terheljék indokolatlan költségek, hogy a gyártóknak legyen idejük hatékonyabb fűtési technológiát alkalmazó kazánok kifejlesztésére, valamint hogy elég idő álljon a tagállamok rendelkezésére a nemzeti építési szabályzatok kidolgozásához. |
| --- | --- |

(12)

Az Európai Unióban közel ötmillió lakóház használ közös, nyitott égéstermék-elvezető rendszert. A meglévő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok a közös, nyitott égéstermék-elvezető rendszerrel felszerelt lakóházakban műszaki okok miatt nem cserélhetők le hatékony kondenzációs kazánokra. Az e rendeletben foglalt követelmények lehetővé teszik, hogy a kifejezetten ilyen összeállításhoz készült, nem kondenzációs kazánok forgalomban maradjanak annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne terheljék indokolatlan költségek, hogy a gyártóknak legyen idejük hatékonyabb fűtési technológiát alkalmazó kazánok kifejlesztésére, valamint hogy elég idő álljon a tagállamok rendelkezésére a nemzeti építési szabályzatok kidolgozásához.

| (13) | Az e rendeletben, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4) a környezettudatos tervezési területén megállapított követelmények 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 1 900 PJ (közel 45 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 110 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg), valamint az éves nitrogén-oxid-kibocsátás közel 270 kt SOx-egyenértékkel való csökkenését eredményezik majd az intézkedés hiányában beálló helyzethez képest. |
| --- | --- |

(13)

Az e rendeletben, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4) a környezettudatos tervezési területén megállapított követelmények 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 1 900 PJ (közel 45 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 110 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg), valamint az éves nitrogén-oxid-kibocsátás közel 270 kt SOx-egyenértékkel való csökkenését eredményezik majd az intézkedés hiányában beálló helyzethez képest.

| (14) | A környezettudatos tervezés követelményei az egész Európai Unión belül harmonizálják a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiafogyasztására, hangteljesítményszintjére és nitrogén-oxid-kibocsátására vonatkozó követelményeket, és ilyen módon hatékonyabbá teszik a belső piac működését, és javítják az említett termékek környezeti teljesítményét. |
| --- | --- |

(14)

A környezettudatos tervezés követelményei az egész Európai Unión belül harmonizálják a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiafogyasztására, hangteljesítményszintjére és nitrogén-oxid-kibocsátására vonatkozó követelményeket, és ilyen módon hatékonyabbá teszik a belső piac működését, és javítják az említett termékek környezeti teljesítményét.

| (15) | A környezettudatos tervezés követelményei a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a helyiségfűtő berendezések vagy a kombinált fűtőberendezések működését vagy megfizethetőségét, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre. |
| --- | --- |

(15)

A környezettudatos tervezés követelményei a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a helyiségfűtő berendezések vagy a kombinált fűtőberendezések működését vagy megfizethetőségét, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre.

| (16) | A környezettudatos tervezés követelményeit fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására. Ezen idő megállapításakor indokolt tekintettel lenni a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek. |
| --- | --- |

(16)

A környezettudatos tervezés követelményeit fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására. Ezen idő megállapításakor indokolt tekintettel lenni a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek.

| (17) | A termékparaméterek mérését és kiszámítását olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell elvégezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi szervezetek által a Bizottság felkérésére megalkotott harmonizált szabványokat. |
| --- | --- |

(17)

A termékparaméterek mérését és kiszámítását olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell elvégezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi szervezetek által a Bizottság felkérésére megalkotott harmonizált szabványokat.

| (18) | A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban e rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat. |
| --- | --- |

(18)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban e rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

| (19) | A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

(19)

A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak.

| (20) | A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések környezeti hatásainak további mérséklése érdekében a gyártóknak megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk a szétszereléshez, az újrafeldolgozáshoz, illetve az ártalmatlanításhoz. |
| --- | --- |

(20)

A helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések környezeti hatásainak további mérséklése érdekében a gyártóknak megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk a szétszereléshez, az újrafeldolgozáshoz, illetve az ártalmatlanításhoz.

| (21) | Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, hogy a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetőek legyenek. |
| --- | --- |

(21)

Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, hogy a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetőek legyenek.

| (22) | A 92/42/EGK irányelvet – a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk és a III–V. melléklet kivételével – hatályon kívül kell helyezni, ebben a rendeletben pedig új rendelkezéseket szükséges rögzíteni annak biztosítása érdekében, hogy a hatály a kazánoktól eltérő fűtőberendezésekre is kiterjedjen, mivel ezáltal tovább javítható a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonysága és egyéb, lényeges környezeti jellemzői. |
| --- | --- |

(22)

A 92/42/EGK irányelvet – a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk és a III–V. melléklet kivételével – hatályon kívül kell helyezni, ebben a rendeletben pedig új rendelkezéseket szükséges rögzíteni annak biztosítása érdekében, hogy a hatály a kazánoktól eltérő fűtőberendezésekre is kiterjedjen, mivel ezáltal tovább javítható a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések energiahatékonysága és egyéb, lényeges környezeti jellemzői.

| (23) | Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével, |
| --- | --- |

(23)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali, illetve üzembehelyezési követelményeket állapítja meg, ideértve azokat az ilyen típusú berendezéseket is, amelyek a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke értelmében helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagba vagy kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagba vannak beépítve.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

| a) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

a)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezésekre;

| b) | a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

b)

a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezésekre;

| c) | a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) hatálya alá tartozó fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

c)

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) hatálya alá tartozó fűtőberendezésekre;

| d) | a kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz biztosítására hőt termelő fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

d)

a kizárólag meleg ivó- vagy szanitervíz biztosítására hőt termelő fűtőberendezésekre;

| e) | a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezésekre; |
| --- | --- |

e)

a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezésekre;

| f) | a legalább 50 kW maximális elektromos teljesítményű kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre; |
| --- | --- |

f)

a legalább 50 kW maximális elektromos teljesítményű kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre;

| g) | a megegyező hőfejlesztő berendezések és fűtőberendezés-házak helyettesítésére 2018. január 1-je előtt forgalomba hozott fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezésekre és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú fűtőberendezésbe történő beszerelésre szánják. |
| --- | --- |

g)

a megegyező hőfejlesztő berendezések és fűtőberendezés-házak helyettesítésére 2018. január 1-je előtt forgalomba hozott fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezésekre és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú fűtőberendezésbe történő beszerelésre szánják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;

2.   „helyiségfűtő berendezés”: olyan készülék, amely

3.   „kombinált fűtőberendezés”: helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

4.   „vízalapú központi fűtési rendszer”: az a rendszer, amely hőhordozó közegként vizet használ a központilag termelt hő hőleadókhoz való eljuttatásához az épületek, vagy azok egy részének helyiségfűtése céljából;

5.   „hőfejlesztő berendezés”: a fűtőberendezés azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

ahol a fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házak is fűtőberendezésnek minősülnek;

6.   „fűtőberendezés-ház”: a fűtőberendezésnek a hőfejlesztő berendezés csatlakoztatására szolgáló része;

7.   „mért hőteljesítmény” (Prated): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és adott esetben vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető, névleges hőteljesítménye; hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény meghatározását szolgáló standard mérési körülmények a III. melléklet 4. táblázatában szereplő tervezési referenciafeltételek;

8.   „standard mérési körülmények”: a fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési hatásfokának, hangteljesítményszintjének és nitrogén-oxid-kibocsátásának átlagos éghajlati viszonyok közötti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

9.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

10.   „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

11.   „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

12.   „helyiségfűtő kazán”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

13.   „kombinált kazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

14.   „elektromos helyiségfűtő kazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely kizárólag az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával termel hőt;

15.   „elektromos kombinált kazán”: olyan kombinált kazán, amely kizárólag az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával termel hőt;

16.   „kapcsolt helyiségfűtő berendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen folyamaton belül, párhuzamosan termel hőt és villamos energiát;

17.   „hőszivattyús helyiségfűtő berendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés felszerelhető egy vagy több olyan kiegészítő fűtőberendezéssel, amely az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával vagy fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt;

18.   „hőszivattyús kombinált fűtőberendezés”: olyan hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely egyúttal adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt ad át, ezenkívül külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

19.   „kiegészítő fűtőberendezés”: olyan nem elsődleges fűtőberendezés, amely abban az esetben termel hőt, ha a hőigény meghaladja az elsődleges fűtőberendezés mért hőteljesítményét;

20.   „szezonális helyiségfűtési hatásfok” (ηs
  ): a fűtőberendezés által a meghatározott fűtési idényben kiszolgált helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez szükséges éves energiafogyasztás százalékban kifejezett aránya;

21.   „vízmelegítési hatásfok” (ηwh
  ): a kombinált fűtőberendezés által biztosított ivó- és szanitervízben lévő hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

22.   „hangteljesítményszint” (LWA
  ): beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke;

23.   „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) említett átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző becsült együttható, amelynek értéke CC = 2,5.

Az I. melléklet a II–V. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei, időütemezés

(1)   A fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket a II. melléklet ismerteti.

(2)   A környezettudatos tervezésre vonatkozó egyes követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:

| a) | 2015. szeptember 26-tól:






  i. | a fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 1. a), 3. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

a)

2015. szeptember 26-tól:

i.

a fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 1. a), 3. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek;

| ii. | a kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2. a) pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- |

ii.

a kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2. a) pontjában meghatározott követelményeknek;

| b) | 2017. szeptember 26-tól:






  i. | az elektromos helyiségfűtő berendezéseknek, az elektromos kombinált fűtőberendezéseknek, a kapcsolt helyiségfűtő berendezéseknek, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezéseknek és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 1. b) pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

b)

2017. szeptember 26-tól:

i.

az elektromos helyiségfűtő berendezéseknek, az elektromos kombinált fűtőberendezéseknek, a kapcsolt helyiségfűtő berendezéseknek, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezéseknek és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 1. b) pontjában meghatározott követelményeknek;

| ii. | a kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2. b) pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- |

ii.

a kombinált fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2. b) pontjában meghatározott követelményeknek;

| c) | 2018. szeptember 26-tól a fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 4. a) pontjában meghatározott követelményeknek. |
| --- | --- |

c)

2018. szeptember 26-tól a fűtőberendezéseknek meg kell felelniük a II. melléklet 4. a) pontjában meghatározott követelményeknek.

(3)   A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények teljesülését a III. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként – a 92/42/EGK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének, 8. cikkének és III–V. mellékletének sérelme nélkül – az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletének 5. b) pontjában meghatározott termékinformációkat.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett piacfelügyeleti vizsgálatoknak az e rendelet II. mellékletében megállapított követelmények teljesítése érdekében történő elvégzésekor a tagállami hatóságok az e rendelet IV. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobban teljesítő fűtőberendezésekre vonatkozó indikatív referenciaértékeket az V. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a fűtőberendezések tekintetében elért technológiai fejlődés alapján felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. A felülvizsgálatnak különösen a következő szempontokat kell mérlegelnie:

| a) | a hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén; |
| --- | --- |

a)

a hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén;

| b) | a szén-monoxid-kibocsátásra, a szénhidrogén-kibocsátásra és a szilárdrészecske-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén esetleg bevezetendő követelmények szintje a kidolgozás alatt álló mérési módszerek alapján; |
| --- | --- |

b)

a szén-monoxid-kibocsátásra, a szénhidrogén-kibocsátásra és a szilárdrészecske-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén esetleg bevezetendő követelmények szintje a kidolgozás alatt álló mérési módszerek alapján;

| c) | a helyiségfűtő kazánok és a kombinált kazánok energiahatékonyságára, a hangteljesítményszintre és a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó szigorúbb követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén; |
| --- | --- |

c)

a helyiségfűtő kazánok és a kombinált kazánok energiahatékonyságára, a hangteljesítményszintre és a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó szigorúbb követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén;

| d) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége; |
| --- | --- |

d)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége;

| e) | az átváltási együttható értékének érvényessége; |
| --- | --- |

e)

az átváltási együttható értékének érvényessége;

| f) | a harmadik felek általi tanúsítás megfelelősége. |
| --- | --- |

f)

a harmadik felek általi tanúsítás megfelelősége.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállamok 2015. szeptember 26-ig engedélyezhetik olyan fűtőberendezések forgalomba hozatalát, illetve üzembe helyezését, amelyek a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok és a hangteljesítményszint tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti rendelkezéseknek.

(2)   A tagállamok 2018. szeptember 26-ig engedélyezhetik olyan fűtőberendezések forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek a nitrogén-oxid-kibocsátás tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti rendelkezéseknek.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 92/42/EGK tanácsi irányelv a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk és a III–V. melléklet kivételével – az irányelvnek az e rendelet II. mellékletében a környezettudatos tervezés területén megállapított követelmények alkalmazásának kezdetéig a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó tagállami kötelezettségek sérelme nélkül – hatályát veszti.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

---

(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

1

(2)  HL L 167., 1992.6.22., 17. o.

2

(3)  HL L 330., 2009.12.16., 10. o.

3

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

4

(5)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

5

(6)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

6

(7)  HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

7

---

I. MELLÉKLET

A II–V. mellékletben alkalmazandó fogalommeghatározások

A II–V. melléklet alkalmazásában:

a fűtőberendezésekhez kapcsolódóan

1.   „készenléti üzemmód”: az az állapot, amelyben a fűtőberendezés a villamosenergia-hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamosenergia-hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció, vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, illetve információ- vagy állapotkijelzés;

2.   „energiafogyasztás készenléti üzemmódban” (PSB
  ): a fűtőberendezés kW-ban kifejezett energiafogyasztása készenléti üzemmódban;

3.   „átlagos éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra jellemző hőmérsékleti viszonyok;

4.   „hőmérséklet-szabályozó”: az a készülék, amelyen keresztül a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat továbbítja a fűtőberendezés interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását;

5.   „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is;

6.   „egyenértékű modell”: forgalomba hozott olyan modell, amelynek a II. melléklet 5. pontjában található 1. vagy 2. táblázatban (amelyik alkalmazandó) megállapított műszaki paraméterei megegyeznek egy másik, ugyanazon gyártó által forgalomba hozott modellével;

a helyiségfűtő kazánokra, a kombinált kazánokra és a kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozóan

7.   „helyiségfűtő tüzelőkazán”: olyan helyiségfűtő kazán, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt, és amely rendelkezhet egy vagy több további, az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő berendezéssel;

8.   „kombinált tüzelőkazán”: olyan kombinált kazán, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével termel hőt, és amely rendelkezhet egy vagy több további, az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő berendezéssel;

9.   „B1 típusú kazán”: visszaáramlás-gátlót tartalmazó helyiségfűtő tüzelőkazán, amely az égésterméket a helyiségfűtő tüzelőkazánnak helyt adó helyiségből eltávolító természetes huzatú égéstermék-vezetékhez csatlakozik, az égési levegőt pedig közvetlenül a helyiségből nyeri; a B1 típusú kazán kizárólag B1 típusú kazánként kerül forgalomba;

10.   „B1 típusú kombinált kazán”: visszaáramlás-gátlót tartalmazó kombinált tüzelőkazán, amely az égésterméket a kombinált tüzelőkazánnak helyt adó helyiségből eltávolító természetes huzatú égéstermék-vezetékhez csatlakozik, az égési levegőt pedig közvetlenül a helyiségből nyeri; a B1 típusú kombinált kazán kizárólag B1 típusú kombinált kazánként kerül forgalomba;

11.   „szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfok” (ηson
  ):

| — | helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok és a mért hőteljesítmény 30 %-án mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga, |
| --- | --- |

—

helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok és a mért hőteljesítmény 30 %-án mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga,

| — | elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke, |
| --- | --- |

—

elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

| — | kiegészítő fűtőberendezések nélküli kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke, |
| --- | --- |

—

kiegészítő fűtőberendezések nélküli kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett értéke,

| — | kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok és a bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga; |
| --- | --- |

—

kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében a kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok és a bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezések mellett, mért hőteljesítményen mért hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlaga;

12.   „hatásfok” (η): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hasznos hőteljesítményének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

13.   „hasznos hőteljesítmény” (P): a helyiségfűtő kazán, a kombinált kazán vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezés hőhordozó közegnek átadott, kW-ban kifejezett hőteljesítménye;

14.   „elektromos hatásfok” (ηel
  ): a kapcsolt helyiségfűtő berendezés villamosenergia-termelésének és teljes felvett energiamennyiségének százalékban kifejezett aránya, ahol a teljes energiabevitelt GCV-ben, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kell megadni;

15.   „gyújtóégő energiafogyasztása” (Pign
  ): a főégő meggyújtására szolgáló égőnek a GCV-re vonatkozóan W-ban kifejezett energiafogyasztása;

16.   „kondenzációs kazán”: olyan helyiségfűtő kazán vagy kombinált kazán, amelyben az égéstermékekben található vízgőz – a vízgőzben lévő rejtett hő fűtési célra való hasznosítása érdekében – rendes üzemi körülmények között és megadott üzemi vízhőmérsékleten részlegesen kicsapódik;

17.   „villamossegédenergia-fogyasztás”: a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések rendeltetésszerű működéséhez szükséges, teljes terhelés mellett (elmax), részterhelés mellett (elmin), készenléti üzemmódban, valamint az egyes üzemmódok alapértelmezett üzemideje során mért villamosenergia-fogyasztás alapján kiszámított, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztás;

18.   „készenléti hőveszteség” (Pstby
  ): a helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok vagy a kapcsolt helyiségfűtő berendezések kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozóan

19.   „kültéri hőmérséklet” (Tj
  ): Celsius-fokban kifejezett, száraz kültéri léghőmérséklet; (a relatív páratartalmat a megfelelő nedves hőmérséklet mutathatja meg);

20.   „mért fűtési jóságfok” (COPrated
  ) vagy „mért primerenergia-hányados” (PERrated
  ): kW-ban kifejezett névleges fűtőteljesítmény, valamint a GCV-re vonatkozóan kW-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kW-ban kifejezett, teljes felvett energiamennyiség hányadosa, standard mérési körülmények között történő fűtés mellett;

21.   „tervezési referenciafeltételek”: a tervezési referencia-hőmérséklet, a maximális bivalens hőmérséklet és a maximális megengedett üzemi hőmérséklet együttese a III. melléklet 4. táblázata szerint;

22.   „tervezési referencia-hőmérséklet” (Tdesignh): az a III. melléklet 4. táblázatában megadott, Celsius-fokban kifejezett kültéri hőmérséklet, amelyen a részterhelési tényező értéke 1;

23.   „részterhelési tényező” (pl(Tj
  )): a kültéri hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értéke osztva a tervezési referencia-hőmérséklet 16 °C-kal csökkentett értékével;

24.   „fűtési idény”: olyan üzemi feltételek együttese, amelyek minden kosárra vonatkozóan meghatározzák az adott kültéri hőmérsékletet és azon órák számát, amikor az adott hőmérséklet az adott idényben előfordul;

25.   „kosár” (binj
  ): a III. melléklet 5. táblázata szerinti kültéri hőmérséklet és kosárórák számának együttese;

26.   „kosárórák száma” (Hj
  ): azon, a III. melléklet 5. táblázata szerinti órák éves óraszámban kifejezett mennyisége egy-egy fűtési idényben, amikor az adott kosárhoz tartozó kültéri hőmérséklet előfordul;

27.   „fűtési részterhelés” (Ph(Tj
  )): az adott kültéri hőmérsékleten jellemző fűtési terhelés, amelynek értéke a tervezési terhelés és a részterhelési tényező kW-ban kifejezett szorzata;

28.   „szezonális fűtési jóságfok” (SCOP) vagy „szezonális primerenergia-hányados” (SPER): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések teljes primerenergia-hányadosa, amelynek az adott fűtési idényre vonatkozó értéke az éves fűtési referenciaigény és az éves energiafogyasztás hányadosa;

29.   „éves fűtési referenciaigény” (QH
  ): meghatározott fűtési idényre vonatkozó, az SCOP vagy az SPER kiszámításához alapul használandó fűtési referenciaigény, amelynek kWh-ban kifejezett értéke a tervezési fűtési terhelés és az éves ekvivalens főfunkcióórák számának szorzata;

30.   „éves energiafogyasztás” (QHE
  ): a meghatározott fűtési idény éves fűtési referenciaigényének kielégítéséhez szükséges, a GCV-re vonatkozósan kWh-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kWh-ban kifejezett energiafogyasztás;

31.   „ekvivalens főfunkcióórák éves száma” (HHE
  ): az az órában kifejezett, feltételezett éves óramennyiség, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek az éves fűtési referenciaigény kielégítése érdekében biztosítania kell a tervezési fűtési terhelést;

32.   „főfunkciós fűtési jóságfok” (SCOPon
  ) vagy „főfunkciós primerenergia-hányados” (SPERon
  ): a főfunkció szerint villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos fűtési jóságfoka vagy a főfunkció szerint tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések átlagos primerenergia-hányadosa a meghatározott fűtési idényben;

33.   „kiegészítő fűtőteljesítmény” (sup(Tj
  )): annak a kiegészítő fűtőberendezésnek a kW-ban kifejezett Psup mért hőteljesítménye, amely a fűtési részterhelés teljesítése érdekében kiegészíti a névleges fűtőteljesítményt, amennyiben a névleges fűtőteljesítmény nem éri el a fűtési részterhelést;

34.   „kosárspecifikus fűtési jóságfok” (COPbin(Tj
  )) vagy „kosárspecifikus primerenergia-hányados” (PERbin(Tj
  )): a villamos energiát használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések fűtési jóságfoka vagy a tüzelőanyagot használó hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések primerenergia-hányadosa az adott fűtési idény valamennyi kosarára vonatkozóan, a meghatározott kosarak fűtési részterhelése, névleges fűtőteljesítménye és névleges fűtési jóságfoka alapján, más kosarakra vonatkozóan interpolációval vagy extrapolációval kiszámítva, szükség esetén a degradációs tényezővel korrigálva;

35.   „névleges fűtőteljesítmény” (Pdh(Tj
  )): az a kW-ban kifejezett fűtőteljesítmény, amelyet a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kültéri hőmérsékleten nyújtani képes;

36.   „teljesítményszabályozás”: hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés azon képessége, hogy a hűtőfolyamathoz szükséges legalább egyik folyadék térfogatáramának megváltoztatásával módosítsa saját teljesítményét; a készülék „rögzített”, ha a térfogatáram nem módosítható, és „állítható”, ha a térfogatáram két vagy több lépésben módosítható vagy állítható;

37.   „tervezési fűtési terhelés” (Pdesignh): hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés tervezési referencia-hőmérsékleten mért, kW-ban kifejezett mért hőteljesítménye (Prated), ahol a tervezési referencia-hőmérséklettel egyenlő kültéri hőmérsékleten a tervezési fűtési terhelés megegyezik a fűtési részterheléssel;

38.   „névleges fűtési jóságfok” (COPd(Tj
  )) vagy „névleges primerenergia-hányados” (PERd(Tj
  )): korlátozott számú kosárhoz tartozó fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados;

39.   „bivalens hőmérséklet” (Tbiv
  ): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a gyártó nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amelynél a névleges fűtőteljesítmény megegyezik a fűtési részterheléssel, és amely alatt a fűtési részterhelés biztosításához a névleges fűtőteljesítményt kiegészítő fűtőteljesítményre van szükség;

40.   „megengedett üzemi hőmérséklet” (TOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a gyártó nyilatkozata szerinti kültéri hőmérséklet, amely alatt a levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezés vagy levegő-víz típusú hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

41.   „fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete” (WTOL): az a Celsius-fokban kifejezett, fűtésre vonatkozó, a gyártó nyilatkozata szerinti kimeneti vízhőmérséklet, amely felett a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem képes fűtőteljesítményt leadni, a névleges fűtőteljesítmény pedig nulla;

42.   „fűtési ciklusteljesítmény” (Pcych): a fűtés tekintetében a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért fűtőteljesítmény integráltja, kW-ban kifejezve;

43.   „ciklikus jóságfok” (COPcyc vagy PERcyc): a vizsgálati ciklus időtartama alatt mért átlagos fűtési jóságfok vagy átlagos primerenergia-hányados, amelynek értéke az időtartam alatt mért fűtőteljesítmény integráltjának és az ugyanazon időtartam alatt mért bemeneti energia integráltjának a hányadosa, a GCV-re vonatkozóan kWh-ban, illetve a végső energiafogyasztás és a CC szorzataként kWh-ban kifejezve;

44.   „degradációs tényező” (Cdh): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezések ciklikus üzeme miatt bekövetkező jóságfokcsökkenés mérőszáma; amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9;

45.   „főfunkció”: az olyan órákra jellemző üzemmód, amikor a zárt tér bekapcsolt fűtési funkció mellett fűtési terhelés alatt áll; ez az üzemmód magában foglalhatja a hőszivattyús helyiségfűtő berendezésnek vagy a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésnek a kívánt beltéri léghőmérséklet elérése vagy fenntartása érdekében történő ciklikus üzemeltetését is;

46.   „kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés hálózati áramforráshoz csatlakozik, de egyetlen funkciója sem aktív, ideértve azt az állapotot is, amelyben a készülék kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad, valamint azt az állapotot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt;

47.   „termosztát által kikapcsolt üzemmód”: a fűtési terhelés nélküli és aktív fűtési funkció közbeni üzemórákra jellemző üzemmód, ha a fűtési funkció be van kapcsolva, de a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés nem üzemel; a főfunkcióban történő ciklikus üzemeltetés nem minősül termosztát által kikapcsolt üzemmódnak;

48.   „forgattyúház-fűtési üzemmód”: olyan állapot, amelyben a hűtőközeg kompresszorhoz történő áramlásának megakadályozása érdekében fűtőkészülék kapcsol be, hogy korlátozza a kompresszor indulásakor az olajban jelen lévő hűtőközeg koncentrációját;

49.   „kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (POFF
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, kikapcsolt állapotban mért energiafogyasztása;

50.   „termosztát által kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás” (PTO
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, termosztát által kikapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztása;

51.   „forgattyúház-fűtési üzemmódbeli energiafogyasztás” (PCK
  ): a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés kW-ban kifejezett, forgattyúház-fűtési üzemmódban mért energiafogyasztása;

52.   „alacsony hőmérsékletű hőszivattyú”: kifejezetten alacsony hőmérsékletű használatra készült, hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amely az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozó tervezési referenciafeltételek mellett, – 7 °C (– 8 °C) bemeneti száraz (nedves) hőmérsékleten nem tud 52 °C kimeneti hőmérsékletű fűtővizet szolgáltatni;

53.   „alacsony hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés 35 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

54.   „közepes hőmérsékletű használat”: olyan használat, amely során a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés vagy hőszivattyús kombinált fűtőberendezés 55 °C beltéri hőcserélő-kimeneti hőmérsékleten a névleges fűtőteljesítményét adja le;

a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési funkciójához kapcsolódóan

55.   „terhelési profil”: a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden kombinált fűtőberendezés megfelel legalább egy terhelési profilnak;

56.   „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a III. melléklet 7. táblázatában meghatározott együttese;

57.   „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

58.   „hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

59.   „hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

60.   „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

61.   „csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

62.   „referenciaenergia” (Qref
  ): a III. melléklet 7. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

63.   „legnagyobb terhelési profil”: a kombinált fűtőberendezés által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

64.   „névleges terhelési profil”: a megfelelőségértékeléshez alkalmazott terhelési profil;

65.   „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljára fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége;

66.   „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): a közölt terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át vízmelegítés céljából fogyasztott tüzelőanyag bruttó fűtőértékkel (GCV) kWh-ban kifejezett mennyisége.

---

(1)  HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

---

II. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   SZEZONÁLIS HELYISÉGFŰTÉSI HATÁSFOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

| a) | 2015. szeptember 26-tól a fűtőberendezések hatásfoka és szezonális helyiségfűtési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: | A ≤ 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő tüzelőkazánok és a ≤ 70 kW mért hőteljesítményű kombinált tüzelőkazánok, kivéve a ≤ 10 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kazánokat és a ≤ 30 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kombinált kazánokat:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 86 % alá. |
| --- | --- | --- |

a)

2015. szeptember 26-tól a fűtőberendezések hatásfoka és szezonális helyiségfűtési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

A ≤ 70 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő tüzelőkazánok és a ≤ 70 kW mért hőteljesítményű kombinált tüzelőkazánok, kivéve a ≤ 10 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kazánokat és a ≤ 30 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kombinált kazánokat:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 86 % alá.

| | A ≤ 10 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kazánok és a ≤ 30 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kombinált kazánok:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 75 % alá. |
| --- | --- |

A ≤ 10 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kazánok és a ≤ 30 kW mért hőteljesítményű B1 típusú kombinált kazánok:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 75 % alá.

| | A > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő tüzelőkazánok és a > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű kombinált tüzelőkazánok:

  A 100 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok nem csökkenhet 86 % alá, a 30 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok pedig nem csökkenhet 94 % alá. |
| --- | --- |

A > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő tüzelőkazánok és a > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű kombinált tüzelőkazánok:

A 100 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok nem csökkenhet 86 % alá, a 30 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok pedig nem csökkenhet 94 % alá.

| | Elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 30 % alá. |
| --- | --- |

Elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 30 % alá.

| | Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 86 % alá. |
| --- | --- |

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 86 % alá.

| | Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 100 % alá. |
| --- | --- |

Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 100 % alá.

| | Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 115 % alá. |
| --- | --- |

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 115 % alá.

| b) | 2017. szeptember 26-tól az elektromos helyiségfűtő kazánok, az elektromos kombinált kazánok, a kapcsolt helyiségfűtő berendezések, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: | Elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 36 % alá. |
| --- | --- | --- |

b)

2017. szeptember 26-tól az elektromos helyiségfűtő kazánok, az elektromos kombinált kazánok, a kapcsolt helyiségfűtő berendezések, a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Elektromos helyiségfűtő kazánok és elektromos kombinált kazánok:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 36 % alá.

| | Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 100 % alá. |
| --- | --- |

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 100 % alá.

| | Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 110 % alá. |
| --- | --- |

Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 110 % alá.

| | Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk:

  A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 125 % alá. |
| --- | --- |

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk:

A szezonális helyiségfűtési hatásfok nem csökkenhet 125 % alá.

2.   VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

| a) | 2015. szeptember 26-tól a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |

a)

2015. szeptember 26-tól a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

| b) | 2017. szeptember 26-tól a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |

b)

2017. szeptember 26-tól a kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   HANGTELJESÍTMÉNYSZINTRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2015. szeptember 26-tól a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések hangteljesítményszintje nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

| Mért hőteljesítmény ≤ 6 kW | Mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW | Mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW | Mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Mért hőteljesítmény ≤ 6 kW

Mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW

Mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW

Mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   A NITROGÉN-OXID-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

| a) | 2018. szeptember 26-tól a fűtőberendezések nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket:






  — | gáznemű tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- | --- |

a)

2018. szeptember 26-tól a fűtőberendezések nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

—

gáznemű tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt kapcsolt helyiségfűtő berendezések: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve. |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve.

5.   TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

2015. szeptember 26-tól a fűtőberendezésekre vonatkozóan a következő termékinformációkat kell biztosítani:

| a) | az üzembe helyezők és végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, valamint a gyártók, a meghatalmazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak a következő elemeket kell tartalmazniuk:






  — | helyiségfűtő kazánok, kombinált kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az 1. táblázatban meghatározott és a III. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- | --- |

a)

az üzembe helyezők és végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, valamint a gyártók, a meghatalmazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak a következő elemeket kell tartalmazniuk:

—

helyiségfűtő kazánok, kombinált kazánok és kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az 1. táblázatban meghatározott és a III. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a 2. táblázatban meghatározott és a III. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek, |
| --- | --- |

—

a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a 2. táblázatban meghatározott és a III. melléklet szerint mért és számított műszaki paraméterek,

| — | a fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések, |
| --- | --- |

—

a fűtőberendezés összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések,

| — | B1 típusú kazánok és B1 típusú kombinált kazánok esetében azok jellemzői és a következő sablonszöveg: „Ennek a természetes huzatú helyiségfűtő tüzelőkazánnak rendeltetés szerint a meglévő épületek lakóingatlanjai által közösen használt égéstermék-vezetékhez kell csatlakoznia, amelyen keresztül az égéstermék a kazánnak helyt adó helyiségből távozik. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből nyeri, és visszaáramlás-gátlót tartalmaz. Kisebb hatékonysága miatt a kazán más célú felhasználását kerülni kell, mert úgy energiafogyasztása és üzemeltetési költsége nagyobb lenne.”, |
| --- | --- |

—

B1 típusú kazánok és B1 típusú kombinált kazánok esetében azok jellemzői és a következő sablonszöveg: „Ennek a természetes huzatú helyiségfűtő tüzelőkazánnak rendeltetés szerint a meglévő épületek lakóingatlanjai által közösen használt égéstermék-vezetékhez kell csatlakoznia, amelyen keresztül az égéstermék a kazánnak helyt adó helyiségből távozik. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből nyeri, és visszaáramlás-gátlót tartalmaz. Kisebb hatékonysága miatt a kazán más célú felhasználását kerülni kell, mert úgy energiafogyasztása és üzemeltetési költsége nagyobb lenne.”,

| — | a fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házak jellemzői, összeszerelésük azon követelményei, amelyek szükségesek a fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez, valamint adott esetben a gyártó által javasolt kombinációk felsorolása, |
| --- | --- |

—

a fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házak jellemzői, összeszerelésük azon követelményei, amelyek szükségesek a fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez, valamint adott esetben a gyártó által javasolt kombinációk felsorolása,

| — | az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk; |
| --- | --- |

—

az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk;

| b) | a 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:






  — | az a) pontban meghatározott elemek, |
| --- | --- | --- |

b)

a 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

—

az a) pontban meghatározott elemek,

| — | hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellel és az e modell ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is; |
| --- | --- |

—

hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, ha az egy adott, beltéri és kültéri egységek kombinációjából álló modellre vonatkozó információk számításos úton, illetve más kombinációkból való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor az elvégzett számításokkal, illetve extrapolációval kapcsolatos részletes információk, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzését szolgáló kísérleti vizsgálatok adatai, beleértve a figyelembe vett kombinációk jellemzőinek számításához alkalmazott matematikai modellel és az e modell ellenőrzése céljából végzett mérésekkel kapcsolatos információkat is;

| c) | a következő általános információkat időtálló módon kell feltüntetni a fűtőberendezésen:






  — | adott esetben „B1 típusú kazán” vagy „B1 típusú kombinált kazán”, |
| --- | --- | --- |

c)

a következő általános információkat időtálló módon kell feltüntetni a fűtőberendezésen:

—

adott esetben „B1 típusú kazán” vagy „B1 típusú kombinált kazán”,

| — | kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos kapacitás. |
| --- | --- |

—

kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos kapacitás.

1.   táblázat

A helyiségfűtő kazánokra, a kombinált kazánokra és a kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre vonatkozó tájékoztatási követelmények

| Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése] |
| --- |
| Kondenzációs kazán: [igen/nem] |
| Alacsony hőmérsékletű (2) kazán: [igen/nem] |
| B1 típusú kazán: [igen/nem] |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: [igen/nem] | Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem] |
| Kombinált fűtőberendezés: [igen/nem] |
| Elem | Jel | Érték | Mértékegység | | Elem | Jel | Érték | Mértékegység |
| Mért hőteljesítmény | Prated | x | kW | Szezonális helyiségfűtési hatásfok | ηs | x | % |
| Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény | Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok |
| Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1) | P4 | x,x | kW | Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1) | η4 | x,x | % |
| A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2) | P1 | x,x | kW | A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2) | η1 | x,x | % |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hasznos hőteljesítmény | Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hatásfok |
| A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | PCHP100 + Sup0 | x,x | kW | A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηCHP100 + Sup0 | x,x | % |
| A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | PCHP100 + Sup100 | x,x | kW | A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Elektromos hatásfok | Kiegészítő fűtőberendezés |
| A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηel,CHP100 + Sup0 | x,x | % | Mért hőteljesítmény | Psup | x,x | kW |
| A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén | ηel,CHP100 + Sup100 | x,x | % | Energiabevitel jellege | |
| Villamossegédenergia-fogyasztás | Egyéb elemek |
| Teljes terhelés mellett | elmax | x,xxx | kW | Készenléti hőveszteség | Pstby | x,xxx | kW |
| Részterhelés mellett | elmin | x,xxx | kW | A gyújtóégő energiafogyasztása | Pign | x,xxx | kW |
| Készenléti üzemmódban | PSB | x,xxx | kW | Nitrogén-oxid-kibocsátás | NOx | x | mg/kWh |
| Kombinált fűtőberendezések esetében: |
| Névleges terhelési profil | | | Vízmelegítési hatásfok | ηwh | x | % |
| Napi villamosenergia-fogyasztás | Qelec | x,xxx | kWh | Napi tüzelőanyag-fogyasztás | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Elérhetőség | A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a neve és címe. |

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Kondenzációs kazán: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű (2) kazán: [igen/nem]

B1 típusú kazán: [igen/nem]

Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: [igen/nem]

Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

Elem

Jel

Érték

Mértékegység

Elem

Jel

Érték

Mértékegység

Mért hőteljesítmény

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény

Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatásfok

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

P4

x,x

kW

Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (1)

η4

x,x

%

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

P1

x,x

kW

A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (2)

η1

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hasznos hőteljesítmény

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Hatásfok

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében: Elektromos hatásfok

Kiegészítő fűtőberendezés

A kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Mért hőteljesítmény

Psup

x,x

kW

A bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezéssel üzemelő kapcsolt helyiségfűtő berendezés mért hőteljesítményén

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Energiabevitel jellege

Villamossegédenergia-fogyasztás

Egyéb elemek

Teljes terhelés mellett

elmax

x,xxx

kW

Készenléti hőveszteség

Pstby

x,xxx

kW

Részterhelés mellett

elmin

x,xxx

kW

A gyújtóégő energiafogyasztása

Pign

x,xxx

kW

Készenléti üzemmódban

PSB

x,xxx

kW

Nitrogén-oxid-kibocsátás

NOx

x

mg/kWh

Kombinált fűtőberendezések esetében:

Névleges terhelési profil

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Elérhetőség

A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a neve és címe.

2.   táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezésekre és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre vonatkozó tájékoztatási követelmények

| Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése] |
| --- |
| Levegő–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem] |
| Víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem] |
| Sós víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem] |
| Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/nem] |
| Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem] |
| Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés: [igen/nem] |
| A paramétereket az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk kivételével a közepes hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a paramétereket az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. |
| A paramétereket az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozóan kell megadni. |
| Elem | Jel | Érték | Mértékegység | | Elem | Jel | Érték | Mértékegység |
| Mért hőteljesítmény
   (3) | Prated | x | kW | Szezonális helyiségfűtési hatásfok | ηs | x | % |
| Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten: | Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = bivalens hőmérséklet | Pdh | x,x | kW | Tj
  = bivalens hőmérséklet | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet | Pdh | x,x | kW | Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < – 20 °C) | COPd vagy PERd | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Bivalens hőmérséklet | Tbiv | x | °C | Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Megengedett üzemi hőmérséklet | TOL | x | °C |
| Fűtési ciklusteljesítmény | Pcych | x,x | kW | Ciklikus jóságfok | COPcyc vagy PERcyc | x,xx vagy x,x | – vagy % |
| Degradációs tényező (4) | Cdh | x,x | — | Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete | WTOL | x | °C |
| Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban | Kiegészítő fűtőberendezés |
| Kikapcsolt üzemmód | POFF | x,xxx | kW | Mért hőteljesítmény (3) | Psup | x,x | kW |
| Termosztát által kikapcsolt üzemmód | PTO | x,xxx | kW | | |
| Készenléti üzemmód | PSB | x,xxx | kW | Energiabevitel jellege |
| Forgattyúház-fűtési üzemmód | PCK | x,xxx | kW | |
| Egyéb elemek | |
| Teljesítményszabályozás | rögzített/állítható | Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért légtömegáram, kültéri | — | x | m3/h |
| Hangteljesítményszint, beltéri/kültéri | LWA | x/x | dB | Víz–/sós víz–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért sósvíz- vagy vízáramlási sebesség, kültéri hőcserélővel | — | x | m3/h |
| Nitrogén-oxid-kibocsátás | NOx | x | mg/kWh |
| Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés esetében: |
| Névleges terhelési profil | x | | Vízmelegítési hatásfok | ηwh | x | % |
| Napi villamosenergia-fogyasztás | Qelec | x,xxx | kWh | Napi tüzelőanyag-fogyasztás | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Elérhetőség | A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a neve és címe. |

Modell(ek): [az információk tárgyát képező modell(ek) megjelölése]

Levegő–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]

Víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]

Sós víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/nem]

Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel: [igen/nem]

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés: [igen/nem]

A paramétereket az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk kivételével a közepes hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk esetében a paramétereket az alacsony hőmérsékletű használatra vonatkozóan kell megadni.

A paramétereket az átlagos éghajlati viszonyokra vonatkozóan kell megadni.

Elem

Jel

Érték

Mértékegység

Elem

Jel

Érték

Mértékegység

Mért hőteljesítmény
   (3)

Prated

x

kW

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

ηs

x

%

Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten:

Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj
  kültéri hőmérsékleten

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = bivalens hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj
  = bivalens hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet

Pdh

x,x

kW

Tj
  = megengedett üzemi hőmérséklet

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Tj
  = – 15 °C (ha TOL < – 20 °C)

COPd vagy PERd

x,xx vagy x,x

– vagy %

Bivalens hőmérséklet

Tbiv

x

°C

Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Megengedett üzemi hőmérséklet

TOL

x

°C

Fűtési ciklusteljesítmény

Pcych

x,x

kW

Ciklikus jóságfok

COPcyc vagy PERcyc

x,xx vagy x,x

– vagy %

Degradációs tényező (4)

Cdh

x,x

—

Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete

WTOL

x

°C

Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban

Kiegészítő fűtőberendezés

Kikapcsolt üzemmód

POFF

x,xxx

kW

Mért hőteljesítmény (3)

Psup

x,x

kW

Termosztát által kikapcsolt üzemmód

PTO

x,xxx

kW

Készenléti üzemmód

PSB

x,xxx

kW

Energiabevitel jellege

Forgattyúház-fűtési üzemmód

PCK

x,xxx

kW

Egyéb elemek

Teljesítményszabályozás

rögzített/állítható

Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért légtömegáram, kültéri

—

x

m3/h

Hangteljesítményszint, beltéri/kültéri

LWA

x/x

dB

Víz–/sós víz–víz típusú hőszivattyúk esetében: Mért sósvíz- vagy vízáramlási sebesség, kültéri hőcserélővel

—

x

m3/h

Nitrogén-oxid-kibocsátás

NOx

x

mg/kWh

Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés esetében:

Névleges terhelési profil

x

Vízmelegítési hatásfok

ηwh

x

%

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

x,xxx

kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

x,xxx

kWh

Elérhetőség

A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a neve és címe.

---

(1)  A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(2)  Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

(3)  Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a Prated mért hőteljesítmény egyenlő a Pdesignh tervezési fűtési terheléssel, emellett a kiegészítő fűtőberendezés Psup mért hőteljesítménye megegyezik a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítménnyel.

(4)  Amennyiben a Cdh értékét nem méréssel állapítják meg, akkor az alapértelmezett degradációs tényező: Cdh = 0,9.

---

III. MELLÉKLET

Mérések és számítások

| 1. | Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–5. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek. |
| --- | --- |

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–5. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

| 2. | Általános mérési és számítási feltételek






  a) | A 2–5. pontban meghatározott mérések alkalmazásában a beltéri környezeti hőmérséklet rögzített értéke 20 °C ± 1 °C. |
| --- | --- | --- |

2.

Általános mérési és számítási feltételek

a)

A 2–5. pontban meghatározott mérések alkalmazásában a beltéri környezeti hőmérséklet rögzített értéke 20 °C ± 1 °C.

| b) | A 3–5. pontban meghatározott számítások alkalmazásában a villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval kell megszorozni. |
| --- | --- |

b)

A 3–5. pontban meghatározott számítások alkalmazásában a villamosenergia-fogyasztást a 2,5 értékű CC átváltási együtthatóval kell megszorozni.

| c) | A nitrogén-oxid-kibocsátás a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid együttes mennyiségének nitrogén-dioxidban kifejezett összege. |
| --- | --- |

c)

A nitrogén-oxid-kibocsátás a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid együttes mennyiségének nitrogén-dioxidban kifejezett összege.

| d) | A kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérése és számítása során figyelembe kell venni a kiegészítő fűtőberendezést is. |
| --- | --- |

d)

A kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérése és számítása során figyelembe kell venni a kiegészítő fűtőberendezést is.

| e) | A mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás névleges értékeit a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. |
| --- | --- |

e)

A mért hőteljesítmény, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás névleges értékeit a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

| f) | A fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezéseket és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házakat megfelelő fűtőberendezés-házzal, illetve hőfejlesztő berendezéssel kell vizsgálni. |
| --- | --- |

f)

A fűtőberendezésekhez készült hőfejlesztő berendezéseket és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő fűtőberendezés-házakat megfelelő fűtőberendezés-házzal, illetve hőfejlesztő berendezéssel kell vizsgálni.

| 3. | A helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok és a kapcsolt helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka
  Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az ηson
  szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfoknak a hőmérséklet-szabályozással, a villamossegédenergia-fogyasztással, a készenléti hőveszteséggel és (adott esetben) a gyújtóégő energiafogyasztásával kapcsolatos hozzájárulással korrigált, valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos hatásfok és a 2,5 értékű CC átváltási együttható szorzatával megnövelt értékeként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

3.

A helyiségfűtő kazánok, a kombinált kazánok és a kapcsolt helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka

Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az ηson
  szezonális főfunkciós helyiségfűtési hatásfoknak a hőmérséklet-szabályozással, a villamossegédenergia-fogyasztással, a készenléti hőveszteséggel és (adott esetben) a gyújtóégő energiafogyasztásával kapcsolatos hozzájárulással korrigált, valamint kapcsolt helyiségfűtő berendezések esetében az elektromos hatásfok és a 2,5 értékű CC átváltási együttható szorzatával megnövelt értékeként kell kiszámítani.

| 4. | A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka






  a) | A COPrated
  mért fűtési jóságfok vagy a PERrated
  mért primerenergia-hányados, a hangteljesítményszint vagy a nitrogén-oxid-kibocsátás meghatározása esetén az üzemi feltételek megegyeznek a 3. táblázatban meghatározott standard üzemi feltételekkel, ezenkívül azonos névleges fűtőteljesítményt kell alkalmazni. |
| --- | --- | --- |

4.

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka

a)

A COPrated
  mért fűtési jóságfok vagy a PERrated
  mért primerenergia-hányados, a hangteljesítményszint vagy a nitrogén-oxid-kibocsátás meghatározása esetén az üzemi feltételek megegyeznek a 3. táblázatban meghatározott standard üzemi feltételekkel, ezenkívül azonos névleges fűtőteljesítményt kell alkalmazni.

| b) | Az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfokot vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányadost a Ph(Tj) fűtési részterhelés, (adott esetben) a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítmény és a COPbin(Tj) kosárspecifikus fűtési jóságfok vagy a PERbin(Tj) kosárspecifikus primerenergia-hányados alapján kell kiszámítani az egyes kosarak által leírt feltételekhez tartozó kosárórák számával súlyozva, az alábbi feltételek alkalmazásával:






  — | a 4. táblázatban meghatározott tervezési referenciafeltételek, |
| --- | --- | --- |

b)

Az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfokot vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányadost a Ph(Tj) fűtési részterhelés, (adott esetben) a sup(Tj) kiegészítő fűtőteljesítmény és a COPbin(Tj) kosárspecifikus fűtési jóságfok vagy a PERbin(Tj) kosárspecifikus primerenergia-hányados alapján kell kiszámítani az egyes kosarak által leírt feltételekhez tartozó kosárórák számával súlyozva, az alábbi feltételek alkalmazásával:

—

a 4. táblázatban meghatározott tervezési referenciafeltételek,

| — | az 5. táblázatban meghatározott, átlagos éghajlati viszonyok melletti, európai fűtési referenciaidény, |
| --- | --- |

—

az 5. táblázatban meghatározott, átlagos éghajlati viszonyok melletti, európai fűtési referenciaidény,

| — | adott esetben annak a következményei, hogy az energiahatékonyság – fűtőteljesítmény szabályzási módjának függvényében – az esetleges ciklikus üzemeltetés hatására romlik. |
| --- | --- |

—

adott esetben annak a következményei, hogy az energiahatékonyság – fűtőteljesítmény szabályzási módjának függvényében – az esetleges ciklikus üzemeltetés hatására romlik.

| c) | A QH
  éves fűtési referenciaigény a Pdesignh tervezési fűtési terhelés és a 2 066 értékű HHE
  éves ekvivalens főfunkcióórák szorzata. |
| --- | --- |

c)

A QH
  éves fűtési referenciaigény a Pdesignh tervezési fűtési terhelés és a 2 066 értékű HHE
  éves ekvivalens főfunkcióórák szorzata.

| d) | A QHE
  éves energiafogyasztást a következők összegeként kell kiszámítani:






  — | a QH
  éves fűtési referenciaigény és az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfok vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányados aránya, és |
| --- | --- | --- |

d)

A QHE
  éves energiafogyasztást a következők összegeként kell kiszámítani:

—

a QH
  éves fűtési referenciaigény és az SCOPon
  főfunkciós fűtési jóságfok vagy az SPERon
  főfunkciós primerenergia-hányados aránya, és

| — | a kikapcsolt, a termosztát által kikapcsolt, a készenléti és a forgattyúház-fűtési üzemmód fűtési idény alatti energiafogyasztása. |
| --- | --- |

—

a kikapcsolt, a termosztát által kikapcsolt, a készenléti és a forgattyúház-fűtési üzemmód fűtési idény alatti energiafogyasztása.

| e) | Az SCOP szezonális fűtési jóságfokot vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadost a QH
  éves fűtési referenciaigény és a QHE
  éves energiafogyasztás hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

e)

Az SCOP szezonális fűtési jóságfokot vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadost a QH
  éves fűtési referenciaigény és a QHE
  éves energiafogyasztás hányadosaként kell kiszámítani.

| f) | Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az SCOP szezonális fűtési jóságfoknak és a CC átváltási együtthatónak vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadosnak a hőmérséklet-szabályozással kapcsolatos hozzájárulással és víz–víz, illetve sós víz–víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztásával korrigált hányadosaként kell kiszámítani. |
| --- | --- |

f)

Az ηs
  szezonális helyiségfűtési hatásfokot az SCOP szezonális fűtési jóságfoknak és a CC átváltási együtthatónak vagy az SPER szezonális primerenergia-hányadosnak a hőmérséklet-szabályozással kapcsolatos hozzájárulással és víz–víz, illetve sós víz–víz típusú hőszivattyúval ellátott helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztásával korrigált hányadosaként kell kiszámítani.

| 5. | A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka
  A kombinált fűtőberendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokát a névleges terhelési profilhoz tartozó Qref
  referenciaenergia és az annak előállításához az alábbi feltételek mellett szükséges energiamennyiség hányadosaként kell kiszámítani:






  a) | a méréseket a 7. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; |
| --- | --- | --- |

5.

A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfoka

A kombinált fűtőberendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokát a névleges terhelési profilhoz tartozó Qref
  referenciaenergia és az annak előállításához az alábbi feltételek mellett szükséges energiamennyiség hányadosaként kell kiszámítani:

a)

a méréseket a 7. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni;

| b) | a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:






  — | 00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel, |
| --- | --- | --- |

b)

a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:

—

00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel,

| — | 07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint, |
| --- | --- |

—

07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint,

| — | az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel; |
| --- | --- |

—

az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel;

| c) | a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie; |
| --- | --- |

c)

a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie;

| d) | a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:






  — | a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 3. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó, |
| --- | --- | --- |

d)

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:

—

a hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 3. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó,

| — | a hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó levegőt használó hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 6. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó. |
| --- | --- |

—

a hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó levegőt használó hőszivattyús kombinált fűtőberendezés az e melléklet 6. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó.

3. táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések standard mérési körülményei

| Hőforrás | Kültéri hőcserélő | Beltéri hőcserélő |
| --- | --- | --- |
| Bemeneti száraz (nedves) hőmérséklet | Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat | Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk |
| Bemeneti hőmérséklet | Kimeneti hőmérséklet | Bemeneti hőmérséklet | Kimeneti hőmérséklet |
| Kültéri levegő | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Távozó levegő | + 20 °C (+ 12 °C) |
| | Bemeneti/kimeneti hőmérséklet |
| Víz | + 10 °C/+7 °C |
| Sós víz | 0 °C/–3 °C |

Hőforrás

Kültéri hőcserélő

Beltéri hőcserélő

Bemeneti száraz (nedves) hőmérséklet

Hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések, kivéve az alacsony hőmérsékletű hőszivattyúkat

Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Bemeneti hőmérséklet

Kimeneti hőmérséklet

Kültéri levegő

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Távozó levegő

+ 20 °C (+ 12 °C)

Bemeneti/kimeneti hőmérséklet

Víz

+ 10 °C/+7 °C

Sós víz

0 °C/–3 °C

4. táblázat

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések tervezési referenciafeltételei, száraz léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a nedves léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet)

| Tervezési referencia-hőmérséklet | Bivalens hőmérséklet | Megengedett üzemi hőmérséklet |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | maximum + 2 °C | maximum – 7 °C |

Tervezési referencia-hőmérséklet

Bivalens hőmérséklet

Megengedett üzemi hőmérséklet

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C

5. táblázat

Európai fűtési referenciaidény a hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett

| binj | Tj [°C] | Hj [h/év] |
| --- | --- | --- |
| 1–20 | –30... –11 | 0 |
| 21 | –10 | 1 |
| 22 | –9 | 25 |
| 23 | –8 | 23 |
| 24 | –7 | 24 |
| 25 | –6 | 27 |
| 26 | –5 | 68 |
| 27 | –4 | 91 |
| 28 | –3 | 89 |
| 29 | –2 | 165 |
| 30 | –1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Teljes óraszám: | 4 910 |

binj

Tj [°C]

Hj [h/év]

1–20

–30... –11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Teljes óraszám:

4 910

6. táblázat

Az 5,5 g/m3 páratartalom mellett rendelkezésre álló, szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége [m3/h]

| Névleges terhelési profil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A rendelkezésre álló, szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Névleges terhelési profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

A rendelkezésre álló, szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

7. táblázat

Kombinált fűtőberendezések vízmelegítési terhelési profiljai

| óra | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | |

óra

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| óra | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | | | | 11,655 | | | | 19,07 | | | |

óra

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| óra | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | | | | 46,76 | | | | 93,52 | | | |

óra

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

---

IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet II. mellékletében előírt követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

| 1. | A tagállami hatóságok modellenként egyetlen berendezést vetnek vizsgálat alá. |
| --- | --- |

1.

A tagállami hatóságok modellenként egyetlen berendezést vetnek vizsgálat alá.

| 2. | A fűtőberendezés-modell akkor felel meg az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek, ha:






  a) | a névleges értékek megfelelnek a II. mellékletben szereplő követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

2.

A fűtőberendezés-modell akkor felel meg az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek, ha:

a)

a névleges értékek megfelelnek a II. mellékletben szereplő követelményeknek;

| b) | az ηs
  helyiségfűtési hatásfok a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél; |
| --- | --- |

b)

az ηs
  helyiségfűtési hatásfok a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél;

| c) | az ηwh
  vízmelegítési hatásfok a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél; |
| --- | --- |

c)

az ηwh
  vízmelegítési hatásfok a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél;

| d) | az LWA
  hangteljesítményszint legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; és |
| --- | --- |

d)

az LWA
  hangteljesítményszint legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; és

| e) | a nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátás legfeljebb 20 %-kal haladja meg a berendezés névleges értékét. |
| --- | --- |

e)

a nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátás legfeljebb 20 %-kal haladja meg a berendezés névleges értékét.

| 3. | Ha a 2. a) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem egyetlen egyenértékű modell nem felel meg e rendelet követelményeinek. Ha a 2. b)–2. e) pontban meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, véletlenszerűen kiválasztott berendezést újabb vizsgálatnak vetnek alá. |
| --- | --- |

3.

Ha a 2. a) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem egyetlen egyenértékű modell nem felel meg e rendelet követelményeinek. Ha a 2. b)–2. e) pontban meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, véletlenszerűen kiválasztott berendezést újabb vizsgálatnak vetnek alá.

| 4. | A fűtőberendezés-modell akkor felel meg az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek, ha:






  a) | a névleges értékek mindhárom berendezés esetében megfelelnek a II. mellékletben szereplő követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

4.

A fűtőberendezés-modell akkor felel meg az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek, ha:

a)

a névleges értékek mindhárom berendezés esetében megfelelnek a II. mellékletben szereplő követelményeknek;

| b) | a három berendezés ηs
  helyiségfűtési hatásfokának átlaga a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél; |
| --- | --- |

b)

a három berendezés ηs
  helyiségfűtési hatásfokának átlaga a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél;

| c) | a három berendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokának átlaga a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél; |
| --- | --- |

c)

a három berendezés ηwh
  vízmelegítési hatásfokának átlaga a berendezés mért hőteljesítményén legfeljebb 8 %-kal kisebb a névleges értéknél;

| d) | a három berendezés LWA
  hangteljesítményszintjének átlaga legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; és |
| --- | --- |

d)

a három berendezés LWA
  hangteljesítményszintjének átlaga legfeljebb 2 dB-lel haladja meg a berendezés névleges értékét; és

| e) | a három berendezés nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásának átlaga legfeljebb 20 %-kal haladja meg a berendezés névleges értékét. |
| --- | --- |

e)

a három berendezés nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásának átlaga legfeljebb 20 %-kal haladja meg a berendezés névleges értékét.

| 5. | Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem egyetlen egyenértékű modell nem felel meg e rendelet követelményeinek. Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak. |
| --- | --- |

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem egyetlen egyenértékű modell nem felel meg e rendelet követelményeinek. Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a III. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

---

V. MELLÉKLET

A 6. cikkben említett indikatív referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor a fűtőberendezések piacán beszerezhető, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a vízmelegítési hatásfok, a hangteljesítményszint és a nitrogén-oxid-kibocsátás szempontjából legjobbnak tekinthető technológiát az alábbi jellemzők írják le:

| 1. | Szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozó referenciaérték közepes hőmérsékletű használat mellett: 145 %; |
| --- | --- |

1.

Szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozó referenciaérték közepes hőmérsékletű használat mellett: 145 %;

| 2. | A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfokára vonatkozó referenciaértékek:















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

2.

A kombinált fűtőberendezések vízmelegítési hatásfokára vonatkozó referenciaértékek:

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 3. | A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések kültéri hangteljesítményszintjére (LWA
  ) vonatkozó referenciaértékek mért hőteljesítmény szerint:






  a) | ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

3.

A hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és a hőszivattyús kombinált fűtőberendezések kültéri hangteljesítményszintjére (LWA
  ) vonatkozó referenciaértékek mért hőteljesítmény szerint:

a)

≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | > 6 kW és ≤ 12 kW 40 dB; |
| --- | --- |

b)

> 6 kW és ≤ 12 kW 40 dB;

| c) | > 12 kW és ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

> 12 kW és ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | > 30 kW és ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

> 30 kW és ≤ 70 kW: 67 dB.

| 4. | A nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó referenciaértékek:






  a) | gáznemű tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: 14 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve; |
| --- | --- | --- |

4.

A nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó referenciaértékek:

a)

gáznemű tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: 14 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve;

| b) | folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: 50 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve. |
| --- | --- |

b)

folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: 50 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve.

Az 1–4. pontban meghatározott referenciaértékekből nem feltétlenül következik, hogy ezen értékek együttese elérhető egyetlen fűtőberendezés esetében.

---

| 6.9.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 239/162 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/162

---

A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE

(2013. augusztus 2.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

| (1) | A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható. |
| --- | --- |

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

| (2) | A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az olyan termékekre (így például a vízmelegítő berendezésekre) vonatkozóan, amelyek nagy lehetőségeket kínálnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentésére. |
| --- | --- |

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az olyan termékekre (így például a vízmelegítő berendezésekre) vonatkozóan, amelyek nagy lehetőségeket kínálnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentésére.

| (3) | A Bizottság előkészítő vizsgálatot folytatott a jellemzően a háztartásokban és a kereskedelmi ágazatban használt vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok műszaki, környezeti és gazdasági hatásairól. A Bizottság e vizsgálatot az Unió és a harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttműködve végezte, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tette. |
| --- | --- |

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatot folytatott a jellemzően a háztartásokban és a kereskedelmi ágazatban használt vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok műszaki, környezeti és gazdasági hatásairól. A Bizottság e vizsgálatot az Unió és a harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttműködve végezte, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tette.

| (4) | A vízmelegítők e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energiafogyasztás és (a hőszivattyús vízmelegítők esetében) a hangteljesítményszint. A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők tekintetében ezenkívül lényeges környezeti hatást jelent a nitrogén-oxid-kibocsátásra, a szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra. A melegvíz-tároló tartályok fontos környezeti hatása a hőtárolási veszteség miatti energiafogyasztás. |
| --- | --- |

(4)

A vízmelegítők e rendelet alkalmazásában jelentősnek minősülő környezeti hatása a használat közbeni energiafogyasztás és (a hőszivattyús vízmelegítők esetében) a hangteljesítményszint. A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők tekintetében ezenkívül lényeges környezeti hatást jelent a nitrogén-oxid-kibocsátásra, a szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra. A melegvíz-tároló tartályok fontos környezeti hatása a hőtárolási veszteség miatti energiafogyasztás.

| (5) | A szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan nem helyénvaló a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani, mivel nem állnak még rendelkezésre megfelelő európai mérési módszerek. E mérési módszerek kidolgozására való tekintettel a Bizottság megbízta az európai szabványügyi szervezeteket, hogy e rendelet felülvizsgálata során mérlegeljék az említett szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén alkalmazható követelmények meghatározásának lehetőségét. A vízmelegítők szén-monoxid-kibocsátására és szénhidrogén-kibocsátására vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén megállapított követelményeket tartalmazó nemzeti rendelkezések az alkalmazandó uniós követelmények hatálybalépéséig tarthatók fenn. Ez az intézkedés nem érinti a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) rendelkezéseit, amelyek az egészségvédelem és a biztonság érdekében korlátozzák a gázüzemű berendezések égéstermékeit. |
| --- | --- |

(5)

A szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan nem helyénvaló a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani, mivel nem állnak még rendelkezésre megfelelő európai mérési módszerek. E mérési módszerek kidolgozására való tekintettel a Bizottság megbízta az európai szabványügyi szervezeteket, hogy e rendelet felülvizsgálata során mérlegeljék az említett szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén alkalmazható követelmények meghatározásának lehetőségét. A vízmelegítők szén-monoxid-kibocsátására és szénhidrogén-kibocsátására vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén megállapított követelményeket tartalmazó nemzeti rendelkezések az alkalmazandó uniós követelmények hatálybalépéséig tarthatók fenn. Ez az intézkedés nem érinti a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) rendelkezéseit, amelyek az egészségvédelem és a biztonság érdekében korlátozzák a gázüzemű berendezések égéstermékeit.

| (6) | Az előkészítő vizsgálat tanúsága szerint a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok esetében nem szükséges követelményeket előírni a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsorolt egyéb, a környezettudatos tervezéshez kapcsolódó paraméterek vonatkozásában. A vizsgálat különösképpen a napjainkban az európai épületek fűtésére használt hőszivattyús vízmelegítőkben alkalmazott hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást nem találta jelentősnek. A Bizottság e rendelet felülvizsgálata során ismét mérlegeli majd, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban helyénvaló-e a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani. |
| --- | --- |

(6)

Az előkészítő vizsgálat tanúsága szerint a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok esetében nem szükséges követelményeket előírni a 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsorolt egyéb, a környezettudatos tervezéshez kapcsolódó paraméterek vonatkozásában. A vizsgálat különösképpen a napjainkban az európai épületek fűtésére használt hőszivattyús vízmelegítőkben alkalmazott hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást nem találta jelentősnek. A Bizottság e rendelet felülvizsgálata során ismét mérlegeli majd, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban helyénvaló-e a környezettudatos tervezés területén követelményeket megállapítani.

| (7) | E rendelet hatályát egyes olyan vízmelegítőkre kell korlátozni, amelyek kifejezetten meleg ivó- és szanitervíz biztosítására szolgálnak. |
| --- | --- |

(7)

E rendelet hatályát egyes olyan vízmelegítőkre kell korlátozni, amelyek kifejezetten meleg ivó- és szanitervíz biztosítására szolgálnak.

| (8) | Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben szükség szerint az ilyen típusú vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozóan is kell követelményeket meghatározni. |
| --- | --- |

(8)

Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környezetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések eredményeitől függően a későbbiekben szükség szerint az ilyen típusú vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozóan is kell követelményeket meghatározni.

| (9) | A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves energiafogyasztása 2005-ben becslések szerint 2 156 PJ (51 Mtoe) volt az Unióban, ami 124 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések hiányában az éves energiafogyasztás 2020-ban várhatóan 2 243 PJ lesz. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves nitrogén-oxid-kibocsátása 2005-ben becslések szerint 559 kt SOx-egyenérték volt az Unióban. Konkrét intézkedések hiányában az éves kibocsátás 2020-ban várhatóan 603 kt SOx-egyenérték lesz. |
| --- | --- |

(9)

A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves energiafogyasztása 2005-ben becslések szerint 2 156 PJ (51 Mtoe) volt az Unióban, ami 124 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések hiányában az éves energiafogyasztás 2020-ban várhatóan 2 243 PJ lesz. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves nitrogén-oxid-kibocsátása 2005-ben becslések szerint 559 kt SOx-egyenérték volt az Unióban. Konkrét intézkedések hiányában az éves kibocsátás 2020-ban várhatóan 603 kt SOx-egyenérték lesz.

| (10) | Az előkészítő vizsgálat szerint a vízmelegítők által az üzemeltetés során elfogyasztott energia és kibocsátott nitrogén-oxid mennyisége jelentős mértékben csökkenthető. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok energiafogyasztása mérsékelhető meglévő, költséghatékony, szabadalmi oltalmat nem élvező technológiák alkalmazásával, ami egyúttal e termékek beszerzésének és üzemeltetésének összköltségeit is csökkenti. |
| --- | --- |

(10)

Az előkészítő vizsgálat szerint a vízmelegítők által az üzemeltetés során elfogyasztott energia és kibocsátott nitrogén-oxid mennyisége jelentős mértékben csökkenthető. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok energiafogyasztása mérsékelhető meglévő, költséghatékony, szabadalmi oltalmat nem élvező technológiák alkalmazásával, ami egyúttal e termékek beszerzésének és üzemeltetésének összköltségeit is csökkenti.

| (11) | Az e rendeletben a környezettudatos tervezés területén, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) megállapított követelmények 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 450 PJ (11 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 26 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg), valamint az éves nitrogén-oxid-kibocsátás közel 130 kt SOx-egyenértékkel való csökkenését eredményezik majd az intézkedések hiányában beálló helyzethez képest. |
| --- | --- |

(11)

Az e rendeletben a környezettudatos tervezés területén, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) megállapított követelmények 2020-ig együttesen előreláthatólag évi 450 PJ (11 Mtoe) energiamegtakarítást (ami megközelítőleg 26 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg), valamint az éves nitrogén-oxid-kibocsátás közel 130 kt SOx-egyenértékkel való csökkenését eredményezik majd az intézkedések hiányában beálló helyzethez képest.

| (12) | A környezettudatos tervezés követelményei az egész Európai Unión belül harmonizálják a vízmelegítők energiafogyasztására, hangteljesítményszintjére és nitrogén-oxid-kibocsátására, valamint a melegvíz-tároló tartályok állandó veszteségére vonatkozó követelményeket, és ilyen módon hatékonyabbá teszik a belső piac működését, és javítják az említett termékek környezeti teljesítményét. |
| --- | --- |

(12)

A környezettudatos tervezés követelményei az egész Európai Unión belül harmonizálják a vízmelegítők energiafogyasztására, hangteljesítményszintjére és nitrogén-oxid-kibocsátására, valamint a melegvíz-tároló tartályok állandó veszteségére vonatkozó követelményeket, és ilyen módon hatékonyabbá teszik a belső piac működését, és javítják az említett termékek környezeti teljesítményét.

| (13) | A környezettudatos tervezés követelményei a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a vízmelegítők vagy melegvíz-tároló tartályok működését vagy megfizethetőségét, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre. |
| --- | --- |

(13)

A környezettudatos tervezés követelményei a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a vízmelegítők vagy melegvíz-tároló tartályok működését vagy megfizethetőségét, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre.

| (14) | A környezettudatos tervezés követelményeit fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására. Ezen idő megállapításakor indokolt tekintettel lenni a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek. |
| --- | --- |

(14)

A környezettudatos tervezés követelményeit fokozatosan indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására. Ezen idő megállapításakor indokolt tekintettel lenni a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek.

| (15) | A termékparaméterek mérését és kiszámítását olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell elvégezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) I. mellékletében meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi szervezetek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat. |
| --- | --- |

(15)

A termékparaméterek mérését és kiszámítását olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell elvégezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) I. mellékletében meghatározott eljárások szerint az európai szabványügyi szervezetek által a Bizottság kérésére elfogadott harmonizált szabványokat.

| (16) | A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban e rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat. |
| --- | --- |

(16)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban e rendelet meghatározza az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

| (17) | A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

(17)

A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatosak.

| (18) | A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok környezeti hatásainak további mérséklése érdekében a gyártóknak megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk a szétszereléshez, az újrafeldolgozáshoz, illetve az ártalmatlanításhoz. |
| --- | --- |

(18)

A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok környezeti hatásainak további mérséklése érdekében a gyártóknak megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk a szétszereléshez, az újrafeldolgozáshoz, illetve az ártalmatlanításhoz.

| (19) | Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, hogy a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetőek legyenek. |
| --- | --- |

(19)

Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, hogy a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetőek legyenek.

| (20) | Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével, |
| --- | --- |

(20)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű vízmelegítők és a legfeljebb 2 000 liter tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali, illetve üzembehelyezési követelményeket állapítja meg, ideértve azokat az ilyen típusú berendezéseket is, amelyek a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke értelmében vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagba vannak beépítve.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

| a) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

a)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított gáznemű vagy folyékony tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre;

| b) | a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

b)

a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre;

| c) | a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartozó vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

c)

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartozó vízmelegítőkre;

| d) | a 813/2013/EU bizottsági rendelet (6) 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre (a fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó rendelet száma és lábjegyzetben található HL-hivatkozása a Hivatalos Lapban való kihirdetés előtt illesztendő be); |
| --- | --- |

d)

a 813/2013/EU bizottsági rendelet (6) 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre (a fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó rendelet száma és lábjegyzetben található HL-hivatkozása a Hivatalos Lapban való kihirdetés előtt illesztendő be);

| e) | azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak; |
| --- | --- |

e)

azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak;

| f) | a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre; |
| --- | --- |

f)

a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre;

| g) | a vízmelegítőkhöz készült, a megegyező hőfejlesztő berendezések és vízmelegítőházak helyettesítésére 2018. január 1. előtt forgalomba hozott hőfejlesztő berendezésekre és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú vízmelegítőbe történő beszerelésre szánják. |
| --- | --- |

g)

a vízmelegítőkhöz készült, a megegyező hőfejlesztő berendezések és vízmelegítőházak helyettesítésére 2018. január 1. előtt forgalomba hozott hőfejlesztő berendezésekre és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú vízmelegítőbe történő beszerelésre szánják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „vízmelegítő”: olyan készülék, amely

2.   „hőfejlesztő berendezés”: a vízmelegítő azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

ahol a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházak is vízmelegítőnek minősülnek;

3.   „vízmelegítőház”: a vízmelegítőnek a hőfejlesztő berendezés csatlakoztatására szolgáló része;

4.   „mért hőteljesítmény”: a vízmelegítő kW-ban kifejezett, fűtés közben, standard mérési körülmények között mérhető, névleges hőteljesítménye;

5.   „tárolási térfogat” (V): a melegvíz-tároló tartály vagy tárolós vízmelegítő literben kifejezett, névleges térfogata;

6.   „standard mérési körülmények”: a vízmelegítők mért hőteljesítményének, vízmelegítési hatásfokának, hangteljesítményszintjének és nitrogén-oxid-kibocsátásának, valamint a melegvíz-tároló tartályok állandó veszteségének megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

7.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

8.   „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

9.   „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

10.   „hagyományos vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

11.   „hőszivattyús vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, a vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre;

12.   „napenergiával működő vízmelegítő”: egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, hőfejlesztő berendezésekkel, adott esetben a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő, amely egy egységként kerül forgalomba;

13.   „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, ideértve az esetleges adalékanyagokat is, és – esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

14.   „tartalék merülő fűtőbetét”: olyan, a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

15.   „vízmelegítési hatásfok” (ηwh
  ): a vízmelegítő által biztosított hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

16.   „hangteljesítményszint” (LWA
  ): beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke;

17.   „állandó veszteség” (S): a melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;

18.   „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) említett átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző becsült együttható, amelynek értéke CC = 2,5.

Az I. melléklet a II–VI. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei, időütemezés

(1)   A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket a II. melléklet ismerteti.

(2)   A környezettudatos tervezésre vonatkozó egyes követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:

| a) | 2015. szeptember 26-tól:






  i. | a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. a), 1.2., 1.3., 1.4. és 1.6. pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

a)

2015. szeptember 26-tól:

i.

a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. a), 1.2., 1.3., 1.4. és 1.6. pontjában meghatározott követelményeknek;

| ii. | a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. melléklet 2.2. pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- |

ii.

a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. melléklet 2.2. pontjában meghatározott követelményeknek;

| b) | 2017. szeptember 26-tól:






  i. | a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. b) pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

b)

2017. szeptember 26-tól:

i.

a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. b) pontjában meghatározott követelményeknek;

| ii. | a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. melléklet 2.1. pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- |

ii.

a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. melléklet 2.1. pontjában meghatározott követelményeknek;

| c) | 2018. szeptember 26-tól:






  i. | a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. c) pontjában meghatározott követelményeknek; |
| --- | --- | --- |

c)

2018. szeptember 26-tól:

i.

a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. c) pontjában meghatározott követelményeknek;

| ii. | a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.5. a) pontjában meghatározott követelményeknek. |
| --- | --- |

ii.

a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.5. a) pontjában meghatározott követelményeknek.

(3)   A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények teljesülését a III. és IV. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzést vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletének 1.6. pontjában meghatározott termékinformációkat.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett piacfelügyeleti vizsgálatoknak az e rendelet II. mellékletében megállapított követelmények teljesítése érdekében történő elvégzésekor a tagállami hatóságok az e rendelet V. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobb teljesítményű vízmelegítőkre és melegvíz-tároló tartályokra vonatkozó indikatív referenciaértékeket a VI. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság ezt a rendeletet a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok területén tapasztalt technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. A felülvizsgálatnak különösen a következő szempontokat kell mérlegelnie:

| a) | a hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó tervezési követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén; |
| --- | --- |

a)

a hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó tervezési követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén;

| b) | a szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén esetleg bevezetendő követelmények szintje a kidolgozás alatt álló mérési módszerek alapján; |
| --- | --- |

b)

a szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén esetleg bevezetendő követelmények szintje a kidolgozás alatt álló mérési módszerek alapján;

| c) | a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó szigorúbb követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén; |
| --- | --- |

c)

a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó szigorúbb követelmények megállapításának megfelelősége a környezettudatos tervezés területén;

| d) | a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége; |
| --- | --- |

d)

a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának megfelelősége;

| e) | az átváltási együttható értékének érvényessége; |
| --- | --- |

e)

az átváltási együttható értékének érvényessége;

| f) | a harmadik felek általi tanúsítás megfelelősége. |
| --- | --- |

f)

a harmadik felek általi tanúsítás megfelelősége.

(2)   A Bizottság ezt a rendeletet a vízmelegítők területén tapasztalt technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményeit legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. Ennek a felülvizsgálatnak annak vizsgálatára kell szorítkoznia, hogy indokolt-e a környezettudatos tervezés területén a vízmelegítők különböző típusaira vonatkozóan eltérő követelményeket megállapítani.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállamok 2015. szeptember 26-ig engedélyezhetik olyan vízmelegítők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek a vízmelegítési hatásfok és a hangteljesítményszint tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti rendelkezéseknek.

(2)   A tagállamok 2018. szeptember 26-ig engedélyezhetik olyan vízmelegítők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek a nitrogén-oxid-kibocsátás tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti rendelkezéseknek.

(3)   A tagállamok 2017. szeptember 26-ig engedélyezhetik olyan melegvíz-tároló tartályok forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek a hőtárolási veszteség tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti rendelkezéseknek.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

---

(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

1

(2)  HL L 330., 2009.12.16., 10. o.

2

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 83. oldalát.

3

(4)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

4

(5)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

5

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 136. oldalát.

6

(7)  HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

7

---

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–VI. melléklethez

A II–VI. melléklet alkalmazásában:

1.   „tárolós vízmelegítő”: egyetlen lakóingatlanban elhelyezett, melegvíz-tároló tartállyal vagy tartályokkal, hőfejlesztő berendezéssel vagy berendezésekkel, valamint esetleg egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;

2.   „terhelési profil”: a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat;

3.   „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott együttese;

4.   „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

5.   „hasznos vízhőmérséklet” (Tm
  ): az a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

6.   „hasznos energiatartalom” (Qtap
  ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

7.   „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

8.   „csúcshőmérséklet” (Tp
  ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

9.   „referenciaenergia” (Qref
  ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

10.   „legnagyobb terhelési profil”: a vízmelegítő által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

11.   „névleges terhelési profil”: a megfelelőségértékeléshez alkalmazott terhelési profil;

12.   „napi villamosenergia-fogyasztás” (Qelec
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége;

13.   „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Qfuel
  ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott tüzelőanyag bruttó fűtőértékkel (GCV) kWh-ban kifejezett mennyisége;

14.   „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből származó kondenzációs hő mennyiségét is;

15.   „intelligens vezérlő”: olyan készülék, amely az energiafogyasztás mérséklése érdekében automatikusan az egyedi felhasználási körülményekhez igazítja a vízmelegítési folyamatot;

16.   „intelligens vezérlési megfelelőség” (smart): jelzi, hogy az intelligens vezérlővel felszerelt vízmelegítő megfelel-e a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott kritériumnak;

17.   „intelligens vezérlési tényező” (SCF): a vízmelegítési hatásfoknak az intelligens vezérlésnek köszönhetően a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint elért javulása;

18.   „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qelec,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

19.   „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Qfuel,week,smart
  ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

20.   „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qelec,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

21.   „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Qfuel,week
  ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

22.   „környezeti korrekciós tényező” (Qcor
  ): az a kWh-ban megadott tényező, amely figyelembe veszi, hogy a vízmelegítő nem állandó hőmérsékletű helyen található;

23.   „készenléti hőveszteség” (Pstby
  ): a hőszivattyús vízmelegítők kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

24.   „40 °C-os kevert víz” (V40): az a literben kifejezett 40 °C-os vízmennyiség, amely a vízmelegítő kimenetén 40 °C-os hőmérséklet felett kibocsátott meleg vízzel azonos hőtartalommal (entalpiával) rendelkezik;

25.   „átlagos éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok;

26.   „éves energiafogyasztás” (Qtota
  ): a napenergiával működő vízmelegítő elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves energiafogyasztása;

27.   „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Qnonsol
  ): (elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyag hozzájárulása a napenergiával működő vízmelegítő hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;

28.   „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a teljes napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak; fő jellemzői az apertúrafelület, az optikai hatásfok, az elsőfokú hőveszteségi együttható, a másodfokú hőveszteségi együttható és a beesésiszög-módosító;

29.   „teljes napsugárzás”: a Föld felszínét déli irányból érő, a kollektor síkjára 45 fokban érkező, közvetlen és szórt napenergia W/m2-ben kifejezett teljes erőssége;

30.   „apertúrafelület” (Asol
  ): az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;

31.   „optikai hatásfok” (η0
  ): a napkollektor hatásfoka, ha a napkollektorban lévő folyadék középhőmérséklete egyenlő a környezeti hőmérséklettel;

32.   „elsőfokú hőveszteségi együttható” (a1
  ): a napkollektor W/(m2 K) értékben kifejezett hőveszteség-együtthatója;

33.   „másodfokú hőveszteségi együttható” (a2
  ): az elsőfokú hőveszteségi együttható hőmérsékletfüggését mérő, W/(m2 K2) értékben kifejezett együttható;

34.   „beesésiszög-módosító” (IAM): a napkollektor adott beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítményének és a 0 fokos beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítménynek az aránya;

35.   „beesési szög”: a nap iránya és a napkollektor beesési területére merőleges irány által bezárt szög;

36.   „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

37.   „hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka” (ηwh,nonsol
  ): a napenergiával működő vízmelegítő részét képező hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfokának átlagos éghajlati viszonyok között és naphőbetáplálás nélkül megállapított százalékos értéke;

38.   „segédenergia-fogyasztás” (Qaux
  ): a napenergiával működő vízmelegítőnek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

39.   „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a napenergiával működő vízmelegítő kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása;

40.   „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a napenergiával működő vízmelegítő W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőfejlesztő berendezés esetében;

41.   „egyenértékű modell”: forgalomba hozott olyan modell, amelynek a II. melléklet szerinti, az adott esetre alkalmazandó termékinformációs követelmények alapján megállapított műszaki paraméterei megegyeznek egy másik, ugyanazon gyártó által forgalomba hozott modellével.

---

II. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   A VÍZMELEGÍTŐK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.1.   A vízmelegítési hatásfokra vonatkozó követelmények

| a) | 2016. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok | 19 % | 20 % | 23 % | 23 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % |

a)

2016. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

| b) | 2017. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 33 % | 34 % | 35 % | 36 % | 36 % | 36 % |

b)

2017. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Emellett azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: a névleges terhelési profillal vizsgált, smart = 0 értékre vonatkozóan kiszámított vízmelegítési hatásfok

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

| c) | 2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:








  Névleges terhelési profil | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 60 % | 64 % | 64 % |

c)

2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

Névleges terhelési profil

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

60 %

64 %

64 %

1.2.   A 3XS, XXS, XS vagy S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogatára vonatkozó követelmények

2015. szeptember 26-tól:

| a) | a 3XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 7 litert; |
| --- | --- |

a)

a 3XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 7 litert;

| b) | az XXS vagy XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 15 litert; |
| --- | --- |

b)

az XXS vagy XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 15 litert;

| c) | az S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 36 litert. |
| --- | --- |

c)

az S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 36 litert.

1.3.   Az M, L, XL, XXL, 3XL vagy 4XL névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítőkből származó 40 °C-os kevert vízre vonatkozó követelmények

2015. szeptember 26-tól a 40 °C-os kevert víz mennyisége az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb:

| Névleges terhelési profil | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 °C-os kevert víz | 65 liter | 130 liter | 210 liter | 300 liter | 520 liter | 1 040 liter |

Névleges terhelési profil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

40 °C-os kevert víz

65 liter

130 liter

210 liter

300 liter

520 liter

1 040 liter

1.4.   Hangteljesítményszintre vonatkozó követelmények

2015. szeptember 26-tól a hőszivattyús vízmelegítők hangteljesítményszintje nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

| Mért hőteljesítmény ≤ 6 kW | Mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW | Mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW | Mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri | Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Mért hőteljesítmény ≤ 6 kW

Mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW

Mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW

Mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), beltéri

Hangteljesítményszint (LWA
  ), kültéri

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.   A nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó követelmények

| a) | 2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket:






  — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- | --- |

a)

2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő; 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-vel kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő; 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-vel kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, |
| --- | --- |

—

gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 240 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve,

| — | folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve. |
| --- | --- |

—

folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 420 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve.

1.6.   A vízmelegítőkkel kapcsolatos termékinformációkra vonatkozó követelmények

A berendezések üzembe helyezői és a végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, a gyártók, meghatalmazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak, valamint a 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira szolgáló műszaki dokumentációnak 2015. szeptember 26-tól a következő elemeket kell tartalmaznia:

| a) | tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve; |
| --- | --- |

a)

tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve;

| b) | a III. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; |
| --- | --- |

b)

a III. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

| c) | a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei; |
| --- | --- |

c)

a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei;

| d) | a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; |
| --- | --- |

d)

a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

| e) | a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházak jellemzői, összeszerelésük azon követelményei, amelyek szükségesek a vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez, valamint adott esetben a gyártó által javasolt kombinációk felsorolása; |
| --- | --- |

e)

a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházak jellemzői, összeszerelésük azon követelményei, amelyek szükségesek a vízmelegítők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez, valamint adott esetben a gyártó által javasolt kombinációk felsorolása;

| f) | az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk. |
| --- | --- |

f)

az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk.

2.   A MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2.1.   A hőtárolási veszteségre vonatkozó követelmény

A literben kifejezett V tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok S állandó vesztesége 2017. szeptember 26-tól nem haladhatja meg a következő határértéket:

Formula

2.2.   A melegvíz-tároló tartályokkal kapcsolatos termékinformációkra vonatkozó követelmények

A berendezések üzembe helyezői és a végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, a gyártók, meghatalmazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak, valamint a 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira szolgáló műszaki dokumentációnak 2015. szeptember 26-tól a következő elemeket kell tartalmaznia:

| a) | tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve; |
| --- | --- |

a)

tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve;

| b) | a III. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; |
| --- | --- |

b)

a III. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

| c) | a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; |
| --- | --- |

c)

a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

| d) | az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk. |
| --- | --- |

d)

az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk.

---

III. MELLÉKLET

Mérések

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–7. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

2.   A VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

| a) | a méréseket az 1. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; |
| --- | --- |

a)

a méréseket az 1. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni;

| b) | a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:






  — | 00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel, |
| --- | --- | --- |

b)

a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen:

—

00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel,

| — | 07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint, |
| --- | --- |

—

07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint,

| — | az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel; |
| --- | --- |

—

az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel;

| c) | a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie; |
| --- | --- |

c)

a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie;

| d) | a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezéseket és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházakat megfelelő vízmelegítőházzal, illetve hőfejlesztő berendezéssel kell vizsgálni; |
| --- | --- |

d)

a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezéseket és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházakat megfelelő vízmelegítőházzal, illetve hőfejlesztő berendezéssel kell vizsgálni;

| e) | a csúcsidőn kívül üzemelő vízmelegítőként besorolni kívánt vízmelegítőket a 24 órás csapolási cikluson belül legfeljebb nyolc egymást követő órán át, 22.00 és 7.00 között kell energiával ellátni. A 24 órás csapolási ciklus végén a vízmelegítőt a lépés végéig el kell látni energiával.

  1.   táblázat


  Vízmelegítők terhelési profiljai



















  óra | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

e)

a csúcsidőn kívül üzemelő vízmelegítőként besorolni kívánt vízmelegítőket a 24 órás csapolási cikluson belül legfeljebb nyolc egymást követő órán át, 22.00 és 7.00 között kell energiával ellátni. A 24 órás csapolási ciklus végén a vízmelegítőt a lépés végéig el kell látni energiával.

1.   táblázat

Vízmelegítők terhelési profiljai

óra

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| óra | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

óra

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| óra | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C | kWh | l/perc | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | 46,76 | 93,52 |

óra

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

kWh

l/perc

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

3.   A VÍZMELEGÍTŐK INTELLIGENS VEZÉRLÉSI MEGFELELŐSÉGÉRE (SMART) VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

Amennyiben a gyártó helyénvalónak ítéli, hogy a smart értéke 1 legyen, akkor kéthetes mérési ciklus alkalmazásával el kell végezni az intelligens vezérlés melletti és a nélküli heti villamosenergia-, illetve tüzelőanyag-fogyasztás mérését az alábbiak szerint:

| — | 1–5. nap: a névleges terhelési profilból és az eggyel az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlő esetében, |
| --- | --- |

—

1–5. nap: a névleges terhelési profilból és az eggyel az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlő esetében,

| — | 6–7. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő kikapcsolva, |
| --- | --- |

—

6–7. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő kikapcsolva,

| — | 8–12. nap: az 1–5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében, |
| --- | --- |

—

8–12. nap: az 1–5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében,

| — | 13–14. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő bekapcsolva, |
| --- | --- |

—

13–14. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő bekapcsolva,

| — | az 1–7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8–14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem haladhatja meg a névleges terhelési profil Qref
  értékének 2 %-át. |
| --- | --- |

—

az 1–7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8–14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem haladhatja meg a névleges terhelési profil Qref
  értékének 2 %-át.

4.   NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt, a kollektorkörben (adott esetben) található szivattyút és a hőfejlesztő berendezést külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni. A hőfejlesztő berendezés az e melléklet 2. pontjában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó.

Az eredményeket a 2. és 3. táblázatban megállapított feltételek szerint a IV. melléklet 3. b) pontjában meghatározott számítások elvégzésére kell felhasználni. Az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő berendezések hatásfokát a Qtota
  értékének meghatározása céljából 100/CC-nek kell venni.

5.   HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

| — | A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 4. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók. |
| --- | --- |

—

A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 4. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók.

| — | A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó levegőt használó hőszivattyús vízmelegítő az e melléklet 5. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó. |
| --- | --- |

—

A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó levegőt használó hőszivattyús vízmelegítő az e melléklet 5. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó.

2.   táblázat

Nappali átlaghőmérséklet (°C)

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2

3.   táblázat

Átlagos teljes napsugárzás (W/m2)

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átlagos éghajlati viszonyok | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Átlagos éghajlati viszonyok

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

4.   táblázat

A hőszivattyús vízmelegítők standard mérési körülményei, „száraz” léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a „nedves” léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet)

| Hőforrás | Kültéri levegő | Beltéri levegő | Távozó levegő | Sós víz | Víz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hőmérséklet | + 7 °C (+ 6 °C) | + 20 °C
  (legfeljebb + 15 °C) | + 20 °C
  (+ 12 °C) | 0 °C (bemeneti)/– 3 °C (kimeneti) | + 10 °C (bemeneti)/+ 7 °C (kimeneti) |

Hőforrás

Kültéri levegő

Beltéri levegő

Távozó levegő

Sós víz

Víz

Hőmérséklet

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(legfeljebb + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (bemeneti)/– 3 °C (kimeneti)

+ 10 °C (bemeneti)/+ 7 °C (kimeneti)

5.   táblázat

A 20 °C hőmérsékleten és 5,5 g/m3 páratartalom mellett a szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége (m3/h)

| Névleges terhelési profil | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Névleges terhelési profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

A szellőzőberendezésből távozó levegő maximális mennyisége

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.   A VÍZMELEGÍTŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

| a) | Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| b) | a névleges terhelési profil az e melléklet 1. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve; |
| --- | --- |

b)

a névleges terhelési profil az e melléklet 1. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve;

| c) | LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan); |
| --- | --- |

c)

LWA
  hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

valamint a fosszilis tüzelőanyaggal, illetve biomasszából előállított tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők esetében:

| d) | Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

d)

Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| e) | nitrogén-oxid-kibocsátás nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezve, GCV-re vonatkozóan mg/kWh-ban kifejezett tüzelőanyag-felhasználás, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

e)

nitrogén-oxid-kibocsátás nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezve, GCV-re vonatkozóan mg/kWh-ban kifejezett tüzelőanyag-felhasználás, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1:

| f) | Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

f)

Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| g) | Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

g)

Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| h) | Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

h)

Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| i) | Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

i)

Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

ezenkívül a 3XS, az XXS vagy az XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők esetében:

| j) | V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

j)

V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

ezenkívül az M, az L, az XL, az XXL, a 3XL vagy a 4XL névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők esetében:

| k) | V40 40 °C-os kevert víz literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; |
| --- | --- |

k)

V40 40 °C-os kevert víz literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| l) | apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

l)

apertúrafelület (Asol
  ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

| m) | η0
  optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

m)

η0
  optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

| n) | a1
  elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K) értékben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

n)

a1
  elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K) értékben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| o) | a2
  másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2) értékben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

o)

a2
  másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2) értékben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

| p) | IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

p)

IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

| q) | szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

q)

szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

| r) | solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

r)

solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

| s) | LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. |
| --- | --- |

s)

LWA
  hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

7.   A MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

A melegvíz-tároló tartályok esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

| a) | V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

a)

V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| b) | S állandó veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve. |
| --- | --- |

b)

S állandó veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

---

IV. MELLÉKLET

Számítások

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb számítási módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–5. pontban szereplő műszaki paramétereknek és számításoknak.

A számításokhoz használt műszaki paramétereket a III. melléklettel összhangban kell megadni.

2.   VÍZMELEGÍTŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell kiszámítani:

| a) | ηwh
  vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;
  valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

a)

ηwh
  vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében:

| b) | nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

b)

nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol
  ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| c) | a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (ηwh,nonsol
  ) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; |
| --- | --- |

c)

a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (ηwh,nonsol
  ) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

| d) | Qaux
  éves segédenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve. |
| --- | --- |

d)

Qaux
  éves segédenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

3.   AZ ηwh
  VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOK KISZÁMÍTÁSA

| a) | Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők
  A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:



  Víz–víz/sós víz–víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztását is. |
| --- | --- |

a)

Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

Víz–víz/sós víz–víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztását is.

| b) | Napenergiával működő vízmelegítők
  A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:



  ahol: |
| --- | --- |

b)

Napenergiával működő vízmelegítők

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

ahol:

Formula

4.   AZ SCF INTELLIGENS VEZÉRLÉSI TÉNYEZŐ ÉS A smart INTELLIGENS VEZÉRLÉSI MEGFELELŐSÉG MEGHATÁROZÁSA

| a) | Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki: |
| --- | --- |

a)

Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki:

Formula

| b) | Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0. |
| --- | --- |

b)

Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0.

5.   A Qcor
  KÖRNYEZETI KORREKCIÓS TÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA

A környezeti korrekciós tényező az alábbiak szerint számítható ki:

| a) | villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

a)

villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében:

| b) | tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

b)

tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében:

| c) | hőszivattyús vízmelegítők esetében: |
| --- | --- |

c)

hőszivattyús vízmelegítők esetében:

ahol:

az egyes terhelési profilokra vonatkozó k értékeket a 6. táblázat tartalmazza.

6.   táblázat

k értékek

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

---

V. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a II. mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen vízmelegítőt vagy melegvíz-tároló tartályt vetnek vizsgálat alá. A gyártó által közölt értékeknek meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott követelményeknek. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a gyártó által közölt értékeknek a 4. cikk (2) bekezdése szerint, a 7. táblázatban meghatározott tartományon belül, akkor a mérést három további vízmelegítőn vagy melegvíz-tároló tartályon is el kell végezni. Az említett három vízmelegítőre vagy melegvíz-tároló tartályra vonatkozóan mért értékek átlagának meg kell felelnie a II. mellékletben előírt követelményeknek a 7. táblázatban meghatározott tartományon belül.

Ettől eltérő esetben a modellt és az egyéb egyenértékű vízmelegítő- vagy melegvíztárolótartály-modelleket nem megfelelőnek kell tekinteni. Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a III. és IV. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazzák.

7.   táblázat

Ellenőrzési tűréshatárok

| Mért paraméter | Ellenőrzési tűréshatár |
| --- | --- |
| Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg (1). |
| LWA
  beltéri, illetve kültéri hangteljesítményszint | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 2 dB-lel haladhatja meg. |
| Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Nitrogén-oxid-kibocsátás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 20 %-kal haladhatja meg. |
| Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| V tárolási térfogat | A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb. |
| V40 40 °C-os kevert víz | A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal lehet alacsonyabb. |
| Apertúrafelület (Asol
  ) | A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb. |
| Szivattyú áramfogyasztása (solpump) | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 3 %-kal haladhatja meg. |
| Solstandby készenléti energiafogyasztás | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |
| S állandó veszteségre | A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg. |

Mért paraméter

Ellenőrzési tűréshatár

Qelec
  napi villamosenergia-fogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg (1).

LWA
  beltéri, illetve kültéri hangteljesítményszint

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 2 dB-lel haladhatja meg.

Qfuel
  napi tüzelőanyag-fogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Nitrogén-oxid-kibocsátás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 20 %-kal haladhatja meg.

Qfuel,week,smart
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qfuel,week
  heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qelec,week,smart
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

Qelec,week
  heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

V tárolási térfogat

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb.

V40 40 °C-os kevert víz

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal lehet alacsonyabb.

Apertúrafelület (Asol
  )

A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet alacsonyabb.

Szivattyú áramfogyasztása (solpump)

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 3 %-kal haladhatja meg.

Solstandby készenléti energiafogyasztás

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

S állandó veszteségre

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg.

---

(1)  „Mért érték”: a gyártó által közölt érték.

---

VI. MELLÉKLET

A 6. cikkben említett indikatív referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok piacán beszerezhető, a vízmelegítési hatásfok, hangteljesítményszint, állandó veszteség és nitrogén-oxid-kibocsátás szempontjából legjobbnak tekinthető technológiát az alábbi jellemzők írják le:

| 1. | A VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOKÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK















  Névleges terhelési profil | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmelegítési hatásfok | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

1.

A VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOKÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK

Névleges terhelési profil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Vízmelegítési hatásfok

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 2. | A HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐK KÜLTÉRI HANGTELJESÍTMÉNYSZINTJÉRE (LWA
  ) VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK AZ ALÁBBI ESETEKBEN A KÖVETKEZŐK:






  a) | mért hőteljesítmény ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

2.

A HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐK KÜLTÉRI HANGTELJESÍTMÉNYSZINTJÉRE (LWA
  ) VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK AZ ALÁBBI ESETEKBEN A KÖVETKEZŐK:

a)

mért hőteljesítmény ≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW: 40 dB; |
| --- | --- |

b)

mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW: 40 dB;

| c) | mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW: 67 dB.

| 3. | A LITERBEN KIFEJEZETT V TÁROLÁSI TÉRFOGATÚ MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ÁLLANDÓ VESZTESÉGÉRE VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK: |
| --- | --- |

3.

A LITERBEN KIFEJEZETT V TÁROLÁSI TÉRFOGATÚ MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ÁLLANDÓ VESZTESÉGÉRE VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK:

| 4. | A GÁZNEMŰ TÜZELŐANYAGGAL ÜZEMELŐ HAGYOMÁNYOS VÍZMELEGÍTŐK NITROGÉN-OXID-MENNYISÉGBEN KIFEJEZETT NITROGÉN-OXID-KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK:
  35 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve |
| --- | --- |

4.

A GÁZNEMŰ TÜZELŐANYAGGAL ÜZEMELŐ HAGYOMÁNYOS VÍZMELEGÍTŐK NITROGÉN-OXID-MENNYISÉGBEN KIFEJEZETT NITROGÉN-OXID-KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK:

35 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve

Az 1., a 2. és a 4. pontban meghatározott referenciaértékekből nem feltétlenül következik, hogy ezen értékek együttese elérhető egyetlen vízmelegítő esetében.

---