# Europos Sąjungos L 239/2013

| | ISSN 1977-0723
  doi:10.3000/19770723.L_2013.239.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 239 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 56 tomas2013m. rugsėjo 6d. |

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.239.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 239

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas2013m. rugsėjo 6d.

---

| Turinys | | II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTAI |
| | * | 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (
  1
  ) | 1 |
| | * | 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (
  1
  ) | 83 |
| | * | 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (
  1
  ) | 136 |
| | * | 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai (
  1
  ) | 162 |

Turinys

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

REGLAMENTAI

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (
  1
  )

1

1

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (
  1
  )

1

83

*

2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (
  1
  )

1

136

*

2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai (
  1
  )

1

162

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Tekstas svarbus EEE |

---

(1)   Tekstas svarbus EEE

1

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

| 6.9.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/1

---

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 811/2013

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

| (1) | Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo; |
| --- | --- |

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

| (2) | patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kuriais šildomos patalpos ir vanduo, suvartojama energija sudaro didelę dalį visos Sąjungoje suvartojamos energijos. Vienodą funkciją atliekančių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumas labai skiriasi. Yra didelių galimybių sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį – be kitų dalykų, derinti juos su tinkamais temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais. Todėl patalpų šildytuvams, kombinuotiesiems šildytuvams ir tokių šildytuvų komplektams, kuriuose jie suderinti su temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais, turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai; |
| --- | --- |

(2)

patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kuriais šildomos patalpos ir vanduo, suvartojama energija sudaro didelę dalį visos Sąjungoje suvartojamos energijos. Vienodą funkciją atliekančių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumas labai skiriasi. Yra didelių galimybių sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį – be kitų dalykų, derinti juos su tinkamais temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais. Todėl patalpų šildytuvams, kombinuotiesiems šildytuvams ir tokių šildytuvų komplektams, kuriuose jie suderinti su temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais, turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

| (3) | patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia su iš biomasės gautu dujiniu ar skystuoju kuru (daugiau nei 50 %), turi ypatingų techninių savybių, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Atlikus analizę, jei remiantis gautais rezultatais bus tinkama, tokių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatyti tolesniame etape; |
| --- | --- |

(3)

patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia su iš biomasės gautu dujiniu ar skystuoju kuru (daugiau nei 50 %), turi ypatingų techninių savybių, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Atlikus analizę, jei remiantis gautais rezultatais bus tinkama, tokių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatyti tolesniame etape;

| (4) | turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos, kaip parodyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą etiketėse ir standartinėje gaminio informacijoje, kad gamintojai turėtų paskatų didinti šių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo; |
| --- | --- |

(4)

turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos, kaip parodyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą etiketėse ir standartinėje gaminio informacijoje, kad gamintojai turėtų paskatų didinti šių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo;

| (5) | atsižvelgus į dideles energijos ir sąnaudų taupymo galimybes, susijusias su kiekvieno tipo šildytuvu, šiuo reglamentu patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu šildymo funkcijai turėtų būti nustatyta nauja ženklinimo skalė nuo A++ iki G. Nors A–G klasės apima įvairių tipų įprastinius katilus, kurie nederinami su kogeneracijos ar atsinaujinančių energijos išteklių technologijomis, A+ ir A++ klasėmis turėtų būti skatinamas kogeneracijos ir atsinaujinančių energijos išteklių technologijų naudojimas; |
| --- | --- |

(5)

atsižvelgus į dideles energijos ir sąnaudų taupymo galimybes, susijusias su kiekvieno tipo šildytuvu, šiuo reglamentu patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu šildymo funkcijai turėtų būti nustatyta nauja ženklinimo skalė nuo A++ iki G. Nors A–G klasės apima įvairių tipų įprastinius katilus, kurie nederinami su kogeneracijos ar atsinaujinančių energijos išteklių technologijomis, A+ ir A++ klasėmis turėtų būti skatinamas kogeneracijos ir atsinaujinančių energijos išteklių technologijų naudojimas;

| (6) | be to, turėtų būti nustatyta nauja A–G ženklinimo skalė kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vandens šildymo funkcijai pagal 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (2). |
| --- | --- |

(6)

be to, turėtų būti nustatyta nauja A–G ženklinimo skalė kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vandens šildymo funkcijai pagal 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (2).

| (7) | prie sezoninių patalpų šildymo klasių ir vandens šildymo klasių po ketverių metų turėtų būti atitinkamai pridėtos tolesnės A+++ ir A+ klasės, nebent per reglamento peržiūrą būtų nustatyta kitaip, kad efektyviausiai energiją vartojantys patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, kuriuose naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, kuo sparčiau skverbtųsi į rinką; |
| --- | --- |

(7)

prie sezoninių patalpų šildymo klasių ir vandens šildymo klasių po ketverių metų turėtų būti atitinkamai pridėtos tolesnės A+++ ir A+ klasės, nebent per reglamento peržiūrą būtų nustatyta kitaip, kad efektyviausiai energiją vartojantys patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, kuriuose naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, kuo sparčiau skverbtųsi į rinką;

| (8) | šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie šildytuvų su šilumos siurbliu veikimą, grindžiamą sezoninio energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimo ir matavimo metodu trijose Europos klimato zonose. Komisija įgaliojo Europos standartizacijos institucijas išnagrinėti, ar panašų metodą galima būtų nustatyti kitiems šildytuvams. Peržiūrint šį reglamentą galima būtų apsvarstyti šildytuvų su katilu, kogeneracinių šildytuvų ir saulės energijos šildytuvų standartizuotus Europos šildymo sezonus; |
| --- | --- |

(8)

šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie šildytuvų su šilumos siurbliu veikimą, grindžiamą sezoninio energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimo ir matavimo metodu trijose Europos klimato zonose. Komisija įgaliojo Europos standartizacijos institucijas išnagrinėti, ar panašų metodą galima būtų nustatyti kitiems šildytuvams. Peržiūrint šį reglamentą galima būtų apsvarstyti šildytuvų su katilu, kogeneracinių šildytuvų ir saulės energijos šildytuvų standartizuotus Europos šildymo sezonus;

| (9) | svarbus veiksnys galutiniams naudotojams gali būti šildytuvo garso galios lygis. Informacija apie garso galios lygį turėtų būti įrašoma į patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etiketę; |
| --- | --- |

(9)

svarbus veiksnys galutiniams naudotojams gali būti šildytuvo garso galios lygis. Informacija apie garso galios lygį turėtų būti įrašoma į patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etiketę;

| (10) | numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 813/2013 (3), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/ES, nustatant patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma apie 1 900 PJ (45 mln. t naftos ekvivalento) energijos, o tai prilygsta 110 mln. t CO2, palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių; |
| --- | --- |

(10)

numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 813/2013 (3), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/ES, nustatant patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma apie 1 900 PJ (45 mln. t naftos ekvivalento) energijos, o tai prilygsta 110 mln. t CO2, palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

| (11) | etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimo, tikslaus ir atkuriamo matavimo ir skaičiavimo procedūras, pagal kurias būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos institucijos pagal procedūras, nustatytas 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4); |
| --- | --- |

(11)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimo, tikslaus ir atkuriamo matavimo ir skaičiavimo procedūras, pagal kurias būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos institucijos pagal procedūras, nustatytas 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4);

| (12) | šiame reglamente turėtų būti apibrėžta vienoda patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio etiketės forma ir turinys; |
| --- | --- |

(12)

šiame reglamente turėtų būti apibrėžta vienoda patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio etiketės forma ir turinys;

| (13) | be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai; |
| --- | --- |

(13)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai;

| (14) | šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti patalpų šildytuvus ir kombinuotuosius šildytuvus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių šildytuvų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai; |
| --- | --- |

(14)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti patalpų šildytuvus ir kombinuotuosius šildytuvus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių šildytuvų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

| (15) | be autonominių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etikečių ir vardinių parametrų lentelių, nustatytų šiame reglamente, komplekto etikete ir vardinių parametrų lentele, grindžiama iš tiekėjų gautomis gaminių vardinių parametrų lentelėmis, turėtų būti užtikrinta, kad informacija apie šildytuvų, suderintų su saulės energijos įrenginiais ir (arba) temperatūros reguliatoriais, energijos vartojimo efektyvumą būtų lengvai prieinama galutiniams naudotojams. Toks komplektas galėtų pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę A+++; |
| --- | --- |

(15)

be autonominių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etikečių ir vardinių parametrų lentelių, nustatytų šiame reglamente, komplekto etikete ir vardinių parametrų lentele, grindžiama iš tiekėjų gautomis gaminių vardinių parametrų lentelėmis, turėtų būti užtikrinta, kad informacija apie šildytuvų, suderintų su saulės energijos įrenginiais ir (arba) temperatūros reguliatoriais, energijos vartojimo efektyvumą būtų lengvai prieinama galutiniams naudotojams. Toks komplektas galėtų pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę A+++;

| (16) | tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą, |
| --- | --- |

(16)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, patalpų šildytuvų (≤ 70 kW), temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų ir kombinuotųjų šildytuvų (≤ 70 kW), temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų efektyvumo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

| a) | šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti vartoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą; |
| --- | --- |

a)

šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti vartoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

| b) | šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą; |
| --- | --- |

b)

šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą;

| c) | šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (5); |
| --- | --- |

c)

šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (5);

| d) | šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms; |
| --- | --- |

d)

šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms;

| e) | šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras; |
| --- | --- |

e)

šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras;

| f) | kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektros energijos galia yra 50 kW arba didesnė. |
| --- | --- |

f)

kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektros energijos galia yra 50 kW arba didesnė.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

1)   šildytuvas– patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas;

2)   patalpų šildytuvas– įrenginys,

3)   kombinuotasis šildytuvas– patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

4)   vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema– sistema, kurioje vanduo naudojamas kaip šilumos perdavimo terpė ir per ją centralizuotai pagaminta šiluma paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus patalpoms ar jų dalims šildyti;

5)   šilumos generatorius– šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu ar keliais iš šių būdų:

6)   vardinis šilumos atidavimas (Prated)– deklaruotas šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir, kai taikoma, vanduo šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais atveju standartinės veikimo sąlygos, kurioms esant nustatomas vardinis šilumos atidavimas, yra norminės projektinės sąlygos, išdėstytos VII priedo 10 lentelėje;

7)   standartinės veikimo sąlygos– šildytuvų veikimo sąlygos esant vidutinio klimato sąlygoms, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir garso galios lygis;

8)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

9)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

10)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

11)   kogeneracinis patalpų šildytuvas– patalpų šildytuvas, vienu metu tuo pačiu procesu gaminantis šilumą ir elektros energiją.

12)   temperatūros reguliatorius– sąsajos su galutiniu naudotoju įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas, taip pat šildytuvo sąsajai, kaip antai centriniam procesoriui, perduodami susiję duomenys, pagal kuriuos tiksliau reguliuojama patalpų temperatūra;

13)   saulės energijos įrenginys– saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai;

14)   saulės energijos sistema– įrenginys, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių bei saulės energijos vandens talpyklų ir galintis turėti siurblių kolektoriaus kontūre bei kitų dalių, rinkai tiekiama kaip vienas blokas ir neturi jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali turėti vieną arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

15)   saulės energijos kolektorius– įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui;

16)   karšto vandens talpykla– rezervuaras (su visais priedais), kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo, kuriame neįrengta jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

17)   saulės energijos karšto vandens talpykla– karšto vandens talpykla, kurioje laikoma vieno ar daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

18)   pagalbinis panardinamasis kaitintuvas– kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis kaitintuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks kaitintuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

19)   patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas– galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau patalpų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

20)   kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas– galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau kombinuotųjų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

21)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (ηs
  )– nustatyto šildymo sezono patalpų šildymo, kurį teikia patalpų šildytuvas, kombinuotasis šildytuvas, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas, poreikio ir metinio energijos suvartojimo, kurio reikia šiam poreikiui patenkinti, santykis (%);

22)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh
  )– geriamojo arba sanitarinio vandens, tiekiamo kombinuotuoju šildytuvu arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, naudingosios energijos ir jo gamybai būtinos energijos santykis (%);

23)   garso galios lygis (LWA
  )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB).

Papildomos II–VIII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, patalpų šildytuvus, įskaitant sumontuotus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu patalpų šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu patalpų šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu;

| b) | IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu patalpų šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.2 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje;

2.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, kombinuotuosius šildytuvus, įskaitant sumontuotus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu;

| b) | IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.2 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje.

3.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, temperatūros reguliatorius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

a)

pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| b) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai. |
| --- | --- |

b)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai.

4.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, saulės energijos įrenginius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

a)

pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| b) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai. |
| --- | --- |

b)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai.

5.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

| b) | IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 5 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 5 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

6.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

| b) | IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 6 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 6 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

1.   Prekiautojai patalpų šildytuvais užtikrina, kad:

| a) | kiekvieno pardavimo vietoje esančio patalpų šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte; |
| --- | --- |

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio patalpų šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte;

| b) | prekiaujant patalpų šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant patalpų šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

2.   Kombinuotųjų šildytuvų prekiautojai užtikrina, kad:

| a) | kiekvieno pardavimo vietoje esančio kombinuotojo šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte; |
| --- | --- |

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio kombinuotojo šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte;

| b) | prekiaujant kombinuotaisiais šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant kombinuotaisiais šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

3.   Prekiautojai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį ir 3 straipsnio 5 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

| a) | visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 5 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas; |
| --- | --- |

a)

visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 5 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

| b) | prekiaujant patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

4.   Prekiautojai kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį ir 3 straipsnio 6 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

| a) | visuose konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 4 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 6 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas; |
| --- | --- |

a)

visuose konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 4 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 6 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

| b) | prekiaujant kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama informacija pagal VI priedo 4 punktą; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama informacija pagal VI priedo 4 punktą;

| c) | visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VII priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasei, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei, sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui ir garso galios lygiui vertina pagal VIII priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinami reikšmingi pokyčiai, susiję su įvairių tipų šildytuvų, susijusių su III priedo 1.2 ir 2.2 punktuose nurodytomis etiketėmis, rinkos dalimis, šildytuvo energijos vartojimo veiksmingumo nurodymo kitu būdu nei nurodant šilumos siurblio energijos vartojimo efektyvumą remiantis standartizuotais šildymo sezonais, įgyvendinamumas ir naudingumas, pakuotės vardinių parametrų lentelių ir etikečių, nustatytų III priedo 3 ir 4 punktuose ir IV priedo 5 ir 6 punktuose, tinkamumas ir galimybės į šio reglamento taikymo sritį įtraukti pasyviuosius dūmtakių šilumos atgavimo įtaisus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

---

(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

1

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 83.

2

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 136.

3

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

4

(5)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

5

---

I PRIEDAS

II–VIII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–VIII prieduose vartojami šie terminai:

| | Su šildytuvais susijusios apibrėžtys

  1)   patalpų šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) naudojant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;
  2)   kombinuotasis šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildymo katilas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;
  3)   patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų; patalpos šildytuvuose su šiluminiais siurbliais gali būti vienas ar daugiau papildomų šildytuvų, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma arba deginamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras;
  4)   kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;
  5)   papildomas šildytuvas– ne pirmiausia naudojamas šildytuvas, gaminantis šilumą, kai šilumos poreikis viršija pirmiausia naudojamo šildytuvo vardinį šilumos atidavimą;
  6)   vardinis papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (Psup)– deklaruotas papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir (kai taikoma) vanduo šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; jei papildomas šildytuvas yra patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu, standartinė veikimo sąlyga papildomo šildytuvo vardiniam šilumos atidavimui nustatyti yra lauko temperatūra Tj
  = + 7 °C;
  7)   lauko temperatūra (Tj
  )– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke (Celsijaus laipsniais); santykinis drėgnumas gali būti nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą;
  8)   metinis energijos suvartojimas (QHE
  )– šildytuvo per metus suvartojama energija, kurios reikia norminiam metiniam patalpų šildymo poreikiui per nustatytą šildymo sezoną patenkinti, išreikšta galutinės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo GJ;
  9)   budėjimo veiksena– būsena, kai šildytuvas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas – veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną;
  10)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB
  )– budėjimo veiksena veikiančio šildytuvo vartojamoji galia (kW);
  11)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (1) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.
  12)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma; |
| --- | --- |

Su šildytuvais susijusios apibrėžtys

1)   patalpų šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) naudojant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

2)   kombinuotasis šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildymo katilas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

3)   patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų; patalpos šildytuvuose su šiluminiais siurbliais gali būti vienas ar daugiau papildomų šildytuvų, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma arba deginamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras;

4)   kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

5)   papildomas šildytuvas– ne pirmiausia naudojamas šildytuvas, gaminantis šilumą, kai šilumos poreikis viršija pirmiausia naudojamo šildytuvo vardinį šilumos atidavimą;

6)   vardinis papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (Psup)– deklaruotas papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir (kai taikoma) vanduo šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; jei papildomas šildytuvas yra patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu, standartinė veikimo sąlyga papildomo šildytuvo vardiniam šilumos atidavimui nustatyti yra lauko temperatūra Tj
  = + 7 °C;

7)   lauko temperatūra (Tj
  )– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke (Celsijaus laipsniais); santykinis drėgnumas gali būti nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą;

8)   metinis energijos suvartojimas (QHE
  )– šildytuvo per metus suvartojama energija, kurios reikia norminiam metiniam patalpų šildymo poreikiui per nustatytą šildymo sezoną patenkinti, išreikšta galutinės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo GJ;

9)   budėjimo veiksena– būsena, kai šildytuvas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas – veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną;

10)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB
  )– budėjimo veiksena veikiančio šildytuvo vartojamoji galia (kW);

11)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (1) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

12)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

| | Su patalpų šildytuvais su katilu, kombinuotaisiais šildytuvais su katilu ir kogeneraciniais patalpų šildytuvais susijusios apibrėžtys

  13)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje (ηson
  )– tai:
  kurą naudojančių patalpų šildytuvų su katilu ir kurą naudojančių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui ir šiluminio naudingumo esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo svertinis vidurkis (%),
  elektrinių patalpų šildytuvų su katilu ir elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),
  kogeneracinių patalpų šildytuvų be papildomų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),
  kogeneracinių patalpų šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas išjungtas, ir šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas įjungtas, svertinis vidurkis (%),
  14)   šiluminis naudingumas (η)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo naudingojo šilumos atidavimo ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;
  15)   naudingasis šilumos atidavimas (P)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos atidavimas, perduodamas šilumos nešikliui (kW);
  16)   elektros energijos naudingumas (ηel
  )– kogeneracinio patalpų šildytuvo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (proc.), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;
  17)   uždegiklio vartojamoji galia (Pign
  )– degiklio, kurio paskirtis uždegti pagrindinį degiklį, vartojamoji galia, išreikšta didžiausiojo šilumingumo W;
  18)   kondensacinis katilas– patalpų šildytuvas su katilu arba kombinuotasis šildytuvas su katilu, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai vandens garai degimo produktuose dalinai kondensuojasi, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;
  19)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas– metinis elektros energijos kiekis, kurio reikia numatytojo patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo veikimo reikmėms, apskaičiuotas pagal elektros energijos suvartojimą esant pilnutinei apkrovai (elmax), dalinei apkrovai (elmin), budėjimo veiksenai ir numatytajai veikimo kiekvienu režimu trukmei, išreikštas galutinės energijos kWh;
  20)   šilumos nuostolis budėjimo veiksena (Pstby
  )– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos nuostolis (kW), kai tiekti šilumos nereikia; |
| --- | --- |

Su patalpų šildytuvais su katilu, kombinuotaisiais šildytuvais su katilu ir kogeneraciniais patalpų šildytuvais susijusios apibrėžtys

13)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje (ηson
  )– tai:

kurą naudojančių patalpų šildytuvų su katilu ir kurą naudojančių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui ir šiluminio naudingumo esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo svertinis vidurkis (%),

elektrinių patalpų šildytuvų su katilu ir elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų be papildomų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas išjungtas, ir šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas įjungtas, svertinis vidurkis (%),

14)   šiluminis naudingumas (η)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo naudingojo šilumos atidavimo ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

15)   naudingasis šilumos atidavimas (P)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos atidavimas, perduodamas šilumos nešikliui (kW);

16)   elektros energijos naudingumas (ηel
  )– kogeneracinio patalpų šildytuvo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (proc.), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

17)   uždegiklio vartojamoji galia (Pign
  )– degiklio, kurio paskirtis uždegti pagrindinį degiklį, vartojamoji galia, išreikšta didžiausiojo šilumingumo W;

18)   kondensacinis katilas– patalpų šildytuvas su katilu arba kombinuotasis šildytuvas su katilu, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai vandens garai degimo produktuose dalinai kondensuojasi, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;

19)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas– metinis elektros energijos kiekis, kurio reikia numatytojo patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo veikimo reikmėms, apskaičiuotas pagal elektros energijos suvartojimą esant pilnutinei apkrovai (elmax), dalinei apkrovai (elmin), budėjimo veiksenai ir numatytajai veikimo kiekvienu režimu trukmei, išreikštas galutinės energijos kWh;

20)   šilumos nuostolis budėjimo veiksena (Pstby
  )– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos nuostolis (kW), kai tiekti šilumos nereikia;

| | Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys

  21)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated
  ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated
  )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis;
  22)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta VII priedo 10 lentelėje;
  23)   norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta VII priedo 10 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1;
  24)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, santykis;
  25)   šildymo sezonas– veikimo vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimate sąlygomis rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys;
  26)   intervalas (binj
  )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta VII priedo 12 lentelėje;
  27)   intervalo trukmė valandomis (Hj
  )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta VII priedo 12 lentelėje;
  28)   dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą dauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;
  29)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo;
  30)   norminis metinis šildymo poreikis (QH
  )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh);
  31)   metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE
  )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h);
  32)   veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon
  ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon
  )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu;
  33)   papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup;
  34)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj)) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris naudoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą;
  35)   deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai;
  36)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei tūrio srauto keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei tūrio srautas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų;
  37)   projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai;
  38)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj)) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui;
  39)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv
  )– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais);
  40)   ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali tiekti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais);
  41)   šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui;
  42)   ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW);
  43)   ciklinis efektyvumas (COPcyc, arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh;
  44)   blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9;
  45)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra;
  46)   išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (2);
  47)   termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostato išjungties veiksena nelaikomas;
  48)   karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu;
  49)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF
  )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);
  50)   energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO
  )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);
  51)   energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK
  )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);
  52)   žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali teikti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms;
  53)   žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;
  54)   naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai; |
| --- | --- |

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys

21)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated
  ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated
  )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis;

22)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta VII priedo 10 lentelėje;

23)   norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta VII priedo 10 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1;

24)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, santykis;

25)   šildymo sezonas– veikimo vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimate sąlygomis rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys;

26)   intervalas (binj
  )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta VII priedo 12 lentelėje;

27)   intervalo trukmė valandomis (Hj
  )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta VII priedo 12 lentelėje;

28)   dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą dauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

29)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo;

30)   norminis metinis šildymo poreikis (QH
  )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh);

31)   metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE
  )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h);

32)   veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon
  ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon
  )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu;

33)   papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup;

34)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj)) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris naudoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą;

35)   deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai;

36)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei tūrio srauto keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei tūrio srautas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų;

37)   projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai;

38)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj)) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui;

39)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv
  )– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais);

40)   ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali tiekti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais);

41)   šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui;

42)   ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW);

43)   ciklinis efektyvumas (COPcyc, arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh;

44)   blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9;

45)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra;

46)   išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (2);

47)   termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostato išjungties veiksena nelaikomas;

48)   karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu;

49)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF
  )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

50)   energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO
  )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

51)   energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK
  )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

52)   žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali teikti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms;

53)   žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

54)   naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

| | Su vandens šildymu kombinuotuosiuose šildytuvuose susijusios apibrėžtys

  55)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje; kiekvienas kombinuotasis šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;
  56)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingojo energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  57)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  58)   naudingoji vandens temperatūra (Tm
  )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  59)   naudingasis energijos kiekis (Qtap
  )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba už jį didesni, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  60)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;
  61)   didžiausia temperatūra (Tp
  )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  62)   atskaitinė energija (Qref
  )– vandens ėmimo naudingojo energijos kiekio suma (kWh), susijusi su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;
  63)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srovės sąlygas atitinkantis kombinuotasis šildytuvas, apkrovos profilis;
  64)   deklaruotasis apkrovos profilis– apkrovos profilis, taikomas nustatant energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą;
  65)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;
  66)   kuro suvartojimas per parą (Qfuel
  )– suvartojamas kuras vandeniui šildyti veikiant 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, išreikštas didžiausiojo šilumingumo kWh, taip pat VII priedo 5 punkto f dalies tikslais išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ;
  67)   metinis elektros energijos suvartojimas (AEC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus suvartojama elektros energija vandeniui šildyti, išreikšta galutinės energijos kWh;
  68)   metinis kuro sunaudojimas (AFC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus sunaudojamas iškastinis kuras ir (arba) biomasės kuras vandeniui šildyti, išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ; |
| --- | --- |

Su vandens šildymu kombinuotuosiuose šildytuvuose susijusios apibrėžtys

55)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje; kiekvienas kombinuotasis šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

56)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingojo energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

57)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

58)   naudingoji vandens temperatūra (Tm
  )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

59)   naudingasis energijos kiekis (Qtap
  )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba už jį didesni, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

60)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

61)   didžiausia temperatūra (Tp
  )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

62)   atskaitinė energija (Qref
  )– vandens ėmimo naudingojo energijos kiekio suma (kWh), susijusi su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

63)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srovės sąlygas atitinkantis kombinuotasis šildytuvas, apkrovos profilis;

64)   deklaruotasis apkrovos profilis– apkrovos profilis, taikomas nustatant energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą;

65)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

66)   kuro suvartojimas per parą (Qfuel
  )– suvartojamas kuras vandeniui šildyti veikiant 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, išreikštas didžiausiojo šilumingumo kWh, taip pat VII priedo 5 punkto f dalies tikslais išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ;

67)   metinis elektros energijos suvartojimas (AEC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus suvartojama elektros energija vandeniui šildyti, išreikšta galutinės energijos kWh;

68)   metinis kuro sunaudojimas (AFC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus sunaudojamas iškastinis kuras ir (arba) biomasės kuras vandeniui šildyti, išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ;

| | Su saulės energijos įrenginiais susijusios apibrėžtys

  69)   metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol
  )– elektros energijos (pirminės energijos kilovatais) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kilovatais) sandas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus per metus surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;
  70)   kolektoriaus apertūros plotas (Asol
  ) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – kolektoriaus dydis)– apskaičiuotasis didžiausias plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;
  71)   kolektoriaus efektyvumas (ηcol
  )– saulės kolektoriaus efektyvumas (proc.), kai saulės energijos kolektoriaus ir jį supančio oro temperatūros skirtumas yra 40 K, o visuminė saulės energinė apšvieta – 1 000 W/m2;
  72)   savaiminis nuotolis (S)– esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta saulės energijos karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);
  73)   talpa (V) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – talpyklos talpa)– saulės energijos karšto vandens talpyklos vardinė talpa litrais arba m3;
  74)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux
  ) (IV priedo 5 paveiksle – pagalbinės elektros energija)– saulės energijos sistemos dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios per metus suvartojama elektros energija, išreikšta galutinės energijos kWh;
  75)   siurblio vartojamoji galia (solpump)– saulės energijos sistemos kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);
  76)   budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby)– saulės energijos sistemos vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai saulės energijos siurblys ir šilumos generatorius neveikia; |
| --- | --- |

Su saulės energijos įrenginiais susijusios apibrėžtys

69)   metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol
  )– elektros energijos (pirminės energijos kilovatais) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kilovatais) sandas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus per metus surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

70)   kolektoriaus apertūros plotas (Asol
  ) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – kolektoriaus dydis)– apskaičiuotasis didžiausias plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

71)   kolektoriaus efektyvumas (ηcol
  )– saulės kolektoriaus efektyvumas (proc.), kai saulės energijos kolektoriaus ir jį supančio oro temperatūros skirtumas yra 40 K, o visuminė saulės energinė apšvieta – 1 000 W/m2;

72)   savaiminis nuotolis (S)– esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta saulės energijos karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

73)   talpa (V) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – talpyklos talpa)– saulės energijos karšto vandens talpyklos vardinė talpa litrais arba m3;

74)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux
  ) (IV priedo 5 paveiksle – pagalbinės elektros energija)– saulės energijos sistemos dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios per metus suvartojama elektros energija, išreikšta galutinės energijos kWh;

75)   siurblio vartojamoji galia (solpump)– saulės energijos sistemos kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

76)   budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby)– saulės energijos sistemos vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai saulės energijos siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

| | Kitos apibrėžtys

  77)   vidutinio klimato sąlygos, šaltesnio klimato sąlygos ir šiltesnio klimato sąlygos– atitinkamai Strasbūre, Helsinkyje ir Atėnuose įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;
  78)   modelio žymuo– paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą patalpų šildytuvo, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo arba prekiautojo modelių. |
| --- | --- |

Kitos apibrėžtys

77)   vidutinio klimato sąlygos, šaltesnio klimato sąlygos ir šiltesnio klimato sąlygos– atitinkamai Strasbūre, Helsinkyje ir Atėnuose įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

78)   modelio žymuo– paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą patalpų šildytuvo, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo arba prekiautojo modelių.

---

(1)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

(2)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

---

II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.   SEZONINIO ENERGIJOS PATALPOMS ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Šildytuvo, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius ir patalpų šildytuvus su šilumos siurbliu, suprojektuotus naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 1 lentelėje.

Žematemperatūrio šilumos siurblio ir patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, suprojektuoto naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės nustatomos pagal jo sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 2 lentelėje.

Šildytuvo sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VII priedo 3 ir 4 punktus – taikoma patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu, kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu ir žematemperatūriams šilumos siurbliams, naudojamiems esant vidutinėms klimato sąlygoms.

1   lentelė

Šildytuvų, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius ir patalpų šildytuvus su šilumos siurbliu, suprojektuotus naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės

| Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  , % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 150 |
| A++ | 125 ≤ ηs
  < 150 |
| A+ | 98 ≤ ηs
  < 125 |
| A | 90 ≤ ηs
  < 98 |
| B | 82 ≤ ηs
  < 90 |
| C | 75 ≤ ηs
  < 82 |
| D | 36 ≤ ηs
  < 75 |
| E | 34 ≤ ηs
  < 36 |
| F | 30 ≤ ηs
  < 34 |
| G | ηs
  < 30 |

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  , %

A+++

ηs
  ≥ 150

A++

125 ≤ ηs
  < 150

A+

98 ≤ ηs
  < 125

A

90 ≤ ηs
  < 98

B

82 ≤ ηs
  < 90

C

75 ≤ ηs
  < 82

D

36 ≤ ηs
  < 75

E

34 ≤ ηs
  < 36

F

30 ≤ ηs
  < 34

G

ηs
  < 30

2   lentelė

Žematemperatūrių šilumos siurblių ir patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, suprojektuotų naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės

| Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  , % |
| --- | --- |
| A+++ | ηs
  ≥ 175 |
| A++ | 150 ≤ ηs
  < 175 |
| A+ | 123 ≤ ηs
  < 150 |
| A | 115 ≤ ηs
  < 123 |
| B | 107 ≤ ηs
  < 115 |
| C | 100 ≤ ηs
  < 107 |
| D | 61 ≤ ηs
  < 100 |
| E | 59 ≤ ηs
  < 61 |
| F | 55 ≤ ηs
  < 59 |
| G | ηs
  < 55 |

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  , %

A+++

ηs
  ≥ 175

A++

150 ≤ ηs
  < 175

A+

123 ≤ ηs
  < 150

A

115 ≤ ηs
  < 123

B

107 ≤ ηs
  < 115

C

100 ≤ ηs
  < 107

D

61 ≤ ηs
  < 100

E

59 ≤ ηs
  < 61

F

55 ≤ ηs
  < 59

G

ηs
  < 55

2.   ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 3 lentelėje.

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VII priedo 5 punktą.

3   lentelė

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, ηwh
  , %

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

3.   SAULĖS ENERGIJOS KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ, JEI JOS YRA SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO DALIS, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Saulės energijos karšto vandens talpyklų, jei jos yra saulės energijos įrenginio dalis, energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jų savaiminį nuostolį, nurodytą 4 lentelėje.

4   lentelė

Saulės energijos karšto vandens talpyklų, jei jos yra saulės energijos įrenginio dalis, energijos vartojimo efektyvumo klasės

| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais) |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais)

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

III PRIEDAS

Etiketės

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

1.1.   1 etiketė

1.1.1.   Patalpų šildytuvai su katilais klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

VI.

garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| b) | Patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte. |
| --- | --- |

b)

Patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.1.2.   Kogeneraciniai patalpų šildytuvai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma kogeneracinio patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma kogeneracinio patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

VI.

garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VII. | papildoma elektros gamybos funkcija. |
| --- | --- |

VII.

papildoma elektros gamybos funkcija.

| b) | Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

1.1.3.   Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija, kai šildytuvas naudojamas atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija, kai šildytuvas naudojamas atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, naudojamo atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, naudojamo atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), atitinkamai esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei ir žemai temperatūrai, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), atitinkamai esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei ir žemai temperatūrai, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos; |
| --- | --- |

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

| VII. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

VII.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| b) | Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją. |
| --- | --- |

b)

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.1.4.   Žematemperatūriai šilumos siurbliai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija naudojant šildytuvą esant žemai temperatūrai; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija naudojant šildytuvą esant žemai temperatūrai;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma žematemperatūrio šilumos siurblio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma žematemperatūrio šilumos siurblio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos; |
| --- | --- |

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

| VII. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

VII.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| b) | Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją. |
| --- | --- |

b)

Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.   2 etiketė

1.2.1.   Patalpų šildytuvai su katilais, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte. |
| --- | --- |

b)

patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.2.2.   Kogeneraciniai patalpų šildytuvai, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

1.2.3.   Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. |
| --- | --- |

b)

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

1.2.4.   Žematemperatūriai šilumos siurbliai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.4 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.4 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. |
| --- | --- |

b)

Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

2.1.   1 etiketė

2.1.1.   Kombinuotieji šildytuvai su katilu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

VI.

garso galios lygis LWA
  dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VII. | jei kombinuotieji šildytuvai su katilu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 9 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma. |
| --- | --- |

VII.

jei kombinuotieji šildytuvai su katilu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 9 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma.

| b) | Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte.

2.1.2.   Kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija esant vidutinei temperatūrai ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija esant vidutinei temperatūrai ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinėms klimato sąlygoms; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinėms klimato sąlygoms; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinėms, šaltesnėms ir šiltesnėms klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinėms, šaltesnėms ir šiltesnėms klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos; |
| --- | --- |

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

| VII. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

VII.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VIII. | jei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 10 punkto d papunkčio (12) nurodyta piktograma. |
| --- | --- |

VIII.

jei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 10 punkto d papunkčio (12) nurodyta piktograma.

| b) | Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte.

2.2.   2 etiketė

2.2.1.   Kombinuotieji šildytuvai su katilu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte.

2.2.2.   Kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte. |
| --- | --- |

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte.

3.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G, etiketė

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo; |
| --- | --- |

II.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| V. | ženklas, ar patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas patalpų šildytuvas; |
| --- | --- |

V.

ženklas, ar patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas patalpų šildytuvas;

| VI. | pagal IV priedo 5 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. |
| --- | --- |

VI.

pagal IV priedo 5 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

| b) | Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 11 punkte. Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti. |
| --- | --- |

b)

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 11 punkte. Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

4.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti ir sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G, etiketė

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo; |
| --- | --- |

II.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo;

| III. | patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 ir 2 punktus apskaičiuotos kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus apskaičiuotos kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės;

| V. | ženklas, ar kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas šildytuvas; |
| --- | --- |

V.

ženklas, ar kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas šildytuvas;

| VI. | pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

VI.

pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| VII. | pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. |
| --- | --- |

VII.

pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

| b) | Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 12 punkte. Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti ir (arba) vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti. |
| --- | --- |

b)

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 12 punkte. Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti ir (arba) vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

5.   Patalpų šildymo katilų etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Garso galios lygis patalpoje







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

6.   Kogeneracinių šildymo katilų etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Garso galios lygis patalpoje







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos.

| | Elektros energijos funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Elektros energijos funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

7.   Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Naudojamas esant vidutinei ir žemai temperatūrai







  — | Tekstas „55 °C“ ir „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Naudojamas esant vidutinei ir žemai temperatūrai

—

Tekstas „55 °C“ ir „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos.

| | A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri, bent 15 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri, bent 15 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Spalvos






  — | tamsiai mėlyna – 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Spalvos

—

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

| — | vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

| — | šviesiai mėlyna – 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

8.   Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Naudojamas esant žemai temperatūrai


  Tekstas „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

Image

Naudojamas esant žemai temperatūrai

Tekstas „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos.

| | A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri, bent 18 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri, bent 18 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 13,5 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 13,5 pt, 100 % juodos.

| | Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją.
  Spalvos






  — | tamsiai mėlyna – 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Spalvos

—

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

| — | vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

| — | šviesiai mėlyna – 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

9.   Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| | A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės







  — | Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės

—

Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 37,5 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 37,5 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 18 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 18 pt, 100 % juodos.

| | Garso galios lygis patalpoje







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

| | Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

10.   Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| | A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai

—

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | aštunta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

aštunta klasė – 00-X-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- |

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės







  — | Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės

—

Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Vardinis šilumos atidavimas







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Vardinis šilumos atidavimas

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri, bent 12 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri, bent 12 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas „kW“. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kW“. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos.

| | Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Spalvos:






  — | tamsiai mėlyna – 86-51-00-00, |
| --- | --- | --- |

—

Spalvos:

—

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

| — | vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00, |
| --- | --- |

—

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

| — | šviesiai mėlyna – 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

| | Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos, |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos,

| — | Tekstas dB. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas dB. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos.

| | Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

11.   Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

| | Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Patalpų šildytuvas







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildytuvas

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė.






  — | Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos; |
| --- | --- | --- |

—

Patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė.

—

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos;

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu







  — | Piktogramos atitinka pavaizduotąsias. |
| --- | --- | --- |

Image

Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu

—

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

| — | Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros, |
| --- | --- |

—

Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros,

| — | Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros, |
| --- | --- |

—

Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros,

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Skalė A+++-G su apvadu.







  — | Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A+++-G su apvadu.

—

Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas. Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas. Calibri bold 12 pt.

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

  Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote.

12.   Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma:

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

| | Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

| | Kombinuotasis šildytuvas







  — | Piktogramos atitinka pavaizduotąsias; vandens šildymo funkcija su deklaruotuoju apkrovos profiliu, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtu atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Kombinuotasis šildytuvas

—

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias; vandens šildymo funkcija su deklaruotuoju apkrovos profiliu, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtu atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| — | Kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės.






  — | Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 11 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

—

Kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės.

—

Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 11 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 23 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 23 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu







  — | Piktogramos atitinka pavaizduotąsias. |
| --- | --- | --- |

Image

Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu

—

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

| — | Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros, |
| --- | --- |

—

Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros,

| — | Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros, |
| --- | --- |

—

Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros,

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Patalpų šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Patalpų šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Skalė A+++-G su apvadu







  — | Rodyklė. Aukštis – 6,5 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A+++-G su apvadu

—

Rodyklė. Aukštis – 6,5 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, atitinkamai







  — | Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, atitinkamai

—

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 22 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 22 pt, 100 % juodos.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris.







  — | Tekstas. Calibri bold 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris.

—

Tekstas. Calibri bold 12 pt.

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

  Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote.

---

(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

---

IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

| 1.1. | Patalpų šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Patalpų šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

c)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| d) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

d)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| e) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

e)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| f) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

f)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| g) | garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina); |
| --- | --- |

g)

garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina);

| h) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą; |
| --- | --- |

h)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą;

be to, kogeneracinių patalpų šildytuvų:

| i) | elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

i)

elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| j) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

j)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| k) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

k)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| l) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

l)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| m) | garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

m)

garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 1.2. | Keliems to paties tiekėjo patalpų šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

1.2.

Keliems to paties tiekėjo patalpų šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

| 1.3. | Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje. |
| --- | --- |

1.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

| 2.1. | Kombinuotojo šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Kombinuotojo šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai (o kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu – žematemperatūris naudojimas, jei taikytina); vandens šildymo daliai – deklaruotasis apkrovos profilis, išreikštas atitinkama raide ir tipiniu naudojimu pagal VI priedo 15 lentelę; |
| --- | --- |

c)

patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai (o kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu – žematemperatūris naudojimas, jei taikytina); vandens šildymo daliai – deklaruotasis apkrovos profilis, išreikštas atitinkama raide ir tipiniu naudojimu pagal VI priedo 15 lentelę;

| d) | pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

d)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| e) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

e)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis);

| f) | patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

f)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

| g) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

g)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

| h) | garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina); |
| --- | --- |

h)

garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina);

| i) | jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis; |
| --- | --- |

i)

jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

| j) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą; |
| --- | --- |

j)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą;

be to, kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| k) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

k)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| l) | patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

l)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| m) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

m)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| n) | garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

n)

garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 2.2. | Keliems to paties tiekėjo kombinuotojo šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

2.2.

Keliems to paties tiekėjo kombinuotojo šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

| 2.3. | Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje. |
| --- | --- |

2.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

3.   TEMPERATŪROS REGULIATORIAI

| 3.1. | Temperatūros reguliatoriaus vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Temperatūros reguliatoriaus vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | temperatūros reguliatoriaus klasė; |
| --- | --- |

c)

temperatūros reguliatoriaus klasė;

| d) | temperatūros reguliatoriaus sandas sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

d)

temperatūros reguliatoriaus sandas sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 3.2. | Keliems to paties tiekėjo temperatūros reguliatoriaus modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

3.2.

Keliems to paties tiekėjo temperatūros reguliatoriaus modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

4.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

| 4.1. | Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

4.1.

Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

c)

kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| d) | kolektoriaus efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

d)

kolektoriaus efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| e) | pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

e)

pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė;

| f) | saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

f)

saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| g) | saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa litrais ir m3; |
| --- | --- |

g)

saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa litrais ir m3;

| h) | metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

h)

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis;

| i) | siurblio vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

i)

siurblio vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| j) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

j)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki šimtųjų;

| k) | metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

k)

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 4.2. | Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

4.2.

Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

5.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelėje yra 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodyti elementai, pagal kuriuos atitinkamai įvertinamas patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, kuriuose įrašyta tokia informacija:

| — | I. pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%), |
| --- | --- |

—

I. pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

| — | II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svorinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse, |
| --- | --- |

—

II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svorinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse,

| — | III. matematinio reiškinio vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu, |
| --- | --- |

—

III. matematinio reiškinio Formula vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu,

| — | IV. matematinio reiškinio vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu, |
| --- | --- |

—

IV. matematinio reiškinio Formula vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu,

be to, pirmiausia naudojamų patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| — | V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%), |
| --- | --- |

—

V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%),

| — | VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%). |
| --- | --- |

—

VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%).

6.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų vardinių parametrų lentelėje yra a ir b punktuose nurodyti elementai:

| a) | atitinkamai 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai, pagal kuriuos įvertinamas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, kuriuose įrašyta tokia informacija:






  — | I. pirmiausia naudojamo kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%), |
| --- | --- | --- |

a)

atitinkamai 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai, pagal kuriuos įvertinamas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, kuriuose įrašyta tokia informacija:

—

I. pirmiausia naudojamo kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

| — | II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svertinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse, |
| --- | --- |

—

II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svertinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse,

| — | III. matematinio reiškinio vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu, |
| --- | --- |

—

III. matematinio reiškinio Formula vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu,

| — | IV. matematinio reiškinio vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu, |
| --- | --- |

—

IV. matematinio reiškinio Formula vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu,

be to, pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| — | V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%), |
| --- | --- |

—

V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%),

| — | VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%); |
| --- | --- |

—

VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%);

| b) | atitinkamai 5 paveiksle nurodyti elementai kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui įvertinti, kuriuose įrašyta tokia informacija:






  — | I. kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%), |
| --- | --- | --- |

b)

atitinkamai 5 paveiksle nurodyti elementai kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui įvertinti, kuriuose įrašyta tokia informacija:

—

I. kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

| — | II. matematinio reiškinio vertė, čia – Qref
  iš VII priedo 15 lentelės, Qnonsol
  iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai kombinuotojo šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL, |
| --- | --- |

—

II. matematinio reiškinio Formula vertė, čia – Qref
  iš VII priedo 15 lentelės, Qnonsol
  iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai kombinuotojo šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL,

| — | III. matematinio reiškinio vertė procentais (%), čia – Qaux
  iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Q
  ref
  iš VII priedo 15 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL. |
| --- | --- |

—

III. matematinio reiškinio Formula vertė procentais (%), čia – Qaux
  iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Q
  ref
  iš VII priedo 15 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL.

5   lentelė

Pirmiausia naudojamo patalpų šildymo katilo arba kombinuotojo šildymo katilo ir papildomo šildytuvo svoriniai koeficientai
   (1)
  , naudojami šio priedo 1 paveiksle

| (2) | II, komplektas be karšto vandens talpyklos | II, komplektas su karšto vandens talpykla |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

Formula

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00

6   lentelė

Pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo, patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu arba žematemperatūrio šilumos siurblio ir papildomo šildytuvo svoriniai koeficientai
   (3)
  , naudojami šio priedo 2–4 paveiksluose

| (4) | II, komplektas be karšto vandens talpyklos | II, komplektas su karšto vandens talpykla |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

Formula

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1   paveikslas

Pirmiausia naudojamų patalpų šildymo katilų ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildymo katilų atveju naudojamas atitinkamai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodomas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

2   paveikslas

Pirmiausia naudojamų kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

3   paveikslas

Pirmiausia naudojamų patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju naudojamas atitinkamai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodomas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

4   paveikslas

Pirmiausia naudojamų žematemperatūrių šilumos siurblių atveju patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

5   paveikslas

Pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildymo katilų ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Image

---

(1)  Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

(2)  Prated susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu arba kombinuotuoju šildytuvu.

(3)  Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

(4)  Prated susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu arba kombinuotuoju šildytuvu.

---

V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose patalpų šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | patalpų šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

patalpų šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | patalpų šildymo katilų ir kogeneracinių šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą, |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

patalpų šildymo katilų ir kogeneracinių šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

| — | patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą, |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

| — | patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis); |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytuose kombinuotųjų šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | kombinuotojo šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

kombinuotojo šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | kombinuotųjų šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą, |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

kombinuotųjų šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

| — | kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą, |
| --- | --- |

—

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

| — | kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis); |
| --- | --- |

—

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą.

7   lentelė

Patalpų šildymo katilų, kombinuotųjų šildymo katilų ir kogeneracinių patalpų šildytuvų techniniai parametrai

| Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys] |
| --- |
| Kondensacinis katilas [taip/ne] |
| Žemos temperatūros (2) katilas [taip/ne] |
| B11 tipo katilas [taip/ne] |
| Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip/ne] | Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip/ne] |
| Kombinuotasis šildytuvas [taip/ne] |
| Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai | | Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai |
| Vardinis šilumos atidavimas | Prated | x | kW | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | ηs | x | % |
| Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – naudingasis šilumos atidavimas | Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – šiluminis naudingumas |
| Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1) | P4 | x,x | kW | Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1) | η4 | x,x | % |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2) | P1 | x,x | kW | Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2) | η1 | x,x | % |
| Kogeneracinių patalpų šildytuvų – naudingasis šilumos atidavimas | Kogeneracinių patalpų šildytuvų – šiluminis naudingumas |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | PCHP100+Sup0 | x,x | kW | Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | ηCHP100+Sup0 | x,x | % |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | PCHP100+Sup100 | x,x | kW | Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | ηCHP100+Sup100 | x,x | % |
| Kogeneracinių patalpų šildytuvų – elektrinis naudingumas | Papildomas šildytuvas |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | ηel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Vardinis šilumos atidavimas | Psup | x,x | kW |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | ηel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Tiekiamos energijos rūšis | |
| Pagalbinės elektros energijos suvartojimas | Kiti parametrai |
| Esant pilnai apkrovai | elmax | x,x | kW | Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena | Pstby | x,x | kW |
| Esant dalinei apkrovai | elmin | x,x | kW | Uždegimo degiklio vartojamoji galia | Pign | x,x | kW |
| Veikiant budėjimo veiksena | PSB | x,xxx | kW | Metinis suvartojamos energijos kiekis | QHE | x | kWh arba GJ |
| Garso galios lygis patalpoje | LWA | x | dB |
| Kombinuotųjų šildytuvų |
| Deklaruotasis apkrovos profilis | | | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | ηwh | x | % |
| Elektros energijos suvartojimas per parą | Qelec | x,xxx | kWh | Kuro sunaudojimas per parą | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Metinis elektros energijos suvartojimas | AEC | x | kWh | Metinis kuro sunaudojimas | AFC | x | GJ |
| Kontaktiniai duomenys | Tiekėjo pavadinimas ir adresas |

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Kondensacinis katilas [taip/ne]

Žemos temperatūros (2) katilas [taip/ne]

B11 tipo katilas [taip/ne]

Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip/ne]

Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip/ne]

Kombinuotasis šildytuvas [taip/ne]

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – naudingasis šilumos atidavimas

Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

P4

x,x

kW

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

η4

x,x

%

Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

P1

x,x

kW

Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

η1

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – naudingasis šilumos atidavimas

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – elektrinis naudingumas

Papildomas šildytuvas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Vardinis šilumos atidavimas

Psup

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Tiekiamos energijos rūšis

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

Kiti parametrai

Esant pilnai apkrovai

elmax

x,x

kW

Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena

Pstby

x,x

kW

Esant dalinei apkrovai

elmin

x,x

kW

Uždegimo degiklio vartojamoji galia

Pign

x,x

kW

Veikiant budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Metinis suvartojamos energijos kiekis

QHE

x

kWh arba GJ

Garso galios lygis patalpoje

LWA

x

dB

Kombinuotųjų šildytuvų

Deklaruotasis apkrovos profilis

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro sunaudojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Metinis elektros energijos suvartojimas

AEC

x

kWh

Metinis kuro sunaudojimas

AFC

x

GJ

Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas ir adresas

8   lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu techniniai parametrai

| Modelis(-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys] |
| --- |
| Oro-vandens šilumos siurblys [taip/ne] |
| Vandens-vandens šilumos siurblys [taip/ne] |
| Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip/ne] |
| Žematemperatūris šilumos siurblys [taip/ne] |
| Ar yra papildomas šildytuvas [taip/ne] |
| Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip/ne] |
| Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, nebent teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai. |
| Pateikiami naudojimo vidutinėmis, šaltesnėmis ir šiltesnėmis klimato sąlygomis parametrai. |
| Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai | | Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai |
| Vardinis šilumos atidavimas
   (3) | Prated | x | kW | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | ηs | x | % |
| Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj. | Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj. |
| Tj
  = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = – 7 °C | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
  = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 2 °C | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
  = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 7 °C | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
  = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
  = + 12 °C | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | Pdh | x,x | kW | Tj
  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
  = ribinė veikimo temperatūra | Pdh | x,x | kW | Tj
  = ribinė veikimo temperatūra | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Oro-vandens šilumos siurblių – Tj
  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | Oro-vandens šilumos siurblių – Tj
  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) | COPd or PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | Tbiv | x | °C | Oro-vandens šilumos siurblių – ribinė veikimo temperatūra | TOL | x | °C |
| Ciklinis pajėgumas šildymo režimu | Pcych | x,x | kW | Ciklinis efektyvumas | COPcyc or PERcyc | x,xx arba x,x | – arba % |
| Blogėjimo koeficientas (4) | Cdh | x,x | — | Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra | WTOL | x | °C |
| Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena | Papildomas šildytuvas |
| Išjungties veiksena | POFF | x,xxx | kW | Vardinis šilumos atidavimas (4) | Psup | x,x | kW |
| Termostato išjungties veiksena | PTO | x,xxx | kW | | |
| Budėjimo veiksena | PSB | x,xxx | kW | Tiekiamos energijos rūšis |
| Karterio šildymo veiksena | PCK | x,xxx | kW | |
| Kiti parametrai | |
| Pajėgumo valdymas | pastovus / kintamas | Oro-vandens šilumos siurblių – vardinis oro srautas (lauke) | — | x | m3/h |
| Garso galios lygis (patalpoje / lauke) | LWA | x / x | dB | Vandens-vandens arba tirpalo-vandens šilumos siurblių – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje) | — | x | m3/h |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis | QHE | x | kWh or GJ |
| Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu |
| Deklaruotasis apkrovos profilis | x | | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | ηwh | x | % |
| Elektros energijos suvartojimas per parą | Qelec | x,xxx | kWh | Kuro sunaudojimas per parą | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Metinis elektros energijos suvartojimas | AEC | x | kWh | Metinis kuro sunaudojimas | AFC | x | GJ |
| Kontaktiniai duomenys | Tiekėjo pavadinimas ir adresas |

Modelis(-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Oro-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Vandens-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Žematemperatūris šilumos siurblys [taip/ne]

Ar yra papildomas šildytuvas [taip/ne]

Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip/ne]

Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, nebent teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai.

Pateikiami naudojimo vidutinėmis, šaltesnėmis ir šiltesnėmis klimato sąlygomis parametrai.

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas
   (3)

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj.

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj.

Tj
  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = – 7 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 2 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 7 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
  = + 12 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj
  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
  = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj
  = ribinė veikimo temperatūra

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Oro-vandens šilumos siurblių – Tj
  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Oro-vandens šilumos siurblių – Tj
  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Tbiv

x

°C

Oro-vandens šilumos siurblių – ribinė veikimo temperatūra

TOL

x

°C

Ciklinis pajėgumas šildymo režimu

Pcych

x,x

kW

Ciklinis efektyvumas

COPcyc or PERcyc

x,xx arba x,x

– arba %

Blogėjimo koeficientas (4)

Cdh

x,x

—

Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra

WTOL

x

°C

Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena

Papildomas šildytuvas

Išjungties veiksena

POFF

x,xxx

kW

Vardinis šilumos atidavimas (4)

Psup

x,x

kW

Termostato išjungties veiksena

PTO

x,xxx

kW

Budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Tiekiamos energijos rūšis

Karterio šildymo veiksena

PCK

x,xxx

kW

Kiti parametrai

Pajėgumo valdymas

pastovus / kintamas

Oro-vandens šilumos siurblių – vardinis oro srautas (lauke)

—

x

m3/h

Garso galios lygis (patalpoje / lauke)

LWA

x / x

dB

Vandens-vandens arba tirpalo-vandens šilumos siurblių – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje)

—

x

m3/h

Metinis suvartojamos energijos kiekis

QHE

x

kWh or GJ

Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu

Deklaruotasis apkrovos profilis

x

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro sunaudojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Metinis elektros energijos suvartojimas

AEC

x

kWh

Metinis kuro sunaudojimas

AFC

x

GJ

Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas ir adresas

3.   TEMPERATŪROS REGULIATORIAI

3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytuose temperatūros reguliatorių techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | temperatūros reguliatoriaus modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

temperatūros reguliatoriaus modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | temperatūros reguliatoriaus klasė, |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

temperatūros reguliatoriaus klasė,

| — | temperatūros reguliatoriaus sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo sandas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

—

temperatūros reguliatoriaus sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo sandas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint temperatūros reguliatorių. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint temperatūros reguliatorių.

4.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

3 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytuose saulės energijos įrenginių techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):






  — | kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):

—

kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| — | kolektoriaus efektyvumas ηcol
  (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, |
| --- | --- |

—

kolektoriaus efektyvumas ηcol
  (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

| — | pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė, |
| --- | --- |

—

pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė,

| — | saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, |
| --- | --- |

—

saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

| — | saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa V litrais ir m3, |
| --- | --- |

—

saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa V litrais ir m3,

| — | metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis, |
| --- | --- |

—

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis,

| — | siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, |
| --- | --- |

—

siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

| — | budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų, |
| --- | --- |

—

budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų,

| — | metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

—

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį.

5.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 5 dalies c punkte nurodytuose patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%), |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%),

| — | šio priedo 1, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai; |
| --- | --- |

—

šio priedo 1, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą.

6.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytuose kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%),

| — | šio priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai; |
| --- | --- |

—

šio priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą.

---

(1)  Aukštos temperatūros režimas – 60 °C grįžtamojo srauto temperatūra šildytuvo įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildytuvo išvadinėje dalyje.

(2)  Žema temperatūra – kondensacinių katilų atveju, 30°C, žemos temperatūros katilų atveju, 37 °C, o kitų šildytuvų atveju – 80 °C grįžtamojo srauto temperatūra (šildytuvo įvadinėje dalyje).

(3)  Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju vardinis šilumos atidavimas Prated lygus projektinei apkrovai šildymo režimu Pdesignh, o papildomo šildytuvo vardinis šilumos atidavimas Psup lygus papildomam šildymo pajėgumui sup(Tj).

(4)  Jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9.

---

VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

| 1.1. | 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- | --- |

1.1.

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| b) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

b)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| c) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

c)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| d) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

d)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

| e) | garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina); |
| --- | --- |

e)

garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina);

be to, kogeneracinių patalpų šildytuvų:

| f) | elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

f)

elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| g) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

g)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| h) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

h)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| i) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

i)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| j) | garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

j)

garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, žematemperatūrių šilumos siurblių:

| k) | pastaba, kad žematemperatūrį šilumos siurblį tinka naudoti tik esant žemai temperatūrai. |
| --- | --- |

k)

pastaba, kad žematemperatūrį šilumos siurblį tinka naudoti tik esant žemai temperatūrai.

| 1.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

1.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

| 2.1. | 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai; vandens šildymo daliai – atitinkama raide pažymėtas deklaruotasis apkrovos profilis ir įprastas naudojimas pagal VII priedo 15 lentelę; |
| --- | --- | --- |

2.1.

4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai; vandens šildymo daliai – atitinkama raide pažymėtas deklaruotasis apkrovos profilis ir įprastas naudojimas pagal VII priedo 15 lentelę;

| b) | pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

b)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| c) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis); |
| --- | --- |

c)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis);

| d) | patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

e)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

| f) | garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina); |
| --- | --- |

f)

garso galios lygis LWA
  patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina);

| g) | jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis; |
| --- | --- |

g)

jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

be to, kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

| h) | vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

h)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| i) | patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

i)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| j) | pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

j)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| k) | garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

k)

garso galios lygis LWA
  lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 2.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

2.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

3.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

| 3.1. | 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- | --- |

3.1.

4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| b) | iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%); |
| --- | --- |

b)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%);

| c) | atitinkamai IV priedo 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodyti elementai. |
| --- | --- |

c)

atitinkamai IV priedo 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodyti elementai.

| 3.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

3.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

4.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

| 4.1. | 4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | pagal II priedo 1 ir 2 punktus nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- | --- |

4.1.

4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| b) | iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%); |
| --- | --- |

b)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%);

| c) | atitinkamai IV priedo 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai; |
| --- | --- |

c)

atitinkamai IV priedo 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai;

| d) | IV priedo 5 paveiksle nurodyti elementai; |
| --- | --- |

d)

IV priedo 5 paveiksle nurodyti elementai;

| 4.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 4.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

4.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 4.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

---

VII PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–6 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.   Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos

| a) | 3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C patalpų oro temperatūra. |
| --- | --- |

a)

3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C patalpų oro temperatūra.

| b) | 3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5, nebent metinis suvartojamos elektros energijos kiekis išreikštas galutine energija galutiniam naudotojui, kaip nurodyta 3 punkto b dalyje, 5 punkto e dalyje ir 6 punkte. |
| --- | --- |

b)

3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5, nebent metinis suvartojamos elektros energijos kiekis išreikštas galutine energija galutiniam naudotojui, kaip nurodyta 3 punkto b dalyje, 5 punkto e dalyje ir 6 punkte.

| c) | Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą. |
| --- | --- |

c)

Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą.

| d) | Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, per metus suvartojamos energijos kiekio ir garso galios lygio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

d)

Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, per metus suvartojamos energijos kiekio ir garso galios lygio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.   Patalpų šildymo katilų, kombinuotųjų šildymo katilų ir kogeneracinių patalpų šildytuvų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir suvartojamas kiekis

| a) | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje ηson
  , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, elektrinio naudingumo sandus ir padauginus iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5. |
| --- | --- |

a)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje ηson
  , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, elektrinio naudingumo sandus ir padauginus iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5.

| b) | Metinis energijos suvartojimas QHE
  galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo santykis. |
| --- | --- |

b)

Metinis energijos suvartojimas QHE
  galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo santykis.

4.   Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir suvartojamas kiekis

| a) | Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated
  arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated,
  , arba garso galios lygį naudojamos 9 lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas. |
| --- | --- |

a)

Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated
  arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated,
  , arba garso galios lygį naudojamos 9 lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas.

| b) | Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon
  vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:






  — | 10 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas, |
| --- | --- | --- |

b)

Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon
  vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:

—

10 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas,

| — | Europos atskaitinį šildymo sezoną vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, kaip nurodyta 12 lentelėje, |
| --- | --- |

—

Europos atskaitinį šildymo sezoną vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, kaip nurodyta 12 lentelėje,

| — | jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą. |
| --- | --- |

—

jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą.

| c) | Atskaitinis metinis šildymo poreikis QH
  yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, padauginta iš metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE
  , kuris yra 2 066, 2 465 ir 1 336 atitinkamai vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

c)

Atskaitinis metinis šildymo poreikis QH
  yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, padauginta iš metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE
  , kuris yra 2 066, 2 465 ir 1 336 atitinkamai vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis.

| d) | Metinis suvartotos energijos kiekis QHE
  apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:






  — | atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon
  santykio ir |
| --- | --- | --- |

d)

Metinis suvartotos energijos kiekis QHE
  apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:

—

atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon
  santykio ir

| — | energijos suvartojimo išjungties, Termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu. |
| --- | --- |

—

energijos suvartojimo išjungties, Termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu.

| e) | Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir metinio suvartotos energijos kiekio QHE
  santykis. |
| --- | --- |

e)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir metinio suvartotos energijos kiekio QHE
  santykis.

| f) | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio sandus. |
| --- | --- |

f)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio sandus.

| g) | Metinis energijos suvartojimas QHE
  galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo ηs
  santykis. |
| --- | --- |

g)

Metinis energijos suvartojimas QHE
  galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH
  ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo ηs
  santykis.

5.   Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  apskaičiuojamas atskaitinę energiją Qref
  padalijus iš šiai energijai generuoti reikalingos energijos, esant tokioms sąlygoms:

| a) | matavimas atliekamas taikant 15 lentelėje nustatytus apkrovos profilius; |
| --- | --- |

a)

matavimas atliekamas taikant 15 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

| b) | matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:






  — | 00:00–06:59 – be vandens ėmimo, |
| --- | --- | --- |

b)

matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

—

00:00–06:59 – be vandens ėmimo,

| — | nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, |
| --- | --- |

—

nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

| — | po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo; |
| --- | --- |

—

po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo;

| c) | deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio; |
| --- | --- |

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio;

| d) | kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:






  — | kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 9 lentelėje nustatytas sąlygas, |
| --- | --- | --- |

d)

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:

—

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 9 lentelėje nustatytas sąlygas,

| — | kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 11 lentelėje nustatytas sąlygas; |
| --- | --- |

—

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 11 lentelėje nustatytas sąlygas;

| e) | metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kilovatais (kWh) apskaičiuojamas elektros energijos suvartojimą per parą Qelec
  galutinės energijos kilovatais (kWh) padauginus iš 220; |
| --- | --- |

e)

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kilovatais (kWh) apskaičiuojamas elektros energijos suvartojimą per parą Qelec
  galutinės energijos kilovatais (kWh) padauginus iš 220;

| f) | metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kuro sunaudojimą per parą Qfuel
  padauginus iš 220. |
| --- | --- |

f)

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kuro sunaudojimą per parą Qfuel
  padauginus iš 220.

6.   Saulės energijos įrenginių matavimo ir skaičiavimo sąlygos

Saulės kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla ir kolektoriaus kontūro siurblys, jei taikytina, bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys.

Gauti rezultatai naudojami savaiminiams nuostoliams S nustatyti ir kolektoriaus efektyvumui ηcol
  , metiniam ne saulės šilumos sandui Qnonsol
  apkrovos profiliams M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis, nurodytomis 13 ir 14 lentelėse, ir metiniam pagalbinės elektros energijos suvartojimui Qaux
  galutinės energijos kilovatais (kWh) apskaičiuoti.

9   lentelė

Standartinės patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu veikimo sąlygos

| Šilumos šaltinis | Lauko šilumokaitis | Patalpų šilumokaitis |
| --- | --- | --- |
| Klimato sąlygos | Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra | Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius | Žematemperatūriai šilumos siurbliai |
| Įleidimo temperatūra | Išleidimo temperatūra | Įleidimo temperatūra | Išleidimo temperatūra |
| Lauko oras | Vidutinis | + 7 °C
  (+ 6 °C) | +47 °C | +55 °C | +30 °C | +35 °C |
| | Šaltesnis | + 2 °C
  (+ 1 °C) |
| | Šiltesnis | + 14 °C
  (+ 13 °C) |
| Ventiliacijos šalinamas oras | Visos | + 20 °C
  (+ 12 °C) |
| | | Įleidimo / išleidimo temperatūra |
| Vanduo | Visos | + 10 °C /
  + 7 °C |
| Tirpalas | Visos | 0 °C /– 3 °C |

Šilumos šaltinis

Lauko šilumokaitis

Patalpų šilumokaitis

Klimato sąlygos

Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius

Žematemperatūriai šilumos siurbliai

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Lauko oras

Vidutinis

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

Šaltesnis

+ 2 °C

(+ 1 °C)

Šiltesnis

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Ventiliacijos šalinamas oras

Visos

+ 20 °C

(+ 12 °C)

Įleidimo / išleidimo temperatūra

Vanduo

Visos

+ 10 °C /

+ 7 °C

Tirpalas

Visos

0 °C /– 3 °C

10   lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

| Klimato sąlygos | Norminė projektinė temperatūra | Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | ribinė veikimo temperatūra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| Vidutinis | – 10 (– 11) °C | ne didesnė kaip + 2 °C | ne didesnė kaip – 7 °C |
| Šaltesnis | – 22 (– 23) °C | ne didesnė kaip – 7 °C | ne didesnė kaip – 15 °C |
| Šiltesnis | + 2 (+ 1) °C | ne didesnė kaip + 7 °C | ne didesnė kaip + 2 °C |

Klimato sąlygos

Norminė projektinė temperatūra

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

ribinė veikimo temperatūra

Tdesignh

Tbiv

TOL

Vidutinis

– 10 (– 11) °C

ne didesnė kaip + 2 °C

ne didesnė kaip – 7 °C

Šaltesnis

– 22 (– 23) °C

ne didesnė kaip – 7 °C

ne didesnė kaip – 15 °C

Šiltesnis

+ 2 (+ 1) °C

ne didesnė kaip + 7 °C

ne didesnė kaip + 2 °C

11   lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/val.], esant 5,5 g/m3 drėgnumui

| Deklaruotasis apkrovos profilis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

12   lentelė

Patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu ir kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu taikomas Europos atskaitinis šildymo sezonas vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis

| binj | Tj
  [°C] | Vidutinio klimato sąlygos | Šaltesnio klimato sąlygos | Šiltesnio klimato sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hj
  [h/metus] | Hj
  [h/metus] | Hj
  [h/metus] |
| nuo 1 iki 8 | nuo – 30 iki – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | –22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | –21 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | –20 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | –19 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | –18 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | –17 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | –16 | 0 | 39 | 0 |
| 16 | –15 | 0 | 41 | 0 |
| 17 | –14 | 0 | 35 | 0 |
| 18 | –13 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | –12 | 0 | 37 | 0 |
| 20 | –11 | 0 | 41 | 0 |
| 21 | –10 | 1 | 43 | 0 |
| 22 | –9 | 25 | 54 | 0 |
| 23 | –8 | 23 | 90 | 0 |
| 24 | –7 | 24 | 125 | 0 |
| 25 | –6 | 27 | 169 | 0 |
| 26 | –5 | 68 | 195 | 0 |
| 27 | –4 | 91 | 278 | 0 |
| 28 | –3 | 89 | 306 | 0 |
| 29 | –2 | 165 | 454 | 0 |
| 30 | –1 | 173 | 385 | 0 |
| 31 | 0 | 240 | 490 | 0 |
| 32 | 1 | 280 | 533 | 0 |
| 33 | 2 | 320 | 380 | 3 |
| 34 | 3 | 357 | 228 | 22 |
| 35 | 4 | 356 | 261 | 63 |
| 36 | 5 | 303 | 279 | 63 |
| 37 | 6 | 330 | 229 | 175 |
| 38 | 7 | 326 | 269 | 162 |
| 39 | 8 | 348 | 233 | 259 |
| 40 | 9 | 335 | 230 | 360 |
| 41 | 10 | 315 | 243 | 428 |
| 42 | 11 | 215 | 191 | 430 |
| 43 | 12 | 169 | 146 | 503 |
| 44 | 13 | 151 | 150 | 444 |
| 45 | 14 | 105 | 97 | 384 |
| 46 | 15 | 74 | 61 | 294 |
| Viso valandų | 4 910 | 6 446 | 3 590 |

binj

Tj
  [°C]

Vidutinio klimato sąlygos

Šaltesnio klimato sąlygos

Šiltesnio klimato sąlygos

Hj
  [h/metus]

Hj
  [h/metus]

Hj
  [h/metus]

nuo 1 iki 8

nuo – 30 iki – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Viso valandų

4 910

6 446

3 590

13   lentelė

Vidutinė dienos temperatūra [°C]

| | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

14   lentelė

Vidutinė visuminė saulės energinė apšvieta [W/m2]

| | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

15   lentelė

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti apkrovos profiliai

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

15 lentelės tęsinys

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti apkrovos profiliai

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

15 lentelės tęsinys

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti apkrovos profiliai

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | |
| 12:30 | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | |
| 20:00 | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | |
| 21:45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

---

VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Kad įvertintų atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, valstybių narių valdžios institucijos taiko toliau pateiktą patikros procedūrą:

| 1. | valstybės narės valdžios institucijos išbando po vieną kiekvieno šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio gaminį ir pateikia informaciją apie bandymų rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms; |
| --- | --- |

1.

valstybės narės valdžios institucijos išbando po vieną kiekvieno šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio gaminį ir pateikia informaciją apie bandymų rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms;

| 2. | laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:






  a) | šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- | --- |

2.

laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| b) | kombinuotųjų šildytuvų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

b)

kombinuotųjų šildytuvų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| c) | šildytuvų garso galios lygis LWA
  neviršija prietaiso deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB; |
| --- | --- |

c)

šildytuvų garso galios lygis LWA
  neviršija prietaiso deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB;

| d) | temperatūros reguliatorių – temperatūros reguliatoriaus klasė atitinka deklaruotą gaminio klasę; |
| --- | --- |

d)

temperatūros reguliatorių – temperatūros reguliatoriaus klasė atitinka deklaruotą gaminio klasę;

| e) | saulės energijos įrenginių – kolektoriaus efektyvumas ηcol
  yra ne daugiau kaip 5 proc. mažesnis nei gaminio deklaruota vertė; |
| --- | --- |

e)

saulės energijos įrenginių – kolektoriaus efektyvumas ηcol
  yra ne daugiau kaip 5 proc. mažesnis nei gaminio deklaruota vertė;

| f) | saulės energijos įrenginių – saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis S yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota gaminio vertė; |
| --- | --- |

f)

saulės energijos įrenginių – saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis S yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota gaminio vertė;

| g) | saulės energijos įrenginių – pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė; |
| --- | --- |

g)

saulės energijos įrenginių – pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė;

| 3. | jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybės narės valdžios institucijos bandymams atsitiktinai parenka tris papildomus tokio paties modelio gaminius ir pateikia informaciją apie bandymų rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai per vieną mėnesį nuo bandymų atlikimo; |
| --- | --- |

3.

jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybės narės valdžios institucijos bandymams atsitiktinai parenka tris papildomus tokio paties modelio gaminius ir pateikia informaciją apie bandymų rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai per vieną mėnesį nuo bandymų atlikimo;

| 4. | laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:






  a) | šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų – trijų gaminių sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- | --- |

4.

laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a)

šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų – trijų gaminių sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| b) | kombinuotųjų šildytuvų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų – trijų gaminių energijos vandens šildyti vartojimo efektyvumo ηwh
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

b)

kombinuotųjų šildytuvų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų – trijų gaminių energijos vandens šildyti vartojimo efektyvumo ηwh
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 proc. mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| c) | šildytuvų – trijų gaminių garso galios lygio LWA
  vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB; |
| --- | --- |

c)

šildytuvų – trijų gaminių garso galios lygio LWA
  vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB;

| d) | temperatūros reguliatorių – trijų gaminių temperatūros reguliatoriaus klasė atitinka deklaruotą prietaiso klasę; |
| --- | --- |

d)

temperatūros reguliatorių – trijų gaminių temperatūros reguliatoriaus klasė atitinka deklaruotą prietaiso klasę;

| e) | saulės energijos įrenginių – trijų gaminių kolektoriaus efektyvumo ηcol
  vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. mažesnis nei deklaruota prietaiso vertė; |
| --- | --- |

e)

saulės energijos įrenginių – trijų gaminių kolektoriaus efektyvumo ηcol
  vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. mažesnis nei deklaruota prietaiso vertė;

| f) | saulės energijos įrenginių – trijų gaminių saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminio nuostolio S vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė; |
| --- | --- |

f)

saulės energijos įrenginių – trijų gaminių saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminio nuostolio S vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė;

| g) | saulės energijos įrenginių – trijų gaminių pagalbinės elektros energijos suvartojimo ηcol
  vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė; |
| --- | --- |

g)

saulės energijos įrenginių – trijų gaminių pagalbinės elektros energijos suvartojimo ηcol
  vidurkis yra ne daugiau kaip 5 proc. didesnis nei deklaruota prietaiso vertė;

| 5. | jeigu 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų. |
| --- | --- |

5.

jeigu 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VII priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

---

| 6.9.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 239/83 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/83

---

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 812/2013

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

| (1) | Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo; |
| --- | --- |

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

| (2) | didelę dalį energijos paklausos Sąjungoje lemia vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų suvartojama energija, o lygiavertes funkcijas turintys vandens šildytuvai ir karšto vandens talpyklos labai skiriasi energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ir savaiminių nuostolių atžvilgiais. Dar yra didelių galimybių sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį – be kitų dalykų, vandens šildytuvus derinti su tinkamais saulės energijos įrenginiais. Todėl vandens šildytuvams, karšto vandens talpykloms ir vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektams turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai; |
| --- | --- |

(2)

didelę dalį energijos paklausos Sąjungoje lemia vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų suvartojama energija, o lygiavertes funkcijas turintys vandens šildytuvai ir karšto vandens talpyklos labai skiriasi energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ir savaiminių nuostolių atžvilgiais. Dar yra didelių galimybių sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį – be kitų dalykų, vandens šildytuvus derinti su tinkamais saulės energijos įrenginiais. Todėl vandens šildytuvams, karšto vandens talpykloms ir vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektams turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

| (3) | vandens šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį ar skystąjį kurą (daugiau nei 50 %), turi ypatingų techninių savybių, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Atlikus analizę, jei remiantis gautais rezultatais bus tikslinga, tokių vandens šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatyti vėlesniame etape; |
| --- | --- |

(3)

vandens šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį ar skystąjį kurą (daugiau nei 50 %), turi ypatingų techninių savybių, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Atlikus analizę, jei remiantis gautais rezultatais bus tikslinga, tokių vandens šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatyti vėlesniame etape;

| (4) | turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos, kaip parodyti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumą etiketėse ir standartinėje gaminio informacijoje, kad gamintojai turėtų paskatų didinti šių gaminių energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo; |
| --- | --- |

(4)

turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos, kaip parodyti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumą etiketėse ir standartinėje gaminio informacijoje, kad gamintojai turėtų paskatų didinti šių gaminių energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo;

| (5) | dėl didelių energijos ir sąnaudų taupymo galimybių, susijusių su kiekvieno tipo vandens šildytuvu ir su karšto vandens talpyklomis, pasakytina, kad šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta nauja bendra įprastų vandens šildytuvų, saulės energijos vandens šildytuvų, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais ir karšto vandens talpyklų ženklinimo skalė nuo A iki G. Praėjus dvejiems metams, klasifikacija turėtų būti papildyta kintama A+ klase, kad efektyviausiai energiją vartojantys vandens šildytuvai ir karšto vandens talpyklos kuo sparčiau skverbtųsi į rinką; |
| --- | --- |

(5)

dėl didelių energijos ir sąnaudų taupymo galimybių, susijusių su kiekvieno tipo vandens šildytuvu ir su karšto vandens talpyklomis, pasakytina, kad šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta nauja bendra įprastų vandens šildytuvų, saulės energijos vandens šildytuvų, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais ir karšto vandens talpyklų ženklinimo skalė nuo A iki G. Praėjus dvejiems metams, klasifikacija turėtų būti papildyta kintama A+ klase, kad efektyviausiai energiją vartojantys vandens šildytuvai ir karšto vandens talpyklos kuo sparčiau skverbtųsi į rinką;

| (6) | šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimą trijose Europos klimato zonose; |
| --- | --- |

(6)

šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimą trijose Europos klimato zonose;

| (7) | svarbus veiksnys galutiniams naudotojams gali būti vandens šildytuvo garso galios lygis. Informacija apie garso galios lygį turėtų būti nurodoma vandens šildytuvų etiketėse; |
| --- | --- |

(7)

svarbus veiksnys galutiniams naudotojams gali būti vandens šildytuvo garso galios lygis. Informacija apie garso galios lygį turėtų būti nurodoma vandens šildytuvų etiketėse;

| (8) | numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 814/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/ES, nustatant vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimus (2), poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma apie 450 PJ (11 mln. t naftos ekvivalento) energijos, o tai prilygsta 26 mln. t CO2, palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių; |
| --- | --- |

(8)

numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 814/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/ES, nustatant vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimus (2), poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma apie 450 PJ (11 mln. t naftos ekvivalento) energijos, o tai prilygsta 26 mln. t CO2, palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

| (9) | etiketėse pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo ir skaičiavimo procedūras, kuriose būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos institucijos pagal procedūras, nustatytas 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3); |
| --- | --- |

(9)

etiketėse pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo ir skaičiavimo procedūras, kuriose būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos institucijos pagal procedūras, nustatytas 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3);

| (10) | šiame reglamente turėtų būti apibrėžta vienoda vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų gaminio etiketės forma ir turinys; |
| --- | --- |

(10)

šiame reglamente turėtų būti apibrėžta vienoda vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų gaminio etiketės forma ir turinys;

| (11) | be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų gaminio vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai; |
| --- | --- |

(11)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų gaminio vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai;

| (12) | šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti vandens šildytuvus ir karšto vandens talpyklas parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių gaminių reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai; |
| --- | --- |

(12)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti vandens šildytuvus ir karšto vandens talpyklas parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių gaminių reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

| (13) | be vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų etikečių ir vardinių parametrų lentelės, nustatytų šiame reglamente, komplekto etikete ir vardinių parametrų lentele, grindžiama iš tiekėjų gautomis gaminių vardinių parametrų lentelėmis, turėtų būti užtikrinta, kad galutinis naudotojas galėtų lengvai gauti informaciją apie vandens šildytuvų, suderintų su saulės energijos įrenginiais, energijos vartojimo efektyvumą. Toks komplektas galėtų pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę A+++; |
| --- | --- |

(13)

be vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų etikečių ir vardinių parametrų lentelės, nustatytų šiame reglamente, komplekto etikete ir vardinių parametrų lentele, grindžiama iš tiekėjų gautomis gaminių vardinių parametrų lentelėmis, turėtų būti užtikrinta, kad galutinis naudotojas galėtų lengvai gauti informaciją apie vandens šildytuvų, suderintų su saulės energijos įrenginiais, energijos vartojimo efektyvumą. Toks komplektas galėtų pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę A+++;

| (14) | tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą, |
| --- | --- |

(14)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi vandens šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, karšto vandens talpyklų, kurių talpa ≤ 500 litrų, taip pat vandens šildytuvo (≤ 70 kW) ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

| a) | vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą; |
| --- | --- |

a)

vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

| b) | vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą; |
| --- | --- |

b)

vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą;

| c) | vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (4); |
| --- | --- |

c)

vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (4);

| d) | kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 (5) 2 straipsnyje; |
| --- | --- |

d)

kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 (5) 2 straipsnyje;

| e) | vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje; |
| --- | --- |

e)

vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

| f) | vandens šildytuvams, kurie skirti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti. |
| --- | --- |

f)

vandens šildytuvams, kurie skirti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)   vandens šildytuvas– įrenginys,

2)   šilumos generatorius– vandens šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu iš šių būdų arba keliais šiais būdais:

3)   vardinis šilumos atidavimas– deklaruotas vandens šildytuvo šilumos atidavimas (kWh), kai vanduo šildomas standartinėmis veikimo sąlygomis;

4)   talpa (V)– karšto vandens talpyklos vardinė talpa (litrais);

5)   standartinės veikimo sąlygos– vandens šildytuvų veikimo sąlygos, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir garso galios lygis; pagal standartines veikimo sąlygas nustatomas karšto vandens talpyklų savaiminis nuostolis;

6)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

7)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

8)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

9)   karšto vandens talpykla– rezervuaras (su visais priedais), kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo ir kuriame neįrengta jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

10)   pagalbinis panardinamasis kaitintuvas– kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis kaitintuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks kaitintuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

11)   saulės energijos įrenginys– saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai;

12)   saulės energijos sistema– įrenginys, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių bei saulės energijos vandens talpyklų ir galintis turėti siurblių kolektoriaus kontūre bei kitų dalių, rinkai tiekiamas kaip vienas blokas ir neturi jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali turėti vieną arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

13)   vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektas– galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau vandens šildytuvų bei vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

14)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh
  )– vandens šildytuvo arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto tiekiamos naudingosios energijos ir jos gamybai būtinos energijos santykis (%);

15)   garso galios lygis (LWA
  )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

16)   savaiminis nuotolis (S)– esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

17)   vandens šildytuvas su šilumos siurbliu– vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų.

Papildomos II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, vandens šildytuvus, įskaitant šildytuvus, įtrauktus į vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu vandens šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatorius pakuotėje; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu vandens šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatorius pakuotėje; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu;

| b) | IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu; pagal šią nuostatą: vandens šildytuvų su šilumos siurbliais atveju pateikiama bent šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu; pagal šią nuostatą: vandens šildytuvų su šilumos siurbliais atveju pateikiama bent šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu vandens šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, pateikiama III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą spausdinta vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje.

2.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, karšto vandens talpyklas tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys jas naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekviena karšto vandens talpykla, atitinkančia II priedo 2 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; |
| --- | --- |

a)

su kiekviena karšto vandens talpykla, atitinkančia II priedo 2 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

| b) | būtų pateikiama IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

b)

būtų pateikiama IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę;

| e) | visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę. |
| --- | --- |

e)

visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę.

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. su kiekviena karšto vandens talpykla, atitinkančia II priedo 2 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, pateikiama III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė.

3.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, saulės energijos įrenginius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | būtų pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė; |
| --- | --- |

a)

būtų pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

| b) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai. |
| --- | --- |

b)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai.

4.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

| a) | su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; |
| --- | --- |

a)

su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

| b) | IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu; |
| --- | --- |

b)

IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu;

| c) | valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai; |
| --- | --- |

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

| d) | visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

e)

visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

1.   Prekiautojai vandens šildytuvais užtikrina, kad:

| a) | kiekvieno pardavimo vietoje esančio vandens šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte; |
| --- | --- |

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio vandens šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte;

| b) | prekiaujant vandens šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant vandens šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

2.   Prekiautojai karšto vandens talpyklomis užtikrina, kad:

| a) | kiekvienos pardavimo vietoje esančios karšto vandens talpyklos priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte; |
| --- | --- |

a)

kiekvienos pardavimo vietoje esančios karšto vandens talpyklos priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte;

| b) | prekiaujant karšto vandens talpyklomis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant karšto vandens talpyklomis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę;

| d) | visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę. |
| --- | --- |

d)

visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę.

3.   Prekiautojai vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

| a) | visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas; |
| --- | --- |

a)

visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

| b) | prekiaujant vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija; |
| --- | --- |

b)

prekiaujant vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija;

| c) | visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis. |
| --- | --- |

d)

visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VII ir VIII prieduose.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui, metiniam energijos suvartojimui ir garso galios lygiui, taip pat deklaruotai karšto vandens talpyklų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei ir savaiminiam nuostoliui įvertina taikydamos IX priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinami reikšmingi įvairių tipų įrenginių rinkos dalies pokyčiai ir komplekto vardinių parametrų lentelės ir etiketės, nustatytų III priedo 3 punkte ir IV priedo 4 punkte, tinkamumas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

---

(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

1

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 162.

2

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

3

(4)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

4

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

5

---

I PRIEDAS

II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   įprastas vandens šildytuvas– vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) išgaunant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

2)   saulės energijos vandens šildytuvas– vandens šildytuvas, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių, saulės energijos karšto vandens talpyklas, šilumos generatorius ir galintis turėti siurblius kolektoriaus kontūre ir kitas dalis; saulės energijos vandens šildytuvas rinkai tiekiamas kaip vienas įrenginys;

3)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje; kiekvienas vandens šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

4)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingosios energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

5)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

6)   naudingoji vandens temperatūra (Tm
  )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VI priedo 3 lentelėje;

7)   naudingosios energijos kiekis (Qtap
  )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba yra už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba yra už jį didesni, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

8)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

9)   didžiausia temperatūra (Tp
  )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

10)   atskaitinė energija (Qref
  )– visas paimto vandens naudingosios energijos kiekis (kWh), susijęs su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

11)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srauto sąlygas atitinkantis vandens šildytuvas, apkrovos profilis;

12)   deklaruotasis apkrovos profilis– apkrovos profilis, taikomas nustatant energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą;

13)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (1) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5;

14)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

15)   kuro sunaudojimas per parą (Qfuel
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh; VIII priedo 4 punkto tikslais išreiškiamas didžiausiojo šilumingumo GJ;

16)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

17)   pažangusis valdiklis– įtaisas, kuriuo vandens šildymo procesas automatiškai pritaikomas pagal individualias naudojimo sąlygas, siekiant sumažinti energijos suvartojimą;

18)   atitiktis pažangiojo valdymo reikalavimams (smart)– įvertinimas, ar vandens šildytuvas su pažangiaisiais valdikliais atitinka VIII priedo 5 punkte nustatytus reikalavimus;

19)   pažangiojo valdymo daugiklis (SCF)– energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo padidėjimas dėl pažangiojo valdymo pagal VII priedo 3 punkte nurodytas sąlygas;

20)   savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qelec,week,smart
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh;

21)   savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qfuel,week,smart
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

22)   savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių (Qelec,week
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh;

23)   savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių (Qfuel,week
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

24)   metinis elektros energijos suvartojimas (AEC)– per metus pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis vandens šildytuvo suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

25)   metinis kuro sunaudojimas (AFC)– per metus pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis vandens šildytuvo sunaudojamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras didžiausiojo šilumingumo GJ;

26)   aplinkos pataisa (Qcor
  )– pataisa (kWh), kuria atsižvelgiama į tai, kad vandens šildytuvas įrengtas nepastovios temperatūros patalpoje;

27)   šilumos nuostolis budėjimo veiksena (Pstby
  )– veikiančio vandens šildytuvo su šilumos siurbliu šilumos nuostoliai (kWh), kai tiekti šilumos nereikia;

28)   vidutinio klimato sąlygos, šaltesnio klimato sąlygos ir šiltesnio klimato sąlygos– Strasbūro, Helsinkio ir Atėnų miestuose įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

29)   metinis energijos suvartojimas (Qtota
  )– saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama energija pirminės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo kWh;

30)   metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol
  )– metinis elektros energijos (pirminės energijos kWh) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kWh) sandas saulės energijos vandens šildytuvo arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus metinį surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

31)   saulės energijos kolektorius– įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui; Jo ypatybės – kolektoriaus apertūros plotas, nulinio nuostolio efektyvumas, pirmosios eilės koeficientas, antrosios eilės koeficientas ir kritimo kampo modifikatorius;

32)   visuminė saulės energinė apšvieta– į 45 laipsnių kampu į pietus nukreipto kolektoriaus plokštumą krentantis visas saulės energijos srautas prie žemės paviršiaus (W/m2);

33)   kolektoriaus apertūros plotas (Asol
  )– didžiausias projekcijos plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

34)   nulinio nuostolio efektyvumas (η0
  )– saulės energijos kolektoriaus efektyvumas, kai saulės energijos kolektoriaus vidutinė skysčio temperatūra yra lygi aplinkos temperatūrai;

35)   pirmosios eilės koeficientas (a1
  )– saulės energijos kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas, W/(m2 K);

36)   antrosios eilės koeficientas (a2
  )– koeficientas, kuriuo matuojama pirmosios eilės koeficiento priklausomybė nuo temperatūros, W/(m2 K2);

37)   kritimo kampo modifikatorius (IAM)– tam tikru kritimo kampu nustatyto saulės energijos kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo ir 0 laipsnių kritimo kampu nustatyto to paties kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo santykis;

38)   kritimo kampas– kampas tarp krypties į saulę ir kolektoriaus apertūrai statmenos krypties;

39)   saulės energijos karšto vandens talpykla– karšto vandens talpykla, kurioje laikoma vieno ar daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

40)   šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh,nonsol
  )– į saulės energijos vandens šildytuvą įmontuoto šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), apskaičiuotas pagal vidutinio klimato sąlygas, be saulės šilumos;

41)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux
  )– dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios saulės energijos vandens šildytuvo arba saulės energijos sistemos per metus suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh (IV priedo 1 paveiksle – pagalbinė elektros energija);

42)   siurblio vartojamoji galia (solpump)– saulės energijos vandens šildytuvo kolektoriaus kontūro siurblio arba saulės energijos sistemos kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

43)   budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby)– saulės energijos vandens šildytuvo arba saulės energijos sistemos vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

44)   modelio žymuo– paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklos, saulės energijos įrenginio arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių.

---

(1)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

---

II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.   VANDENS ŠILDYTUVŲ ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 1 lentelėje.

Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VIII priedo 3 punktą, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais – pagal vidutinio klimato sąlygas.

1   lentelė

Vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, ηwh (%)

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A+++ | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 62 | ηwh
  ≥ 69 | ηwh
  ≥ 90 | ηwh
  ≥ 163 | ηwh
  ≥ 188 | ηwh
  ≥ 200 | ηwh
  ≥ 213 |
| A++ | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 53 ≤ ηwh
  < 62 | 61 ≤ ηwh
  < 69 | 72 ≤ ηwh
  < 90 | 130 ≤ ηwh
  < 163 | 150 ≤ ηwh
  < 188 | 160 ≤ ηwh
  < 200 | 170 ≤ ηwh
  < 213 |
| A+ | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 44 ≤ ηwh
  < 53 | 53 ≤ ηwh
  < 61 | 55 ≤ ηwh
  < 72 | 100 ≤ ηwh
  < 130 | 115 ≤ ηwh
  < 150 | 123 ≤ ηwh
  < 160 | 131 ≤ ηwh
  < 170 |
| A | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 35 ≤ ηwh
  < 44 | 38 ≤ ηwh
  < 53 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 65 ≤ ηwh
  < 100 | 75 ≤ ηwh
  < 115 | 80 ≤ ηwh
  < 123 | 85 ≤ ηwh
  < 131 |
| B | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 39 ≤ ηwh
  < 65 | 50 ≤ ηwh
  < 75 | 55 ≤ ηwh
  < 80 | 60 ≤ ηwh
  < 85 |
| C | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 35 | 36 ≤ ηwh
  < 39 | 37 ≤ ηwh
  < 50 | 38 ≤ ηwh
  < 55 | 40 ≤ ηwh
  < 60 |
| D | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 29 ≤ ηwh
  < 32 | 33 ≤ ηwh
  < 36 | 34 ≤ ηwh
  < 37 | 35 ≤ ηwh
  < 38 | 36 ≤ ηwh
  < 40 |
| E | 22 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 26 ≤ ηwh
  < 29 | 30 ≤ ηwh
  < 33 | 30 ≤ ηwh
  < 34 | 30 ≤ ηwh
  < 35 | 32 ≤ ηwh
  < 36 |
| F | 19 ≤ ηwh
  < 22 | 20 ≤ ηwh
  < 23 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 23 ≤ ηwh
  < 26 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 27 ≤ ηwh
  < 30 | 28 ≤ ηwh
  < 32 |
| G | ηwh
  < 19 | ηwh
  < 20 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 23 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 27 | ηwh
  < 28 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 62

ηwh
  ≥ 69

ηwh
  ≥ 90

ηwh
  ≥ 163

ηwh
  ≥ 188

ηwh
  ≥ 200

ηwh
  ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh
  < 62

53 ≤ ηwh
  < 62

61 ≤ ηwh
  < 69

72 ≤ ηwh
  < 90

130 ≤ ηwh
  < 163

150 ≤ ηwh
  < 188

160 ≤ ηwh
  < 200

170 ≤ ηwh
  < 213

A+

44 ≤ ηwh
  < 53

44 ≤ ηwh
  < 53

53 ≤ ηwh
  < 61

55 ≤ ηwh
  < 72

100 ≤ ηwh
  < 130

115 ≤ ηwh
  < 150

123 ≤ ηwh
  < 160

131 ≤ ηwh
  < 170

A

35 ≤ ηwh
  < 44

35 ≤ ηwh
  < 44

38 ≤ ηwh
  < 53

38 ≤ ηwh
  < 55

65 ≤ ηwh
  < 100

75 ≤ ηwh
  < 115

80 ≤ ηwh
  < 123

85 ≤ ηwh
  < 131

B

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

35 ≤ ηwh
  < 38

35 ≤ ηwh
  < 38

39 ≤ ηwh
  < 65

50 ≤ ηwh
  < 75

55 ≤ ηwh
  < 80

60 ≤ ηwh
  < 85

C

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

32 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 35

36 ≤ ηwh
  < 39

37 ≤ ηwh
  < 50

38 ≤ ηwh
  < 55

40 ≤ ηwh
  < 60

D

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

29 ≤ ηwh
  < 32

29 ≤ ηwh
  < 32

33 ≤ ηwh
  < 36

34 ≤ ηwh
  < 37

35 ≤ ηwh
  < 38

36 ≤ ηwh
  < 40

E

22 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

26 ≤ ηwh
  < 29

26 ≤ ηwh
  < 29

30 ≤ ηwh
  < 33

30 ≤ ηwh
  < 34

30 ≤ ηwh
  < 35

32 ≤ ηwh
  < 36

F

19 ≤ ηwh
  < 22

20 ≤ ηwh
  < 23

23 ≤ ηwh
  < 26

23 ≤ ηwh
  < 26

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

27 ≤ ηwh
  < 30

28 ≤ ηwh
  < 32

G

ηwh
  < 19

ηwh
  < 20

ηwh
  < 23

ηwh
  < 23

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 27

ηwh
  < 28

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos savaiminį nuostolį, kaip nustatyta 2 lentelėje.

2   lentelė

Karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo klasės

| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais) |
| --- | --- |
| A+ | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais)

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula

---

III PRIEDAS

Etiketės

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

1.1.   1 etiketė

1.1.1.   Įprasti vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ; |
| --- | --- |

V.

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ;

| VI. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

VI.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VII. | jei įprasti vandens šildytuvai gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 4 punkto d papunkčio (10) nurodyta piktograma. |
| --- | --- |

VII.

jei įprasti vandens šildytuvai gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 4 punkto d papunkčio (10) nurodyta piktograma.

| b) | Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. |
| --- | --- |

b)

Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte.

1.1.2.   Saulės energijos vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh arba metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

V.

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh arba metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| VI. | Europos saulės energijos žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės visuminės saulės energinės apšvietos zonos; |
| --- | --- |

VI.

Europos saulės energijos žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės visuminės saulės energinės apšvietos zonos;

| VII. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

VII.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| b) | Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte. |
| --- | --- |

b)

Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.1.3.   Vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

V.

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| VI. | Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos; |
| --- | --- |

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

| VII. | garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

VII.

garso galios lygis LWA
  patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VIII. | jei vandens šildytuvai su šilumos siurbliais gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 6 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma. |
| --- | --- |

VIII.

jei vandens šildytuvai su šilumos siurbliais gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 6 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma.

| b) | Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją. |
| --- | --- |

b)

Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.   2 etiketė

1.2.1.   Įprasti vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. |
| --- | --- |

b)

Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte.

1.2.2.   Saulės energijos vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte. |
| --- | --- |

b)

Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.2.3.   Vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. |
| --- | --- |

b)

Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

2.1.   Karšto vandens talpyklų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G, 1 etiketė

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

II.

tiekėjo modelio žymuo;

| III. | vandens talpyklos funkcija; |
| --- | --- |

III.

vandens talpyklos funkcija;

| IV. | pagal II priedo 2 punktą apskaičiuota energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 2 punktą apskaičiuota energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

| V. | savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

V.

savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| VI. | karšto vandens talpyklos talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

VI.

karšto vandens talpyklos talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| b) | Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. |
| --- | --- |

b)

Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

2.2.   Karšto vandens talpyklų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F, 2 etiketė

Image

| a) | Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija. |
| --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

| b) | Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. |
| --- | --- |

b)

Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

3.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G

Image

| a) | Etiketėje pateikiama ši informacija:






  I. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| II. | prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo; |
| --- | --- |

II.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo;

| III. | vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide; |
| --- | --- |

III.

vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

| IV. | pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| V. | ženklas, ar saulės energijos kolektorius ir karšto vandens talpykla gali būti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekte; |
| --- | --- |

V.

ženklas, ar saulės energijos kolektorius ir karšto vandens talpykla gali būti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekte;

| VI. | pagal IV priedo 4 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. |
| --- | --- |

VI.

pagal IV priedo 4 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

| b) | Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti. |
| --- | --- |

b)

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

4.   Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| | Skalė A-G arba A+-F







  — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A-G arba A+-F

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Garso galios lygis patalpoje







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė YZ.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė YZ.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

| | Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri bold, bent 20 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri bold, bent 20 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 15 pt, 100 % juodos.

| | Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

5.   Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| | Skalė A-G arba A+-F







  — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A-G arba A+-F

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Garso galios lygis patalpoje







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

| | Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertės „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertės „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos.

| | Europos saulės energijos žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Europos saulės energijos žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,
  vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,
  šviesiai mėlyna 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,

vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,

šviesiai mėlyna 25-00-02-00.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

6.   Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

| | Skalė A-G arba A+-F







  — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A-G arba A+-F

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“.
  Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „dB“.
  Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

| | Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertės „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertės „WXYZ“ arba „YZ“.
  Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“.
  Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos.

| | Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,
  vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,
  šviesiai mėlyna 25-00-02-00. |
| --- | --- |

—

Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,

vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,

šviesiai mėlyna 25-00-02-00.

| | Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

7.   Karšto vandens talpyklų etiketės forma

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

| | Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

| | Vandens talpyklos funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens talpyklos funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| | Skalė A-G arba A+-F







  — | Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A-G arba A+-F

—

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | žemiausia klasė – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Energijos vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

| | Savaiminis nuostolis







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Savaiminis nuostolis

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „YZ“.
  Calibri bold 45 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė „YZ“.
  Calibri bold 45 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „W“.
  Calibri bold 30 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „W“.
  Calibri bold 30 pt, 100 % juodos.

| | Talpa







  — | Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

Image

Talpa

—

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| — | Vertė „XYZ“.
  Calibri bold 45 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Vertė „XYZ“.
  Calibri bold 45 pt, 100 % juodos.

| — | Tekstas „L“.
  Calibri bold 30 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- |

—

Tekstas „L“.
  Calibri bold 30 pt, 100 % juodos.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas.
  Calibri bold, 10 pt.

| | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Tiekėjo modelio žymuo

  Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

8.   Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma

Image

Pagal ją:

| a) | Etiketė yra bent 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas. |
| --- | --- |

a)

Etiketė yra bent 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

| b) | Fonas yra baltos spalvos. |
| --- | --- |

b)

Fonas yra baltos spalvos.

| c) | Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos. |
| --- | --- |

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

| d) | Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą): | ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- | --- |

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00. |
| --- | --- |

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

| | Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm. |
| --- | --- |

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

| | Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm. |
| --- | --- |

Image

Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

| | Vandens šildymo funkcija







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 22 pt, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildymo funkcija

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 22 pt, 100 % juodos.

| | Vandens šildytuvas







  — | Piktograma atitinka pavaizduotąją. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildytuvas

—

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

| — | Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

—

Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas.
  Calibri bold 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos. |
| --- | --- |

—

Tekstas.
  Calibri bold 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Komplektas su saulės energijos kolektoriumi ir (arba) karšto vandens talpykla







  — | Piktogramos atitinka pavaizduotąsias. |
| --- | --- | --- |

Image

Komplektas su saulės energijos kolektoriumi ir (arba) karšto vandens talpykla

—

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

| — | Ženklas „+“.
  Calibri bold 50 pt, 100 % žydros. |
| --- | --- |

—

Ženklas „+“.
  Calibri bold 50 pt, 100 % žydros.

| — | Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros. |
| --- | --- |

—

Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Skalė A+++-G su apvadu







  — | Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:






  — | aukščiausia klasė – X-00-X-00, |
| --- | --- | --- | --- |

Image

Skalė A+++-G su apvadu

—

Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:

—

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

| — | antra klasė – 70-00-X-00, |
| --- | --- |

—

antra klasė – 70-00-X-00,

| — | trečia klasė – 30-00-X-00, |
| --- | --- |

—

trečia klasė – 30-00-X-00,

| — | ketvirta klasė – 00-00-X-00, |
| --- | --- |

—

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

| — | penkta klasė – 00-30-X-00, |
| --- | --- |

—

penkta klasė – 00-30-X-00,

| — | šešta klasė – 00-70-X-00, |
| --- | --- |

—

šešta klasė – 00-70-X-00,

| — | septinta klasė – 00-X-X-00, |
| --- | --- |

—

septinta klasė – 00-X-X-00,

| — | jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00. |
| --- | --- |

—

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| — | Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm. |
| --- | --- |

—

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

| | Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė







  — | Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos. |
| --- | --- | --- |

Image

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

—

Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos.

| — | Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje. |
| --- | --- |

—

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

| | Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris







  — | Tekstas.
  Calibri bold, 12 pt. |
| --- | --- | --- |

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

—

Tekstas.
  Calibri bold, 12 pt.

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

| | Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo

  Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 191 × 19 mm plote. |
| --- | --- |

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 191 × 19 mm plote.

---

(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

---

IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

| 1.1. | Vandens šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

1.1.

Vandens šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę; |
| --- | --- |

c)

deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę;

| d) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

e)

pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

| f) | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

f)

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

| g) | jei taikytina, kiti vandens šildytuvui naudoti tinkami apkrovos profiliai ir atitinkamas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir metinis elektros energijos suvartojimas, kaip nustatyta e ir f punktuose; |
| --- | --- |

g)

jei taikytina, kiti vandens šildytuvui naudoti tinkami apkrovos profiliai ir atitinkamas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir metinis elektros energijos suvartojimas, kaip nustatyta e ir f punktuose;

| h) | tiekėjo rinkai pateikto vandens šildytuvo termostato temperatūros nuostatos; |
| --- | --- |

h)

tiekėjo rinkai pateikto vandens šildytuvo termostato temperatūros nuostatos;

| i) | garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina); |
| --- | --- |

i)

garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

| j) | jei taikytina, pastaba, kad vandens šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis; |
| --- | --- |

j)

jei taikytina, pastaba, kad vandens šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

| k) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą; |
| --- | --- |

k)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą;

| l) | jei deklaruojama, kad vertė smart yra 1, pastaba, kad informacija apie energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, atitinkamai metinį elektros energijos suvartojimą ir kuro sunaudojimą, yra tiksli tik jei įjungtos pažangaus valdymo funkcijos; |
| --- | --- |

l)

jei deklaruojama, kad vertė smart yra 1, pastaba, kad informacija apie energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, atitinkamai metinį elektros energijos suvartojimą ir kuro sunaudojimą, yra tiksli tik jei įjungtos pažangaus valdymo funkcijos;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| m) | pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

m)

pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| n) | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

n)

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

| o) | kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

o)

kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| p) | nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

p)

nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

| q) | pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

q)

pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| r) | antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

r)

antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| s) | kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

s)

kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų;

| t) | talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

t)

talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| u) | siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

u)

siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| v) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

v)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| w) | garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

w)

garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 1.2. | Keliems to paties tiekėjo vandens šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

1.2.

Keliems to paties tiekėjo vandens šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

| 1.3. | Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje. |
| --- | --- |

1.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

| 2.1. | Karšto vandens talpyklos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

2.1.

Karšto vandens talpyklos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- |

c)

pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

| d) | savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

d)

savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| e) | talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

e)

talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 2.2. | Keliems to paties tiekėjo karšto vandens talpyklos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

2.2.

Keliems to paties tiekėjo karšto vandens talpyklos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

| 2.3. | Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje. |
| --- | --- |

2.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

3.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

| 3.1. | Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (kolektoriaus kontūro siurbliams, jei taikytina):






  a) | tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas; |
| --- | --- | --- |

3.1.

Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (kolektoriaus kontūro siurbliams, jei taikytina):

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

| b) | tiekėjo modelio žymuo; |
| --- | --- |

b)

tiekėjo modelio žymuo;

| c) | kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

c)

kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| d) | nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

d)

nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

| e) | pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

e)

pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| f) | antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

f)

antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| g) | kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

g)

kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų;

| h) | talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

h)

talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| i) | metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

i)

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis;

| j) | siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

j)

siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| k) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

k)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų;

| l) | metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qauxi
  galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

l)

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qauxi
  galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 3.2. | Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę. |
| --- | --- |

3.2.

Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

4.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelėje yra 1 paveiksle nurodyti elementai, pagal kuriuos įvertinamas vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas; įrašoma ši informacija:

| — | I. vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė (%), |
| --- | --- |

—

I. vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė (%),

| — | II. matematinio reiškinio vertė, čia – Qref
  iš VII priedo 3 lentelės, Qnonsol
  iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai vandens šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL, |
| --- | --- |

—

II. matematinio reiškinio Formula vertė, čia – Qref
  iš VII priedo 3 lentelės, Qnonsol
  iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai vandens šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL,

| — | III. matematinio reiškinio vertė, išreikšta %, čia – Qaux
  iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Qref
  iš VII priedo 3 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL. |
| --- | --- |

—

III. matematinio reiškinio Formula vertė, išreikšta %, čia – Qaux
  iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Qref
  iš VII priedo 3 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL.

1   paveikslas

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektui skirta vardinių parametrų lentelė, kurioje parodytas siūlomo komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Image

---

V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose vandens šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | vandens šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

vandens šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | VII priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai; |
| --- | --- |

f)

VII priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

| g) | VIII priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai; |
| --- | --- |

g)

VIII priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai;

| h) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą. |
| --- | --- |

h)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytuose karšto vandens talpyklų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | karšto vandens talpyklos modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

karšto vandens talpyklos modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | VII priedo 8 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai; |
| --- | --- |

f)

VII priedo 8 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą.

3.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytuose saulės energijos įrenginių techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | VII priedo 9 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai; |
| --- | --- |

f)

VII priedo 9 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį.

4.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytuose vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

| a) | tiekėjo pavadinimas ir adresas; |
| --- | --- |

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

| b) | vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti; |
| --- | --- |

b)

vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

| c) | prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus; |
| --- | --- |

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

| d) | prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos; |
| --- | --- |

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

| e) | tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas; |
| --- | --- |

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

| f) | techniniai parametrai:






  — | energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, |
| --- | --- | --- |

f)

techniniai parametrai:

—

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

| — | šio priedo 1, 2, 3 punktuose nustatyti techniniai parametrai; |
| --- | --- |

—

šio priedo 1, 2, 3 punktuose nustatyti techniniai parametrai;

| g) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą. |
| --- | --- |

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą.

---

VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

| 1.1. | 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę; |
| --- | --- | --- |

1.1.

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę;

| b) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

b)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis;

| c) | pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

c)

pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) vidutinio klimato sąlygomis;

| d) | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

d)

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio klimato sąlygomis;

| e) | garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina); |
| --- | --- |

e)

garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| f) | pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

f)

pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

| g) | pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; |
| --- | --- |

g)

pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

| h) | kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

h)

kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| i) | talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

i)

talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| j) | garso galios lygis lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

j)

garso galios lygis lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 1.2. | Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją IV priedo 1 punkte. |
| --- | --- |

1.2.

Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją IV priedo 1 punkte.

| 1.3. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

1.3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

| 2.1. | 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- | --- |

2.1.

4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

| b) | savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

b)

savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| c) | talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

c)

talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| 2.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

2.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

3.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

| 3.1. | 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:






  a) | pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; |
| --- | --- | --- |

3.1.

4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

| b) | energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

b)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

| c) | IV priedo 1 paveiksle nustatyti elementai. |
| --- | --- |

c)

IV priedo 1 paveiksle nustatyti elementai.

| 3.2. | Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti. |
| --- | --- |

3.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

---

VII PRIEDAS

Matavimas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–9 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.   Bendrosios vandens šildytuvų bandymo sąlygos:

| a) | matavimas atliekamas taikant 3 lentelėje nustatytus apkrovos profilius; |
| --- | --- |

a)

matavimas atliekamas taikant 3 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

| b) | matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:






  — | 00.00–06.59 – be vandens ėmimo, |
| --- | --- | --- |

b)

matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

—

00.00–06.59 – be vandens ėmimo,

| — | nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, |
| --- | --- |

—

nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

| — | po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo; |
| --- | --- |

—

po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo;

| c) | deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio. |
| --- | --- |

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio.

3   lentelė

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21.35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07.05

0,015

2

25

07.15

0,015

2

25

07.26

0,015

2

25

07.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07.45

08.01

08.05

08.15

08.25

08.30

0,105

2

25

0,105

3

25

08.45

09.00

0,015

2

25

09.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10.00

10.30

11.00

11.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12.00

0,015

2

25

0,105

2

25

12.30

0,015

2

25

0,105

2

25

12.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14.30

0,015

2

25

15.00

0,015

2

25

15.30

0,015

2

25

16.00

0,015

2

25

16.30

17.00

18.00

0,105

2

25

0,105

3

25

18.15

0,105

2

25

0,105

3

40

18.30

0,015

2

25

0,105

2

25

19.00

0,015

2

25

0,105

2

25

19.30

0,015

2

25

0,105

2

25

20.00

0,105

2

25

20.30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20.45

0,105

2

25

20.46

21.00

0,105

2

25

21.15

0,015

2

25

0,105

2

25

21.30

0,015

2

25

0,525

5

45

21.35

0,015

2

25

0,105

2

25

21.45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

3 lentelės tęsinys

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07.15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07.26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07.45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21.30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.35 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07.05

1,4

6

40

1,4

6

40

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

0,105

3

25

0,105

3

25

07.45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08.01

0,105

3

25

0,105

3

25

08.05

3,605

10

10

40

08.15

0,105

3

25

0,105

3

25

08.25

0,105

3

25

08.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12.00

12.30

12.45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20.45

20.46

4,42

10

10

40

21.00

3,605

10

10

40

21.15

0,105

3

25

0,105

3

25

21.30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21.35

21.45

Qref

5,845

11,655

19,07

3 lentelės tęsinys

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

| h | XXL |
| --- | --- |
| Qtap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | | | | |
| 07.15 | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07.26 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.30 | | | | |
| 07.45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.05 | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.25 | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19.30 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | |
| 20.46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21.30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 |
| 21.35 | | | | |
| 21.45 | | | | |
| Qref | 24,53 |

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

07.05

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

07.45

6,24

16

10

40

08.01

0,105

3

25

08.05

08.15

0,105

3

25

08.25

08.30

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

09.30

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

12.00

12.30

12.45

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

19.00

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

20.45

20.46

6,24

16

10

40

21.00

21.15

0,105

3

25

21.30

6,24

16

10

40

21.35

21.45

Qref

24,53

3.   Vandens šildytuvų atitikties pažangiojo valdymo reikalavimams (smart) bandymo sąlygos

Jei, tiekėjo nuomone, dera nurodyti, kad smart vertė yra 1, savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais ir savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas be jų matuojamas šiuo dviejų savaičių matavimo ciklu:

| — | 1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo einančio pirmo apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti, |
| --- | --- |

—

1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo einančio pirmo apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti,

| — | 6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti, |
| --- | --- |

—

6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti,

| — | 8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti, |
| --- | --- |

—

8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti,

| — | 13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti, |
| --- | --- |

—

13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti,

| — | per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra nedidesnis kaip 2 proc. deklaruotojo apkrovos profilio Qref
  . |
| --- | --- |

—

per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra nedidesnis kaip 2 proc. deklaruotojo apkrovos profilio Qref
  .

4.   Saulės energijos vandens šildytuvų bandymo sąlygos

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla, kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) ir šilumos generatorius bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys. Šilumos generatorius bandomas pagal šio priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

Rezultatai naudojami VIII priedo 3 punkto b papunktyje nustatytam skaičiavimui pagal 4 ir 5 lentelių sąlygas. Skaičiuojant Qtota
  , laikoma, kad šilumos generatoriaus, kuriuo gaunama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma, efektyvumas yra 100/CC, išreikštas %.

5.   Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais bandymo sąlygos:

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas, |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 7 lentelėje nustatytas sąlygas. |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 7 lentelėje nustatytas sąlygas.

6.   Saulės energijos įrenginių bandymo sąlygos

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla ir kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys.

Rezultatai naudojami skaičiuojant apkrovos profilių M, L, XL ir XXL parametrus Qnonsol
  vidutinio klimato sąlygomis, nustatytomis 4 ir 5 lentelėse, ir Qaux
  .

4   lentelė

Vidutinė dienos temperatūra [°C]

| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | +2,8 | +2,6 | +7,4 | +12,2 | +16,3 | +19,8 | +21,0 | +22,0 | +17,0 | +11,9 | +5,6 | +3,2 |
| Šaltesnio klimato sąlygos | –3,8 | –4,1 | –0,6 | +5,2 | +11,0 | +16,5 | +19,3 | +18,4 | +12,8 | +6,7 | +1,2 | –3,5 |
| Šiltesnio klimato sąlygos | +9,5 | +10,1 | +11,6 | +15,3 | +21,4 | +26,5 | +28,8 | +27,9 | +23,6 | +19,0 | +14,5 | +10,4 |

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2

Šaltesnio klimato sąlygos

–3,8

–4,1

–0,6

+5,2

+11,0

+16,5

+19,3

+18,4

+12,8

+6,7

+1,2

–3,5

Šiltesnio klimato sąlygos

+9,5

+10,1

+11,6

+15,3

+21,4

+26,5

+28,8

+27,9

+23,6

+19,0

+14,5

+10,4

5   lentelė

Vidutinė visuminė saulės energinė apšvieta [W/m2]

| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
| Šaltesnio klimato sąlygos | 22 | 75 | 124 | 192 | 234 | 237 | 238 | 181 | 120 | 64 | 23 | 13 |
| Šiltesnio klimato sąlygos | 128 | 137 | 182 | 227 | 248 | 268 | 268 | 263 | 243 | 175 | 126 | 109 |

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Šaltesnio klimato sąlygos

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Šiltesnio klimato sąlygos

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109

6   lentelė

Standartinės vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimo sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

| Šilumos šaltinis | Lauko temperatūra | Patalpos temperatūra | Ventiliacijos šalinamas oras | Tirpalas-vanduo | Vanduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimato sąlygos | Vidutinio klimato sąlygos | Šaltesnio klimato sąlygos | Šiltesnio klimato sąlygos | Netaikoma | Visos klimato sąlygos |
| Temperatūra | + 7 °C (+ 6 °C) | + 2 °C (+ 1 °C) | + 14 °C (+ 13 °C) | + 20 °C (maks. + 15 °C) | + 20 °C (+ 12 °C) | 0 °C (įtekantis) /– 3 °C (ištekantis) | + 10 °C (įtekantis) /+ 7 °C (ištekantis) |

Šilumos šaltinis

Lauko temperatūra

Patalpos temperatūra

Ventiliacijos šalinamas oras

Tirpalas-vanduo

Vanduo

Klimato sąlygos

Vidutinio klimato sąlygos

Šaltesnio klimato sąlygos

Šiltesnio klimato sąlygos

Netaikoma

Visos klimato sąlygos

Temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maks. + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (įtekantis) /– 3 °C (ištekantis)

+ 10 °C (įtekantis) /+ 7 °C (ištekantis)

7   lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 20 °C temperatūrai ir 5,5 g/m3 drėgnumui

| Deklaruotasis apkrovos profilis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 |

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

7.   Techniniai vandens šildytuvų parametrai

Nustatomi šie vandens šildytuvų parametrai:

| a) | elektros energijos suvartojimas per parą Qelec
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

a)

elektros energijos suvartojimas per parą Qelec
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| b) | deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 3 lentelę; |
| --- | --- |

b)

deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 3 lentelę;

| c) | garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina); |
| --- | --- |

c)

garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, iškastinį ir (arba) biomasės kurą naudojančių vandens šildytuvų:

| d) | kuro sunaudojimas per parą Qfuel
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

d)

kuro sunaudojimas per parą Qfuel
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, vandens šildytuvų, kurių deklaruota vertė smart yra 1:

| e) | savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

e)

savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| f) | savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

f)

savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| g) | savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

g)

savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| h) | savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

h)

savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

| i) | kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

i)

kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| j) | nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

j)

nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų;

| k) | pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

k)

pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| l) | antrosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

l)

antrosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| m) | kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

m)

kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

| n) | siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

n)

siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

| o) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

o)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| p) | garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

p)

garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

8.   Techniniai karšto vandens talpyklų parametrai

Nustatomi šie techniniai karšto vandens talpyklų parametrai:

| a) | talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

a)

talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

| b) | savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų. |
| --- | --- |

b)

savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų.

9.   Techniniai saulės energijos įrenginių parametrai

Nustatomi šie saulės energijos įrenginių parametrai:

| a) | kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

a)

kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| b) | nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

b)

nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų;

| c) | pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

c)

pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| d) | antrosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

d)

antrosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| e) | kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

e)

kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

| f) | siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

f)

siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

| g) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų. |
| --- | --- |

g)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų.

---

VIII PRIEDAS

Vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo apskaičiavimo metodas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus tinkamus skaičiavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–6 punktuose nustatytus techninius parametrus ir skaičiavimą.

Atliekant skaičiavimą naudojami techniniai parametrai matuojami pagal VII priedą.

2.   Techniniai vandens šildytuvų parametrai

Apskaičiuojami šie vidutinio klimato sąlygomis veikiančių vandens šildytuvų parametrai:

| a) | energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

a)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

| b) | metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

b)

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių kurą naudojančių vandens šildytuvų:

| c) | metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

c)

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

| d) | šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

d)

šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

| e) | metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kWh, suapvalintas iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

e)

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  galutinės energijos kWh, suapvalintas iki dešimtųjų;

be to, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| f) | a–c punktuose nustatyti parametrai; |
| --- | --- |

f)

a–c punktuose nustatyti parametrai;

be to, vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

| g) | metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų. |
| --- | --- |

g)

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų.

3.   Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ηwh
  apskaičiavimas

| a) | Įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais
  energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:



  Vandens šildytuvų su vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai; |
| --- | --- |

a)

Įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

Formula

Vandens šildytuvų su vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai;

| b) | saulės energijos vandens šildytuvų
  energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:



  čia: |
| --- | --- |

b)

saulės energijos vandens šildytuvų

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

Formula

čia:

Formula

4.   Metinio elektros energijos suvartojimo AEC ir metinio kuro sunaudojimo AFC apskaičiavimas

| a) | įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais
  metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:



  metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip: |
| --- | --- |

a)

įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:

Formula

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip:

Formula

| b) | saulės energijos vandens šildytuvų
  metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:



  metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip: |
| --- | --- |

b)

saulės energijos vandens šildytuvų

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:

Formula

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip:

Formula

5.   Pažangiojo valdymo daugiklio SCF ir atitikties pažangiojo valdymo reikalavimams smart nustatymas

| a) | pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip: |
| --- | --- |

a)

pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip:

Formula

| b) | jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0. |
| --- | --- |

b)

jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0.

6.   Aplinkos pataisos Qcor
  nustatymas

Aplinkos pataisa apskaičiuojama taip:

| a) | elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų: |
| --- | --- |

a)

elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų:

| b) | kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų: |
| --- | --- |

b)

kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų:

| c) | vandens šildytuvų su šilumos siurbliais: |
| --- | --- |

c)

vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

čia:

kiekvieno apkrovos profilio vertė k nurodyta 8 lentelėje.

8   lentelė

Vertė k

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

---

IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Kad įvertintų atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną vandens šildytuvą, karšto vandens talpyklą, saulės energijos įrenginį arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą ir pateikia informaciją apie bandymo rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms. Jei išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo deklaruotų verčių pagal 9 lentelėje nustatytus intervalus, matuojamos trijų papildomų vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, saulės energijos įrenginių arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų vertės, o informacija apie bandymų rezultatus kitų valstybių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikiama per mėnesį po bandymo. Aritmetinis tų trijų vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, saulės energijos įrenginių arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų išmatuotų verčių vidurkis atitinka tiekėjo deklaruotas vertes pagal 9 lentelėje nustatytus intervalus.

Kitaip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo modeliai, karšto vandens talpyklos modeliai, saulės energijos įrenginio modeliai arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modeliai reikalavimų neatitinka.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VII ir VIII prieduose nustatytų procedūrų.

9   lentelė

Leidžiama patikros nuokrypa

| Matuojamas parametras | Leidžiama patikros nuokrypa |
| --- | --- |
| Elektros energijos suvartojimas per parą Qelec | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % (1) |
| Garso galios lygis LWA
  patalpoje ir (arba) lauke | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 2 dB |
| Kuro sunaudojimas per parą Qfuel | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Kolektoriaus apertūros plotas Asol | Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 % |
| Siurblio vartojamoji galia solpump | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 3 % |
| Budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Talpa V | Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 % |
| Savaiminis nuostolis S | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |

Matuojamas parametras

Leidžiama patikros nuokrypa

Elektros energijos suvartojimas per parą Qelec

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % (1)

Garso galios lygis LWA
  patalpoje ir (arba) lauke

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 2 dB

Kuro sunaudojimas per parą Qfuel

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Kolektoriaus apertūros plotas Asol

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 %

Siurblio vartojamoji galia solpump

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 3 %

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Talpa V

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 %

Savaiminis nuostolis S

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

---

(1)  Vardinė vertė – tiekėjo deklaruota vertė.

---

| 6.9.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 239/136 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/136

---

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 813/2013

2013 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

| (1) | pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą; |
| --- | --- |

(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą;

| (2) | 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (2), nustatytos nuostatos dėl katilų energijos vartojimo efektyvumo; |
| --- | --- |

(2)

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (2), nustatytos nuostatos dėl katilų energijos vartojimo efektyvumo;

| (3) | Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, prireikus Komisija turėtų nustatyti įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pavyzdžiui, šildymo ir vandens šildymo įrangai; |
| --- | --- |

(3)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, prireikus Komisija turėtų nustatyti įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pavyzdžiui, šildymo ir vandens šildymo įrangai;

| (4) | Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išnagrinėti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų (patalpų ir vandens) šildytuvų, įprastai naudojamų Sąjungoje, aspektus. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai; |
| --- | --- |

(4)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išnagrinėti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų (patalpų ir vandens) šildytuvų, įprastai naudojamų Sąjungoje, aspektus. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai;

| (5) | nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbūs patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginiai aspektai yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir (šildytuvų su šilumos siurbliais) garso galios lygis. Be to, jei šildytuvas naudoja iškastinį kurą, išmetamų azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių ir angliavandenilių kiekiai yra laikomi svarbiais aplinkosauginiais aspektais; |
| --- | --- |

(5)

nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbūs patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginiai aspektai yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir (šildytuvų su šilumos siurbliais) garso galios lygis. Be to, jei šildytuvas naudoja iškastinį kurą, išmetamų azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių ir angliavandenilių kiekiai yra laikomi svarbiais aplinkosauginiais aspektais;

| (6) | ekologinio projektavimo reikalavimų nedera nustatyti išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nes nėra tinkamų europinių matavimo metodų. Kad tokie metodai būtų parengti, Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas peržiūrint šį reglamentą apsvarstyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šioms išmetamosioms medžiagoms. Kol įsigalios Sąjungos ekologinio projektavimo reikalavimai, gali būti laikomasi nacionalinių ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nuostatų arba tokių nuostatų galima nustatyti. Tai neturi įtakos 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/142/EB, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (3), nuostatoms, kuriomis dujas deginančių prietaisų degimo produktai ribojami sveikatos ir saugos atžvilgiais; |
| --- | --- |

(6)

ekologinio projektavimo reikalavimų nedera nustatyti išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nes nėra tinkamų europinių matavimo metodų. Kad tokie metodai būtų parengti, Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas peržiūrint šį reglamentą apsvarstyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šioms išmetamosioms medžiagoms. Kol įsigalios Sąjungos ekologinio projektavimo reikalavimai, gali būti laikomasi nacionalinių ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nuostatų arba tokių nuostatų galima nustatyti. Tai neturi įtakos 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/142/EB, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (3), nuostatoms, kuriomis dujas deginančių prietaisų degimo produktai ribojami sveikatos ir saugos atžvilgiais;

| (7) | iš parengiamojo tyrimo matyti, kad patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atveju reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nebūtini. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su šildytuvų, naudojamų dabartinio Europos pastatų fondo objektams šildyti, šiluminių siurblių šaldalais, kiekis nelaikomas reikšmingu. Ar dera nustatyti šioms išmetamosioms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus, bus dar kartą apsvarstyta peržiūrint šį reglamentą; |
| --- | --- |

(7)

iš parengiamojo tyrimo matyti, kad patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atveju reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nebūtini. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su šildytuvų, naudojamų dabartinio Europos pastatų fondo objektams šildyti, šiluminių siurblių šaldalais, kiekis nelaikomas reikšmingu. Ar dera nustatyti šioms išmetamosioms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus, bus dar kartą apsvarstyta peržiūrint šį reglamentą;

| (8) | šis reglamentas turėtų būti taikomas patalpų šildytuvams su šildymo katilais, kogeneraciniams patalpų šildytuvams ir patalpų šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais šiluma tiekiama į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais, ir kombinuotiesiems šildytuvams su šildymo katilais bei kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais teikiama šiluma į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais ir šiluma karštam geriamajam ir sanitariniam vandeniui tiekti. Minėti šildytuvai suprojektuoti naudoti su dujiniu ar skystuoju kuru, įskaitant kurą gautą iš biomasės (išskyrus jei ji vartojama daugiausia), elektros energijos ir aplinkos šilumos arba šilumingų atliekų; |
| --- | --- |

(8)

šis reglamentas turėtų būti taikomas patalpų šildytuvams su šildymo katilais, kogeneraciniams patalpų šildytuvams ir patalpų šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais šiluma tiekiama į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais, ir kombinuotiesiems šildytuvams su šildymo katilais bei kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais teikiama šiluma į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais ir šiluma karštam geriamajam ir sanitariniam vandeniui tiekti. Minėti šildytuvai suprojektuoti naudoti su dujiniu ar skystuoju kuru, įskaitant kurą gautą iš biomasės (išskyrus jei ji vartojama daugiausia), elektros energijos ir aplinkos šilumos arba šilumingų atliekų;

| (9) | šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia (ne mažiau kaip 50 %) dujinį ar skystąjį kurą, gautą iš biomasės, turi specifinių techninių charakteristikų, kurioms reikia gilesnės techninės, ekonominės ir aplinkosaugos analizės. Priklausomai nuo analizės rezultatų, tokių šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai prireikus turėtų būti nustatyti vėliau; |
| --- | --- |

(9)

šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia (ne mažiau kaip 50 %) dujinį ar skystąjį kurą, gautą iš biomasės, turi specifinių techninių charakteristikų, kurioms reikia gilesnės techninės, ekonominės ir aplinkosaugos analizės. Priklausomai nuo analizės rezultatų, tokių šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai prireikus turėtų būti nustatyti vėliau;

| (10) | apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinės energijos sąnaudos, susijusios su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, buvo apie 12 089 PJ (289 mln. t naftos ekvivalento), o tai atitinka 698 mln. t išmesto CO2. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus suvartojama 10 688 PJ energijos. Apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje per metus išmetamų azoto oksidų, susijusių su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, kiekis buvo apie 821 kt SOx ekvivalento. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus išmetama 783 kt SOx ekvivalento. Parengiamojo tyrimo duomenimis, naudojamų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos ir išmetamų azoto oksidų kiekiai gali būti gerokai sumažinti; |
| --- | --- |

(10)

apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinės energijos sąnaudos, susijusios su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, buvo apie 12 089 PJ (289 mln. t naftos ekvivalento), o tai atitinka 698 mln. t išmesto CO2. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus suvartojama 10 688 PJ energijos. Apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje per metus išmetamų azoto oksidų, susijusių su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, kiekis buvo apie 821 kt SOx ekvivalento. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus išmetama 783 kt SOx ekvivalento. Parengiamojo tyrimo duomenimis, naudojamų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos ir išmetamų azoto oksidų kiekiai gali būti gerokai sumažinti;

| (11) | patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos kiekį galima sumažinti taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios padeda sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo sąnaudas; |
| --- | --- |

(11)

patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos kiekį galima sumažinti taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios padeda sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo sąnaudas;

| (12) | Sąjungoje yra beveik penki milijonai būstų su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais. Dėl techninių priežasčių būstuose su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais esamų patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu pakeisti veiksmingais kondensaciniais katilais negalima. Pagal šiame reglamente išdėstytus reikalavimus rinkoje galima palikti nekondensacinius katilus, specialiai suprojektuotus tokiai konfigūracijai; tai daroma siekiant, kad vartotojai nepatirtų nepagrįstų išlaidų, suteikti gamintojams laiko sukurti katilus, pritaikytus naudoti su veiksmingesnėmis šildymo technologijomis, ir suteikti valstybėms narėms laiko apsvarstyti nacionalines statybos normas; |
| --- | --- |

(12)

Sąjungoje yra beveik penki milijonai būstų su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais. Dėl techninių priežasčių būstuose su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais esamų patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu pakeisti veiksmingais kondensaciniais katilais negalima. Pagal šiame reglamente išdėstytus reikalavimus rinkoje galima palikti nekondensacinius katilus, specialiai suprojektuotus tokiai konfigūracijai; tai daroma siekiant, kad vartotojai nepatirtų nepagrįstų išlaidų, suteikti gamintojams laiko sukurti katilus, pritaikytus naudoti su veiksmingesnėmis šildymo technologijomis, ir suteikti valstybėms narėms laiko apsvarstyti nacionalines statybos normas;

| (13) | numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 811/2013 kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (4), nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 1 900 PJ (apie 45 mln. t naftos ekvivalento), o tai prilygsta 110 mln. t CO2, ir sumažėtų metinis išmetamų azoto oksidų kiekis (apie 270 kt SOx ekvivalento), palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių; |
| --- | --- |

(13)

numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 811/2013 kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (4), nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 1 900 PJ (apie 45 mln. t naftos ekvivalento), o tai prilygsta 110 mln. t CO2, ir sumažėtų metinis išmetamų azoto oksidų kiekis (apie 270 kt SOx ekvivalento), palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

| (14) | pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio reikalavimai, todėl tokie reikalavimai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą; |
| --- | --- |

(14)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio reikalavimai, todėl tokie reikalavimai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą;

| (15) | ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti galutinio vartotojo naudojamoms patalpų šildytuvų arba kombinuotųjų šildytuvų funkcijų arba įperkamumo ir daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai; |
| --- | --- |

(15)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti galutinio vartotojo naudojamoms patalpų šildytuvų arba kombinuotųjų šildytuvų funkcijų arba įperkamumo ir daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai;

| (16) | ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku; |
| --- | --- |

(16)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

| (17) | gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos pagal procedūras, nustatytas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (5); |
| --- | --- |

(17)

gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos pagal procedūras, nustatytas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (5);

| (18) | pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros; |
| --- | --- |

(18)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

| (19) | gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams; |
| --- | --- |

(19)

gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams;

| (20) | kad apribotų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją, susijusią su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu; |
| --- | --- |

(20)

kad apribotų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją, susijusią su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu;

| (21) | be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nurodyti geriausių turimų technologijų etalonai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama; |
| --- | --- |

(21)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nurodyti geriausių turimų technologijų etalonai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama;

| (22) | Direktyva 92/42/EEB – išskyrus jos 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, taip pat jos III–V priedus – turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad į taikymo sritį būtų įtraukti ir kiti šildytuvai (ne vien katilai), toliau gerinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą ir gerinti kitus svarbius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginius aspektus; |
| --- | --- |

(22)

Direktyva 92/42/EEB – išskyrus jos 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, taip pat jos III–V priedus – turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad į taikymo sritį būtų įtraukti ir kiti šildytuvai (ne vien katilai), toliau gerinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą ir gerinti kitus svarbius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginius aspektus;

| (23) | šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę, |
| --- | --- |

(23)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi rinkai tiekiamų ir (arba) pradedamų naudoti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, – įskaitant patalpų šildytuvus, integruotus į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 2 straipsnyje apibrėžtus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus – ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

| a) | šildytuvai, specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės; |
| --- | --- |

a)

šildytuvai, specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės;

| b) | šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą; |
| --- | --- |

b)

šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą;

| c) | šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (6); |
| --- | --- |

c)

šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (6);

| d) | šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms; |
| --- | --- |

d)

šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms;

| e) | šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras; |
| --- | --- |

e)

šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras;

| f) | kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW; |
| --- | --- |

f)

kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW;

| g) | šilumos generatoriams, suprojektuotiems šildytuvams ir jų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, rinkai patiekti iki 2018 m. sausio 1 d., kad būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio ar jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu šildytuvu jis skirtas naudoti. |
| --- | --- |

g)

šilumos generatoriams, suprojektuotiems šildytuvams ir jų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, rinkai patiekti iki 2018 m. sausio 1 d., kad būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio ar jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu šildytuvu jis skirtas naudoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnio apibrėžčių, šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1)   šildytuvas– patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas;

2)   patalpų šildytuvas– įrenginys,

3)   kombinuotasis šildytuvas– patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

4)   vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema– sistema, kurioje vanduo naudojamas kaip šilumos perdavimo terpė ir per ją centralizuotai pagaminta šiluma paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus patalpoms ar jų dalims šildyti;

5)   šilumos generatorius– šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu ar keliais iš šių būdų:

šilumos generatorius, suprojektuotas įmontuoti šildytuve ar šildytuvo korpuse, taip pat laikomas šildytuvu;

6)   šildytuvo korpusas– šildytuvo dalis, suprojektuota tam, kad joje būtų įtaisytas šilumos generatorius;

7)   vardinis šilumos atidavimas (Prated)– deklaruotas šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir vanduo, kai taikoma, šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais atveju standartinės veikimo sąlygos, kurioms esant nustatomas vardinis šilumos atidavimas, yra norminės projektinės sąlygos, pateiktos III priedo 4 lentelėje;

8)   standartinės veikimo sąlygos– šildytuvų veikimo sąlygos esant vidutinio klimato sąlygoms, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, garso galios lygis ir išmetamo azoto oksido kiekis;

9)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

10)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

11)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

12)   patalpų šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) naudojant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

13)   kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, suprojektuotas tiekti šilumą, skirtą tam tikram karšto tam tikros temperatūros geriamojo ir sanitarinio vandens kiekiui ir srautui tiekti tam tikrais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

14)   patalpų šildytuvas su elektriniu šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, kuriame šiluma gaminama panaudojant tik kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

15)   kombinuotasis šildytuvas su elektriniu šildymo katilu– kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuriame šiluma gaminama panaudojant tik kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

16)   kogeneracinis patalpų šildytuvas– patalpų šildytuvas, vienu metu tuo pačiu procesu gaminantis šilumą ir elektros energiją;

17)   patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų; patalpų šildytuvuose su šilumos siurbliais gali būti vienas ar daugiau papildomų šildytuvų, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma arba deginamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras;

18)   kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, suprojektuotas tiekti šilumą, skirtą tam tikram karšto tam tikros temperatūros geriamojo ir sanitarinio vandens kiekiui ir srautui tiekti tam tikrais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

19)   papildomas šildytuvas– ne pirmiausia naudojamas šildytuvas, gaminantis šilumą, kai šilumos poreikis viršija pirmiausia naudojamo šildytuvo vardinį šilumos atidavimą;

20)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (ηs
  )– nustatyto šildymo sezono patalpų šildymo, kurį teikia šildytuvas, poreikio ir metinio energijos suvartojimo, kurio reikia šiam poreikiui patenkinti, santykis (%);

21)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh
  )– geriamojo arba sanitarinio vandens, tiekiamo kombinuotuoju šildytuvu, naudingosios energijos ir jo gamybai būtinos energijos santykis (%);

22)   garso galios lygis (LWA
  )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

23)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (7) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

Papildomos II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.   Šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti II priede.

2.   Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

| a) | nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:






  i) | šildytuvai atitinka II priedo 1 punkto a papunkčio, 3 ir 5 punktų reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

a)

nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

i)

šildytuvai atitinka II priedo 1 punkto a papunkčio, 3 ir 5 punktų reikalavimus;

| ii) | kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto a papunkčio reikalavimus; |
| --- | --- |

ii)

kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto a papunkčio reikalavimus;

| b) | nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:






  i) | elektriniai patalpų šildytuvai, elektriniai kombinuotieji šildytuvai, kogeneraciniai patalpų šildytuvai, patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu atitinka II priedo 1 punkto b papunkčio reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

b)

nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:

i)

elektriniai patalpų šildytuvai, elektriniai kombinuotieji šildytuvai, kogeneraciniai patalpų šildytuvai, patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu atitinka II priedo 1 punkto b papunkčio reikalavimus;

| ii) | kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto b papunkčio reikalavimus; |
| --- | --- |

ii)

kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto b papunkčio reikalavimus;

| c) | nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvai atitinka II priedo 4 punkto a papunkčio reikalavimus. |
| --- | --- |

c)

nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvai atitinka II priedo 4 punkto a papunkčio reikalavimus.

3.   Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama pagal III priede išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema, nepažeidžiant Tarybos direktyvos 92/42/EEB 7 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio, taip pat jos III–V priedų.

2.   Atitikčiai įvertinti į techninius dokumentus įtraukiama šio reglamento II priedo 5 punkto b papunktyje nurodyta informacija apie gaminį.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus, kuriuos privaloma atlikti vykdant rinkos priežiūrą ir kuriais nustatoma, ar laikomasi šio reglamento II priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos taiko šio reglamento IV priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių šildytuvų orientaciniai etalonai pateikti V priede.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį persvarsto atsižvelgdama į šildytuvų technologijų pažangą ir pateikia to persvarstymo rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą įvertinami visų pirma šie aspektai:

| a) | ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančių dujoms, susijusioms su šaldalais; |
| --- | --- |

a)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančių dujoms, susijusioms su šaldalais;

| b) | kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi išmetamam anglies monoksidui, angliavandeniliams ir kietosioms dalelėms, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus; |
| --- | --- |

b)

kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi išmetamam anglies monoksidui, angliavandeniliams ir kietosioms dalelėms, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus;

| c) | ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu energijos vartojimo efektyvumui, garso galios lygiui ir išmetamų azoto oksidų kiekiams; |
| --- | --- |

c)

ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu energijos vartojimo efektyvumui, garso galios lygiui ir išmetamų azoto oksidų kiekiams;

| d) | ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės; |
| --- | --- |

d)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės;

| e) | ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė; |
| --- | --- |

e)

ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė;

| f) | ar dera taikyti trečiosios šalies sertifikavimą. |
| --- | --- |

f)

ar dera taikyti trečiosios šalies sertifikavimą.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki 2015 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) pradėti naudoti šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ir garso galios lygio.

2.   Iki 2018 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) pradėti naudoti patalpų šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl išmetamų azoto oksidų.

9 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 92/42/EEB – išskyrus jos 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, taip pat jos III–V priedus – panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su minėtos direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir jos taikymu, kol bus pradėti taikyti šio reglamento II priede išdėstyti ekologinio projektavimo reikalavimai.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

---

(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

1

(2)  OL L 167, 1992 6 22, p. 17.

2

(3)  OL L 330, 2009 12 16, p. 10.

3

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

4

(5)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

5

(6)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

6

(7)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

7

---

I PRIEDAS

II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

Su šildytuvais susijusios apibrėžtys

1)   budėjimo veiksena– būsena, kai šildytuvas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas: veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną;

2)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB
  )– budėjimo veiksena veikiančio šildytuvo vartojamoji galia (kW);

3)   vidutinio klimato sąlygos– Strasbūro mieste įprasta temperatūra;

4)   temperatūros reguliatorius– sąsajos su galutiniu naudotoju įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas, taip pat šildytuvo sąsajai, kaip antai centriniam procesoriui, perduodami susiję duomenys, pagal kuriuos tiksliau reguliuojama patalpų temperatūra;

5)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros. Į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

6)   lygiavertis modelis– rinkai patiektas modelis, kurio techniniai parametrai, nurodyti II priedo 5 punkto atitinkamai 1 ir 2 lentelėse, yra tokie patys kaip kito modelio, kurį rinkai patiekė tas pats gamintojas, parametrai.

Su patalpų šildytuvais su šildymo katilu, kombinuotaisiais šildytuvais su šildymo katilu ir kogeneraciniais patalpų šildytuvais susijusios apibrėžtys

7)   kurą naudojantis patalpų šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, kuris šilumą gamina degindamas iškastinį kurą ir (arba) biomasės kurą, ir kuriame gali būti vienas ar daugiau papildomų šilumos generatorių, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma;

8)   kurą naudojantis kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu– kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuris šilumą gamina degindamas iškastinį kurą ir (arba) biomasės kurą, ir kuriame gali būti vienas ar daugiau papildomų šilumos generatorių, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma;

9)   B1 tipo katilas– kurą naudojantis patalpų šildytuvas su šildymo katilu ir su traukos kreiptuvu, skirtas jungti prie natūralios traukos dūmtakio, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra kuru varomas patalpų šildytuvas su šildymo katilu, ir degimo metu išsiskyrusios dujos tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos; B1 tipo katilas parduodamas tik kaip B1 tipo katilas;

10)   B1 tipo kombinuotasis katilas– kurą naudojantis kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu ir su traukos kreiptuvu, skirtas jungti prie natūralios traukos dūmtakio, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra kuru varomas kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, ir degimo metu išsiskyrusios dujos tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos; B1 tipo kombinuotasis katilas parduodamas tik kaip B1 tipo kombinuotasis katilas;

11)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje (ηson
  )– tai:

kurą naudojančių patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kurą naudojančių kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui ir šiluminio naudingumo esant 30 % vardinio šilumos atidavimo svertinis vidurkis (%),

patalpų šildytuvų su elektriniu šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su elektriniu šildymo katilu atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų be papildomų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas išjungtas, ir šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas įjungtas, svertinis vidurkis (%);

12)   šiluminis naudingumas (η)– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo naudingojo šilumos atidavimo ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

13)   naudingasis šilumos atidavimas (P)– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos atidavimas šilumos nešikliui (kW);

14)   elektrinis naudingumas (ηel
  )– kogeneracinio patalpų šildytuvo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

15)   uždegimo degiklio vartojamoji galia (Pign
  )– degiklio, kurio paskirtis uždegti pagrindinį degiklį, vartojamoji galia, išreikšta didžiausiojo šilumingumo W;

16)   kondensacinis katilas– patalpų šildytuvas su šildymo katilu arba kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai vandens garai degimo produktuose dalinai kondensuojasi, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;

17)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas– metinis elektros energijos kiekis, kurio reikia numatytojo patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo veikimo reikmėms, apskaičiuotas pagal elektros energijos suvartojimą esant pilnutinei apkrovai (elmax), dalinei apkrovai (elmin), budėjimo veiksenai ir numatytajai veikimo kiekvienu režimu trukmei, išreikštas galutinės energijos kWh;

18)   šilumos nuostoliai budėjimo veiksena (Pstby
  )– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos nuostoliai (kW), kai tiekti šilumos nereikia;

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys

19)   lauko temperatūra (Tj
  )– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke (Celsijaus laipsniais); santykinis drėgnumas gali būti nustatomas pagal atitinkamu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą;

20)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated
  ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated
  )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis;

21)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta III priedo 4 lentelėje;

22)   norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta III priedo 4 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1;

23)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj
  ))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C santykis;

24)   šildymo sezonas– veikimo sąlygų rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys;

25)   intervalas (binj
  )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta III priedo 5 lentelėje;

26)   intervalo trukmė valandomis (Hj
  )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta III priedo 5 lentelėje;

27)   dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj
  ))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą padauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

28)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų siurblių su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų siurblių su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo;

29)   norminis metinis šildymo poreikis (QH
  )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh);

30)   metinis energijos suvartojimas (QHE
  )– šildytuvo per metus suvartojama energija, kurios reikia norminiam metiniam patalpų šildymo poreikiui per nustatytą šildymo sezoną patenkinti, išreikšta galutinės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo GJ ir padauginta iš perskaičiavimo koeficiento CC;

31)   metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE
  )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h);

32)   veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon
  ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon
  )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu;

33)   papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj
  ))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup;

34)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj
  )) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj
  ))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą;

35)   deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj
  ))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai;

36)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei debito keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei debitas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų;

37)   projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai;

38)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj
  )) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj
  ))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui;

39)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv
  )– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais);

40)   ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais);

41)   šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui;

42)   ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW);

43)   ciklinis efektyvumas (COPcyc arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh;

44)   blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9;

45)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra;

46)   išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (1);

47)   termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostatinės išjungties veiksena nelaikomas;

48)   karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu;

49)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF
  )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

50)   energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO
  )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

51)   energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK
  )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

52)   žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali tiekti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms;

53)   žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

54)   naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

Su vandens šildymu kombinuotuosiuose šildytuvuose susijusios apibrėžtys

55)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje; kiekvienas kombinuotasis šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

56)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingojo energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

57)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

58)   naudingoji vandens temperatūra (Tm
  )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

59)   naudingosios energijos kiekis (Qtap
  )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba už jį didesni, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

60)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, karšto vandens ištakos ir šalto vandens prietakos vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

61)   didžiausia temperatūra (Tp
  )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

62)   atskaitinė energija (Qref
  )– vandens ėmimo naudingojo energijos kiekio suma (kWh), susijusi su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

63)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srovės sąlygas atitinkantis kombinuotasis šildytuvas, apkrovos profilis;

64)   deklaruotasis apkrovos profilis– vertinant atitiktį taikomas apkrovos profilis;

65)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

66)   kuro sunaudojimas per parą (Qfuel
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh.

---

(1)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

---

II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   SEZONINIO ENERGIJOS PATALPOMS ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

| a) | Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir šildytuvų šiluminis naudingumas yra ne mažesnis kaip: | Kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, išskyrus B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 % |
| --- | --- | --- |

a)

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir šildytuvų šiluminis naudingumas yra ne mažesnis kaip:

Kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, išskyrus B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 %

| | B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 75 % |
| --- | --- |

B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 75 %

| | Kurą naudojantys patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW, ir kurą naudojantys kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW:

  Šiluminis naudingumas, esant 100 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 86 %, o šiluminis naudingumas, esant 30 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 94 % |
| --- | --- |

Kurą naudojantys patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW, ir kurą naudojantys kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW:

Šiluminis naudingumas, esant 100 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 86 %, o šiluminis naudingumas, esant 30 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 94 %

| | Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 30 % |
| --- | --- |

Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 30 %

| | Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 % |
| --- | --- |

Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 %

| | Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 % |
| --- | --- |

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 %

| | Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 115 % |
| --- | --- |

Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 115 %

| b) | Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. elektrinių patalpų šildytuvų su šildymo katilu, elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis kaip: | Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 36 % |
| --- | --- | --- |

b)

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. elektrinių patalpų šildytuvų su šildymo katilu, elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis kaip:

Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 36 %

| | Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 % |
| --- | --- |

Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 %

| | Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 110 % |
| --- | --- |

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 110 %

| | Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 125 % |
| --- | --- |

Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 125 %

2.   ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

| a) | Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |

a)

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

| b) | Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |

b)

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   GARSO GALIOS LYGIO REIKALAVIMAI

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu garso galios lygis neviršys toliau pateiktų verčių:

| Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   SU IŠMETAMŲ AZOTO OKSIDŲ KIEKIU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

| a) | Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška ne didesnis nei nurodyta toliau






  — | kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- | --- |

a)

Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška ne didesnis nei nurodyta toliau

—

kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo. |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo.

5.   INFORMACIJOS APIE GAMINĮ REIKALAVIMAI

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. pateikiama tokia gaminio informacija apie šildytuvus:

| a) | įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse yra ši informacija:






  — | patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių šildymo katilų atveju – 1 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą, |
| --- | --- | --- |

a)

įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse yra ši informacija:

—

patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių šildymo katilų atveju – 1 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą,

| — | patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – 2 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą, |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – 2 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą,

| — | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint šildytuvą, |
| --- | --- |

—

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint šildytuvą,

| — | B1 tipo katilų ir B1 tipo kombinuotųjų katilų atveju – jų charakteristikos ir šis standartinis tekstas: „Šį natūralios traukos katilą numatyta jungti tik prie dūmtakio, kuris dalijamas keliems būstams esamuose pastatuose, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra katilas. Degimo metu išsiskyrusios dujos juo tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos, taip pat jame yra traukos kreiptuvas. Šio katilo efektyvumas mažas, todėl kitais būdais jo naudoti nereikėtų, nes padidėtų jo suvartojamos energijos kiekis ir naudojimo sąnaudos.“, |
| --- | --- |

—

B1 tipo katilų ir B1 tipo kombinuotųjų katilų atveju – jų charakteristikos ir šis standartinis tekstas: „Šį natūralios traukos katilą numatyta jungti tik prie dūmtakio, kuris dalijamas keliems būstams esamuose pastatuose, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra katilas. Degimo metu išsiskyrusios dujos juo tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos, taip pat jame yra traukos kreiptuvas. Šio katilo efektyvumas mažas, todėl kitais būdais jo naudoti nereikėtų, nes padidėtų jo suvartojamos energijos kiekis ir naudojimo sąnaudos.“,

| — | šilumos generatorių, suprojektuotų šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų kombinacijų sąrašas, |
| --- | --- |

—

šilumos generatorių, suprojektuotų šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų kombinacijų sąrašas,

| — | informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui; |
| --- | --- |

—

informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui;

| b) | atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:






  — | a punkte apibūdinti elementai, |
| --- | --- | --- |

b)

atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

—

a punkte apibūdinti elementai,

| — | patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis); |
| --- | --- |

—

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

| c) | ant šildytuvo patvariai užrašoma:






  — | jei taikoma, „B1 tipo katilas“ arba „B1 tipo kombinuotasis katilas“, |
| --- | --- | --- |

c)

ant šildytuvo patvariai užrašoma:

—

jei taikoma, „B1 tipo katilas“ arba „B1 tipo kombinuotasis katilas“,

| — | kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinė galia. |
| --- | --- |

—

kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinė galia.

1   lentelė

Informacijos apie patalpų šildytuvu su šildymo katilus, kombinuotuosius šildytuvus su šildymo katilu ir kogeneracinius patalpų šildytuvus pateikimo reikalavimai

| Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys] |
| --- |
| Kondensacinis katilas [taip / ne] |
| Žemos temperatūros (2) katilas [taip / ne] |
| B1 tipo katilas [taip / ne] |
| Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip / ne] | Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip / ne] |
| Kombinuotasis šildytuvas [taip / ne] |
| Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai | | Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai |
| Vardinis šilumos atidavimas | Prated | x | kW | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | ηs | x | % |
| Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – naudingasis šilumos atidavimas | Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – šiluminis naudingumas |
| Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1) | P4 | x,x | kW | Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1) | η4 | x,x | % |
| Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2) | P1 | x,x | kW | Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2) | η1 | x,x | % |
| Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – naudingasis šilumos atidavimas | Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | PCHP100 + Sup0 | x,x | kW | Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | ηCHP100 + Sup0 | x,x | % |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | PCHP100 + Sup100 | x,x | kW | Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | ηCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinis naudingumas | Papildomas šildytuvas |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui | ηel,CHP100 + Sup0 | x,x | % | Vardinis šilumos atidavimas | Psup | x,x | kW |
| Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui | ηel,CHP100 + Sup100 | x,x | % | Tiekiamos energijos rūšis | |
| Pagalbinės elektros energijos suvartojimas | Kiti parametrai |
| Esant pilnai apkrovai | elmax | x,xxx | kW | Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena | Pstby | x,xxx | kW |
| Esant dalinei apkrovai | elmin | x,xxx | kW | Uždegimo degiklio vartojamoji galia | Pign | x,xxx | kW |
| Veikiant budėjimo veiksena | PSB | x,xxx | kW | Išmetamų azoto oksidų kiekis | NOx | x | mg/kWh |
| Kombinuotųjų šildytuvų atveju |
| Deklaruotasis apkrovos profilis | | | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | ηwh | x | % |
| Elektros energijos suvartojimas per parą | Qelec | x,xxx | kWh | Kuro suvartojimas per parą | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Kontaktiniai duomenys | Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas. |

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Kondensacinis katilas [taip / ne]

Žemos temperatūros (2) katilas [taip / ne]

B1 tipo katilas [taip / ne]

Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip / ne]

Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip / ne]

Kombinuotasis šildytuvas [taip / ne]

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – naudingasis šilumos atidavimas

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

P4

x,x

kW

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

η4

x,x

%

Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

P1

x,x

kW

Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

η1

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – naudingasis šilumos atidavimas

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinis naudingumas

Papildomas šildytuvas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Vardinis šilumos atidavimas

Psup

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Tiekiamos energijos rūšis

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

Kiti parametrai

Esant pilnai apkrovai

elmax

x,xxx

kW

Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena

Pstby

x,xxx

kW

Esant dalinei apkrovai

elmin

x,xxx

kW

Uždegimo degiklio vartojamoji galia

Pign

x,xxx

kW

Veikiant budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Išmetamų azoto oksidų kiekis

NOx

x

mg/kWh

Kombinuotųjų šildytuvų atveju

Deklaruotasis apkrovos profilis

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro suvartojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

2   lentelė

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliu ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliu susiję informacijos teikimo reikalavimai:

| Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys] |
| --- |
| Oro-vandens šilumos siurblys [taip / ne] |
| Vandens-vandens šilumos siurblys [taip / ne] |
| Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip / ne] |
| Žematemperatūris šilumos siurblys [taip / ne] |
| Ar yra papildomas šildytuvas [taip / ne] |
| Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip / ne] |
| Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, išskyrus atvejus, kai teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai. |
| Pateikiami naudojimo vidutinėmis klimato sąlygomis parametrai. |
| Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai | | Parametras | Sutartinis ženklas | Vertė | Vienetai |
| Vardinis šilumos atidavimas
   (3) | Prated | x | kW | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | ηs | x | % |
| Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj
  . | Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj
  . |
| Tj
   = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = – 7 °C | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
   = + 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 2 °C | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
   = + 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 7 °C | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
   = + 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj
   = + 12 °C | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
   = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | Pdh | x,x | kW | Tj
   = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Tj
   = ribinė veikimo temperatūra | Pdh | x,x | kW | Tj
   = ribinė veikimo temperatūra | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj
   = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | kW | Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj
   = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) | COPd arba PERd | x,xx arba x,x | – arba % |
| Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | Tbiv | x | °C | Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Ribinė veikimo temperatūra | TOL | x | °C |
| Ciklinis pajėgumas šildymo režimu | Pcych | x,x | kW | Ciklinis efektyvumas | COPcyc arba PERcyc | x,xx arba x,x | – arba % |
| Blogėjimo koeficientas (4) | Cdh | x,x | — | Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra | WTOL | x | °C |
| Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena | Papildomas šildytuvas |
| Išjungties veiksena | POFF | x,xxx | kW | Vardinis šilumos atidavimas (3) | Psup | x,x | kW |
| Termostato išjungties veiksena | PTO | x,xxx | kW | | |
| Budėjimo veiksena | PSB | x,xxx | kW | Tiekiamos energijos rūšis |
| Karterio šildymo veiksena | PCK | x,xxx | kW | |
| Kiti parametrai | |
| Pajėgumo valdymas | pastovus/kintamas | Oro-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis oro srautas (lauke) | — | x | m3/h |
| Garso galios lygis (patalpoje/lauke) | LWA | x/x | dB | Vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje) | — | x | m3/h |
| Išmetamų azoto oksidų kiekis | NOx | x | mg/kWh |
| Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu atveju |
| Deklaruotasis apkrovos profilis | x | | Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | ηwh | x | % |
| Elektros energijos suvartojimas per parą | Qelec | x,xxx | kWh | Kuro suvartojimas per parą | Qfuel | x,xxx | kWh |
| Kontaktiniai duomenys | Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas. |

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Oro-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Vandens-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Žematemperatūris šilumos siurblys [taip / ne]

Ar yra papildomas šildytuvas [taip / ne]

Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip / ne]

Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, išskyrus atvejus, kai teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai.

Pateikiami naudojimo vidutinėmis klimato sąlygomis parametrai.

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas
   (3)

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj
  .

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj
  .

Tj
   = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = – 7 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
   = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 2 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
   = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 7 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
   = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj
   = + 12 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
   = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj
   = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj
   = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj
   = ribinė veikimo temperatūra

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj
   = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj
   = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Tbiv

x

°C

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Ribinė veikimo temperatūra

TOL

x

°C

Ciklinis pajėgumas šildymo režimu

Pcych

x,x

kW

Ciklinis efektyvumas

COPcyc arba PERcyc

x,xx arba x,x

– arba %

Blogėjimo koeficientas (4)

Cdh

x,x

—

Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra

WTOL

x

°C

Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena

Papildomas šildytuvas

Išjungties veiksena

POFF

x,xxx

kW

Vardinis šilumos atidavimas (3)

Psup

x,x

kW

Termostato išjungties veiksena

PTO

x,xxx

kW

Budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Tiekiamos energijos rūšis

Karterio šildymo veiksena

PCK

x,xxx

kW

Kiti parametrai

Pajėgumo valdymas

pastovus/kintamas

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis oro srautas (lauke)

—

x

m3/h

Garso galios lygis (patalpoje/lauke)

LWA

x/x

dB

Vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje)

—

x

m3/h

Išmetamų azoto oksidų kiekis

NOx

x

mg/kWh

Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu atveju

Deklaruotasis apkrovos profilis

x

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro suvartojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

---

(1)  Aukštos temperatūros režimas – 60 °C grįžtamojo srauto temperatūra šildytuvo įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildytuvo išvadinėje dalyje.

(2)  Žema temperatūra – kondensacinių katilų atveju – 30 °C, žemos temperatūros katilų atveju – 37 °C, o kitų šildytuvų atveju – 50 °C grįžtamojo srauto temperatūra (šildytuvo įvadinėje dalyje).

(3)  Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju vardinis šilumos atidavimas Prated lygus projektinei apkrovai šildymo režimu Pdesignh, o papildomo šildytuvo vardinis šilumos atidavimas Psup lygus papildomam šildymo pajėgumui sup(Tj).

(4)  Jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9.

---

III PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

| 1. | Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus. |
| --- | --- |

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

| 2. | Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos






  a) | 2–5 punktuose nustatytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C ± 1 °C patalpų oro temperatūra. |
| --- | --- | --- |

2.

Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos

a)

2–5 punktuose nustatytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C ± 1 °C patalpų oro temperatūra.

| b) | 3–5 punktuose nustatytų skaičiavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5. |
| --- | --- |

b)

3–5 punktuose nustatytų skaičiavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5.

| c) | Išmetamų azoto oksidų kiekis matuojamas kaip azoto monoksido ir azoto dioksido suma ir pateikiamas azoto dioksido išraiška. |
| --- | --- |

c)

Išmetamų azoto oksidų kiekis matuojamas kaip azoto monoksido ir azoto dioksido suma ir pateikiamas azoto dioksido išraiška.

| d) | Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą. |
| --- | --- |

d)

Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą.

| e) | Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

e)

Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

| f) | Šilumos generatoriai, suprojektuoti šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su deramu šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi. |
| --- | --- |

f)

Šilumos generatoriai, suprojektuoti šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su deramu šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi.

| 3. | Patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių patalpų šildytuvų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas
  Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena ηson
  , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) įnašus ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, pridėjus elektros energijos naudingumo įnašą, padaugintą iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5. |
| --- | --- |

3.

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių patalpų šildytuvų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena ηson
  , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) įnašus ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, pridėjus elektros energijos naudingumo įnašą, padaugintą iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5.

| 4. | Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas






  a) | Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated
  arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated
  , naudojamas 3 lentelėje nustatytas garso galios lygis arba išmetamų azoto oksidų kiekis ir toje pačioje lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas. |
| --- | --- | --- |

4.

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

a)

Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated
  arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated
  , naudojamas 3 lentelėje nustatytas garso galios lygis arba išmetamų azoto oksidų kiekis ir toje pačioje lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas.

| b) | Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas SPERon
  apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:






  — | 4 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas, |
| --- | --- | --- |

b)

Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas SPERon
  apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:

—

4 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas,

| — | Europos norminį šildymo sezoną esant vidutinėms klimato sąlygomis, kaip nurodyta 5 lentelėje, |
| --- | --- |

—

Europos norminį šildymo sezoną esant vidutinėms klimato sąlygomis, kaip nurodyta 5 lentelėje,

| — | jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą. |
| --- | --- |

—

jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą.

| c) | Norminis metinis šildymo poreikis QH
  yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh padauginta iš ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE
  , kuris yra 2 066. |
| --- | --- |

c)

Norminis metinis šildymo poreikis QH
  yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh padauginta iš ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE
  , kuris yra 2 066.

| d) | Per metus suvartotos energijos kiekis QHE
  apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:






  — | norminio metinio šildymo poreikio QH
  ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon
  santykio ir |
| --- | --- | --- |

d)

Per metus suvartotos energijos kiekis QHE
  apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:

—

norminio metinio šildymo poreikio QH
  ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon
  arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon
  santykio ir

| — | energijos suvartojimo išjungties, termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu. |
| --- | --- |

—

energijos suvartojimo išjungties, termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu.

| e) | Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip norminio metinio šilumos poreikio QH
  ir per metus suvartotos energijos kiekio QHE
  santykis. |
| --- | --- |

e)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip norminio metinio šilumos poreikio QH
  ir per metus suvartotos energijos kiekio QHE
  santykis.

| f) | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių vanduo atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio įnašus. |
| --- | --- |

f)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių vanduo atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio įnašus.

| 5. | Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas
  Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  apskaičiuojamas atskaitinę deklaruotojo apkrovos profilio energiją Qref
  padalijus iš šiai energijai generuoti reikalingos energijos, esant tokioms sąlygoms:






  a) | matuojama pagal 7 lentelėje nustatytus apkrovos profilius; |
| --- | --- | --- |

5.

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  apskaičiuojamas atskaitinę deklaruotojo apkrovos profilio energiją Qref
  padalijus iš šiai energijai generuoti reikalingos energijos, esant tokioms sąlygoms:

a)

matuojama pagal 7 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

| b) | matuojama šiuo 24 valandų matavimo ciklu:






  — | 00:00–06:59 – be vandens ėmimo, |
| --- | --- | --- |

b)

matuojama šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

—

00:00–06:59 – be vandens ėmimo,

| — | nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, |
| --- | --- |

—

nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

| — | po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo; |
| --- | --- |

—

po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo;

| c) | deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio; |
| --- | --- |

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio;

| d) | kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:






  — | kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 3 lentelėje nustatytas sąlygas, |
| --- | --- | --- |

d)

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:

—

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 3 lentelėje nustatytas sąlygas,

| — | kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas. |
| --- | --- |

—

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas.

3 lentelė

Standartinės patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu veikimo sąlygos

| Šilumos šaltinis | Lauko šilumokaitis | Patalpų šilumokaitis |
| --- | --- | --- |
| Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota prietakos temperatūra | Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius | Žematemperatūriai šilumos siurbliai |
| Įleidimo temperatūra | Išleidimo temperatūra | Įleidimo temperatūra | Išleidimo temperatūra |
| Lauko temperatūra | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Ventiliacijos šalinamas oras | + 20 °C (+ 12 °C) |
| | Įleidimo/išleidimo temperatūra |
| Vanduo | + 10 °C/+ 7 °C |
| Tirpalas | 0 °C/– 3 °C |

Šilumos šaltinis

Lauko šilumokaitis

Patalpų šilumokaitis

Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota prietakos temperatūra

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius

Žematemperatūriai šilumos siurbliai

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Lauko temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Ventiliacijos šalinamas oras

+ 20 °C (+ 12 °C)

Įleidimo/išleidimo temperatūra

Vanduo

+ 10 °C/+ 7 °C

Tirpalas

0 °C/– 3 °C

4 lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuotos oro temperatūros (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

| Norminė projektinė temperatūra | Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra | Ribinė veikimo temperatūra |
| --- | --- | --- |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | maks. + 2 °C | maks. – 7 °C |

Norminė projektinė temperatūra

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Ribinė veikimo temperatūra

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maks. + 2 °C

maks. – 7 °C

5 lentelė

Patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu ir kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu taikomas Europos norminis šildymo sezonas esant vidutinėms klimato sąlygoms

| binj | Tj
  [°C] | Hj
  [h per metus] |
| --- | --- | --- |
| 1–20 | nuo – 30 iki – 11 | 0 |
| 21 | –10 | 1 |
| 22 | –9 | 25 |
| 23 | –8 | 23 |
| 24 | –7 | 24 |
| 25 | –6 | 27 |
| 26 | –5 | 68 |
| 27 | –4 | 91 |
| 28 | –3 | 89 |
| 29 | –2 | 165 |
| 30 | –1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Iš viso valandų: | 4 910 |

binj

Tj
  [°C]

Hj
  [h per metus]

1–20

nuo – 30 iki – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Iš viso valandų:

4 910

6 lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 5,5 g/m3 drėgnumui

| Deklaruotasis apkrovos profilis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

7 lentelė

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti apkrovos profiliai

| h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Qref | 0,345 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | 2,100 | | | |

h

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07:15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07:26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07:45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17:00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 5,845 | | | | 11,655 | | | | 19,07 | | | |

h

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07:05 | | | | | | | | | | | | |
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | | | | | | | |
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08:05 | | | | | | | | | | | | |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:25 | | | | | | | | | | | | |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | | | | | | | |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19:30 | | | | | | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | | | | | | | | | | | | |
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21:35 | | | | | | | | | | | | |
| 21:45 | | | | | | | | | | | | |
| Qref | 24,53 | | | | 46,76 | | | | 93,52 | | | |

h

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21:35

21:45

Qref

24,53

46,76

93,52

---

IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą:

| 1. | Valstybės narės valdžios institucijos išbando po vieną kiekvieno modelio gaminį. |
| --- | --- |

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando po vieną kiekvieno modelio gaminį.

| 2. | Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:






  a) | deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

2.

Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;

| b) | sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

b)

sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs
  yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| c) | energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

c)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

| d) | garso galios lygis LWA
  neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB; ir |
| --- | --- |

d)

garso galios lygis LWA
  neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB; ir

| e) | išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %. |
| --- | --- |

e)

išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %.

| 3. | Jei 2 punkto a papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Jei 2 punkto b–e papunkčiuose nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybės narės valdžios institucijos bandymams atsitiktinai parenka tris papildomus tokio paties modelio prietaisus. |
| --- | --- |

3.

Jei 2 punkto a papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Jei 2 punkto b–e papunkčiuose nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybės narės valdžios institucijos bandymams atsitiktinai parenka tris papildomus tokio paties modelio prietaisus.

| 4. | Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:






  a) | deklaruotos kiekvieno iš trijų prietaisų vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

4.

Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos kiekvieno iš trijų prietaisų vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;

| b) | trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

b)

trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs
  vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui;

| c) | trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui; |
| --- | --- |

c)

trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui;

| d) | trijų šildytuvų garso galios lygio LWA
  vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB; |
| --- | --- |

d)

trijų šildytuvų garso galios lygio LWA
  vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB;

| e) | trijų šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekių, išreikštų azoto dioksidu, vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %. |
| --- | --- |

e)

trijų šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekių, išreikštų azoto dioksidu, vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %.

| 5. | Jei 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Valstybės narės valdžios institucijos bandymo rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikia per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo. |
| --- | --- |

5.

Jei 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Valstybės narės valdžios institucijos bandymo rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikia per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi III priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

---

V PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti etalonai

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausia rinkoje šildytuvų technologija sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio atžvilgiais yra:

| 1. | etaloninė sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai vertė yra 145 %; |
| --- | --- |

1.

etaloninė sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai vertė yra 145 %;

| 2. | etaloninės kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertės:















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

2.

etaloninės kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 3. | patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu garso galios lygio (LWA
  ) lauke etaloninės vertės esant vardiniam šilumos atidavimui:






  a) | ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

3.

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu garso galios lygio (LWA
  ) lauke etaloninės vertės esant vardiniam šilumos atidavimui:

a)

≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | > 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB; |
| --- | --- |

b)

> 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB;

| c) | > 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

> 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | > 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB; |
| --- | --- |

d)

> 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB;

| 4. | išmetamų azoto oksidų kiekio azoto dioksido išraiška etaloninės vertės:






  a) | patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 14 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo; |
| --- | --- | --- |

4.

išmetamų azoto oksidų kiekio azoto dioksido išraiška etaloninės vertės:

a)

patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 14 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo;

| b) | patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 50 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo; |
| --- | --- |

b)

patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 50 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo;

1–4 punktuose nurodyti etalonai nebūtinai reiškia, kad vienas šildytuvas gali pasiekti šių verčių derinį.

---

| 6.9.2013 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 239/162 |
| --- | --- | --- | --- |

6.9.2013

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/162

---

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 814/2013

2013 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

| (1) | pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą; |
| --- | --- |

(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą;

| (2) | Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, prireikus Komisija turėtų nustatyti įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pvz., vandens šildymo įrangai; |
| --- | --- |

(2)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, prireikus Komisija turėtų nustatyti įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pvz., vandens šildymo įrangai;

| (3) | Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išnagrinėti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų, įprastai naudojamų namų ūkių ir komerciniame sektoriuose, aspektus. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai; |
| --- | --- |

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išnagrinėti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų, įprastai naudojamų namų ūkių ir komerciniame sektoriuose, aspektus. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai;

| (4) | nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbūs vandens šildytuvų aplinkosauginiai aspektai yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir garso galios lygis (vandens šildytuvams su šilumos siurbliais). Be to, jei vandens šildytuvas naudoja iškastinį kurą, jo išmetamų azoto oksidų, anglies monoksido ir angliavandenilio kiekiai taip pat yra laikomi svarbiais aplinkosauginiais aspektais. Svarbus karšto vandens talpyklų aplinkosauginis aspektas yra energijos vartojimas dėl jų savaiminio nuostolio; |
| --- | --- |

(4)

nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbūs vandens šildytuvų aplinkosauginiai aspektai yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir garso galios lygis (vandens šildytuvams su šilumos siurbliais). Be to, jei vandens šildytuvas naudoja iškastinį kurą, jo išmetamų azoto oksidų, anglies monoksido ir angliavandenilio kiekiai taip pat yra laikomi svarbiais aplinkosauginiais aspektais. Svarbus karšto vandens talpyklų aplinkosauginis aspektas yra energijos vartojimas dėl jų savaiminio nuostolio;

| (5) | nedera nustatyti su anglies monoksido ir angliavandenilių išmetimu susijusių ekologinio projektavimo reikalavimų, nes nėra tinkamų europinių matavimo metodų. Kad tokie metodai būtų parengti, Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas peržiūrint šį reglamentą apsvarstyti su šių medžiagų išmetimu susijusius ekologinio projektavimo reikalavimus. Kol įsigalios Sąjungos ekologinio projektavimo reikalavimai, gali būti laikomasi nacionalinių ekologinio projektavimo reikalavimų, susijusių su vandens šildytuvų išmetamu anglies monoksidu ir angliavandeniliu, nuostatų. Tai neturi įtakos 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/142/EB, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (2), nuostatoms, kuriomis dujas deginančių prietaisų degimo produktai ribojami sveikatos ir saugos atžvilgiais; |
| --- | --- |

(5)

nedera nustatyti su anglies monoksido ir angliavandenilių išmetimu susijusių ekologinio projektavimo reikalavimų, nes nėra tinkamų europinių matavimo metodų. Kad tokie metodai būtų parengti, Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas peržiūrint šį reglamentą apsvarstyti su šių medžiagų išmetimu susijusius ekologinio projektavimo reikalavimus. Kol įsigalios Sąjungos ekologinio projektavimo reikalavimai, gali būti laikomasi nacionalinių ekologinio projektavimo reikalavimų, susijusių su vandens šildytuvų išmetamu anglies monoksidu ir angliavandeniliu, nuostatų. Tai neturi įtakos 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/142/EB, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (2), nuostatoms, kuriomis dujas deginančių prietaisų degimo produktai ribojami sveikatos ir saugos atžvilgiais;

| (6) | iš parengiamojo tyrimo matyti, kad vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų atveju reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nebūtini. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su vandens šildytuvų, naudojamų dabartinio Europos pastatų fondo objektams šildyti, šilumos siurblių šaldalais, kiekis nelaikomas reikšmingu. Ar dera nustatyti su šiomis išmetamosiomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusius ekologinio projektavimo reikalavimus, bus dar kartą apsvarstyta peržiūrint šį reglamentą; |
| --- | --- |

(6)

iš parengiamojo tyrimo matyti, kad vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų atveju reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nebūtini. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su vandens šildytuvų, naudojamų dabartinio Europos pastatų fondo objektams šildyti, šilumos siurblių šaldalais, kiekis nelaikomas reikšmingu. Ar dera nustatyti su šiomis išmetamosiomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusius ekologinio projektavimo reikalavimus, bus dar kartą apsvarstyta peržiūrint šį reglamentą;

| (7) | šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vandens šildytuvams, kurių paskirtis – tiekti karštą geriamąjį ir sanitarinį vandenį; |
| --- | --- |

(7)

šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vandens šildytuvams, kurių paskirtis – tiekti karštą geriamąjį ir sanitarinį vandenį;

| (8) | vandens šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia (daugiau nei 50 %) iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą, turi ypatingų techninių charakteristikų, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos atžvilgiais. Priklausomai nuo analizės rezultato, tokių vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai prireikus turėtų būti nustatyti vėliau; |
| --- | --- |

(8)

vandens šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia (daugiau nei 50 %) iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą, turi ypatingų techninių charakteristikų, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos atžvilgiais. Priklausomai nuo analizės rezultato, tokių vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai prireikus turėtų būti nustatyti vėliau;

| (9) | apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinis energijos suvartojimas, susijęs su vandens šildytuvais ir karšto vandens talpyklomis, buvo apie 2 156 PJ (51 mln. t naftos ekvivalento), o tai atitinka 124 mln. t išmesto CO2. Prognozuojama, kad 2020 m. per metus bus suvartojama 2 243 PJ energijos, jei nebus imtasi specialių priemonių. Apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinis išmetamų azoto oksidų, susijusių su vandens šildytuvais ir karšto vandens talpyklomis, kiekis buvo apie 559 kt SOx ekvivalento. Prognozuojama, kad 2020 m. per metus bus išmetama 603 kt SOx ekvivalento, jei nebus imtasi specialių priemonių. Parengiamojo tyrimo duomenimis, naudojamų vandens šildytuvų suvartojamos energijos ir išmetamų azoto oksidų kiekiai gali būti gerokai sumažinti; |
| --- | --- |

(9)

apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinis energijos suvartojimas, susijęs su vandens šildytuvais ir karšto vandens talpyklomis, buvo apie 2 156 PJ (51 mln. t naftos ekvivalento), o tai atitinka 124 mln. t išmesto CO2. Prognozuojama, kad 2020 m. per metus bus suvartojama 2 243 PJ energijos, jei nebus imtasi specialių priemonių. Apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinis išmetamų azoto oksidų, susijusių su vandens šildytuvais ir karšto vandens talpyklomis, kiekis buvo apie 559 kt SOx ekvivalento. Prognozuojama, kad 2020 m. per metus bus išmetama 603 kt SOx ekvivalento, jei nebus imtasi specialių priemonių. Parengiamojo tyrimo duomenimis, naudojamų vandens šildytuvų suvartojamos energijos ir išmetamų azoto oksidų kiekiai gali būti gerokai sumažinti;

| (10) | vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų suvartojamos energijos kiekį galima sumažinti taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios padeda sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo išlaidas; |
| --- | --- |

(10)

vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų suvartojamos energijos kiekį galima sumažinti taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios padeda sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo išlaidas;

| (11) | numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (3), nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 450 PJ (11 mln. t naftos ekvivalento), o tai prilygsta 26 mln. t CO2, ir sumažėtų metinis išmetamų azoto oksidų kiekis (apie 130 kt SOx ekvivalento), palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių; |
| --- | --- |

(11)

numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (3), nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 450 PJ (11 mln. t naftos ekvivalento), o tai prilygsta 26 mln. t CO2, ir sumažėtų metinis išmetamų azoto oksidų kiekis (apie 130 kt SOx ekvivalento), palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

| (12) | pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti reikalavimai, susiję su vandens šildytuvų energijos vartojimu, garso galios lygiu ir išmetamų azoto oksidų kiekiu, taip pat reikalavimai, taikomi karšto vandens talpyklų savaiminiam nuostoliui, todėl tokie reikalavimai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą; |
| --- | --- |

(12)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti reikalavimai, susiję su vandens šildytuvų energijos vartojimu, garso galios lygiu ir išmetamų azoto oksidų kiekiu, taip pat reikalavimai, taikomi karšto vandens talpyklų savaiminiam nuostoliui, todėl tokie reikalavimai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą;

| (13) | ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų turėti poveikio galutinio vartotojo naudojamoms vandens šildytuvų arba karšto vandens talpyklų funkcijoms arba įperkamumui ir neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai; |
| --- | --- |

(13)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų turėti poveikio galutinio vartotojo naudojamoms vandens šildytuvų arba karšto vandens talpyklų funkcijoms arba įperkamumui ir neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai;

| (14) | ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku; |
| --- | --- |

(14)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

| (15) | gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos pagal procedūras, nustatytas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (4); |
| --- | --- |

(15)

gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos pagal procedūras, nustatytas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (4);

| (16) | pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros; |
| --- | --- |

(16)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

| (17) | kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams, gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais; |
| --- | --- |

(17)

kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams, gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais;

| (18) | siekdami labiau apriboti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją, susijusią su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu; |
| --- | --- |

(18)

siekdami labiau apriboti vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją, susijusią su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu;

| (19) | be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nurodyti geriausių turimų technologijų etalonai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama; |
| --- | --- |

(19)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nurodyti geriausių turimų technologijų etalonai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama;

| (20) | šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę, |
| --- | --- |

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi rinkai tiekiamų ir (arba) atiduodamų eksploatuoti vandens šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, ir karšto vandens talpyklų, kurių talpa ≤ 2 000 litrų, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 2 straipsnyje apibrėžtus vandens šildytuvus ir karšto vandens talpyklas, integruotus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

| a) | vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą; |
| --- | --- |

a)

vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

| b) | vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą; |
| --- | --- |

b)

vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą;

| c) | vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (5); |
| --- | --- |

c)

vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (5);

| d) | kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 813/2013 (6) 2 straipsnyje; |
| --- | --- |

d)

kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 813/2013 (6) 2 straipsnyje;

| e) | vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje; |
| --- | --- |

e)

vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

| f) | vandens šildytuvams, kurie suprojektuoti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti; |
| --- | --- |

f)

vandens šildytuvams, kurie suprojektuoti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti;

| g) | vandens šildytuvams skirtiems šilumos generatoriams, ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, kurie rinkai tiekiami iki 2018 m. sausio 1 d., kad jais būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs vandens šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio arba jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu vandens šildytuvu jis skirtas naudoti. |
| --- | --- |

g)

vandens šildytuvams skirtiems šilumos generatoriams, ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, kurie rinkai tiekiami iki 2018 m. sausio 1 d., kad jais būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs vandens šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio arba jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu vandens šildytuvu jis skirtas naudoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   vandens šildytuvas– įrenginys,

2)   šilumos generatorius– vandens šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu iš šių būdų arba keliais šiais būdais:

jei šilumos generatorius suprojektuotas vandens šildytuvui ir vandens šildytuvo korpusui, kuriame įmontuojamas toks šilumos generatorius, jis taip pat laikomas vandens šildytuvu;

3)   vandens šildytuvo korpusas– vandens šildytuvo dalis, suprojektuota taip, kad joje būtų galima įrengti šilumos generatorių;

4)   vardinis šilumos atidavimas– deklaruotas vandens šildytuvo šilumos atidavimas (kWh), kai vanduo šildomas standartinėmis veikimo sąlygomis;

5)   talpa (V)– karšto vandens talpyklos arba kaupiamojo vandens šildytuvo vardinė talpa (litrais);

6)   standartinės veikimo sąlygos– vandens šildytuvų veikimo sąlygos, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, garso galios lygis ir išmetamo azoto oksido kiekis; pagal standartines veikimo sąlygas nustatomas karšto vandens talpyklų savaiminis nuostolis;

7)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

8)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

9)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

10)   įprastas vandens šildytuvas– vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) išgaunant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

11)   vandens šildytuvas su šilumos siurbliu– vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų;

12)   saulės energijos vandens šildytuvas– vandens šildytuvas, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių, saulės energijos karšto vandens talpyklas, šilumos generatorius ir galintis turėti siurblius kolektoriaus kontūre bei kitas dalis. Saulės energijos vandens šildytuvas rinkai tiekiamas kaip blokas;

13)   karšto vandens talpykla– rezervuaras, kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo (su visais priedais) ir kuriame neįrengtas šilumos generatorius, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

14)   pagalbinis panardinamasis kaitintuvas– kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis šildytuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks šildytuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

15)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh
  )– vandens šildytuvo tiekiamos naudingosios energijos ir jos gamybai būtinos energijos santykis (%);

16)   garso galios lygis (LWA
  )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

17)   savaiminis nuotolis (S)– esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

18)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (7) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

Papildomos II ir VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.   Vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai pateikti II priede.

2.   Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

| a) | nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:






  i) | vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto a papunkčio, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.6 punktų reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

a)

nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

i)

vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto a papunkčio, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.6 punktų reikalavimus;

| ii) | karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.2 punkto reikalavimus; |
| --- | --- |

ii)

karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.2 punkto reikalavimus;

| b) | nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:






  i) | vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto b papunkčio reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

b)

nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:

i)

vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto b papunkčio reikalavimus;

| ii) | karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.1 punkto reikalavimus; |
| --- | --- |

ii)

karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.1 punkto reikalavimus;

| c) | nuo 2018 m. rugsėjo 26 d.:






  i) | vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto c papunkčio reikalavimus; |
| --- | --- | --- |

c)

nuo 2018 m. rugsėjo 26 d.:

i)

vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto c papunkčio reikalavimus;

| ii) | vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.5 punkto a papunkčio reikalavimus. |
| --- | --- |

ii)

vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.5 punkto a papunkčio reikalavimus.

3.   Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir reikalingas skaičiavimas atliekamas pagal III ir IV prieduose išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Atliekant atitikties vertinimą į techninius dokumentus įtraukiama šio reglamento II priedo 1.6 punkte nurodyta informacija apie gaminį.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus, kuriuos privaloma atlikti vykdant rinkos priežiūrą ir kuriais nustatoma, ar laikomasi šio reglamento II priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos taiko šio reglamento V priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų etalonai pateikti VI priede.

7 straipsnis

Peržiūra

1.   Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį peržiūri atsižvelgdama į vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų technologijų pažangą ir pateikia tos peržiūros rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą įvertinami visų pirma šie aspektai:

| a) | ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus su šaldalais susijusių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui; |
| --- | --- |

a)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus su šaldalais susijusių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui;

| b) | kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi anglies monoksido išmetimui, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus; |
| --- | --- |

b)

kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi anglies monoksido išmetimui, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus;

| c) | ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, susijusius su išmetamų azoto oksidų kiekiu; |
| --- | --- |

c)

ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, susijusius su išmetamų azoto oksidų kiekiu;

| d) | ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą; |
| --- | --- |

d)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

| e) | ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė; |
| --- | --- |

e)

ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė;

| f) | ar dera nustatyti trečiųjų šalių sertifikavimą. |
| --- | --- |

f)

ar dera nustatyti trečiųjų šalių sertifikavimą.

2.   Be to, Komisija ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį peržiūri atsižvelgdama į vandens šildytuvų technologijų pažangą ir pateikia tos peržiūros rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą svarstoma tik tai, ar dera nustatyti skirtingus įvairių tipų vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki 2015 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti vandens šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ir garso galios lygio.

2.   Iki 2018 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti vandens šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl išmetamų azoto oksidų.

3.   Iki 2017 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti karšto vandens talpyklas, kurios atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl savaiminio nuostolio.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

---

(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

1

(2)  OL L 330, 2009 12 16, p. 10.

2

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 83.

3

(4)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

4

(5)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

5

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 136.

6

(7)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

7

---

I PRIEDAS

II–VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   kaupiamasis vandens šildytuvas– vandens šildytuvas, turintis karšto vandens talpyklą (-as), šilumos generatorių (-ius) ir galintis turėti kitas dalis, sumontuotas viename korpuse;

2)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje; kiekvienas vandens šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

3)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingosios energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

4)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrų/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

5)   naudingoji vandens temperatūra (Tm
  )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

6)   naudingosios energijos kiekis (Qtap
  )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba yra už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba yra už jį didesni, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

7)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

8)   didžiausia temperatūra (Tp
  )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

9)   atskaitinė energija (Qref
  )– visas paimto vandens naudingosios energijos kiekis (kWh), susijęs su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

10)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srauto sąlygas atitinkantis vandens šildytuvas, apkrovos profilis;

11)   deklaruotasis apkrovos profilis– vertinant atitiktį taikomas apkrovos profilis;

12)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec
  )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

13)   kuro sunaudojimas per parą (Qfuel
  )– 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

14)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams visiškai atvėsus iki aplinkos temperatūros. Į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančio vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

15)   pažangusis valdiklis– įtaisas, kuriuo vandens šildymo procesas automatiškai pritaikomas pagal individualias naudojimo sąlygas, siekiant sumažinti energijos suvartojimą;

16)   atitiktis pažangiojo valdymo reikalavimams (smart)– įvertinimas, ar vandens šildytuvas su pažangiaisiais valdikliais atitinka IV priedo 4 punkte nustatytus reikalavimus;

17)   pažangiojo valdymo daugiklis (SCF)– energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo padidėjimas dėl pažangiojo valdymo pagal III priedo 3 punkte nurodytas sąlygas;

18)   savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qelec,week,smart
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh, išmatuota pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

19)   savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qfuel,week,smart
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh, išmatuotas pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

20)   savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių (Qelec,week
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh, išmatuota pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

21)   savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių (Qfuel,week
  )– vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh, išmatuotas pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

22)   aplinkos pataisa (Qcor
  )– pataisa (kWh), kuria atsižvelgiama į tai, kad vandens šildytuvas įrengtas nepastovios temperatūros patalpoje;

23)   šilumos nuostoliai budėjimo veiksena (Pstby
  )– veikiančio vandens šildytuvo su šilumos siurbliu šilumos nuostoliai (kWh), kai tiekti šilumos nereikia;

24)   mišrusis 40 °C vanduo (V40)– 40 °C vandens kiekis (litrais), kurio entalpija tokia pati kaip iš vandens šildytuvo ištekančio karšto vandens, kurio temperatūra didesnė nei 40 °C;

25)   vidutinio klimato sąlygos– Strasbūro mieste įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

26)   metinis energijos suvartojimas (Qtota
  )– saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama energija pirminės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo kWh;

27)   metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol
  )– metinis elektros energijos (pirminės energijos kWh) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kWh) sandas saulės energijos vandens šildytuvo naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus metinį surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

28)   saulės energijos kolektorius– įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui. Jo ypatybės – kolektoriaus apertūros plotas, nulinio nuostolio efektyvumas, pirmosios eilės koeficientas, antrosios eilės koeficientas ir kritimo kampo modifikatorius;

29)   visuminė saulės energinė apšvieta– į 45 laipsnių kampu į pietus nukreipto kolektoriaus plokštumą krentantis visas saulės energijos srautas prie žemės paviršiaus (W/m2);

30)   kolektoriaus apertūros plotas (Asol
  )– didžiausias projekcijos plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

31)   nulinio nuostolio efektyvumas (η0
  )– saulės energijos kolektoriaus efektyvumas, kai saulės energijos kolektoriaus vidutinė skysčio temperatūra yra lygi aplinkos temperatūrai;

32)   pirmosios eilės koeficientas (a1
  )– saulės energijos kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas, W/(m2 K);

33)   antrosios eilės koeficientas (a2
  )– koeficientas, kuriuo matuojama pirmosios eilės koeficiento priklausomybė nuo temperatūros, W/(m2 K2);

34)   kritimo kampo modifikatorius (IAM)– tam tikru kritimo kampu nustatyto saulės energijos kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo ir 0 laipsnių kritimo kampu nustatyto to paties kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo santykis;

35)   kritimo kampas– kampas tarp krypties į saulę ir kolektoriaus apertūrai statmenos krypties;

36)   saulės energijos karšto vandens talpykla– karšto vandens talpykla, kurioje saugoma vieno arba daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

37)   šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh,nonsol
  )– į saulės energijos vandens šildytuvą įmontuoto šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), apskaičiuotas pagal vidutinio klimato sąlygas, be saulės šilumos;

38)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux
  )– dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

39)   siurblio vartojamoji galia (solpump)– saulės energijos vandens šildytuvo kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

40)   budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby)– saulės energijos vandens šildytuvo vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai saulės energijos vandens šildytuvo siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

41)   lygiavertis modelis– rinkai pateiktas modelis, kurio techniniai parametrai, nustatyti taikomuose II priede pateiktuose informacijos apie gaminį reikalavimuose, yra tokie patys kaip kito modelio, kurį rinkai pateikė tas pats gamintojas.

---

II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   VANDENS ŠILDYTUVŲ EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1.1.   Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo reikalavimai

| a) | Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra | 22 % | 23 % | 26 % | 26 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra | 19 % | 20 % | 23 % | 23 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 28 % | 28 % |

a)

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

| b) | Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 38 % |
| Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 33 % | 34 % | 35 % | 36 % | 36 % | 36 % |

b)

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

| c) | Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:








  Deklaruotasis apkrovos profilis | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra | 60 % | 64 % | 64 % |

c)

Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

60 %

64 %

64 %

1.2.   Kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – 3XS, XXS, XS ir S, talpos reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

| a) | kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – 3XS, talpa ne didesnė kaip 7 litrai; |
| --- | --- |

a)

kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – 3XS, talpa ne didesnė kaip 7 litrai;

| b) | kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – XXS ir XS, talpa ne didesnė kaip 15 litrų; |
| --- | --- |

b)

kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – XXS ir XS, talpa ne didesnė kaip 15 litrų;

| c) | kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – S, talpa ne didesnė kaip 36 litrai. |
| --- | --- |

c)

kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – S, talpa ne didesnė kaip 36 litrai.

1.3.   Kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – M, L, XL, XXL, 3XL ir 4XL, mišriojo 40 °C vandens reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. mišriojo 40 °C vandens kiekis yra ne mažesnis nei nurodyta toliau;

| Deklaruotasis apkrovos profilis | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mišrusis 40 °C vanduo | 65 litrai | 130 litrų | 210 litrų | 300 litrų | 520 litrų | 1 040 litrų |

Deklaruotasis apkrovos profilis

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Mišrusis 40 °C vanduo

65 litrai

130 litrų

210 litrų

300 litrų

520 litrų

1 040 litrų

1.4.   Garso galios lygio reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų su šilumos siurbliais garso galios lygis ne didesnis nei nurodyta toliau;

| Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW | Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke | Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje | Garso galios lygis (LWA
  ) lauke |
| 60 dB | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 78 dB | 80 dB | 88 dB |

Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

Garso galios lygis (LWA
  ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA
  ) lauke

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.   Su išmetamų azoto oksidų kiekiu susiję reikalavimai

| a) | Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška yra ne didesnis nei nurodyta toliau:






  — | dujinį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- | --- |

a)

Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška yra ne didesnis nei nurodyta toliau:

—

dujinį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | skystąjį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

skystąjį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys dujinį kurą, – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys dujinį kurą, – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys skystąjį kurą, – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys skystąjį kurą, – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo, |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo. |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo.

1.6.   Vandens šildytuvams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse, taip pat atitikties vertinimo pagal 4 straipsnį dokumentuose pateikiama ši informacija:

| a) | modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi; |
| --- | --- |

a)

modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi;

| b) | III priedo 6 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai; |
| --- | --- |

b)

III priedo 6 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

| c) | IV priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai; |
| --- | --- |

c)

IV priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai;

| d) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą; |
| --- | --- |

d)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą;

| e) | vandens šildytuvams skirtų šilumos generatorių ir vandens šildytuvų korpusų, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, charakteristikos, taip pat surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių sąrašas; |
| --- | --- |

e)

vandens šildytuvams skirtų šilumos generatorių ir vandens šildytuvų korpusų, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, charakteristikos, taip pat surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių sąrašas;

| f) | informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui. |
| --- | --- |

f)

informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

2.1.   Su savaiminiu nuostoliu susiję reikalavimai

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. karšto vandens talpyklų, kurių talpa V (litrais), savaiminis nuostolis S neviršija šios ribos:

Formula

2.2.   Karšto vandens talpykloms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse, taip pat atitikties vertinimo pagal 4 straipsnį dokumentuose pateikiama ši informacija:

| a) | modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi; |
| --- | --- |

a)

modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi;

| b) | III priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai; |
| --- | --- |

b)

III priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

| c) | visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą; |
| --- | --- |

c)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą;

| d) | informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui. |
| --- | --- |

d)

informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui.

---

III PRIEDAS

Matavimas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–7 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.   BENDROSIOS VANDENS ŠILDYTUVŲ BANDYMO SĄLYGOS:

| a) | matavimas atliekamas taikant 1 lentelėje nustatytus apkrovos profilius; |
| --- | --- |

a)

matavimas atliekamas taikant 1 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

| b) | matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:






  — | 00.00–06.59 – be vandens ėmimo, |
| --- | --- | --- |

b)

matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

—

00.00–06.59 – be vandens ėmimo,

| — | nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, |
| --- | --- |

—

nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

| — | po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo; |
| --- | --- |

—

po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo;

| c) | deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio; |
| --- | --- |

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio;

| d) | šilumos generatoriai, skirti vandens šildytuvams ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su tinkamu vandens šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi; |
| --- | --- |

d)

šilumos generatoriai, skirti vandens šildytuvams ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su tinkamu vandens šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi;

| e) | jei vandens šildytuvai klasifikuojami kaip ne piko valandomis veikiantys vandens šildytuvai, energija jiems tiekiama daugiausia 8 valandas iš eilės nuo 24 valandų išleidimo modelio 22.00 iki 07.00 val. 24 valandų išleidimo modelio pabaigoje vandens šildytuvams energija tiekiama iki etapo pabaigos.

  1   lentelė


  Vandens šildytuvų apkrovos profiliai



















  h | 3XS | XXS | XS | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.15 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.26 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 07.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.30 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 09.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 12.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 19.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.30 | 0,015 | 2 | 25 | | | | | | | 0,525 | 5 | 45 | |
| 21.35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| 21.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | | | | | | | |
| Q
  ref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

e)

jei vandens šildytuvai klasifikuojami kaip ne piko valandomis veikiantys vandens šildytuvai, energija jiems tiekiama daugiausia 8 valandas iš eilės nuo 24 valandų išleidimo modelio 22.00 iki 07.00 val. 24 valandų išleidimo modelio pabaigoje vandens šildytuvams energija tiekiama iki etapo pabaigos.

1   lentelė

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

h

3XS

XXS

XS

S

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07.05

0,015

2

25

07.15

0,015

2

25

07.26

0,015

2

25

07.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07.45

08.01

08.05

08.15

08.25

08.30

0,105

2

25

0,105

3

25

08.45

09.00

0,015

2

25

09.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10.00

10.30

11.00

11.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12.00

0,015

2

25

0,105

2

25

12.30

0,015

2

25

0,105

2

25

12.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14.30

0,015

2

25

15.00

0,015

2

25

15.30

0,015

2

25

16.00

0,015

2

25

16.30

17.00

18.00

0,105

2

25

0,105

3

25

18.15

0,105

2

25

0,105

3

40

18.30

0,015

2

25

0,105

2

25

19.00

0,015

2

25

0,105

2

25

19.30

0,015

2

25

0,105

2

25

20.00

0,105

2

25

20.30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20.45

0,105

2

25

20.46

21.00

0,105

2

25

21.15

0,015

2

25

0,105

2

25

21.30

0,015

2

25

0,525

5

45

21.35

0,015

2

25

0,105

2

25

21.45

0,015

2

25

0,105

2

25

Q
  ref

0,345

2,100

2,100

2,100

| h | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.05 | 1,4 | 6 | 40 | | 1,4 | 6 | 40 | | | | | |
| 07.15 | | | | | | | | | 1,82 | 6 | 40 | |
| 07.26 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 07.45 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.05 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.25 | | | | | 0,105 | 3 | 25 | | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 17.00 | | | | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | | 0,105 | 3 | 40 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.46 | | | | | | | | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.00 | | | | | 3,605 | 10 | 10 | 40 | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | 0,105 | 3 | 25 | |
| 21.30 | 1,4 | 6 | 40 | | 0,105 | 3 | 25 | | 4,42 | 10 | 10 | 40 |
| 21.35 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
| Q
  ref | 5,845 | 11,655 | 19,07 |

h

M

L

XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07.05

1,4

6

40

1,4

6

40

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

0,105

3

25

0,105

3

25

07.45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08.01

0,105

3

25

0,105

3

25

08.05

3,605

10

10

40

08.15

0,105

3

25

0,105

3

25

08.25

0,105

3

25

08.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12.00

12.30

12.45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19.00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20.45

20.46

4,42

10

10

40

21.00

3,605

10

10

40

21.15

0,105

3

25

0,105

3

25

21.30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21.35

21.45

Q
  ref

5,845

11,655

19,07

| h | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp | Q
  tap | f | Tm | Tp |
| kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C | kWh | l/min | °C | °C |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 11,2 | 48 | 40 | | 22,4 | 96 | 40 | |
| 07.05 | | | | | | | | | | | | |
| 07.15 | 1,82 | 6 | 40 | | | | | | | | | |
| 07.26 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 07.30 | | | | | | | | | | | | |
| 07.45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | | 5,04 | 24 | 25 | | 10,08 | 48 | 25 | |
| 08.05 | | | | | | | | | | | | |
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08.25 | | | | | | | | | | | | |
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | | 1,68 | 24 | 25 | | 3,36 | 48 | 25 | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | | 2,52 | 24 | 25 | | 5,04 | 48 | 25 | |
| 16.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 17.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | | | | | | | | | |
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | | 3,36 | 24 | 25 | | 6,72 | 48 | 25 | |
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | | | | | | | | | |
| 21.30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | | 24,08 | 96 | 40 | |
| 21.35 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
| Q
  ref | 24,53 | 46,76 | 93,52 |

h

XXL

3XL

4XL

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

Q
  tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07.05

07.15

1,82

6

40

07.26

0,105

3

25

07.30

07.45

6,24

16

10

40

08.01

0,105

3

25

5,04

24

25

10,08

48

25

08.05

08.15

0,105

3

25

08.25

08.30

0,105

3

25

08.45

0,105

3

25

09.00

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09.30

0,105

3

25

10.00

0,105

3

25

10.30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11.00

0,105

3

25

11.30

0,105

3

25

11.45

0,105

3

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12.00

12.30

12.45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14.30

0,105

3

25

15.00

0,105

3

25

15.30

0,105

3

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16.00

0,105

3

25

16.30

0,105

3

25

17.00

0,105

3

25

18.00

0,105

3

25

18.15

0,105

3

40

18.30

0,105

3

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19.00

0,105

3

25

19.30

20.00

20.30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20.45

20.46

6,24

16

10

40

21.00

21.15

0,105

3

25

21.30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

24,08

96

40

21.35

21.45

Q
  ref

24,53

46,76

93,52

3.   VANDENS ŠILDYTUVŲ ATITIKTIES PAŽANGIOJO VALDYMO REIKALAVIMAMS (SMART) BANDYMO SĄLYGOS

Jei, gamintojo nuomone, dera nurodyti, kad vertė smart yra 1, savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais ir be jų matuojamas šiuo dviejų savaičių matavimo ciklu:

| — | 1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo pirmo einančio apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti, |
| --- | --- |

—

1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo pirmo einančio apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti,

| — | 6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti, |
| --- | --- |

—

6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti,

| — | 8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti, |
| --- | --- |

—

8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti,

| — | 13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti, |
| --- | --- |

—

13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti,

| — | per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienų išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra ne didesnis kaip 2 % deklaruotojo apkrovos profilio Qref
  . |
| --- | --- |

—

per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienų išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra ne didesnis kaip 2 % deklaruotojo apkrovos profilio Qref
  .

4.   SAULĖS ENERGIJOS VANDENS ŠILDYTUVŲ BANDYMO SĄLYGOS

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla, kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) ir šilumos generatorius bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys. Šilumos generatorius bandomas pagal šio priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

Rezultatai naudojami IV priedo 3 punkto b papunktyje nustatytam skaičiavimui pagal 2 ir 3 lentelių sąlygas. Skaičiuojant Qtota
  , laikoma, kad šilumos generatoriaus, kuriuo gaunama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma, efektyvumas yra 100/CC.

5.   VANDENS ŠILDYTUVŲ SU ŠILUMOS SIURBLIAIS BANDYMO SĄLYGOS:

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 4 lentelėje nustatytas sąlygas, |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 4 lentelėje nustatytas sąlygas,

| — | vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 5 lentelėje nustatytas sąlygas. |
| --- | --- |

—

vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 5 lentelėje nustatytas sąlygas.

2   lentelė

Vidutinė dienos temperatūra [°C]

| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2

3   lentelė

Vidutinė visuminė saulės energinė apšvieta [W/m2]

| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinio klimato sąlygos | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

4   lentelė

Standartinės vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimo sąlygos; sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

| Šilumos šaltinis | Lauko temperatūra | Patalpos temperatūra | Ventiliacijos šalinamas oras | Tirpalas | Vanduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatūra | + 7 °C (+ 6 °C) | + 20 °C
  (maks. + 15 °C) | + 20 °C
  (+ 12 °C) | 0 °C (įtekantis)/– 3 °C (ištekantis) | + 10 °C (įtekantis)/+ 7 °C (ištekantis) |

Šilumos šaltinis

Lauko temperatūra

Patalpos temperatūra

Ventiliacijos šalinamas oras

Tirpalas

Vanduo

Temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(maks. + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (įtekantis)/– 3 °C (ištekantis)

+ 10 °C (įtekantis)/+ 7 °C (ištekantis)

5   lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 20 °C temperatūrai ir 5,5 g/m3 drėgnumui

| Deklaruotasis apkrovos profilis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.   TECHNINIAI VANDENS ŠILDYTUVŲ PARAMETRAI

Nustatomi šie vandens šildytuvų parametrai:

| a) | elektros energijos suvartojimas per parą Qelec
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

a)

elektros energijos suvartojimas per parą Qelec
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| b) | deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 1 lentelę; |
| --- | --- |

b)

deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 1 lentelę;

| c) | garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvams su šilumos siurbliais, jei taikytina); |
| --- | --- |

c)

garso galios lygis LWA
  patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvams su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, iškastinį ir (arba) biomasės kurą naudojančių vandens šildytuvų:

| d) | kuro sunaudojimas per parą Qfuel
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

d)

kuro sunaudojimas per parą Qfuel
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| e) | išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška (tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo mg/kWh), suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus; |
| --- | --- |

e)

išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška (tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo mg/kWh), suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus;

be to, vandens šildytuvų, kurių deklaruota vertė smart yra 1:

| f) | savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

f)

savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| g) | savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

g)

savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| h) | savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

h)

savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week
  (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

| i) | savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

i)

savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week
  (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – 3XS, XXS ir XS:

| j) | talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

j)

talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

be to, kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – M, L, XL, XXL, 3XL ir 4XL:

| k) | mišrusis 40 °C vanduo V40 (litrais), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; |
| --- | --- |

k)

mišrusis 40 °C vanduo V40 (litrais), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

| l) | kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

l)

kolektoriaus apertūros plotas Asol
  (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

| m) | nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų; |
| --- | --- |

m)

nulinio nuostolio efektyvumas η0
  , suapvalintas iki tūkstantųjų;

| n) | pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

n)

pirmosios eilės koeficientas a1
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| o) | pirmosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

o)

pirmosios eilės koeficientas a2
  (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

| p) | kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų; |
| --- | --- |

p)

kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

| q) | siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

q)

siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

| r) | budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų; |
| --- | --- |

r)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

| s) | garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. |
| --- | --- |

s)

garso galios lygis LWA
  lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

7.   TECHNINIAI KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ PARAMETRAI

Nustatomi šie techniniai karšto vandens talpyklų parametrai:

| a) | talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

a)

talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

| b) | savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų. |
| --- | --- |

b)

savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų.

---

IV PRIEDAS

Skaičiavimas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus tinkamus skaičiavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytus techninius parametrus ir skaičiavimą.

Atliekant skaičiavimą naudojami techniniai parametrai matuojami pagal III priedą.

2.   TECHNINIAI VANDENS ŠILDYTUVŲ PARAMETRAI

Apskaičiuojami šie vidutinio klimato sąlygomis veikiančių vandens šildytuvų parametrai:

| a) | energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų;
  be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų: |
| --- | --- |

a)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

| b) | metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

b)

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol
  elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų;

| c) | šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų; |
| --- | --- |

c)

šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol
  (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

| d) | metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  (kWh), suapvalintas iki dešimtųjų. |
| --- | --- |

d)

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux
  (kWh), suapvalintas iki dešimtųjų.

3.   ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO ηwh
  APSKAIČIAVIMAS:

| a) | įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais
  energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:



  Vandens šildytuvų su vandens-vandens/tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai; |
| --- | --- |

a)

įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

Formula

Vandens šildytuvų su vandens-vandens/tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai;

| b) | saulės energijos vandens šildytuvų
  energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:



  čia: |
| --- | --- |

b)

saulės energijos vandens šildytuvų

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

Formula

čia:

Formula

4.   PAŽANGIOJO VALDYMO DAUGIKLIO SCF IR ATITIKTIES PAŽANGIOJO VALDYMO REIKALAVIMAMS smart NUSTATYMAS:

| a) | pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip: |
| --- | --- |

a)

pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip:

Formula

| b) | jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0. |
| --- | --- |

b)

jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0.

5.   APLINKOS PATAISOS Qcor
  NUSTATYMAS.

Aplinkos pataisa apskaičiuojama taip:

| a) | elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų: |
| --- | --- |

a)

elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų:

| b) | kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų: |
| --- | --- |

b)

kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų:

| c) | vandens šildytuvų su šilumos siurbliais: |
| --- | --- |

c)

vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

čia:

kiekvieno apkrovos profilio vertė k nurodyta 6 lentelėje.

6   lentelė

Vertės k

| | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

---

V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekiant patikrinti atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną vandens šildytuvą arba karšto vandens talpyklą. Gamintojo deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus. Jei išmatuoti parametrai neatitinka gamintojo deklaruotų verčių pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 7 lentelėje nustatytus intervalus, matuojamos trijų papildomų vandens šildytuvų arba karšto vandens talpyklų vertės. Aritmetinis tų trijų vandens šildytuvų arba karšto vandens talpyklų išmatuotų verčių vidurkis atitinka II priedo reikalavimus pagal 7 lentelėje nustatytus intervalus.

Kitaip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo modeliai arba karšto vandens talpyklos modeliai reikalavimų neatitinka. Valstybių narių valdžios institucijos bandymo rezultatus ir kitą susijusią informaciją kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikia per mėnesį nuo sprendimo dėl modelio neatitikties reikalavimams priėmimo.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi III ir IV prieduose nustatytų procedūrų.

7   lentelė

Leidžiama patikros nuokrypa

| Matuojamas parametras | Leidžiama patikros nuokrypa |
| --- | --- |
| Elektros energijos suvartojimas per parą Qelec | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % (1) |
| Garso galios lygis LWA
  patalpoje ir (arba) lauke | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 2 dB |
| Kuro sunaudojimas per parą Qfuel | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Išmetamų azoto oksidų kiekis | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 20 % |
| Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Talpa V | Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 % |
| Mišrusis 40 °C vanduo V40 | Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 3 % |
| Kolektoriaus apertūros plotas Asol | Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 % |
| Siurblio vartojamoji galia solpump | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 3 % |
| Budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |
| Savaiminis nuostolis S | Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % |

Matuojamas parametras

Leidžiama patikros nuokrypa

Elektros energijos suvartojimas per parą Qelec

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 % (1)

Garso galios lygis LWA
  patalpoje ir (arba) lauke

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 2 dB

Kuro sunaudojimas per parą Qfuel

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Išmetamų azoto oksidų kiekis

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 20 %

Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Talpa V

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 %

Mišrusis 40 °C vanduo V40

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 3 %

Kolektoriaus apertūros plotas Asol

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 2 %

Siurblio vartojamoji galia solpump

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 3 %

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

Savaiminis nuostolis S

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 5 %

---

(1)  Vardinė vertė – gamintojo deklaruota vertė.

---

VI PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui nustatyta geriausia rinkoje vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų technologija energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio, savaiminio nuostolio ir išmetamų azoto oksidų kiekio atžvilgiais

| 1. | VANDENS ŠILDYTUVŲ ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO ETALONAI















  Deklaruotasis apkrovos profilis | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |

1.

VANDENS ŠILDYTUVŲ ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO ETALONAI

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

| 2. | VANDENS ŠILDYTUVŲ SU ŠILUMOS SIURBLIAIS GARSO GALIOS LYGIO (LWA
  ) LAUKE ETALONAI






  a) | vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW: 39 dB; |
| --- | --- | --- |

2.

VANDENS ŠILDYTUVŲ SU ŠILUMOS SIURBLIAIS GARSO GALIOS LYGIO (LWA
  ) LAUKE ETALONAI

a)

vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW: 39 dB;

| b) | vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB; |
| --- | --- |

b)

vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB;

| c) | vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB; |
| --- | --- |

c)

vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB;

| d) | vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB. |
| --- | --- |

d)

vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB.

| 3. | KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ, KURIŲ TALPA V (LITRAIS), SAVAIMINIO NUOSTOLIO ETALONAS |
| --- | --- |

3.

KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ, KURIŲ TALPA V (LITRAIS), SAVAIMINIO NUOSTOLIO ETALONAS

| 4. | DUJINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ĮPRASTŲ VANDENS ŠILDYTUVŲ IŠMETAMŲ AZOTO OKSIDŲ KIEKIO AZOTO OKSIDO IŠRAIŠKA ETALONAS
  35 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo |
| --- | --- |

4.

DUJINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ĮPRASTŲ VANDENS ŠILDYTUVŲ IŠMETAMŲ AZOTO OKSIDŲ KIEKIO AZOTO OKSIDO IŠRAIŠKA ETALONAS

35 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo

1, 2 ir 4 punktuose nurodyti etalonai nebūtinai reiškia, kad vienas vandens šildytuvas gali pasiekti šių verčių derinį.

---