Exhibit 2
TABLE VII

MAXIMUM LINE ANGLES ON SPOOL INSULATOR ASSEMBLIES
(ANSI Class 53-4 Spool Insulator)

Designated Maximum Transverse Load = 2,250Lbs./Conductor

 
**WIND SPAN (feet)
CONDUCTOR    SIZE**150    **200    **250    **300    **350    **400    **LIGHT LOADING DISTRICT
4    ACSR (7/1)**60**60**60**60**60**60
2    ACSR (6/1)**57    **57    **56    **55    **55    **54    
2    ACSR (7/1)**44    **43    **43    **42    **42    **41    
1/0    ACSR (6/1)**36    **35    **35    **34    **34    **33    
123.3    AAAC (7)**35    **35    **34    **34    **33    **33    
2/0    ACSR (6/1)**35    **35    **34    **34    **33    **33    
3/0    ACSR (6/1)**28    **28    **27    **27    **26    **26    
4/0    ACSR (6/1)**28    **27    **27    **26    **25    **25    
246.9    AAAC (7)**27    **26    **26    **25    **25    **24    
336.4    ACSR (18/1)**26    **26    **25    **24    **24    **23    
336.4    ACSR (26/7)**18    **18    **17    **17    **16    **16    **MEDIUM LOADING DISTRICT
4    ACSR (7/1)**60**60**60**60**60**60
2    ACSR (6/1)**57    **56    **55    **55    **54    **53    
2    ACSR (7/1)**44    **43    **43    **42    **41    **41    
1/0    ACSR (6/1)**36    **35    **35    **34    **34    **33    
123.3    AAAC (7)**35    **35    **34    **34    **33    **33    
2/0    ACSR (6/1)**36    **35    **34    **34    **33    **33    
3/0    ACSR (6/1)**28    **28    **27    **27    **26    **26    
4/0    ACSR (6/1)**28    **27    **27    **27    **26    **26    
246.9    AAAC (7)**27    **27    **26    **26    **25    **25    
336.4    ACSR (18/1)**27    **26    **26    **25    **25    **24    
336.4    ACSR (26/7)**19    **18    **18    **18    **17    **17    **HEAVY LOADING DISTRICT
4    ACSR (7/1)**60**60**60**60**60**60
2    ACSR (6/1)**56    **54    **53    **52    **51    **49    
2    ACSR (7/1)**43    **42    **41    **40    **39    **38    
1/0    ACSR (6/1)**35    **34    **34    **33    **32    **31    
123.3    AAAC (7)**34    **34    **33    **32    **31    **31    
2/0    ACSR (6/1)**35    **34    **33    **32    **31    **31    
3/0    ACSR (6/1)**28    **27    **26    **26    **25    **24    
4/0    ACSR (6/1)**27    **27    **26    **25    **25    **24    
246.9    AAAC (7)**27    **26    **25    **25    **24    **23    
336.4    ACSR (18/1)**26    **25    **25    **24    **23    **22    
336.4    ACSR (26/7)**18    **18    **17    **17    **16    **16    
* 
Replace Table VII in RUS Bulletin 1728F-803, Specifications and Drawings for24.9/14.4 kV Line Construction, with this table.

 

Return to Table of Contents*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************