Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H, Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen 

Tel +43 (0) 7248 606-0 Fax +43 (0) 7248 606-600 info@froeling.com www.froeling.com 

Prüfbuch 

P4 Pellet 38 

PB 010 01 10 

Druck- und Satzfehler vorbehalten!
Prüfbuch P4 Pellet 38 

PB0100110 v

Relevante Gutachten: 

ID Prot.Nr. Relevante Gutachten 

A K 44302/4 TÜV SÜD SZA Österreich 

 Technische Prüf-GmbH 

 Arsenal Objekt 207, A - 1030 Wien 

 Titel des Gutachtens: "P4 Pellet 38 Ausführungsvariante mit Ascheschneckenmodul" 

 Art der Prüfung: Zeichnungsprüfung 

 

Datum des Gutachtens: 28.06.2007 

B K 44302/1 TÜV SÜD SZA Österreich 

Technische Prüf-GmbH 

Arsenal Objekt 207, A - 1030 Wien 

Titel des Gutachtens: "P4 Pellet 38 Ausführungsvariante mit Ascheladenmodul" 

Art der Prüfung: Typenprüfung 

Datum des Gutachtens: 28.06.2007 
Prüfbuch P4 Pellet 38 

PB0100110 v

Technische Daten: 

P4 Pellet 

Benennung MEH 32 38 48 60 

Nennwärmeleistung 32,0 38,0 48,0 58,5 

Wärmeleistungsbereich 

kW 

8,9-32,0 8,9-38,0 14,4-48 17,3-58,5 

Netzanschluss 230V / 50Hz abgesichert 16A 

Leistung W 110 110 120 120 

Gewicht des Kessels kg 530 530 760 760 

Kesselinhalt (Wasser) l 125 125 170 170 

Wasserseitiger Widerstand (ΔT=20°C) mbar 1,5 2,1 3,6 5,3 

Min. Kesselrücklauftemperatur Nicht zutreffend aufgrund interner Rücklaufanhebung 

Maximal einstellbare Kesseltemperatur 80 80 80 80 

Mininmal einstellbare Kesseltemperatur 

°C 

40 40 40 40 

Zulässiger Betriebsdruck bar 3 3 3 3 

Kesselklasse 3 3 3 3 

Zulässiger Brennstoff Holzpellets Ø 6mm gem. ÖNORM M 7135 / DIN 51731

Prüfbericht-Daten 

Prüfanstalt TÜV SÜD SZA1) 3) 4) TÜV2)

Prüfbericht-Nummer K44302/6 K44302/4 - 08-UWC/ 

Wels-EX337 

Prüfdaten bei Nennlast 

Kohlenmonoxid (CO) [mg/MJ] 31 45 25 5 

Stickoxid (NOx) [mg/MJ] 79 77 77 77 

Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) [mg/MJ] 1,0 1,0 1,5 < 2 

Staub [mg/MJ] 10 9 10 11 

Kesselwirkungsgrad [%] 93,5 92,6 92,4 92,1 

Prüfdaten bei Teillast 

Kohlenmonoxid (CO) [mg/MJ] 61 61 36 10 

Stickoxid (NOx) [mg/MJ] 75 75 71 66 

Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) [mg/MJ] 1,0 1,0 1,5 < 2 

Staub [mg/MJ] 10 10 10 10 

Kesselwirkungsgrad [%] 95,7 95,7 94,0 92,3 

1) TÜV SÜD SZA Österreich, Technische Prüf-GmbH, Akkreditierte Erst- und Kesselprüfstelle gem. BGBl. Nr. 211/92 

Arsenal, Objekt 207, A-1030 Wien 

2) TÜV Österreich, Geschäftsbereich Umwelttechnik und Chemie, Am Thalbach 15, A-4600 Thalheim/Wels 

3) Gemäß ÖNORM / DIN EN 303-5, Kap. 5.1.3 Typprüfung: Bei Kessel einer Baureihe mit gleich bleibendem konstruktiven 

Aufbau genügt es, bei einem Verhältnis der Nennwärmeleistung des größten zum kleinsten Kessel ≤ 2 : 1, die Prüfungen mit dem kleinsten und dem größten Kessel durchzuführen. Der Kesselhersteller hat zu gewährleisten, dass alle 

Heizkessel, auch die nicht geprüften einer Baureihe, deren Werte in Abhängigkeit von den Nennwärmeleistungen durch 

Interpolation bestimmt werden, die Anforderungen der Norm erfüllen. 

4) Werte der Type P4 Pellet 48 sind zwischen dem Prüfprotokoll K44302/4 und 08-UWC/Wels-EX-337 interpoliert! 
Prüfbuch P4 Pellet 38 

PB0100110 v

Technische Daten: 

P4 Pellet 

Benennung MEH 32 38 48 60 

Nennwärmeleistung 32,0 38,0 48,0 58,5 

Wärmeleistungsbereich 

kW 

8,9-32,0 8,9-38,0 14,4-48 17,3-58,5 

Netzanschluss 230V / 50Hz abgesichert 16A 

Leistung W 110 110 120 120 

Gewicht des Kessels kg 530 530 760 760 

Kesselinhalt (Wasser) l 125 125 170 170 

Wasserseitiger Widerstand (ΔT=20°C) mbar 1,5 2,1 3,6 5,3 

Min. Kesselrücklauftemperatur Nicht zutreffend aufgrund interner Rücklaufanhebung 

Maximal einstellbare Kesseltemperatur 80 80 80 80 

Mininmal einstellbare Kesseltemperatur 

°C 

40 40 40 40 

Zulässiger Betriebsdruck bar 3 3 3 3 

Kesselklasse 3 3 3 3 

Zulässiger Brennstoff Holzpellets Ø 6mm gem. ÖNORM M 7135 / DIN 51731

Prüfbericht-Daten 

Prüfanstalt TÜV SÜD SZA1) 3) 4) TÜV2)

Prüfbericht-Nummer K44302/6 K44302/4 - 08-UWC/ 

Wels-EX337 

Prüfdaten bei Nennlast 

Kohlenmonoxid (CO) [mg/m3] 5) 48 70 39 7 

Stickoxid (NOx) [mg/m3] 5) 122 119 117 114 

Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) [mg/m3] 5) 1,0 1,0 1,5 < 2 

Staub [mg/m3] 5) 15 14 15 17 

Kesselwirkungsgrad [%] 93,5 92,6 92,4 92,1 

Prüfdaten bei Teillast 

Kohlenmonoxid (CO) [mg/m3] 5) 95 95 56 15 

Stickoxid (NOx) [mg/m3] 5) 116 116 107 97 

Org. Kohlenwasserstoffe (OGC) [mg/m3] 5) 2,0 2,0 2,5 < 3 

Staub [mg/m3] 5) 17 17 16 14 

Kesselwirkungsgrad [%] 95,7 95,7 94,0 92,3 

1) TÜV SÜD SZA Österreich, Technische Prüf-GmbH, Akkreditierte Erst- und Kesselprüfstelle gem. BGBl. Nr. 211/92 

Arsenal, Objekt 207, A-1030 Wien 

2) TÜV Österreich, Geschäftsbereich Umwelttechnik und Chemie, Am Thalbach 15, A-4600 Thalheim/Wels 

3) Gemäß ÖNORM / DIN EN 303-5, Kap. 5.1.3 Typprüfung: Bei Kessel einer Baureihe mit gleich bleibendem konstruktiven 

Aufbau genügt es, bei einem Verhältnis der Nennwärmeleistung des größten zum kleinsten Kessel ≤ 2 : 1, die Prüfungen mit dem kleinsten und dem größten Kessel durchzuführen. Der Kesselhersteller hat zu gewährleisten, dass alle 

Heizkessel, auch die nicht geprüften einer Baureihe, deren Werte in Abhängigkeit von den Nennwärmeleistungen durch 

Interpolation bestimmt werden, die Anforderungen der Norm erfüllen. 

4) Werte der Type P4 Pellet 48 sind zwischen dem Prüfprotokoll K44302/4 und 08-UWC/Wels-EX-337 interpoliert! 

5) Bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand (0°C, 1013mbar) mit einem Volumengehalt von Sauerstoff 13%