# Europos Sąjungos C 26/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 26 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. sausio 21d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. sausio 21d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI |
| 2019/C 26/01 | Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį (Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių) | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2019/C 26/01

Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį (Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

(Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

| 21.1.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 26/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 26/1

---

Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį

(Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

(2019/C 26/01)

ITALIJA

| Dujų šeima | 2-oji šeima | 3-ioji šeima |
| --- | --- | --- |
| Dujų grupė | H grupė | M grupė | B/P grupė | P grupė |
| | Gamtinės dujos (įskaitant biometaną) | SND ir oro mišinys | SND | Propanas |
| | Mažiausias | Didžiausias | Mažiausias | Didžiausias | Mažiausias | Didžiausias | Mažiausias | Didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 34,95 | 45,28 | — | 47,67 | — | 125,81 | — | 95,65 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 47,31 | 52,33 | — | 42,29 | — | 87,33 | — | 76,84 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis % (suma) | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| N2 + CO2
   (1) kiekis % | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — |
| CO kiekis % | 0 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vandenilio kiekis % | 0 | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | | < 0,1 % 1,3–butadieno | < 0,1 % 1,3–butadieno |
| Tiekimo slėgis: |
| | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25 | 37 | 45 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] (2) | 15 | 20 | 28 | | | | | | | | | |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] (3) | 1,0 | — | 2,0 | | | | | | | | | |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos: |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Dujų šeima

2-oji šeima

3-ioji šeima

Dujų grupė

H grupė

M grupė

B/P grupė

P grupė

Gamtinės dujos (įskaitant biometaną)

SND ir oro mišinys

SND

Propanas

Mažiausias

Didžiausias

Mažiausias

Didžiausias

Mažiausias

Didžiausias

Mažiausias

Didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

34,95

45,28

—

47,67

—

125,81

—

95,65

Wobbe skaičius [MJ/m3]

47,31

52,33

—

42,29

—

87,33

—

76,84

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis % (suma)

—

—

—

50

—

—

—

—

N2 + CO2
   (1) kiekis %

0

2,5

—

—

—

—

—

—

CO kiekis %

0

0,1

—

—

—

—

—

—

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis %

—

—

—

—

—

—

—

—

Vandenilio kiekis %

0

0,5

—

—

—

—

—

—

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

< 0,1 % 1,3–butadieno

< 0,1 % 1,3–butadieno

Tiekimo slėgis:

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

17

20

25

20

28–30

35

25

37

45

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] (2)

15

20

28

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] (3)

1,0

—

2,0

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos:

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Tik CO2.

(2)  Nurodytos mažiausios ir didžiausios slėgio vertės yra ribotos trukmės laikotarpiais techniškai leidžiamos ribos (UNI 11323: 2016), atsižvelgiant į fiziologines slėgio tendencijas dujų skirstomuosiuose tinkluose.

(3)  Vertės nurodytos atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų tekstą anglų kalba.

---