# Eiropas Savienības C 26/2019

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 26 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 62. gadagājums2019. gada 21. janvāris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 26

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums2019. gada 21. janvāris

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA |
| 2019/C 26/01 | Gāzu tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar 4. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm) | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2019/C 26/01

Gāzu tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar 4. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

| 21.1.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 26/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/1

---

Gāzu tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar 4. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

(2019/C 26/01)

ITĀLIJA

| Gāzu saime | 2.a saime | 3.a saime |
| --- | --- | --- |
| Gāzu grupa | H grupa | M grupa | B/P grupa | P grupa |
| | Dabasgāze (tostarp biometāns) | Sašķidrinātās naftas gāzes un gaisa maisījums | Sašķidrinātā naftas gāze | Propāns |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV), MJ/m3 | 34,95 | 45,28 | — | 47,67 | — | 125,81 | — | 95,65 |
| Wobbe indekss, MJ/m3 | 47,31 | 52,33 | — | 42,29 | — | 87,33 | — | 76,84 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma, % no kopējā satura: |
| C1 līdz C5 saturs % (summa) | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| N2 + CO2 saturs, % (1) | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — |
| CO saturs, % | 0 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs, % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ūdeņraža saturs, % | 0 | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | | < 0,1 % 1,3-butadiēna | < 0,1 % 1,3-butadiēna |
| Padeves spiediens |
| | minimālais | nominālais | maksimālais | minimālais | nominālais | maksimālais | minimālais | nominālais | maksimālais | minimālais | nominālais | maksimālais |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25 | 37 | 45 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) (2) | 15 | 20 | 28 | | | | | | | | | |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) (3) | 1,0 | — | 2,0 | | | | | | | | | |
| Standartapstākļi Wobbe indeksam un augstākajai siltumspējai ir šādi: |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Gāzu saime

2.a saime

3.a saime

Gāzu grupa

H grupa

M grupa

B/P grupa

P grupa

Dabasgāze (tostarp biometāns)

Sašķidrinātās naftas gāzes un gaisa maisījums

Sašķidrinātā naftas gāze

Propāns

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV), MJ/m3

34,95

45,28

—

47,67

—

125,81

—

95,65

Wobbe indekss, MJ/m3

47,31

52,33

—

42,29

—

87,33

—

76,84

Gāzes sastāvs pēc tilpuma, % no kopējā satura:

C1 līdz C5 saturs % (summa)

—

—

—

50

—

—

—

—

N2 + CO2 saturs, % (1)

0

2,5

—

—

—

—

—

—

CO saturs, %

0

0,1

—

—

—

—

—

—

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs, %

—

—

—

—

—

—

—

—

Ūdeņraža saturs, %

0

0,5

—

—

—

—

—

—

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

< 0,1 % 1,3-butadiēna

< 0,1 % 1,3-butadiēna

Padeves spiediens

minimālais

nominālais

maksimālais

minimālais

nominālais

maksimālais

minimālais

nominālais

maksimālais

minimālais

nominālais

maksimālais

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

17

20

25

20

28–30

35

25

37

45

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) (2)

15

20

28

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) (3)

1,0

—

2,0

Standartapstākļi Wobbe indeksam un augstākajai siltumspējai ir šādi:

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

---

(1)  Vienīgi CO2.

(2)  Norādītās minimālās un maksimālās spiediena vērtības ir tehniski pieļaujamās robežvērtības (UNI 11323:2016) ierobežotos laika periodos, ņemot vērā spiedienu funkcionālo izmaiņu raksturu gāzes sadales tīklos.

(3)  Vērtības norādītas ar atsauci uz Regulas (ES) 2016/426 tekstu (angļu valodas versijā) par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo.

---