# Gazzetta ufficiale C 207/2014

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 207 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 57° anno3 luglio 2014 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 207

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno3 luglio 2014

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Commissione europea |
| 2014/C 207/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2014/C 207/02 | Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari | 2 |
| 2014/C 207/03 | Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari | 22 |
| | Corte dei conti |
| 2014/C 207/04 | Relazione speciale n. 5/2014 La vigilanza bancaria europea prende forma: l’ABE e il suo contesto in divenire | 41 |
| | INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
| | Autorità di vigilanza EFTA |
| 2014/C 207/05 | Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni | 42 |
| 2014/C 207/06 | Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni | 43 |
| 2014/C 207/07 | Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni | 44 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 207/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2014/C 207/02

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

2

2014/C 207/03

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

22

Corte dei conti

2014/C 207/04

Relazione speciale n. 5/2014 La vigilanza bancaria europea prende forma: l’ABE e il suo contesto in divenire

41

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 207/05

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

42

2014/C 207/06

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

43

2014/C 207/07

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

44

---

| | V   Avvisi |
| --- | --- |
| | PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
| | Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
| 2014/C 207/08 | Bando di concorsi generali | 45 |
| | PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
| | Commissione europea |
| 2014/C 207/09 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business) (
  1
  ) | 46 |
| 2014/C 207/10 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7132 — INEOS/Doeflex) (
  1
  ) | 47 |

V   Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2014/C 207/08

Bando di concorsi generali

45

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 207/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business) (
  1
  )

1

46

2014/C 207/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7132 — INEOS/Doeflex) (
  1
  )

1

47

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Testo rilevante ai fini del SEE |

---

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/1

---

Tassi di cambio dell'euro (1)

2 luglio 2014

(2014/C 207/01)

1 euro =

| | Moneta | Tasso di cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dollari USA | 1,3656 |
| JPY | yen giapponesi | 138,65 |
| DKK | corone danesi | 7,4563 |
| GBP | sterline inglesi | 0,79580 |
| SEK | corone svedesi | 9,1574 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,2137 |
| ISK | corone islandesi | |
| NOK | corone norvegesi | 8,4250 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 |
| CZK | corone ceche | 27,432 |
| HUF | fiorini ungheresi | 311,10 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 |
| PLN | zloty polacchi | 4,1456 |
| RON | leu rumeni | 4,3864 |
| TRY | lire turche | 2,9053 |
| AUD | dollari australiani | 1,4447 |
| CAD | dollari canadesi | 1,4535 |
| HKD | dollari di Hong Kong | 10,5835 |
| NZD | dollari neozelandesi | 1,5568 |
| SGD | dollari di Singapore | 1,7013 |
| KRW | won sudcoreani | 1 377,92 |
| ZAR | rand sudafricani | 14,6314 |
| CNY | renminbi Yuan cinese | 8,4816 |
| HRK | kuna croata | 7,5865 |
| IDR | rupia indonesiana | 16 272,80 |
| MYR | ringgit malese | 4,3706 |
| PHP | peso filippino | 59,538 |
| RUB | rublo russo | 46,7560 |
| THB | baht thailandese | 44,204 |
| BRL | real brasiliano | 3,0113 |
| MXN | peso messicano | 17,6777 |
| INR | rupia indiana | 81,3283 |

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3656

JPY

yen giapponesi

138,65

DKK

corone danesi

7,4563

GBP

sterline inglesi

0,79580

SEK

corone svedesi

9,1574

CHF

franchi svizzeri

1,2137

ISK

corone islandesi

NOK

corone norvegesi

8,4250

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,432

HUF

fiorini ungheresi

311,10

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1456

RON

leu rumeni

4,3864

TRY

lire turche

2,9053

AUD

dollari australiani

1,4447

CAD

dollari canadesi

1,4535

HKD

dollari di Hong Kong

10,5835

NZD

dollari neozelandesi

1,5568

SGD

dollari di Singapore

1,7013

KRW

won sudcoreani

1 377,92

ZAR

rand sudafricani

14,6314

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4816

HRK

kuna croata

7,5865

IDR

rupia indonesiana

16 272,80

MYR

ringgit malese

4,3706

PHP

peso filippino

59,538

RUB

rublo russo

46,7560

THB

baht thailandese

44,204

BRL

real brasiliano

3,0113

MXN

peso messicano

17,6777

INR

rupia indiana

81,3283

---

(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

---

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/2 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/2

---

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(2014/C 207/02)

1.   Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per l’applicazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, in particolare gli allegati III e IV, e per l’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 811/2013, in particolare gli allegati VII e VIII.

2.   I parametri in corsivo sono determinati nel regolamento (UE) n. 813/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 811/2013.

3.   Riferimenti

| Parametro | Organizzazione | Riferimento/titolo | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Caldaie per il riscaldamento d’ambiente e caldaie miste che utilizzano combustibili gassosi |
| η, P, modelli, Pstby
  , Pign | CEN | EN 15502-1:2012 Caldaie per riscaldamento a gas Parte 1: Requisiti generali e prove; | La norma EN 15502-1:2012 sostituirà le norme EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420. |
| Potenza termica utile alla potenza termica nominale P4
  ed efficienza utile alla potenza termica nominale η4
  a 80/60 °C | CEN | § 3.1.6 Potenza nominale (definizione, simbolo Pn);
  § 3.1.5.7 Efficienza utile (definizione, simbolo ηu);
  § 9.2.2 (prova); | Tutti i valori di efficienza sono espressi in termini di potere calorifico superiore GCV. |
| Modelli, definizioni | CEN | § 3.1.10. Modelli di caldaie con le definizioni di “caldaia mista”; “caldaia a bassa temperatura” e “caldaia a condensazione”.
  § 8.15. Formazione di condensa (requisiti e prove); | |
| Potenza termica utile al 30 % della potenza termica nominale P1
  ed efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale η1
  ad apporto termico parziale e regime di bassa temperatura | CEN | § 3.1.5.7. Efficienza utile (definizione, simbolo ηu);
  § 9.3.2. Efficienza utile a carico parziale, prove; | 1) | le prove sono eseguite al 30 % dell’apporto termico nominale, non ad apporto termico in condizioni stabili; |

Parametro

Organizzazione

Riferimento/titolo

Note

Caldaie per il riscaldamento d’ambiente e caldaie miste che utilizzano combustibili gassosi

η, P, modelli, Pstby
  , Pign

CEN

EN 15502-1:2012 Caldaie per riscaldamento a gas Parte 1: Requisiti generali e prove;

La norma EN 15502-1:2012 sostituirà le norme EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420.

Potenza termica utile alla potenza termica nominale P4
  ed efficienza utile alla potenza termica nominale η4
  a 80/60 °C

CEN

§ 3.1.6 Potenza nominale (definizione, simbolo Pn);

§ 3.1.5.7 Efficienza utile (definizione, simbolo ηu);

§ 9.2.2 (prova);

Tutti i valori di efficienza sono espressi in termini di potere calorifico superiore GCV.

Modelli, definizioni

CEN

§ 3.1.10. Modelli di caldaie con le definizioni di “caldaia mista”; “caldaia a bassa temperatura” e “caldaia a condensazione”.

§ 8.15. Formazione di condensa (requisiti e prove);

Potenza termica utile al 30 % della potenza termica nominale P1
  ed efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale η1
  ad apporto termico parziale e regime di bassa temperatura

CEN

§ 3.1.5.7. Efficienza utile (definizione, simbolo ηu);

§ 9.3.2. Efficienza utile a carico parziale, prove;

1)

le prove sono eseguite al 30 % dell’apporto termico nominale, non ad apporto termico in condizioni stabili;

| 2) | le temperature di ritorno di prova sono 30 °C (caldaia a condensazione), 37 °C (caldaia a bassa temperatura) o 50 °C (caldaia standard).
  Conformemente alla norma prEN 15502-1:2013,






  — | η4 è l’efficienza utile all’apporto termico nominale o, per le caldaie con possibilità di regolazione, la media aritmetica fra l’apporto termico utile massimo e minimo. |
| --- | --- | --- |

2)

le temperature di ritorno di prova sono 30 °C (caldaia a condensazione), 37 °C (caldaia a bassa temperatura) o 50 °C (caldaia standard).

Conformemente alla norma prEN 15502-1:2013,

—

η4 è l’efficienza utile all’apporto termico nominale o, per le caldaie con possibilità di regolazione, la media aritmetica fra l’apporto termico utile massimo e minimo.

| — | η1 è l’efficienza utile al 30 % dell’apporto termico nominale o, per le caldaie con possibilità di regolazione, al 30 % della media aritmetica fra l’apporto termico utile massimo e minimo. |
| --- | --- |

—

η1 è l’efficienza utile al 30 % dell’apporto termico nominale o, per le caldaie con possibilità di regolazione, al 30 % della media aritmetica fra l’apporto termico utile massimo e minimo.

Dispersione termica in stand-by Pstby

CEN

§ 9.3.2.3.1.3 Dispersioni in stand-by (prova);

Consumo energetico del bruciatore di accensione Pign

CEN

§ 9.3.2 Tabelle 6 e 7: Q3 = bruciatore di accensione permanente.

Applicabile ai bruciatori di accensione che funzionano in modo “bruciatore principale spento”.

Emissione di ossidi di azoto NOX

CEN

EN 15502-1:2012.

§ 8.13. NOX (metodi di classificazione, prova e calcolo)

I valori delle emissioni di NOX sono espressi in termini di potere calorifico superiore GCV.

Caldaie per il riscaldamento d’ambiente e caldaie miste che utilizzano combustibili liquidi

Condizioni generali di prova

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Caldaie per riscaldamento – Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione;

Sezione 5 (“Prove”)

Dispersione termica in stand-by Pstby

CEN

EN 304 come sopra;

§ 5.7 Determinazione della dispersione in stand-by.

Pstby
  =q × (P4/η4), con “q” definito dalla norma EN 304.

La prova descritta nella norma EN 304 è eseguita con Δ30K

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo ηson
  con risultati delle prove per la potenza utile P

CEN

Per le caldaie a condensazione:

EN 15034:2006. Caldaie per riscaldamento – Caldaie a condensazione per oli combustibili; § 5.6 Efficienza utile.

La norma EN 15034:2006 fa riferimento alle caldaie a condensazione per oli combustibili.

Per caldaie standard e a bassa temperatura:

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Caldaie per riscaldamento – Regole di prova per caldaie con bruciatori di olio combustibile a polverizzazione;

Sezione 5 (“Prove”)

Per le caldaie con bruciatore ad aria soffiata si applicano le sezioni analoghe delle norme EN 303-1, EN 303-2 ed EN 303-4. Per i bruciatori atmosferici senza ventilatore, si applica la norma EN 1:1998.

Le condizioni di prova (impostazioni di potenza e temperatura) per η1
  e η4
  sono identiche a quelle per le caldaie per riscaldamento a gas descritte in precedenza.

Emissione di ossidi di azoto NOX

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata;

§ 4.8.5. Valori limite delle emissioni di NOX e CO;

§ 5. Prove. Allegato B. Misurazione e correzioni delle emissioni.

I valori delle emissioni di NOX sono espressi in termini di GCV.

Si applica un contenuto di azoto di riferimento nel combustibile pari a 140 mg/kg. Se si misura un diverso contenuto di azoto, si applica la seguente equazione correttiva, fatta eccezione solo per il petrolio lampante (kerosene):

Formula

NO X(EN 267) è il valore di NOX corretto per le condizioni di riferimento dell’azoto contenuto nel combustibile scelto a 140 mg/kg;

NOXref è il valore misurato di NOX a norma della sezione B.2;

Nmeas è il valore del contenuto di azoto nell’olio combustibile misurato in mg/kg;

Nref = 140 mg/kg.

Per accertare il rispetto delle prescrizioni della norma, si applica il valore di NOX(EN 267).

Caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e caldaie elettriche miste:

Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli relativi all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, delle caldaie miste e degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

Commissione europea

Punto 4 della presente comunicazione.

Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli relativi all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, delle caldaie miste e degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente.

Apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

Potenza termica utile alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare disattivato PCHP100+Sup0,, Potenza termica utile alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare attivato PCHP100+Sup100,,

Efficienza utile alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare disattivato ηCHP100+Sup0, Efficienza utile alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare attivato ηCHP100+Sup100,,

Efficienza elettrica alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare disattivato ηel,CHP100+Sup0
  Efficienza utile alla potenza termica nominale degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente con apparecchio di riscaldamento supplementare attivato ηel,CHP100+Sup100

CEN

FprEN 50465:2013

Apparecchi a gas – Apparecchio misto per la produzione di calore ed energia con apporto termico nominale inferiore o uguale a 70 kW.

Potenze termiche utili:

6.3 Apporto termico e potenza termica utile e potenza elettrica; 7.3.1 e 7.6.1;

Efficienze:

7.6.1 Efficienza (Hi) e 7.6.2.1. Efficienza – Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente – conversione in efficienza calorifica superiore.

PCHP100+Sup0
  corrisponde a

QCHP_100+Sup_0
  × ηth,CHP_100+Sup_0

nella norma FprEN 50465:2013

PCHP100+Sup100
  corrisponde a

QCHP_100+Sup_100
  × ηth,CHP_100+Sup_100

nella norma FprEN 50465:2013

ηCHP100+Sup0
  corrisponde a ηHs,th, CHP_100+Sup_0

nella norma FprEN 50465:2013

ηCHP100+Sup100
  corrisponde a ηHs,th,CHP_100+Sup_100

nella norma FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup0
  corrisponde a ηHs,el,CHP_100+Sup_0

nella norma FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup100
  corrisponde a ηHs,el,CHP_100+Sup_100

nella norma FprEN 50465:2013

La norma FprEN 50465 funge da riferimento solo per il calcolo di PCHP100+Sup0,
  PCHP100+Sup100,
  ηCHP100+Sup0,
  ηCHP100+Sup100,
  ηel,CHP100+Sup0,
  ηel,CHP100+Sup100.

Per il calcolo di ηs
  e ηson
  degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente si segue la metodologia descritta nella presente comunicazione.

P
  stby, Pign

CEN

FprEN 50465:2013

Apparecchi a gas – Apparecchio misto per la produzione di calore ed energia con apporto termico nominale inferiore o uguale a 70 kW.

Dispersione termica in stand-by Pstby

CEN

§ 7.6.4 Dispersioni in stand-by Pstby
  ;

Consumo energetico del bruciatore di accensione Pign

CEN

§ 7.6.5 Apporto Qpilot del bruciatore di accensione permanente

Pign
  corrisponde a Qpilot
  della norma FprEN 50465:2013

Emissione di ossidi di azoto NOX

CEN

FprEN 50465:2013

§ 7.8.2 NOX (Altri inquinanti)

I valori delle emissioni di NOX sono misurati in mg/kWh di combustibile di alimentazione ed espressi in potere calorifico superiore GCV. L’energia elettrica generata durante le prova non è considerata nel calcolo delle emissioni di NOX.

Caldaie per il riscaldamento d’ambiente, caldaie miste e apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

Consumo ausiliario di energia elettrica a pieno carico elmax, a carico parziale elmin e in modo stand-by PSB

CEN

EN 15456:2008: Caldaie per riscaldamento – Consumi elettrici dei generatori di calore – Limiti del sistema – Misurazioni

EN 15502:2012 Caldaie per riscaldamento a gas.

FprEN 50465:2013

Per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

§ 7.6.3 Consumo ausiliario di energia elettrica per i prodotti connessi all’energia

Misurazione senza circolatore (pompa).

elmax corrisponde a Pelmax
  nella norma FprEN 50465:2013

elmin corrisponde a Pelmin
  nella norma FprEN 50465:2013

Ai fini della determinazione di elmax, elmin e PSB
  , si include il consumo ausiliario di energia elettrica del generatore primario di calore.

Livello di potenza sonora LWA

CEN

Per il livello di potenza sonora, misurato in ambienti interni:

EN 15036 – 1: Caldaie per riscaldamento – Prove per la misurazione del rumore aereo emesso dai generatori di calore – Parte 1: Emissioni di rumore aereo dai generatori di calore.

Per quanto riguarda l’acustica, la norma EN 15036 - 1 fa riferimento alla norma ISO 3743-1 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide nonché gli altri metodi ammessi, ciascuno con i propri livelli di precisione.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs
  delle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, delle caldaie miste e degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

Commissione europea

Punto 4 della presente comunicazione.

Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli relativi all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, delle caldaie miste e degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente.

Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Metodi di prova, pompe di calore elettriche a compressione di vapore

CEN

EN 14825:2013

Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Prove e valutazione in condizioni di carico parziale e calcolo della prestazione stagionale;

Sezione 8: Metodi di prova per i valori di capacità, EERbin(Tj) e COPbin(Tj) in modo attivo in condizioni di carico parziale

Sezione 9: Metodi di prova per il consumo di energia elettrica in modo termostato spento, stand-by e riscaldamento del carter

Metodi di prova, pompe di calore a compressione di vapore a combustibile liquido o gassoso

CEN

EN 14825:2013

Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Prove e valutazione in condizioni di carico parziale e calcolo della prestazione stagionale;

Sezione 8: Metodi di prova per i valori di capacità, EERbin(Tj) e COPbin(Tj) in modo attivo in condizioni di carico parziale

Sezione 9: Metodi di prova per il consumo di energia elettrica in modo termostato spento, stand-by e riscaldamento del carter.

Fino a pubblicazione di una nuova norma europea. Un documento di lavoro è in corso di elaborazione presso il gruppo di esperti CEN/TC299 WG3.

Metodi di prova, pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso

CEN

prEN 12309-4:2013

Apparecchi ad assorbimento a fini di riscaldamento e/o raffreddamento, funzionanti a gas, con portata termica netta fino a 70 kW Metodi di prova

Pompe di calore a compressione di vapore elettriche o a combustibile liquido o gassoso.

Condizioni di prova per unità aria-acqua, salamoia,-acqua, e acqua-acqua per applicazioni a temperatura media in condizioni climatiche medie, più calde e più fredde per il calcolo del coefficiente di prestazione stagionale SCOP per le pompe di calore elettriche e dell’indice stagionale di energia primaria SPER per le pompe di calore a combustibile liquido o gassoso

CEN

EN 14825:2013

Sezione 5.4.4, tabelle 18,19 e 20 (aria-acqua);

Sezione 5.5.4, tabelle 30,31 e 32 (salamoia-acqua, acqua-acqua);

Ove siano applicabili le temperature d’uscita di cui alla colonna “uscita variabile” per le pompe di calore che controllano la temperatura dell’acqua in uscita (flusso) secondo la domanda di calore. Per le pompe di calore che non controllano la temperatura dell’acqua in uscita (flusso) secondo la domanda di calore ma che hanno una temperatura di uscita fissa, tale temperatura è impostata secondo le indicazioni “uscita fissa”.

Per le pompe di calore a combustibile liquido o gassoso si applica la norma EN 14825:2013 fino alla pubblicazione di una nuova norma europea.

La temperatura media corrisponde alla temperatura elevata della norma EN 14825:2013.

Le prove sono effettuate secondo la norma EN 14825:2013, sezione 8:

Per le unità a capacità fissa, si applicano le prove indicate alla norma EN 14825:2013, sezione 8.4. Le temperature d’uscita durante le prove sono quelle necessarie per ottenere le temperature d’uscita medie corrispondenti ai punti di dichiarazione della norma EN 14825:2013 OPPURE tali dati sono ottenuti per interpolazione lineare / estrapolazione dai punti di prova della norma EN 14511-2:2013, integrati se del caso con prove a diverse temperature d’uscita.

Per le unità a capacità variabile, si applica la sezione 8.5.2 della norma EN 14825:2013. Le condizioni di prova sono identiche a quelle relative ai punti di dichiarazione specificati in tale norma OPPURE è possibile eseguire prove ad altre temperature e condizioni di carico parziale, i cui risultati sono interpolati linearmente / estrapolati, al fine di determinare i dati relativi ai punti di dichiarazione della norma EN 14825:2013.

Fatta eccezione per le condizioni di prova da A ad F, “qualora il valore TOL sia inferiore a – 20 °C, è necessario prendere un punto di calcolo supplementare dalla capacità e COP a – 15 °C” (cit. EN 14825: 2013 § 7.4). Ai fini della presente comunicazione, tale punto è denominato “G”.

Pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso

Condizioni di prova per unità aria-acqua, salamoia,-acqua, e acqua-acqua per applicazioni a temperatura media in condizioni climatiche medie, più calde e più fredde per il calcolo dell’indice stagionale di energia primaria SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Apparecchi ad assorbimento a fini di riscaldamento e/o raffreddamento, funzionanti a gas, con portata termica netta fino a 70 kW – Parte 3: Condizioni di prova.

Sezione 4.2 Tabelle 5 e 6.

La temperatura media corrisponde alla temperatura elevata della norma prEN 12309-3:2012.

Pompe di calore a compressione di vapore elettriche o a combustibile liquido o gassoso.

Condizioni di prova per unità aria-acqua, salamoia,-acqua, e acqua-acqua per applicazioni a bassa temperatura in condizioni climatiche medie, più calde e più fredde per il calcolo del coefficiente di prestazione stagionale SCOP per le pompe di calore elettriche e dell’indice stagionale di energia primaria SPER per le pompe di calore a combustibile liquido o gassoso

CEN

EN 14825:2013;

Sezione 5.4.2, tabelle 11,12 e 13 (aria-acqua);

Sezione 5.5.2, tabelle 24,25 e 26 (salamoia-acqua, acqua-acqua);

Ove siano applicabili le temperature d’uscita di cui alla colonna “uscita variabile” per le pompe di calore che controllano la temperatura dell’acqua in uscita (flusso) secondo la domanda di calore. Per le pompe di calore che non controllano la temperatura dell’acqua in uscita (flusso) secondo la domanda di calore ma che hanno una temperatura di uscita fissa, tale temperatura è impostata secondo le indicazioni “uscita fissa”.

Stessa osservazione dell’applicazione in condizioni climatiche medie e temperatura media, eccetto che “La temperatura media corrisponde alla temperatura elevata della norma EN 14825:2013”.

Pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso

Condizioni di prova per unità aria-acqua, salamoia,-acqua, e acqua-acqua per applicazioni a bassa temperatura in condizioni climatiche medie, più calde e più fredde per il calcolo dell’indice stagionale di energia primaria SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Apparecchi ad assorbimento a fini di riscaldamento e/o raffreddamento, funzionanti a gas, con portata termica netta fino a 70 kW – Parte 3: Condizioni di prova.

Sezione 4.2 Tabelle 5 e 6.

Pompe di calore elettriche a compressione di vapore

Calcolo del coefficiente di prestazione stagionale SCOP

CEN

EN 14825:2013

Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Prove e valutazione in condizioni di carico parziale e calcolo della prestazione stagionale;

Sezione 7: Metodi di calcolo per il valore SCOP di riferimento, SCOP di riferimento SCOPon e SCOP di riferimento SCOPnet.

Pompa di calore a compressione di vapore a combustibile liquido o gassoso.

Calcolo dell’indice stagionale di energia primaria SPER

CEN

Nuove norme europee in corso di sviluppo

Le formule SPER saranno stabilite per analogia con le formule SCOP relative alle pompe di calore elettriche a compressione di vapore: COP, SCOPnet
  , SCOPon
  e SCOP saranno sostituite da GUEGCV
  , PER, SPERnet
  , SPERon
  e SPER.

Pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso

Calcolo dell’indice stagionale di energia primaria SPER

CEN

prEN12309-6:2012

Apparecchi ad assorbimento a fini di riscaldamento e/o raffreddamento, funzionanti a gas, con portata termica netta fino a 70 kW – Parte 6: Calcolo delle prestazioni stagionali

SPER corrisponde a SPERh nella norma prEN12309-6:2012

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente ηs
  degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Commissione europea

Punto 5 della presente comunicazione.

Elementi supplementari per i calcoli dell’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente degli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

Pompe di calore a compressione di vapore a combustibile liquido o gassoso,

Emissione di ossidi di azoto NOX

CEN

È in corso di sviluppo presso il gruppo di esperti CEN/TC299 WG3 una nuova norma europea.

Solo per le l’unità a capacità variabile, le emissioni di NOX sono misurate alle condizioni nominali standard definite all’allegato III, tabella 3, del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, avvalendosi dell’“equivalente numero di giri del motore (Erpmequivalent)”.

Erpmequivalent è calcolato come segue:

Erpmequivalent = X1 × Fp1 + X2 × Fp2 + X3 × Fp3 + X4 × Fp4

Xi = Erpm rispettivamente al 70 %, 60 %, 40 %, 20 % dell’apporto termico nominale.

X1, X2, X3, X4 = Erpm rispettivamente al 70 %, 60 %, 40 %, 20 % dell’apporto termico nominale.

Fpi = fattori di ponderazione definiti alla norma EN15502-1:2012, sezione 8.13.2.2

Se Xi è inferiore all’Erpm minimo (Emin) dell’apparecchio, Xi = Xmin

Pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso

Emissione di ossidi di azoto NOX

CEN

È in corso di sviluppo presso il gruppo di esperti CEN/TC299 WG2 una nuova norma europea.

prEN 12309-2:2013

Sezione 7.3.13 “Misurazioni NOX”

I valori delle missioni NOX sono misurati in mg/kWh di combustibile di alimentazione ed espressi in potere calorifico superiore GCV.

Non è consentito l’uso di metodi alternativi per esprimere la produzione di NOX in mg/kWh.

Livello di potenza sonora (LWA
  ) degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

CEN

Per il livello di potenza sonora, misurato in ambienti interni e all’esterno:

EN 12102:2013 Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi, pompe di calore e deumidificatori con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Misurazione del rumore aereo – Determinazione della potenza sonora

Da applicare anche alle pompe di calore ad assorbimento a combustibile liquido o gassoso.

Dispositivi di controllo della temperatura

Definizione delle classi dei dispositivi di controllo della temperatura, contributo dei dispositivi di controllo della temperatura all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs
  degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Commissione europea

Punto 6 della presente comunicazione.

Elementi supplementari per i calcoli del contributo dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Apparecchi di riscaldamento misti

Efficienza di riscaldamento dell’acqua ηwh
  degli scaldacqua misti, Qelec
  e Qfuel

Commissione europea

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, allegato IV, punto 3.a

Comunicazione 2014/C 207/03 nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari..

Ai fini della misurazione e del calcolo di Qfuel
  e Qelec
  fare riferimento alla comunicazione 2014/C 207/03 per lo stesso tipo di scaldacqua e di fonti di energia

4.   Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie per il riscaldamento d’ambiente, delle caldaie miste e degli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente

4.1.   Punti di prova

caldaie per il riscaldamento d’ambiente e caldaie miste: si misurano i valori di efficienza utile η4
  , η1
  e i valori della potenza termica utile P4
  , P1
  ;

apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente:

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari: si misurano il valore di efficienza utile ηCHP100+Sup0
  , il valore della potenza termica utile PCHP100+Sup0
  e il valore dell’efficienza elettrica ηel,CHP100+Sup0
  ; |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari: si misurano il valore di efficienza utile ηCHP100+Sup0
  , il valore della potenza termica utile PCHP100+Sup0
  e il valore dell’efficienza elettrica ηel,CHP100+Sup0
  ;

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari: si misurano i valori di efficienza utile ηCHP100+Sup0
  , ηCHP100+Sup100
  , i valori della potenza termica utile PCHP100+Sup0
  , PCHP100+Sup100
  e i valori dell’efficienza elettrica ηel,CHP100+Sup0
  , ηel,CHP100+Sup100
  . |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari: si misurano i valori di efficienza utile ηCHP100+Sup0
  , ηCHP100+Sup100
  , i valori della potenza termica utile PCHP100+Sup0
  , PCHP100+Sup100
  e i valori dell’efficienza elettrica ηel,CHP100+Sup0
  , ηel,CHP100+Sup100
  .

4.2.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs
  è definita come segue:

Formula

dove:

ηson


  rappresenta l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo, calcolata secondo il punto 4.3 ed espressa in %;

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 4.4 ed espresse in %.

4.3.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in modo attivo ηson
  è calcolata come segue:

| a) | per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:

  ηson
  = 0,85 × η1
  - 0,15 × η4 |
| --- | --- |

a)

per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:

ηson
  = 0,85 × η1
  - 0,15 × η4

| b) | per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:

  ηson
  = η4


  dove:

  η4
  = P4
  / (EC × CC), con
  EC = consumo di energia elettrica per produrre potenza termica utile P4 |
| --- | --- |

b)

per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:

ηson
  = η4

dove:

η4
  = P4
  / (EC × CC), con

EC = consumo di energia elettrica per produrre potenza termica utile P4

| c) | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

  ηson
  = ηCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

c)

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

ηson
  = ηCHP100+Sup0

| d) | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

  ηson
  = 0,85 × ηCHP100+Sup0
  - 0,15 × ηCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

d)

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

ηson
  = 0,85 × ηCHP100+Sup0
  - 0,15 × ηCHP100+Sup100

4.4.   Calcolo di F(i)

| a) | Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente all’aggiustamento dei contributi dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, come stabilito al punto 6.2. Per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente, le caldaie miste e gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente il fattore di correzione è F(1) = 3 %. |
| --- | --- |

a)

Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente all’aggiustamento dei contributi dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, come stabilito al punto 6.2. Per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente, le caldaie miste e gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente il fattore di correzione è F(1) = 3 %.

| b) | Il fattore di correzione F(2) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in% e calcolato come segue:






  — | per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:
  F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × P4
  - 0,85 × P1
  ) |
| --- | --- | --- |

b)

Il fattore di correzione F(2) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in% e calcolato come segue:

—

per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × P4
  - 0,85 × P1
  )

| — | per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:
  F(2) = 1,3 × PSB
  / (P4
  × CC) |
| --- | --- |

—

per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:

F(2) = 1,3 × PSB
  / (P4
  × CC)

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB
  ) / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB
  ) / PCHP100+Sup0

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × PCHP100+Sup100
  - 0,85 × PCHP100+Sup0
  ) |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × PCHP100+Sup100
  - 0,85 × PCHP100+Sup0
  )

OPPURE è possibile applicare un valore preimpostato come indicato alla norma EN 15316-4-1.

| c) | Il fattore di correzione F(3) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto alla dispersione termica in stand-by ed è calcolato come segue:






  — | per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / P4 |
| --- | --- | --- |

c)

Il fattore di correzione F(3) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto alla dispersione termica in stand-by ed è calcolato come segue:

—

per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / P4

| — | per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / (P4
  × CC) |
| --- | --- |

—

per le caldaie elettriche per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie elettriche miste:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / (P4
  × CC)

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup0

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup100

OPPURE è possibile applicare un valore preimpostato come indicato alla norma EN 15316-4-1.

| d) | Il fattore di correzione F(4) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo energetico del bruciatore di accensione ed è calcolato come segue:






  — | per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / P4 |
| --- | --- | --- |

d)

Il fattore di correzione F(4) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo energetico del bruciatore di accensione ed è calcolato come segue:

—

per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile:

F(4) = 1,3 × Pign
  / P4

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup0

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup100

| e) | Per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente il fattore di correzione F(5) rappresenta un contributo positivo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto all’efficienza elettrica ed è espresso come segue:






  — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(5) = - 2,5 × ηel,CHP100+Sup0 |
| --- | --- | --- |

e)

Per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente il fattore di correzione F(5) rappresenta un contributo positivo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto all’efficienza elettrica ed è espresso come segue:

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione non muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(5) = - 2,5 × ηel,CHP100+Sup0

| — | per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:
  F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0
  - 0,15 × ηel,CHP100+Sup100
  ) |
| --- | --- |

—

per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente di cogenerazione muniti di apparecchi di riscaldamento supplementari:

F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0
  - 0,15 × ηel,CHP100+Sup100
  )

5.   Elementi supplementari di calcolo connessi all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente degli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

5.1.   Calcolo dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente

L’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs
  è definita come segue:

| a) | per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che fanno uso di elettricità:

  ηs
  = (100/CC) × SCOP - ΣF(i) |
| --- | --- |

a)

per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che fanno uso di elettricità:

ηs
  = (100/CC) × SCOP - ΣF(i)

| b) | per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che fanno uso di combustibili:

  ηs
  = SPER - ΣF(i) |
| --- | --- |

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che fanno uso di combustibili:

ηs
  = SPER - ΣF(i)

F(i) sono le correzioni calcolate secondo il punto 5.2 ed espresse in %. SCOP e SPER sono calcolati secondo le tabelle della sezione 5.3 e sono espressi in %.

5.2.   Calcolo di F(i)

| a) | Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente all’aggiustamento dei contributi dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, come stabilito al punto 6.2. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore il fattore di correzione è F(1) = 3 %. |
| --- | --- |

a)

Il fattore di correzione F(1) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente all’aggiustamento dei contributi dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, come stabilito al punto 6.2. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore il fattore di correzione è F(1) = 3 %.

| b) | Il fattore di correzione F(2) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo di energia elettrica delle pompe per le acque sotterranee, espresso in%. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore acqua/salamoia-acqua e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore il fattore di correzione è F(2) = 5 %. |
| --- | --- |

b)

Il fattore di correzione F(2) rappresenta un contributo negativo all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente dovuto al consumo di energia elettrica delle pompe per le acque sotterranee, espresso in%. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore acqua/salamoia-acqua e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore il fattore di correzione è F(2) = 5 %.

5.3.   Ore per il calcolo di SCOP o SPER

Per il calcolo di SCOP o SPER si impiegano i seguenti dati orari di riferimento per il funzionamento delle unità in modo attivo, termostato spento, stand-by, spento e riscaldamento del carter:

Tabella 1

Numero di ore per il solo riscaldamento

| | Modo acceso | Modo termostato spento | Modo stand-by | Modo spento | Modo riscaldamento del carter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Condizioni climatiche medie (h/a) | 2 066 | 178 | 0 | 3 672 | 3 850 |
| Condizioni climatiche più calde (h/a) | 1 336 | 754 | 0 | 4 416 | 5 170 |
| Condizioni climatiche più fredde (h/a) | 2 465 | 106 | 0 | 2 208 | 2 314 |

Modo acceso

Modo termostato spento

Modo stand-by

Modo spento

Modo riscaldamento del carter

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Condizioni climatiche medie (h/a)

2 066

178

0

3 672

3 850

Condizioni climatiche più calde (h/a)

1 336

754

0

4 416

5 170

Condizioni climatiche più fredde (h/a)

2 465

106

0

2 208

2 314

Tabella 2

Numero di ore per le pompe di calore reversibili

| | Modo acceso | Modo termostato spento | Modo stand-by | Modo spento | Modo riscaldamento del carter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Condizioni climatiche medie (h/a) | 2 066 | 178 | 0 | 0 | 178 |
| Condizioni climatiche più calde (h/a) | 1 336 | 754 | 0 | 0 | 754 |
| Condizioni climatiche più fredde (h/a) | 2 465 | 106 | 0 | 0 | 106 |

Modo acceso

Modo termostato spento

Modo stand-by

Modo spento

Modo riscaldamento del carter

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Condizioni climatiche medie (h/a)

2 066

178

0

0

178

Condizioni climatiche più calde (h/a)

1 336

754

0

0

754

Condizioni climatiche più fredde (h/a)

2 465

106

0

0

106

HHE
  , HTO
  , HSB
  , HCK
  , HOFF

  = Numero di ore in cui si considera che l’unità funzioni rispettivamente in modo attivo, termostato spento, stand-by, riscaldamento del carter e spento.

6.   Elementi supplementari per i calcoli del contributo dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

6.1.   Definizioni

Oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione e nel regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, si applicano le seguenti definizioni:

| — | “apparecchio di riscaldamento modulante”, un apparecchio di riscaldamento in grado di variare la potenza termica restando in funzionamento continuo; |
| --- | --- |

—

“apparecchio di riscaldamento modulante”, un apparecchio di riscaldamento in grado di variare la potenza termica restando in funzionamento continuo;

Definizione delle classi di controlli della temperatura

—   Classe I – Termostato d’ambiente acceso/spento: un termostato d’ambiente che controlla il funzionamento in accensione e spegnimento di un apparecchio di riscaldamento. I parametri relativi alle prestazioni, compreso il differenziale di commutazione e l’accuratezza del controllo della temperatura ambiente sono determinati dalla costruzione meccanica del termostato.

—   Classe II – Centralina di termoregolazione, destinata all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso dell’apparecchio di riscaldamento che varia il punto di analisi della temperatura del flusso d’acqua che esce dall’apparecchio di riscaldamento secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

—   Classe III – Centralina di termoregolazione, destinata all’uso con apparecchi di riscaldamento con uscita ad accensione/spegnimento: un controllo della temperatura del flusso dell’apparecchio di riscaldamento che varia il punto di analisi della temperatura del flusso d’acqua che esce dall’apparecchio di riscaldamento secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. La temperatura di flusso dell’acqua è regolata controllando la commutazione dell’apparecchio di riscaldamento.

—   Classe IV — Termostato d’ambiente con funzione TPI, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento con uscita ad accensione/spegnimento: un termostato ambientale elettronico che controlla sia il tasso di ciclo del termostato che il tasso di ciclo di accensione/spegnimento dell’apparecchio di riscaldamento proporzionalmente alla temperatura ambientale. La strategia di controllo TPI riduce la temperatura media dell’acqua, migliora l’accuratezza del controllo della temperatura ambiente e incrementa l’efficienza del sistema.

—   Classe V – Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

—   Classe VI – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

—   Classe VII – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento a uscita ad accensione/spegnimento: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. La temperatura di flusso dell’acqua è regolata controllando la commutazione dell’apparecchio di riscaldamento.

—   Classe VIII – Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

6.2.   Contributo dei controlli della temperatura all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

| Classe n. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valore in% | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 5 |

Classe n.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Valore in%

1

2

1,5

2

3

4

3,5

5

7.   Contributi energetici

Definizioni

| — | “incertezza della misurazione” (accuratezza), la precisione con la quale uno strumento o una serie di strumenti può rappresentare un valore effettivo stabilito da un parametro di misurazione altamente calibrato; |
| --- | --- |

—

“incertezza della misurazione” (accuratezza), la precisione con la quale uno strumento o una serie di strumenti può rappresentare un valore effettivo stabilito da un parametro di misurazione altamente calibrato;

| — | “deviazione ammessa (media del periodo di prova)”, la differenza massima, positiva o negativa, consentita fra un parametro misurato, di cui si calcola la media per il periodo di prova, e un valore dato; |
| --- | --- |

—

“deviazione ammessa (media del periodo di prova)”, la differenza massima, positiva o negativa, consentita fra un parametro misurato, di cui si calcola la media per il periodo di prova, e un valore dato;

| — | “deviazioni ammesse dai valori medi di singoli valori misurati”, differenza massima, positiva o negativa, consentita fra un parametro misurato, di cui si calcola la media, e il valore medio di tale parametro durante il periodo di prova; |
| --- | --- |

—

“deviazioni ammesse dai valori medi di singoli valori misurati”, differenza massima, positiva o negativa, consentita fra un parametro misurato, di cui si calcola la media, e il valore medio di tale parametro durante il periodo di prova;

a)   Energia elettrica e combustibili fossili

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elettrica |
| Potenza | W | | | ± 2 % |
| Energia | kWh | | | ± 2 % |
| Tensione, periodo di prova > 48 h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensione, periodo di prova < 48h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensione, periodo di prova < 1 h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Intensità di corrente elettrica | A | | | ± 0,5 % |
| Frequenza | Hz | 50 | ± 1 % | |
| Gas |
| Tipi | — | Gas di prova EN 437 | | |
| Potere calorifico netto (NCV) e
  Potere calorifico superiore (GCV) | MJ/m3 | Gas di prova EN 437 | | ± 1 % |
| Temperatura | K | 288,15 | | ± 0,5 |
| Pressione | mbar | 1 013,25 | | ± 1 % |
| Densità | dm3/kg | | | ± 0,5 % |
| Portata | m3/s o l/min | | | ± 1 % |
| Petrolio |
| Gasolio da riscaldamento |
| Composizione, carbonio/ idrogeno/ zolfo | kg/kg | 86/13,6/0,2 % | | |
| Frazione N | mg/kg | 140 | ± 70 | |
| Potere calorifico netto (NCV, Hi) | MJ/kg | 42,689 (2) | | |
| Potere calorifico superiore (GCV, Hs) | MJ/kg | 45,55 | | |
| Densità ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,85 | | |
| Petrolio lampante |
| Composizione, carbonio/ idrogeno/ zolfo | kg/kg | 85/14,1/0,4 % | | |
| Potere calorifico netto (NCV, Hi) | MJ/kg | 43,3 (2) | | |
| Potere calorifico superiore (GCV, Hs) | MJ/kg | 46,2 | | |
| Densità ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,79 | | |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Energia elettrica

Potenza

W

± 2 %

Energia

kWh

± 2 %

Tensione, periodo di prova > 48 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Tensione, periodo di prova < 48h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Tensione, periodo di prova < 1 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Intensità di corrente elettrica

A

± 0,5 %

Frequenza

Hz

50

± 1 %

Gas

Tipi

—

Gas di prova EN 437

Potere calorifico netto (NCV) e

Potere calorifico superiore (GCV)

MJ/m3

Gas di prova EN 437

± 1 %

Temperatura

K

288,15

± 0,5

Pressione

mbar

1 013,25

± 1 %

Densità

dm3/kg

± 0,5 %

Portata

m3/s o l/min

± 1 %

Petrolio

Gasolio da riscaldamento

Composizione, carbonio/ idrogeno/ zolfo

kg/kg

86/13,6/0,2 %

Frazione N

mg/kg

140

± 70

Potere calorifico netto (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

Potere calorifico superiore (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

Densità ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,85

Petrolio lampante

Composizione, carbonio/ idrogeno/ zolfo

kg/kg

85/14,1/0,4 %

Potere calorifico netto (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

Potere calorifico superiore (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

Densità ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,79

b)   Energia solare per prove sui collettori solari

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prova di irraggiamento solare (G globale, onda corta) | W/m2 | > 700 W/m2 | ± 50 W/m2 (prova) | ± 10 W/m2 (interno) |
| Irraggiamento solare diffuso (frazione di G totale) | % | < 30 % | | |
| Variazione di irraggiamento termico (interno) | W/m2 | | | ± 10 W/m2 |
| Temperatura del fluido all’entrata/uscita del collettore | °C/ K | intervallo 0-99 °C | ± 0,1 K | ± 0,1 K |
| Differenza di temperatura del fluido in entrata/uscita | | | | ± 0,05 K |
| Angolo di incidenza (rispetto alla norma) | ° | < 20° | ± 2 % (< 20°) | |
| Velocità dell’aria parallelamente al collettore | m/s | 3 ± 1 m/s | | 0,5 m/s |
| Portata del fluido (anche per simulatore) | kg/s | 0,02 kg/s per m2 di superficie di apertura del collettore | ± 10 % fra le prove | |
| Dispersione termica della tubazione del circuito durante la prova | W/K | < 0,2 W/K | | |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Prova di irraggiamento solare (G globale, onda corta)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (prova)

± 10 W/m2 (interno)

Irraggiamento solare diffuso (frazione di G totale)

%

< 30 %

Variazione di irraggiamento termico (interno)

W/m2

± 10 W/m2

Temperatura del fluido all’entrata/uscita del collettore

°C/ K

intervallo 0-99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Differenza di temperatura del fluido in entrata/uscita

± 0,05 K

Angolo di incidenza (rispetto alla norma)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

Velocità dell’aria parallelamente al collettore

m/s

3 ± 1 m/s

0,5 m/s

Portata del fluido (anche per simulatore)

kg/s

0,02 kg/s per m2 di superficie di apertura del collettore

± 10 % fra le prove

Dispersione termica della tubazione del circuito durante la prova

W/K

< 0,2 W/K

c)   Energia termica ambiente

| Parametro misurato | Unità di misura | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Deviazioni ammesse (prove individuali) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte di calore della salamoia o dell’acqua |
| Temperatura d’ingresso dell’acqua/salamoia | °C | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,1 |
| Portata volumetrica | m3/s o l/min | ± 2 % | ± 5 % | ± 2 % |
| Differenza di pressione statica | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/ 5 % |
| Fonte di calore dell’aria |
| Temperatura esterna dell’aria (a bulbo secco) T
  j | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura dell’aria di sfiato | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura interna dell’aria | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Portata volumetrica | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 5 % |
| Differenza di pressione statica | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/ 5 % |

Parametro misurato

Unità di misura

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Deviazioni ammesse (prove individuali)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Fonte di calore della salamoia o dell’acqua

Temperatura d’ingresso dell’acqua/salamoia

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Portata volumetrica

m3/s o l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Differenza di pressione statica

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

Fonte di calore dell’aria

Temperatura esterna dell’aria (a bulbo secco) T
  j

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura dell’aria di sfiato

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura interna dell’aria

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Portata volumetrica

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Differenza di pressione statica

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

d)   Condizioni di prova e tolleranze sui risultati

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Deviazioni ammesse (prove individuali) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente |
| Temperatura ambiente interna | °C o K | 20 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 1 K |
| Velocità dell’aria della pompa di calore (riscaldamento dell’acqua spento) | m/s | < 1,5 m/s | | | |
| Velocità dell’aria, altra | m/s | < 0,5 m/s | | | |
| Acqua per usi sanitari |
| Temperatura dell’acqua fredda, solare | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Temperatura dell’acqua fredda, altra | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Pressione dell’acqua fredda, scaldacqua a gas | bar | 2 bar | | ± 0,1 bar | |
| Pressione dell’acqua fredda, altri (tranne scaldacqua elettrici istantanei) | bar | 3 bar | | | ± 5 % |
| Pressione dell’acqua calda, scaldacqua a gas | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Pressione dell’acqua calda, scaldacqua elettrici istantanei | °C o K | | | | ± 1 K |
| Temperatura dell’acqua (entrata/uscita) altri | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Portata, scaldacqua a pompa di calore | dm3/s | | ± 5 % | ± 10 % | ± 2 % |
| Portata, scaldacqua elettrici istantanei | dm3/s | | | | ≥10 l/min: ± 1 %
  < 10 l/min: ± 0,1 l/min |
| Portata, altri scaldacqua | dm3/s | | | | ± 1 % |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Deviazioni ammesse (prove individuali)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Ambiente

Temperatura ambiente interna

°C o K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Velocità dell’aria della pompa di calore (riscaldamento dell’acqua spento)

m/s

< 1,5 m/s

Velocità dell’aria, altra

m/s

< 0,5 m/s

Acqua per usi sanitari

Temperatura dell’acqua fredda, solare

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Temperatura dell’acqua fredda, altra

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Pressione dell’acqua fredda, scaldacqua a gas

bar

2 bar

± 0,1 bar

Pressione dell’acqua fredda, altri (tranne scaldacqua elettrici istantanei)

bar

3 bar

± 5 %

Pressione dell’acqua calda, scaldacqua a gas

°C o K

± 0,5 K

Pressione dell’acqua calda, scaldacqua elettrici istantanei

°C o K

± 1 K

Temperatura dell’acqua (entrata/uscita) altri

°C o K

± 0,5 K

Portata, scaldacqua a pompa di calore

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Portata, scaldacqua elettrici istantanei

dm3/s

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Portata, altri scaldacqua

dm3/s

± 1 %

---

(1)  Si prevede di sostituire i metodi transitori con norme armonizzate. Quando disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/CE.

(2)  Valore predefinito, se non è determinato per via calorimetrica. In alternativa, se la massa volumetrica e il tenore di zolfo sono conosciuti (per es. mediante analisi di base) il potere calorifico netto (Hi) può essere determinato con la seguente formula:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 – S) in MJ/kg.

---

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/22 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/22

---

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

(2014/C 207/03)

1.   Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per l’applicazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, in particolare gli allegati III, IV e V, e per l’applicazione del regolamento (UE) n. 812/2013, in particolare gli allegati VII, VIII e IX.

2.   I parametri in corsivo sono determinati nel regolamento (UE) n. 814/2013 e nel regolamento (UE) n. 812/2013.

3.   Riferimenti

| Parametro misurato/calcolato | Organizzazione | Riferimento: | Titolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedura di prova per Asol
  , IAM ed elementi supplementari per la prova dei parametri di efficienza del collettore η0
  , a1
  , a2
  , IAM | CEN | EN 12975-2:2006 | Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari – parte 2: Metodi di prova |
| Livello di potenza sonora degli scaldacqua a pompa di calore | CEN | EN 12102:2013 | Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi, pompe di calore e deumidificatori con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Misurazione del rumore aereo – Determinazione della potenza sonora
  Si applica la norma EN 12102:2013 con le seguenti modifiche:
  Clausola 3.3 della norma EN12102:2013. Sostituire il 2o paragrafo con: Le «condizioni operative standard» sono definite come le condizioni dei punti di funzionamento dell’unità ai sensi del regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, tabella 4. Si applicano inoltre le definizioni della norma EN 16147.
  Clausola 5: Sostituire il 2o paragrafo «L’unità ...» con: Per la prova, l’unità è installata e collegata secondo le raccomandazioni del fabbricante di cui al manuale di installazione e istruzioni (per esempio forma e dimensioni delle condutture d’aria, collegamento delle tubature ecc.) e sottoposta a prova alle condizioni nominali indicate nel regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, tabella 4. Gli accessori in opzione (per esempio l’elemento riscaldante) non sono compresi nella prova.
  L’unità è mantenuta alle condizioni ambientali di funzionamento per almeno 12 ore; la temperatura nella parte superiore del serbatoio dello scaldacqua è controllata; Il consumo elettrico del compressore, del ventilatore (se presente) e della pompa di circolazione (se presente) è controllato (per conoscere il periodo di sbrinamento).
  Il prodotto è riempito con acqua fredda a 10 °C ± 5 °C.
  Clausola 5: Sostituire il 4o paragrafo «La misurazione del rumore ...» con: Le misurazioni sono effettuate in condizioni stabili alle seguenti temperature nella parte superiore del serbatoio: 1o punto a 25 ± 3 °C, 2o punto a (Tset+25)/2 ± 3 °C, 3o punto a Tset +0/-6 °C (Tset è la temperatura dell’acqua predefinita).
  Durante la misurazione del rumore:
  la temperatura dell’acqua della parte superiore del serbatoio è inclusa nell’intervallo di tolleranza (ossia 25 °C ± 3 °C per la prima misurazione);
  i periodi di sbrinamento sono esclusi (consumo elettrico del compressore, del ventilatore e della pompa di circolazione uguale a zero). |
| Livello di potenza sonora degli scaldacqua istantanei e degli scaldacqua ad accumulo a gas | CEN | EN 15036-1:2006 | Caldaie per riscaldamento. Prove per la misurazione del rumore aereo emesso dai generatori di calore Emissioni di rumore aereo dai generatori di calore |
| ISO EN 3741:2010 | Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere riverberanti |
| ISO EN 3745:2012 | Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica |
| Livello di potenza sonora degli scaldacqua istantanei e degli scaldacqua ad accumulo elettrici | Cenelec | Considerato che attualmente non esistono procedure si ipotizza che gli scaldacqua privi di parti mobili producano un rumore di 15 dB | |
| Gas di prova | CEN | EN 437:2003/A1:2009 | Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi |
| Consumo elettrico in stand-by solsb | CLC | EN 62301:2005 | Apparecchi elettrici domestici Misurazione del consumo in modalità «attesa» |
| Banco di prova per Qelec
  degli scaldacqua elettrici ad accumulo | CLC | prEN 50440:2014 | Efficienza degli scaldacqua elettrici per uso domestico ad accumulo e metodi di prova |
| Banco di prova per Qelec
  degli scaldacqua elettrici istantanei | CLC | EN 50193-1:2013 | Scaldacqua elettrici istantanei chiusi – Metodi per misurare il rendimento. |
| Banco di prova per Qfuel
  e Qelec
  degli scaldacqua istantanei a gas | CEN | EN 26:1997/A3:2006, Clausola 7.1, tranne clausola 7.1.5.4. | Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico |
| Banco di prova per Qfuel
  e Qelec
  degli scaldacqua ad accumulo a gas | CEN | EN 89:1999/A4:2006, Clausola 7.1, tranne clausola 7.1.5.4. | Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari |
| Preparazione delle prove per Qfuel
  degli scaldacqua istantanei a gas e degli scaldacqua ad accumulo a gas | CEN | EN 13203-2:2006, allegato B «Banco di prova e dispositivi di misurazione» | Apparecchi per uso domestico a gas per la produzione di acqua calda – Apparecchi aventi una portata termica non superiore a 70 kW e una capacità di accumulo d’acqua di 300 litri – parte 2: valutazione del consumo energetico |
| Preparazione delle prove di Qfuel
  per gli scaldacqua a combustibile a pompa di calore | CEN | EN 13203-2:2006, allegato B «Banco di prova e dispositivi di misurazione» | Apparecchi per uso domestico a gas per la produzione di acqua calda – Apparecchi aventi una portata termica non superiore a 70 kW e una capacità di accumulo d’acqua di 300 litri – parte 2: valutazione del consumo energetico |
| Banco di prova per gli scaldacqua a pompa di calore | CEN | EN 16147:2011 | Pompe di calore con compressore elettrico – Prove e requisiti per la marcatura delle apparecchiature per acqua calda sanitaria |
| Dispersione S dei serbatoi | CEN | EN 12897:2006, clausola 6.2.7, allegato B e allegato A (per la corretta collocazione dell’apparecchio di riscaldamento) | Adduzione acqua – Specifica per scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati indirettamente. |
| Dispersione S e psbsol dei serbatoi | CEN | EN 12977-3:2012 | Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati su specifica – parte 3: Caratterizzazione delle prestazioni dei serbatoi di stoccaggio acqua per impianti di riscaldamento solare |
| Dispersione S dei serbatoi | CEN | EN 15332:2007, Clausole 5.1 e 5.4 (Misurazione della dispersione in stand-by) | Caldaie per riscaldamento – Valutazione energetica dei sistemi di accumulo dell’acqua calda |
| Dispersione S dei serbatoi | CLC | EN 60379:2004, clausole 9, 10, 11, 12 e 14 | Metodi per misurare le prestazioni di scaldacqua elettrici ad accumulo per uso domestico |
| Emissioni di ossidi di azoto NOx
  per gli scaldacqua ad accumulo a gas | CEN | prEN 89:2012, clausola 6.18 Ossidi di azoto | Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari |
| Emissioni di ossidi di azoto NOx
  per gli scaldacqua istantanei a gas | CEN | prEN 26, clausola 6.9.3 Emissioni di ossidi di azoto | Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso domestico |
| Efficienza di riscaldamento dell’acqua η
  wh degli scaldacqua e dispersione S dei serbatoi | Commissione europea | Punto 4 della presente comunicazione | Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica degli scaldacqua e dei serbatoi |

Parametro misurato/calcolato

Organizzazione

Riferimento:

Titolo

Procedura di prova per Asol
  , IAM ed elementi supplementari per la prova dei parametri di efficienza del collettore η0
  , a1
  , a2
  , IAM

CEN

EN 12975-2:2006

Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari – parte 2: Metodi di prova

Livello di potenza sonora degli scaldacqua a pompa di calore

CEN

EN 12102:2013

Condizionatori di aria, refrigeratori di liquidi, pompe di calore e deumidificatori con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento ambiente – Misurazione del rumore aereo – Determinazione della potenza sonora

Si applica la norma EN 12102:2013 con le seguenti modifiche:

Clausola 3.3 della norma EN12102:2013. Sostituire il 2o paragrafo con: Le «condizioni operative standard» sono definite come le condizioni dei punti di funzionamento dell’unità ai sensi del regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, tabella 4. Si applicano inoltre le definizioni della norma EN 16147.

Clausola 5: Sostituire il 2o paragrafo «L’unità ...» con: Per la prova, l’unità è installata e collegata secondo le raccomandazioni del fabbricante di cui al manuale di installazione e istruzioni (per esempio forma e dimensioni delle condutture d’aria, collegamento delle tubature ecc.) e sottoposta a prova alle condizioni nominali indicate nel regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, tabella 4. Gli accessori in opzione (per esempio l’elemento riscaldante) non sono compresi nella prova.

L’unità è mantenuta alle condizioni ambientali di funzionamento per almeno 12 ore; la temperatura nella parte superiore del serbatoio dello scaldacqua è controllata; Il consumo elettrico del compressore, del ventilatore (se presente) e della pompa di circolazione (se presente) è controllato (per conoscere il periodo di sbrinamento).

Il prodotto è riempito con acqua fredda a 10 °C ± 5 °C.

Clausola 5: Sostituire il 4o paragrafo «La misurazione del rumore ...» con: Le misurazioni sono effettuate in condizioni stabili alle seguenti temperature nella parte superiore del serbatoio: 1o punto a 25 ± 3 °C, 2o punto a (Tset+25)/2 ± 3 °C, 3o punto a Tset +0/-6 °C (Tset è la temperatura dell’acqua predefinita).

Durante la misurazione del rumore:

la temperatura dell’acqua della parte superiore del serbatoio è inclusa nell’intervallo di tolleranza (ossia 25 °C ± 3 °C per la prima misurazione);

i periodi di sbrinamento sono esclusi (consumo elettrico del compressore, del ventilatore e della pompa di circolazione uguale a zero).

Livello di potenza sonora degli scaldacqua istantanei e degli scaldacqua ad accumulo a gas

CEN

EN 15036-1:2006

Caldaie per riscaldamento. Prove per la misurazione del rumore aereo emesso dai generatori di calore Emissioni di rumore aereo dai generatori di calore

ISO EN 3741:2010

Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere riverberanti

ISO EN 3745:2012

Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica

Livello di potenza sonora degli scaldacqua istantanei e degli scaldacqua ad accumulo elettrici

Cenelec

Considerato che attualmente non esistono procedure si ipotizza che gli scaldacqua privi di parti mobili producano un rumore di 15 dB

Gas di prova

CEN

EN 437:2003/A1:2009

Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi

Consumo elettrico in stand-by solsb

CLC

EN 62301:2005

Apparecchi elettrici domestici Misurazione del consumo in modalità «attesa»

Banco di prova per Qelec
  degli scaldacqua elettrici ad accumulo

CLC

prEN 50440:2014

Efficienza degli scaldacqua elettrici per uso domestico ad accumulo e metodi di prova

Banco di prova per Qelec
  degli scaldacqua elettrici istantanei

CLC

EN 50193-1:2013

Scaldacqua elettrici istantanei chiusi – Metodi per misurare il rendimento.

Banco di prova per Qfuel
  e Qelec
  degli scaldacqua istantanei a gas

CEN

EN 26:1997/A3:2006, Clausola 7.1, tranne clausola 7.1.5.4.

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico

Banco di prova per Qfuel
  e Qelec
  degli scaldacqua ad accumulo a gas

CEN

EN 89:1999/A4:2006, Clausola 7.1, tranne clausola 7.1.5.4.

Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari

Preparazione delle prove per Qfuel
  degli scaldacqua istantanei a gas e degli scaldacqua ad accumulo a gas

CEN

EN 13203-2:2006, allegato B «Banco di prova e dispositivi di misurazione»

Apparecchi per uso domestico a gas per la produzione di acqua calda – Apparecchi aventi una portata termica non superiore a 70 kW e una capacità di accumulo d’acqua di 300 litri – parte 2: valutazione del consumo energetico

Preparazione delle prove di Qfuel
  per gli scaldacqua a combustibile a pompa di calore

CEN

EN 13203-2:2006, allegato B «Banco di prova e dispositivi di misurazione»

Apparecchi per uso domestico a gas per la produzione di acqua calda – Apparecchi aventi una portata termica non superiore a 70 kW e una capacità di accumulo d’acqua di 300 litri – parte 2: valutazione del consumo energetico

Banco di prova per gli scaldacqua a pompa di calore

CEN

EN 16147:2011

Pompe di calore con compressore elettrico – Prove e requisiti per la marcatura delle apparecchiature per acqua calda sanitaria

Dispersione S dei serbatoi

CEN

EN 12897:2006, clausola 6.2.7, allegato B e allegato A (per la corretta collocazione dell’apparecchio di riscaldamento)

Adduzione acqua – Specifica per scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati indirettamente.

Dispersione S e psbsol dei serbatoi

CEN

EN 12977-3:2012

Impianti solari termici e loro componenti – Impianti assemblati su specifica – parte 3: Caratterizzazione delle prestazioni dei serbatoi di stoccaggio acqua per impianti di riscaldamento solare

Dispersione S dei serbatoi

CEN

EN 15332:2007, Clausole 5.1 e 5.4 (Misurazione della dispersione in stand-by)

Caldaie per riscaldamento – Valutazione energetica dei sistemi di accumulo dell’acqua calda

Dispersione S dei serbatoi

CLC

EN 60379:2004, clausole 9, 10, 11, 12 e 14

Metodi per misurare le prestazioni di scaldacqua elettrici ad accumulo per uso domestico

Emissioni di ossidi di azoto NOx
  per gli scaldacqua ad accumulo a gas

CEN

prEN 89:2012, clausola 6.18 Ossidi di azoto

Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari

Emissioni di ossidi di azoto NOx
  per gli scaldacqua istantanei a gas

CEN

prEN 26, clausola 6.9.3 Emissioni di ossidi di azoto

Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso domestico

Efficienza di riscaldamento dell’acqua η
  wh degli scaldacqua e dispersione S dei serbatoi

Commissione europea

Punto 4 della presente comunicazione

Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica degli scaldacqua e dei serbatoi

4.   Elementi supplementari per la misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica degli scaldacqua e dei serbatoi

Ai fini dei regolamenti (UE) nn. 812/2013 e 814/2013, ciascuno scaldacqua è sottoposto a prova in modo «pronto all’uso».

Il modo «pronto all’uso» è la condizione o modalità operativa standard impostata dal produttore in fabbrica affinché l’apparecchio funzioni non appena installato, per l’uso normale dell’utilizzatore finale secondo lo schema di aspirazione dell’acqua per il quale il prodotto è stato progettato e commercializzato. Eventuali modifiche per ottenere condizioni o modalità operative diverse, sono il risultato di un intervento intenzionale dell’utilizzatore finale e non possono in alcun caso prodursi automaticamente nello scaldacqua, fatta eccezione per la funzione di controllo intelligente che adegua il processo di riscaldamento dell’acqua alle condizioni individuali di utilizzo per ridurre il consumo energetico.

Negli insiemi di scaldacqua, per stabilire Qelec e Qfuel non sono presi in considerazione fattori di ponderazione che tengono conto delle differenze fra i modi estivo e invernale.

Per quanto riguarda gli scaldacqua a combustibile, solo nella formula di calcolo del consumo annuo di energia elettrica (AEC) (cfr. regolamento (UE) n. 812/2013, allegato VIII, punto 4.a) la correzione ambientale Qcor è impostata uguale a zero.

4.1.   Definizioni

—

—

—

4.2.   Contributi energetici

a)   Energia elettrica e combustibili fossili

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elettrica |
| Potenza | W | | | ± 2 % |
| Energia | 1,5 kWh | | | ± 2 % |
| Tensione, periodo di prova > 48 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensione, periodo di prova < 48 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensione, periodo di prova < 1 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Intensità di corrente elettrica | A | | | ± 0,5 % |
| Frequenza | Hz | 50 | ± 1 % | |
| Gas |
| Tipi | — | Gas di prova EN 437 | | |
| Potere calorifico netto (NCV) e | MJ/m3 | Gas di prova EN 437 | | ± 1 % |
| potere calorifico superiore (GCV) | | | | |
| Temperatura | K | 288,15 | | ± 0,5 |
| Pressione | mbar | 1 013,25 | | ± 1 % |
| Densità | dm3/kg | | | ± 0,5 % |
| Portata | m3/s o l/min | | | ± 1 % |
| Petrolio |
| Gasolio da riscaldamento |
| Composizione, carbonio/idrogeno/zolfo | kg/kg | 86/13,6/0,2 % | | |
| Frazione N | mg/kg | 140 | ± 70 | |
| Potere calorifico netto (NCV, Hi) | MJ/kg | 42,689 (2) | | |
| Potere calorifico superiore (GCV, Hs) | MJ/kg | 45,55 | | |
| Densità ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,85 | | |
| Petrolio lampante |
| Composizione, carbonio/idrogeno/zolfo | kg/kg | 85/14,1/0,4 % | | |
| Potere calorifico netto (NCV, Hi) | MJ/kg | 43,3 (2) | | |
| Potere calorifico superiore (GCV, Hs) | MJ/kg | 46,2 | | |
| densità ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,79 | | |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Energia elettrica

Potenza

W

± 2 %

Energia

1,5 kWh

± 2 %

Tensione, periodo di prova > 48 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Tensione, periodo di prova < 48 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Tensione, periodo di prova < 1 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Intensità di corrente elettrica

A

± 0,5 %

Frequenza

Hz

50

± 1 %

Gas

Tipi

—

Gas di prova EN 437

Potere calorifico netto (NCV) e

MJ/m3

Gas di prova EN 437

± 1 %

potere calorifico superiore (GCV)

Temperatura

K

288,15

± 0,5

Pressione

mbar

1 013,25

± 1 %

Densità

dm3/kg

± 0,5 %

Portata

m3/s o l/min

± 1 %

Petrolio

Gasolio da riscaldamento

Composizione, carbonio/idrogeno/zolfo

kg/kg

86/13,6/0,2 %

Frazione N

mg/kg

140

± 70

Potere calorifico netto (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

Potere calorifico superiore (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

Densità ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,85

Petrolio lampante

Composizione, carbonio/idrogeno/zolfo

kg/kg

85/14,1/0,4 %

Potere calorifico netto (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

Potere calorifico superiore (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

densità ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,79

b)   Energia solare per prove sui collettori solari

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prova di irraggiamento solare (G globale, onda corta) | W/m2 | > 700 W/m2 | ± 50 W/m2 (prova) | ± 10 W/m2 (interno) |
| Irraggiamento solare diffuso (frazione di G totale) | % | < 30 % | | |
| Variazione di irraggiamento termico (interno) | W/m2 | | | ± 10 W/m2 |
| Temperatura del fluido in entrata/uscita del collettore | °C/K | intervallo 0-99 °C | ± 0,1 K | ± 0,1 K |
| Differenza di temperatura del fluido in entrata/uscita | | | | ± 0,05 K |
| Angolo di incidenza (rispetto alla norma) | ° | < 20° | ± 2 % (< 20°) | |
| Velocità dell’aria parallela al collettore | m/s | 3 ± 1 m/s | | 0,5 m/s |
| Portata del fluido (anche per simulatore) | kg/s | 0,02 kg/s2 per m di superficie di apertura del collettore | ± 10 % fra le prove | |
| Dispersione termica della tubazione del circuito durante la prova | W/K | < 0,2 W/K | | |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Prova di irraggiamento solare (G globale, onda corta)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (prova)

± 10 W/m2 (interno)

Irraggiamento solare diffuso (frazione di G totale)

%

< 30 %

Variazione di irraggiamento termico (interno)

W/m2

± 10 W/m2

Temperatura del fluido in entrata/uscita del collettore

°C/K

intervallo 0-99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Differenza di temperatura del fluido in entrata/uscita

± 0,05 K

Angolo di incidenza (rispetto alla norma)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

Velocità dell’aria parallela al collettore

m/s

3 ± 1 m/s

0,5 m/s

Portata del fluido (anche per simulatore)

kg/s

0,02 kg/s2 per m di superficie di apertura del collettore

± 10 % fra le prove

Dispersione termica della tubazione del circuito durante la prova

W/K

< 0,2 W/K

c)   Energia termica ambientale

| Parametro misurato | Unità di misura | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Deviazioni ammesse (prove individuali) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte di calore della salamoia o dell’acqua |
| Temperatura d’ingresso dell’acqua/salamoia | °C | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,1 |
| Portata volumetrica | m3/s o l/min | ± 2 % | ± 5 % | ± 2 % |
| Differenza di pressione statica | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |
| Fonte di calore dell’aria |
| Temperatura esterna dell’aria (bulbo secco) T
  j | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura dell’aria di sfiato | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura interna dell’aria | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Portata volumetrica | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 5 % |
| Differenza di pressione statica | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |

Parametro misurato

Unità di misura

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Deviazioni ammesse (prove individuali)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Fonte di calore della salamoia o dell’acqua

Temperatura d’ingresso dell’acqua/salamoia

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Portata volumetrica

m3/s o l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Differenza di pressione statica

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/5 %

Fonte di calore dell’aria

Temperatura esterna dell’aria (bulbo secco) T
  j

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura dell’aria di sfiato

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura interna dell’aria

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Portata volumetrica

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Differenza di pressione statica

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/5 %

d)   Condizioni di prova e tolleranze sui risultati

| Parametro misurato | Unità di misura | Valore | Deviazione ammessa (media del periodo di prova) | Deviazioni ammesse (prove individuali) | Incertezza della misurazione (accuratezza) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente |
| Temperatura ambiente interna | °C o K | 20 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 1 K |
| Velocità dell’aria della pompa di calore (a riscaldamento dell’acqua spento) | m/s | 1,5 m/s | | | |
| Velocità dell’aria, altra | m/s | 0,5 m/s | | | |
| Acqua per usi sanitari |
| Temperatura dell’acqua fredda, solare | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Temperatura dell’acqua fredda, altra | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Pressione dell’acqua fredda scaldacqua a gas | bar | 2 bar | | ± 0,1 bar | |
| Pressione dell’acqua fredda, altri (tranne scaldacqua elettrici istantanei) | bar | 3 bar | | | ± 5 % |
| Pressione dell’acqua calda degli scaldacqua a gas | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Pressione dell’acqua calda degli scaldacqua elettrici istantanei | °C o K | | | | ± 1 K |
| Temperatura dell’acqua (entrata/uscita), altri | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Portata scaldacqua a pompa di calore | dm3/s | | ± 5 % | ± 10 % | ± 2 % |
| Portata scaldacqua elettrici istantanei | dm3/s | | | | ≥10 l/min: ± 1 %
  < 10 l/min: ± 0,1 l/min |
| Portata altri scaldacqua | dm3/s | | | | ± 1 % |

Parametro misurato

Unità di misura

Valore

Deviazione ammessa (media del periodo di prova)

Deviazioni ammesse (prove individuali)

Incertezza della misurazione (accuratezza)

Ambiente

Temperatura ambiente interna

°C o K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Velocità dell’aria della pompa di calore (a riscaldamento dell’acqua spento)

m/s

1,5 m/s

Velocità dell’aria, altra

m/s

0,5 m/s

Acqua per usi sanitari

Temperatura dell’acqua fredda, solare

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Temperatura dell’acqua fredda, altra

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Pressione dell’acqua fredda scaldacqua a gas

bar

2 bar

± 0,1 bar

Pressione dell’acqua fredda, altri (tranne scaldacqua elettrici istantanei)

bar

3 bar

± 5 %

Pressione dell’acqua calda degli scaldacqua a gas

°C o K

± 0,5 K

Pressione dell’acqua calda degli scaldacqua elettrici istantanei

°C o K

± 1 K

Temperatura dell’acqua (entrata/uscita), altri

°C o K

± 0,5 K

Portata scaldacqua a pompa di calore

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Portata scaldacqua elettrici istantanei

dm3/s

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Portata altri scaldacqua

dm3/s

± 1 %

4.3.   Procedura di prova per gli scaldacqua ad accumulo

La procedura di prova per gli scaldacqua ad accumulo, intesa a stabilire il consumo elettrico giornaliero Qelec
  e il consumo giornaliero di combustibile Qfuel
  durante un ciclo di misurazione di 24 ore, è la seguente:

a)   Installazione

Il prodotto è collocato nell’ambiente di prova a norma delle istruzioni del fabbricante. Gli apparecchi da pavimento possono essere collocati al suolo, su un piedistallo fornito con il prodotto o su una piattaforma per agevolare l’accesso. I prodotti murali sono montati su un pannello ad almeno 150 mm da qualsiasi muro strutturale con uno spazio libero di almeno 250 mm in alto e in basso e di almeno 700 mm lateralmente. I prodotti progettati per essere incastrati sono montati secondo le istruzioni del fabbricante. Il prodotto è posto al riparo dalle radiazioni solari, fatta eccezione per i collettori solari.

b)   Stabilizzazione

Il prodotto è mantenuto alle condizioni ambientali fino al momento in cui tutte le parti del prodotto si sono acclimatate ± 2 K, almeno 24 ore per i prodotti muniti di serbatoio.

c)   Riempimento e riscaldamento

Il prodotto è riempito con acqua fredda, fino a raggiungere la pressione applicabile per l’acqua fredda.

Il prodotto è energizzato nel modo «pronto all’uso» fino a raggiungere la temperatura operativa, controllata dal dispositivo di controllo proprio (termostato). La fase successiva inizia a termostato escluso.

d)   Stabilizzazione a carico 0.

Il prodotto è mantenuto in questa condizione, senza aspirazioni, per almeno 12 ore.

Salvo ciclo di controllo, questa fase finisce, e la successiva inizia, al primo arresto tramite termostato dopo 12 ore.

Durante questa fase si registrano il consumo totale di combustibile in kWh in termini di GCV, il consumo di energia elettrica in kWh in termini di energia finale e il tempo preciso trascorso in ore.

e)   Aspirazioni di acqua

Per il profilo di carico dichiarato, le aspirazioni sono effettuate secondo le specifiche dell’opportuno schema di prelievo su 24 ore. Questa fase inizia immediatamente dopo l’arresto tramite termostato alla fine della stabilizzazione; la prima aspirazione avviene al momento corrispondente all’opportuno profilo di carico [cfr. regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, punto 2, e regolamento (UE) n. 812/2013, allegato VII, punto 2]. Dalla fine dell’ultima aspirazione d’acqua fino alle ore 24:00 non si effettuano aspirazioni.

Durante le aspirazioni di acqua si stabiliscono i parametri tecnici pertinenti, quali potenza, temperatura ecc. Per i parametri dinamici il tasso di campionamento complessivo è pari al massimo a 60 secondi. Durante le aspirazioni il tasso di campionamento raccomandato è pari al massimo a 5 secondi.

Il consumo di combustibile fossile e di energia elettrica durante il ciclo di misurazione di 24 ore e i valori Qtestfuel e Qtestelec sono rettificati come indicato al punto h).

f)   Ristabilizzazione a carico zero.

Il prodotto è mantenuto in condizioni operative nominali senza aspirazioni per almeno 12 ore.

Salvo ciclo di controllo, questa fase finisce al primo arresto tramite termostato dopo 12 ore.

Durante questa fase si registrano il consumo totale di combustibile in kWh in termini di GCV, il consumo di energia elettrica in kWh di energia finale e il tempo preciso trascorso in ore.

g)   Acqua mista a 40 °C (V40)

Per acqua mista a 40 °C (V40) si intende il quantitativo di acqua a 40 °C avente lo stesso contenuto di calore (entalpia) dell’acqua calda erogata a oltre 40 °C all’uscita dello scaldacqua, espresso in litri.

Immediatamente dopo la misurazione di cui al punto f), si aspira un dato quantitativo di acqua dall’uscita facendo entrare acqua fredda. Il flusso dell’acqua dagli scaldacqua ad uscita aperta è controllato dalla valvola di entrata. In qualsiasi altro tipo di scaldacqua il flusso è controllato da una valvola montata sull’uscita o sull’entrata. La misurazione termina quando la temperatura in uscita scende sotto 40 °C.

La portata è regolata al valore massimo secondo il profilo di carico dichiarato.

Il valore normalizzato della temperatura media è calcolato secondo l’equazione seguente:

Formula

dove:

—

—

—

Le letture delle temperature sono di preferenza misurate in continuo. In alternativa possono essere misurate a intervalli uguali equamente distribuiti sullo scarico, per esempio ogni 5 litri (massimo). Se si verifica un brusco calo della temperatura, possono essere necessarie ulteriori letture al fine di calcolare correttamente il valore medio θ’p.

La temperatura dell’acqua in uscita è sempre ≥ 40 °C, occorre tenerne conto ai fini del calcolo di θp.

Il quantitativo di acqua calda V40 in litri erogati a una temperatura di almeno 40 °C è calcolato secondo la seguente equazione:

Formula

dove:

| — | il volume V40_exp in litri corrisponde al quantitativo di acqua erogato ad almeno 40 °C. |
| --- | --- |

—

il volume V40_exp in litri corrisponde al quantitativo di acqua erogato ad almeno 40 °C.

h)   Registrazione di Qfuel
  e Qelec

Qtestfuel e Qtestelec sono corretti per eventuali differenziali energetici positivi o negativi verificatisi al di fuori del ciclo di misurazione di 24 ore, ossia prima e dopo aver computato un’eventuale differenza di energia. Ogni eventuale differenziale positivo o negativo nel contenuto energetico utile dell’acqua calda è computato nelle seguenti equazioni per Qfuel
  e Qelec
  :

Formula

Formula

dove:

—

—

—

4.4.   Procedura di prova per gli scaldacqua istantanei a combustibile

La procedura di prova per gli scaldacqua istantanei a combustibile, intesa a stabilire il consumo giornaliero di combustibile Qfuel
  e il consumo giornaliero di energia elettrica Qelec
  durante un ciclo di misurazione di 24 ore, è la seguente:

a)   Installazione

Il prodotto è collocato nell’ambiente di prova a norma delle istruzioni del fabbricante. Gli apparecchi da pavimento possono essere collocati al suolo, su un piedistallo fornito con il prodotto o su una piattaforma per agevolare l’accesso. I prodotti murali sono montati su un pannello ad almeno 150 mm da qualsiasi muro strutturale con uno spazio libero di almeno 250 mm in alto e in basso e di almeno 700 mm lateralmente. I prodotti progettati per essere incastrati sono montati secondo le istruzioni del fabbricante. Il prodotto è posto al riparo dalle radiazioni solari, fatta eccezione per i collettori solari.

b)   Stabilizzazione

Il prodotto è mantenuto alle condizioni ambientali fino al momento in cui tutte le parti del prodotto si sono acclimatate ± 2 K.

c)   Aspirazioni di acqua

Per il profilo di carico dichiarato, le aspirazioni sono effettuate secondo le specifiche dell’opportuno schema di prelievo su 24 ore. Questa fase inizia immediatamente dopo l’arresto tramite termostato alla fine della stabilizzazione; la prima aspirazione avviene al momento corrispondente all’opportuno profilo di carico [cfr. regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, punto 2, e regolamento (UE) n. 812/2013, allegato VII, punto 2]. Dalla fine dell’ultima aspirazione d’acqua fino alle ore 24:00 non si effettuano aspirazioni.

Durante le aspirazioni di acqua si stabiliscono i parametri tecnici pertinenti, quali potenza, temperatura ecc. Per i parametri dinamici il tasso di campionamento complessivo è pari al massimo a 60 secondi. Durante le aspirazioni il tasso di campionamento raccomandato è pari al massimo a 5 secondi.

d)   Registrazione di Qfuel
  e Qelec

Qtestfuel e Qtestelec sono corretti nelle seguenti equazioni per Qfuel
  e Qelec
  tenendo conto di ogni eventuale differenziale positivo o negativo nel contenuto energetico utile erogato dell’acqua calda.

Formula

Formula

dove:

—

4.5.   Procedura di prova per gli scaldacqua elettrici a pompa di calore

a)   Installazione

Il prodotto è collocato nell’ambiente di prova a norma delle istruzioni del fabbricante. Gli apparecchi da pavimento possono essere collocati al suolo, su un piedistallo fornito con il prodotto o su una piattaforma per agevolare l’accesso. I prodotti murali sono montati su un pannello ad almeno 150 mm da qualsiasi muro strutturale con uno spazio libero di almeno 250 mm in alto e in basso e di almeno 700 mm lateralmente. I prodotti progettati per essere incastrati sono montati secondo le istruzioni del fabbricante.

I prodotti aventi profili di carico dichiarati 3XL o 4XL possono essere sottoposti a prova in loco, se le condizioni di prova sono equivalenti a quelle in appresso, eventualmente con fattori di correzione.

Si rispettano le prescrizioni di installazione di cui alle clausole 5.2, 5.4 e 5.5 della norma EN 16147.

b)   Stabilizzazione

Il prodotto è mantenuto alle condizioni ambientali fino al momento in cui tutte le parti del prodotto si sono acclimatate ± 2 K (almeno 24 ore per gli scaldacqua a pompa di calore).

Il fine è verificare che il prodotto funzioni a temperatura normale dopo il trasporto.

c)   Riempimento e volume utile (capacità effettiva Cact)

Il volume del serbatoio è misurato come segue.

Si procede alla pesatura dello scaldacqua vuoto; si tiene conto del peso dei rubinetti sulle tubature di entrata e/o uscita.

Si riempie il serbatoio dello scaldacqua di acqua fredda secondo le istruzioni del fabbricante alla pressione dell’acqua fredda. Si chiude quindi l’afflusso di acqua.

Si procede alla pesatura dello scaldacqua pieno.

La differenza fra i due pesi (mact) è convertita in volume, espresso litri (Cact).

Formula

Tale volume è registrato in litri approssimato al decilitro. Il valore misurato (Cact) non può essere inferiore di oltre il 2 % al valore dichiarato.

d)   Riempimento e riscaldamento

I prodotti muniti di serbatoio sono riempiti di acqua fredda (10 ± 2 °C). Il riempimento si arresta una volta raggiunta la pressione applicabile per l’acqua fredda.

Il prodotto è energizzato per raggiungere il modo «pronto all’uso», per esempio la temperatura di stoccaggio. A tal fine si usano i dispositivi di controllo propri (termostato). La fase si svolge secondo la procedura di cui alla clausola 6.3 della norma EN 16147. La fase successiva inizia a termostato escluso.

e)   Consumo energetico in stand-by

Il consumo energetico in stand-by è determinato misurando la potenza elettrica assorbita durante un numero integrale di cicli di accensione e spegnimento della pompa di calore, avviati dal termostato posto nel serbatoio quando non si preleva acqua calda.

La fase si svolge secondo la procedura della clausola 6.4 della norma EN 16147 e il valore di Pstby
  [kW] è determinato uguale a

Formula

f)   Aspirazioni di acqua

Per il profilo di carico dichiarato, le aspirazioni sono effettuate secondo le specifiche dell’opportuno schema di prelievo su 24 ore. Questa fase inizia immediatamente dopo l’arresto tramite termostato alla fine della stabilizzazione; la prima aspirazione avviene al momento corrispondente all’opportuno profilo di carico (cfr. regolamento (UE) n. 814/2013, allegato III, punto 2, e regolamento (UE) n. 812/2013, allegato VII, punto 2). Dalla fine dell’ultima aspirazione d’acqua fino alle ore 24:00 non si effettuano aspirazioni. Il contenuto energetico utile richiesto dell’acqua calda è Qref
  totale [in kWh].

La fase si svolge secondo la procedura delle clausole da 6.5.2 a 6.5.3.5 della norma EN 16147. La ΔΤdesired della norma EN 16147 è definita per mezzo del valore Tp
  :

ΔΤdesired = Tp
  – 10

Alla fine della fase Qelec
  [kWh] è determinato uguale al

Formula

W
  EL-TC
  valore definito dalla norma EN 16147.

I prodotti da classificare come prodotti a orari non di punta sono energizzati per un periodo massimo di 8 ore consecutive fra le ore 22:00 e le 07:00 dello schema di prelievo di 24 ore. Al termine dello schema di prelievo i prodotti sono energizzati fino alla fine della fase.

g)   Acqua mista a 40 °C (V40)

La fase è effettuata a norma della procedura stabilita dalla clausola 6.6 della norma 16147, evitando tuttavia di spegnere il compressore alla fine dell’ultimo periodo di misurazione dei cicli di aspirazione; il valore di V40 [L] è determinato uguale a Vmax.

4.6.   Procedura di prova per gli scaldacqua istantanei elettrici

Le dispersioni termiche derivate dai processi di trasferimento del calore durante le fasi di funzionamento e di stand-by non sono prese in considerazione.

a)   Punti di riferimento

I selettori regolabili dall’utilizzatore sono impostati come segue:

| — | Se l’apparecchio è munito di un selettore di corrente, questo è regolato sul valore massimo. |
| --- | --- |

—

Se l’apparecchio è munito di un selettore di corrente, questo è regolato sul valore massimo.

| — | Se l’apparecchio è munito di un selettore di temperatura indipendente dal flusso, questo è regolato sul valore massimo. |
| --- | --- |

—

Se l’apparecchio è munito di un selettore di temperatura indipendente dal flusso, questo è regolato sul valore massimo.

Tutti i punti di riferimento e gli altri selettori non regolabili dall’utilizzatore sono impostati nel modo «pronto all’uso».

La portata minima prescritta fi per ciascuna aspirazione i dello schema di prelievo è usata secondo i profili di carico degli scaldacqua. Se non è possibile ottenere la portata minima fi il flusso è aumentato finché l’apparecchio si innesca e può funzionare in continuo almeno a T
  m
  . Anziché la portata minima per l’aspirazione individuale si usa la portata incrementata fi.

b)   Efficienza statica

Si determina la dispersione statica dell’apparecchio Ploss
  al carico nominale Pnom
  in condizioni stabili. Il valore di Ploss
  è la somma di tutte le dispersioni interne di potenza (prodotto delle dispersioni di corrente e tensione fra i terminali e gli elementi riscaldanti) dell’apparecchio dopo almeno 30 minuti di funzionamento alle condizioni nominali.

Questo risultato di prova è in gran parte indipendente dalla temperatura dell’acqua in entrata. Questa prova può essere effettuata con acqua fredda in entrata a una temperatura compresa fra 10 e 25 °C.

Per gli scaldacqua istantanei a controllo elettronico muniti di interruttori semiconduttori, la tensione fra i terminali elettrici semiconduttori è sottratta dalle dispersioni di tensione misurate, se gli interruttori semiconduttori sono connessi termicamente all’acqua. In questo caso il calore sviluppato dagli interruttori semiconduttori è trasferito alla potenza utile per riscaldare l’acqua.

L’efficienza statica è calcolata come segue:

Formula

dove:

—

—

—

c)   Dispersioni di avvio

Questa prova determina il tempo tstarti

  che trascorre fra l’energizzazione degli elementi riscaldanti e l’erogazione di acqua fruibile per ciascuna aspirazione del profilo di carico dichiarato. Il metodo di prova ipotizza che il consumo energetico dell’apparecchio durante la fase di avvio sia uguale alla potenza consumata in modo statico. Pstatici

  è il consumo di potenza statica in condizioni stabili dell’apparecchio per l’aspirazione specifica i.

Per ciascuna aspirazione i si effettuano tre misurazioni e il risultato ne è il valore medio.

Le dispersioni di avvio Qstarti

  sono calcolate come segue:

Formula

dove:

—

—

—

d)   Calcolo della domanda energetica

La domanda energetica giornaliera Qelec
  è la somma delle dispersioni e della potenza utile di tutte le singole aspirazioni i per giorno, espressa in kWh. La domanda energetica giornaliera è calcolata come segue:

Formula

dove:

—

—

—

4.7.   Procedura di prova del controllo intelligente degli scaldacqua

Il fattore del controllo intelligente SCF e la conformità ai criteri del controllo intelligente sono determinati a norma dell’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) n. 814/2013 e dell’allegato VIII, punto 5, del regolamento (UE) n. 812/2013. Le condizioni di prova della conformità al controllo intelligente sono indicate all’allegato III, punto 3, del regolamento (UE) n. 814/2013 e all’allegato VII, punto 3, del regolamento (UE) n. 812/2013.

I parametri per valutare la funzione di controllo intelligente sono basati su misurazioni effettive del consumo energetico con il controllo intelligente attivato e disattivato.

Per «controllo intelligente disattivato»,
  s’intende lo stato, a funzione intelligente attiva, in cui il controllo intelligente dello scaldacqua si trova in fase di apprendimento.

Per «controllo intelligente attivato»
  s’intende lo stato, a funzione intelligente attiva, in cui il controllo intelligente dello scaldacqua si trova in fase di modulazione della temperatura in uscita al fine di risparmiare energia.

a)   Scaldacqua elettrici ad accumulo

Per gli scaldacqua elettrici ad accumulo si segue la metodologia di prova descritta alla norma prEN 50440:2014

b)   Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore i parametri della funzione di controllo intelligente sono definiti tramite la metodologia di prova proposta da TC59X/WG4, sulla base dei requisiti della norma prEN 50440:2014 (paragrafo 9.2) in combinato disposto con la norma EN 16147:2011.

In particolare:

| — | il valore di sarà determinato conformemente alla procedura della norma EN16147, paragrafi da 6.5.2 a 6.5.3.4 e la durata del ciclo di prova (tTTC) è uguale a 24 ore. Il valore di è:



  dove W
  EL-HP-TC
  e Q
  EL
  -TC sono definiti nella norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

il valore di Formula sarà determinato conformemente alla procedura della norma EN16147, paragrafi da 6.5.2 a 6.5.3.4 e la durata del ciclo di prova (tTTC) è uguale a 24 ore. Il valore di Formulaè:

Formula

dove W
  EL-HP-TC
  e Q
  EL
  -TC sono definiti nella norma EN 16147.

| — | il valore di sarà determinato uguale a QTC [kWh] descritto al paragrafo 6.5.2 della norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

il valore di Formula sarà determinato uguale a QTC [kWh] descritto al paragrafo 6.5.2 della norma EN 16147.

| — | il valore di sarà determinato conformemente alla procedura della norma EN16147, paragrafi da 6.5.2 a 6.5.3.4 e la durata del ciclo di prova (tTTC) è uguale a 24 ore. il valore di è:



  dove W
  EL-HP-TC
  e Q
  EL
  -TC sono definiti nella norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

il valore di Formula sarà determinato conformemente alla procedura della norma EN16147, paragrafi da 6.5.2 a 6.5.3.4 e la durata del ciclo di prova (tTTC) è uguale a 24 ore. il valore di Formula è:

Formula

dove W
  EL-HP-TC
  e Q
  EL
  -TC sono definiti nella norma EN 16147.

| — | il valore di sarà determinato uguale a QTC [kWh] descritto al paragrafo 6.5.2 della norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

il valore di Formula sarà determinato uguale a QTC [kWh] descritto al paragrafo 6.5.2 della norma EN 16147.

4.8.   Scaldacqua solari e sistemi esclusivamente solari, metodi di prova e calcolo

Per valutare il contributo calorifico non solare annuo Qnonsol
  in kWh in termini di energia primaria e/o kWh in termini di GCV si applicano i seguenti metodi:

| — | Metodo SOLCAL (3) |
| --- | --- |

—

Metodo SOLCAL (3)

| — | Metodo SOLICS (4) |
| --- | --- |

—

Metodo SOLICS (4)

Il metodo SOLCAL prescrive che i parametri di efficienza del collettore solare siano valutati separatamente e che la prestazione complessiva del sistema sia determinata in base al contributo calorifico non solare al sistema solare e all’efficienza specifica di uno scaldacqua a sé stante.

a)   Prova del collettore solare

Per i collettori solari si applicano almeno le prove 4x4, ossia si misurano 4 diverse temperature tin in entrata, distribuite uniformemente nell’intervallo operativo, e 4 campioni di prova per temperatura d’entrata del collettore al fine di ottenere i valori di prova per la temperatura te dell’acqua in uscita, la temperatura ambiente ta, l’irraggiamento solare G e l’efficienza del collettore misurata al punto di prova η
  col. Se possibile, si seleziona una temperatura in entrata con tm = ta ± 3 K, al fine di ottenere una valutazione accurata dell’efficienza a carico zero η
  0.. Con un collettore fisso (senza tracciamento automatico) e condizioni di prova permettendo, si effettuano due campionamenti di prova prima del mezzogiorno solare e due dopo. La temperatura massima del fluido di trasferimento del calore è scelta in modo da rispecchiare il massimo intervallo operativo dei collettori e da presentare una differenza di temperatura ΔΤ > 1,0 K fra il collettore in entrata e in uscita.

Per quanto riguarda l’efficienza istantanea del collettore η
  col, inserendo i risultati dei punti di prova in una curva statistica, con il metodo dei minimi quadrati si ottiene una curva di efficienza continua del formato conforme alla seguente equazione:

η
  col = η
  0 – a
  1 × T*
  m – a
  2 × G (T*
  m)2

dove:

—

T*
  m = (tm – ta)/G

dove:

—

—

tm = tin + 0,5 × ΔΤ

dove:

—

—

Tutte le prove sono effettuate secondo le norme EN 12975-2, EN 12977-2 ed EN 12977-3. È consentito convertire i cosiddetti parametri di modello quasi-dinamici in un quadro di riferimento a condizioni stabili per ottenere i parametri di cui sopra. Il modificatore dell’angolo di incidenza IAM è determinato secondo la norma EN 12975-2, con una prova a un angolo di incidenza di 50° sul collettore.

b)   Metodo SOLCAL

Il metodo SOLCAL esige

| — | i parametri del collettore solare Asol
  , η
  0, a1, a2 e IAM, |
| --- | --- |

—

i parametri del collettore solare Asol
  , η
  0, a1, a2 e IAM,

| — | il volume nominale del volume del serbatoio (Vnom) in litri, il volume dell’accumulo di calore non solare (Vbu) in litri e la dispersione specifica (psbsol) in W/K (K rappresenta la differenza fra la temperatura nel serbatoio e quella ambientale); |
| --- | --- |

—

il volume nominale del volume del serbatoio (Vnom) in litri, il volume dell’accumulo di calore non solare (Vbu) in litri e la dispersione specifica (psbsol) in W/K (K rappresenta la differenza fra la temperatura nel serbatoio e quella ambientale);

| — | il consumo ausiliario di energia elettrica in condizioni operative stabilizzate Qaux
  , |
| --- | --- |

—

il consumo ausiliario di energia elettrica in condizioni operative stabilizzate Qaux
  ,

| — | il consumo elettrico in stand-by solstand-by, |
| --- | --- |

—

il consumo elettrico in stand-by solstand-by,

| — | il consumo energetico della pompa solpump, secondo la norma EN 16297-1:2012. |
| --- | --- |

—

il consumo energetico della pompa solpump, secondo la norma EN 16297-1:2012.

Il calcolo ipotizza valori predefiniti per l’isolamento specifico delle tubazioni del circuito del collettore (= 6 + 0,3 W/Km2) e la capacità termica dello scambiatore di calore (100×W/Km2), in cui m2 rappresenta la superficie di apertura del collettore. Si ipotizza inoltre che i periodi di accumulo di calore solare siano inferiori a un mese.

Per determinare la prestazione totale dell’efficienza energetica dei sistemi esclusivamente solari e degli scaldacqua convenzionali o solari, il metodo SOLCAL determina il contributo calorifico non solare annuo Qnonsol
  in kWh con

Qnonsol

  = SUM (Qnonsol
  tm
  ) in kWh/a

dove:

—

Qnonsoltm = Lwhtm – LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 – Ta) × 0,732

La domanda mensile di calore del sistema termico solare è definita come segue:

Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref
  - 1,09)

dove:

| — | 0,6 rappresenta un fattore per calcolare la domanda media di calore secondo il profilo di carico, |
| --- | --- |

—

0,6 rappresenta un fattore per calcolare la domanda media di calore secondo il profilo di carico,

| — | 1,09 rappresenta le dispersioni medie di distribuzione. |
| --- | --- |

—

1,09 rappresenta le dispersioni medie di distribuzione.

Si eseguono i seguenti calcoli:

LsolW1tm = Lwhtm ×(1,029 × Ytm – 0,065×Xtm – 0,245 × Ytm
  2 + 0,0018 × Xtm
  2 + 0,0215 × Ytm
  3)

LsolWtm = LsolW1tm – Qbuftm

Il valore minimo di LsolWtm è 0 e il valore massimo è Lwhtm..

dove:

—

Formula

dove:

| — | 0,732 è un fattore che tiene conto della media di ore al mese (24 × 30,5), |
| --- | --- |

—

0,732 è un fattore che tiene conto della media di ore al mese (24 × 30,5),

| — | Psbsol è la dispersione specifica constatata nel serbatoio solare in W/K a norma del punto 4.8(a), |
| --- | --- |

—

Psbsol è la dispersione specifica constatata nel serbatoio solare in W/K a norma del punto 4.8(a),

| — | Ta è la media mensile della temperatura dell’aria circostante il serbatoio in °C, con |
| --- | --- |

—

Ta è la media mensile della temperatura dell’aria circostante il serbatoio in °C, con

| — | Ta = 20 se il serbatoio è collocato all’interno dell’involucro edilizio, |
| --- | --- |

—

Ta = 20 se il serbatoio è collocato all’interno dell’involucro edilizio,

| — | Ta = Touttm se il serbatoio è collocato all’esterno dell’involucro edilizio, |
| --- | --- |

—

Ta = Touttm se il serbatoio è collocato all’esterno dell’involucro edilizio,

| — | Touttm è la temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde. |
| --- | --- |

—

Touttm è la temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde.

Xtm e Ytm sono coefficienti aggregati:

Xtm = Asol
  × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw - Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm

Il valore minimo di Хtm è 0 e il valore massimo è 18.

dove:

| — | Ac = a
  1 + а
  2 × 40, |
| --- | --- |

—

Ac = a
  1 + а
  2 × 40,

| — | UL = (6 + 0,3 × Asol
  )/Asol
  sono le dispersioni del circuito in W/(m2K), |
| --- | --- |

—

UL = (6 + 0,3 × Asol
  )/Asol
  sono le dispersioni del circuito in W/(m2K),

| — | etaloop è l’efficienza del circuito con etaloop = 1 – (η
  0 × a
  1)/100, |
| --- | --- |

—

etaloop è l’efficienza del circuito con etaloop = 1 – (η
  0 × a
  1)/100,

| — | Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold – 1,32 × Touttm, |
| --- | --- |

—

Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold – 1,32 × Touttm,

| — | Tcold è la temperatura dell’acqua fredda, ipotizzata a 10 °C, |
| --- | --- |

—

Tcold è la temperatura dell’acqua fredda, ipotizzata a 10 °C,

| — | Touttm è la temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, |
| --- | --- |

—

Touttm è la temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde,

| — | ccap è il coefficiente di accumulo con ccap = (75 × Asol
  /Vsol)0,25, |
| --- | --- |

—

ccap è il coefficiente di accumulo con ccap = (75 × Asol
  /Vsol)0,25,

| — | Vsol è il volume del serbatoio solare come definito nella norma EN 15316-4-3, |
| --- | --- |

—

Vsol è il volume del serbatoio solare come definito nella norma EN 15316-4-3,

Ytm = Asol
  × IAM × η
  0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm

Il valore minimo di Ytm è 0 e il valore massimo è 3.

dove:

—

Il consumo ausiliario di energia elettrica Qaux
  è calcolato come segue:

Qaux
  = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

dove:

| — | solhrs è il numero di ore solari attive in h, con |
| --- | --- |

—

solhrs è il numero di ore solari attive in h, con

| — | solhrs = 2 000 per gli scaldacqua solari. |
| --- | --- |

—

solhrs = 2 000 per gli scaldacqua solari.

c)   Metodo SOLICS

Il metodo SOLICS è basato sul metodo di prova descritto nella norma ISO 9459-5:2007. La procedura per determinare la potenza solare è la seguente:

| — | termini e definizioni secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 3, |
| --- | --- |

—

termini e definizioni secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 3,

| — | simboli, unità e nomenclatura secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 4, |
| --- | --- |

—

simboli, unità e nomenclatura secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 4,

| — | il sistema è montato secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 5.1, |
| --- | --- |

—

il sistema è montato secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 5.1,

| — | il centro di prova, la strumentazione e l’ubicazione dei sensori sono conformi alla norma ISO 9459-5:2007, capitolo 5, |
| --- | --- |

—

il centro di prova, la strumentazione e l’ubicazione dei sensori sono conformi alla norma ISO 9459-5:2007, capitolo 5,

| — | le prove sono eseguite secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 6, |
| --- | --- |

—

le prove sono eseguite secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 6,

| — | in base ai risultati delle prove i parametri di sistema sono identificati secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 7. Si impiegano l’algoritmo di adattamento dinamico (Spirkl) e il modello di simulazione descritti nella norma ISO 9459-5:2007, allegato A, |
| --- | --- |

—

in base ai risultati delle prove i parametri di sistema sono identificati secondo la norma ISO 9459-5:2007, capitolo 7. Si impiegano l’algoritmo di adattamento dinamico (Spirkl) e il modello di simulazione descritti nella norma ISO 9459-5:2007, allegato A,

| — | la prestazione annuale è calcolata per mezzo del modello di simulazione descritto alla norma ISO 9459-5:2007, allegato A, i parametri identificati e le impostazioni seguenti: |
| --- | --- |

—

la prestazione annuale è calcolata per mezzo del modello di simulazione descritto alla norma ISO 9459-5:2007, allegato A, i parametri identificati e le impostazioni seguenti:

| — | temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde e irraggiamento solare globale medio in W/m
  2 in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, |
| --- | --- |

—

temperatura media diurna in °C in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde e irraggiamento solare globale medio in W/m
  2 in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde,

| — | valori orari dell’irraggiamento solare globale in base ad un anno di riferimento appropriato per la prova CEC, |
| --- | --- |

—

valori orari dell’irraggiamento solare globale in base ad un anno di riferimento appropriato per la prova CEC,

| — | Temperatura dell’acqua della rete: 10 °C, |
| --- | --- |

—

Temperatura dell’acqua della rete: 10 °C,

| — | temperatura ambiente del serbatoio (cuscinetto interno: 20 °C, cuscinetto esterno: temperatura ambiente), |
| --- | --- |

—

temperatura ambiente del serbatoio (cuscinetto interno: 20 °C, cuscinetto esterno: temperatura ambiente),

| — | consumo ausiliario di energia elettrica: su dichiarazione, |
| --- | --- |

—

consumo ausiliario di energia elettrica: su dichiarazione,

| — | temperatura di taratura ausiliaria: su dichiarazione e con un valore minimo di 60 °C, |
| --- | --- |

—

temperatura di taratura ausiliaria: su dichiarazione e con un valore minimo di 60 °C,

| — | Controllo temporale dell’apparecchio di riscaldamento ausiliario: su dichiarazione. |
| --- | --- |

—

Controllo temporale dell’apparecchio di riscaldamento ausiliario: su dichiarazione.

Domanda di calore annua: 0,6 × 366 × (Qref
  - 1,09)

dove:

| — | 0,6 rappresenta un fattore per calcolare la domanda media di calore secondo il profilo di carico, |
| --- | --- |

—

0,6 rappresenta un fattore per calcolare la domanda media di calore secondo il profilo di carico,

| — | 1,09 rappresenta le dispersioni medie di distribuzione. |
| --- | --- |

—

1,09 rappresenta le dispersioni medie di distribuzione.

Il consumo ausiliario di energia elettrica Qaux
  è calcolato come segue:

Qaux
  = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

dove

| — | solhrs è il numero di ore solari attive in h, con |
| --- | --- |

—

solhrs è il numero di ore solari attive in h, con

| — | solhrs = 2 000 per gli scaldacqua solari. |
| --- | --- |

—

solhrs = 2 000 per gli scaldacqua solari.

Per determinare la prestazione totale dell’efficienza energetica dei sistemi esclusivamente solari e degli scaldacqua convenzionali o solari, il metodo SOLICS determina il contributo calorifico non solare annuo Qnonsol
  in kWh in termini di energia primaria e/o kWh in termini di GCV come segue:

| — | per i sistemi esclusivamente solari: |
| --- | --- |

—

per i sistemi esclusivamente solari:

Qnonsol

  =0,6 × 366 × (Qref

  +1,09) – QL

dove:

| — | QL è il calore erogato dal sistema di riscaldamento solare in kWh/a. |
| --- | --- |

—

QL è il calore erogato dal sistema di riscaldamento solare in kWh/a.

| — | Per lo scaldacqua solare: |
| --- | --- |

—

Per lo scaldacqua solare:

Qnonsol

  = Qaux,net

dove:

—

4.9.   Procedure di prova per i serbatoi

a)   Dispersione

La dispersione S dei serbatoi può essere valutata secondo uno qualsiasi dei metodi di cui al punto 3, inclusa la dispersione del serbatoio solare psbsol. Se i risultati delle misurazioni delle norme applicabili sono espressi in kWh/24 ore, il risultato è moltiplicato per (1 000/24) per ottenere valori di S in W. Per la dispersione specifica – per grado di differenza di temperatura fra il serbatoio e l’ambiente – del serbatoio solare psbsol, la dispersione termica può essere determinata in W/K direttamente mediante la norma EN 12977-3 o calcolata indirettamente dividendo la dispersione termica in W per 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C) per arrivare a un valore in W/K. Qualora si usino i risultati della norma EN 12977-3, espressi in W/K, per valutare S, essi sono moltiplicati per 45.

b)   Volume di accumulo

Il volume del serbatoio di uno scaldacqua elettrico ad accumulo è misurato come indicato al paragrafo 4.5.c.

4.10.   Procedura di prova della potenza della pompa solare

La potenza della pompa solare è indicata come il consumo elettrico in condizioni operative nominali. Non si tiene conto degli effetti di avvio inferiori a 5 minuti. Le pompe solari a controllo continuo o controllate almeno in tre fasi sono indicate al 50 % della potenza elettrica nominale della pompa solare.

---

(1)  Si prevede di sostituire i metodi transitori con norme armonizzate. Quando disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/CE.

(2)  Valore predefinito se non è determinato per via calorimetrica. In alternativa, se la massa volumetrica e il tenore di zolfo sono conosciuti (ad esempio per analisi di base) il potere calorifico netto (Hi) può essere determinato con la seguente formula:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 – S) in MJ/kg

(3)  Metodo basato sulla norma EN 15316-4-3, B.

(4)  Metodo basato sulla norma ISO 9459-5.

---

Corte dei conti

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/41 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/41

---

Relazione speciale n. 5/2014 «La vigilanza bancaria europea prende forma: l’ABE e il suo contesto in divenire»

(2014/C 207/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 5/2014 «La vigilanza bancaria europea prende forma: l’ABE e il suo contesto in divenire».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

| Cour des comptes européenne |
| --- |
| Publications (PUB) |
| 12, rue Alcide De Gasperi |
| 1615 Luxembourg |
| LUXEMBOURG |
| Tel. +352 4398-1 |
| E-mail: eca-info@eca.europa.eu |

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.

---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/42 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/42

---

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 207/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

| Data di adozione della decisione | : | 12 marzo 2014 |
| --- | --- | --- |
| Numero dell’aiuto | : | 74081 |
| Numero della decisione | : | 111/14/COL |
| Stato EFTA | : | Islanda |
| Regione | : | Comune di Norðurþing nell’Islanda nordorientale |
| Titolo | : | Costruzione di un impianto di silicio metallico PCC a Bakki |
| Base giuridica | : | Legge n. 52/2013 che autorizza il ministero dell’Industria e dell’innovazione islandese, per conto del Tesoro, a contrarre un accordo in materia di investimenti con l’impresa PCC finalizzato alla costruzione di un impianto di silicio metallico |
| Obiettivo | : | Sviluppo regionale |
| Forma dell’aiuto | : | Sovvenzione diretta in denaro per la preparazione del sito
  Contratto fisso di affitto del terreno di dieci anni
  Sgravi e riduzioni di imposta e di oneri |
| Importo dell’aiuto | : | 23,3 milioni di EUR in termini nominali |
| Durata | : | 1o gennaio 2014 - 27 settembre 2027 |
| Settore economico | : | Silicio metallico |
| Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto | : | Ministero dell’Industria e dell’innovazione |
| Skúlagötu 4 |
| 101 Reykjavík |
| ISLANDA |

Data di adozione della decisione

:

12 marzo 2014

Numero dell’aiuto

:

74081

Numero della decisione

:

111/14/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Regione

:

Comune di Norðurþing nell’Islanda nordorientale

Titolo

:

Costruzione di un impianto di silicio metallico PCC a Bakki

Base giuridica

:

Legge n. 52/2013 che autorizza il ministero dell’Industria e dell’innovazione islandese, per conto del Tesoro, a contrarre un accordo in materia di investimenti con l’impresa PCC finalizzato alla costruzione di un impianto di silicio metallico

Obiettivo

:

Sviluppo regionale

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzione diretta in denaro per la preparazione del sito

Contratto fisso di affitto del terreno di dieci anni

Sgravi e riduzioni di imposta e di oneri

Importo dell’aiuto

:

23,3 milioni di EUR in termini nominali

Durata

:

1o gennaio 2014 - 27 settembre 2027

Settore economico

:

Silicio metallico

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

Ministero dell’Industria e dell’innovazione

Skúlagötu 4

101 Reykjavík

ISLANDA

e:

| Comune di Norðurþing |
| --- |
| Ketilsbraut 7-9 |
| 640 Húsavík |
| ISLANDA |

Comune di Norðurþing

Ketilsbraut 7-9

640 Húsavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/43 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/43

---

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 207/06)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

| Data di adozione della decisione | : | 12 marzo 2014 |
| --- | --- | --- |
| Numero dell’aiuto | : | 75005 |
| Numero della decisione | : | 114/14/COL |
| Stato EFTA | : | Norvegia |
| Nome del beneficiario | : | BE Varme AS |
| Tipo di misura | : | Aiuto individuale nel quadro del Fondo per l’energia soggetto a una valutazione dettagliata a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
| Misura | : | Fondo per l’energia approvato dall’Autorità di vigilanza EFTA con la decisione 248/11/COL |
| Obiettivo | : | Tutela dell’ambiente |
| Forma dell’aiuto | : | Sovvenzione |
| Importo dell’aiuto | : | 88,53 milioni di NOK |
| Settore economico | : | Teleriscaldamento |
| Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto | : | Enova SF |
| Professor Brochsgt. 2 |
| N-7030 Trondheim |
| NORVEGIA |

Data di adozione della decisione

:

12 marzo 2014

Numero dell’aiuto

:

75005

Numero della decisione

:

114/14/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Nome del beneficiario

:

BE Varme AS

Tipo di misura

:

Aiuto individuale nel quadro del Fondo per l’energia soggetto a una valutazione dettagliata a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE

Misura

:

Fondo per l’energia approvato dall’Autorità di vigilanza EFTA con la decisione 248/11/COL

Obiettivo

:

Tutela dell’ambiente

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzione

Importo dell’aiuto

:

88,53 milioni di NOK

Settore economico

:

Teleriscaldamento

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

Enova SF

Professor Brochsgt. 2

N-7030 Trondheim

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/44 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/44

---

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 207/07)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

| Data di adozione della decisione | : | 12 marzo 2014 |
| --- | --- | --- |
| Numero dell’aiuto | : | 74036 |
| Numero della decisione | : | 112/14/COL |
| Stato EFTA | : | Norvegia |
| Titolo (e/o nome del beneficiario) | : | Regime di sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità |
| Base giuridica | : | articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
| Tipo di misura | : | Aiuti a favore di notiziari e programmi di attualità |
| Obiettivo | : | Promozione della pluralità e diversità dei media |
| Forma dell’aiuto | : | Sovvenzione |
| Dotazione di bilancio | : | Circa 290 millioni di NOK l’anno |
| Durata | : | Fino al 2020 |
| Settore economico | : | Notiziari e programmi di attualità |
| Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto | : | Autorità norvegese per le comunicazioni |
| Nygata 4 |
| N-1607 Fredrikstad |
| NORVEGIA |

Data di adozione della decisione

:

12 marzo 2014

Numero dell’aiuto

:

74036

Numero della decisione

:

112/14/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Regime di sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità

Base giuridica

:

articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE

Tipo di misura

:

Aiuti a favore di notiziari e programmi di attualità

Obiettivo

:

Promozione della pluralità e diversità dei media

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzione

Dotazione di bilancio

:

Circa 290 millioni di NOK l’anno

Durata

:

Fino al 2020

Settore economico

:

Notiziari e programmi di attualità

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

:

Autorità norvegese per le comunicazioni

Nygata 4

N-1607 Fredrikstad

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/45 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/45

---

BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2014/C 207/08)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

EPSO/AD/284/14 — TRADUTTORI DI LINGUA TEDESCA (DE)

EPSO/AD/285/14 — TRADUTTORI DI LINGUA GRECA (EL)

EPSO/AD/286/14 — TRADUTTORI DI LINGUA SPAGNOLA (ES)

EPSO/AD/287/14 — TRADUTTORI DI LINGUA SVEDESE (SV)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale C 207 A del 3 luglio 2014.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/46 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/46

---

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 207/09)

| 1. | In data 24 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa NV Bekaert SA («Bekaert», Belgio) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo delle attività di Pirelli Tyre SpA relative allo steelcord per pneumatici («comparto steelcord per pneumatici di Pirelli», Italia) mediante acquisto di quote. |
| --- | --- |

1.

In data 24 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa NV Bekaert SA («Bekaert», Belgio) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo delle attività di Pirelli Tyre SpA relative allo steelcord per pneumatici («comparto steelcord per pneumatici di Pirelli», Italia) mediante acquisto di quote.

| 2. | Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
  —   Bekaert: produzione e commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti nei settori della trafilatura di fili d’acciaio, della trasformazione avanzata di metalli, e dei materiali e rivestimenti avanzati,
  —   Pirelli (comparto steelcord per pneumatici): fornitura di cordicella metallica (steelcord) per pneumatici. |
| --- | --- |

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Bekaert: produzione e commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti nei settori della trafilatura di fili d’acciaio, della trasformazione avanzata di metalli, e dei materiali e rivestimenti avanzati,

—   Pirelli (comparto steelcord per pneumatici): fornitura di cordicella metallica (steelcord) per pneumatici.

| 3. | A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
| --- | --- |

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

| 4. | La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
  Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business, al seguente indirizzo:





  Commissione europea |
| --- | --- |
| Direzione generale della Concorrenza |
| Protocollo Concentrazioni |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

---

| 3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 207/47 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/47

---

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7132 — INEOS/Doeflex)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 207/10)

| 1. | In data 24 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa INEOS AG («INEOS», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo di attività e attivi dell’impresa Doeflex Compounding Limited («Doeflex», Regno Unito) mediante acquisto di quote in un’impresa di holding di nuova costituzione («Newco»). |
| --- | --- |

1.

In data 24 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa INEOS AG («INEOS», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo di attività e attivi dell’impresa Doeflex Compounding Limited («Doeflex», Regno Unito) mediante acquisto di quote in un’impresa di holding di nuova costituzione («Newco»).

| 2. | Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
  —   INEOS: produzione di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi, produzione e vendita di S-PVC, E-PVC, plastificanti e compound S-PVC, a livello mondiale,
  —   Doeflex: produzione di miscele secche e compound gelatinizzati S-PVC, con un unico impianto produttivo situato nel Regno Unito. |
| --- | --- |

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   INEOS: produzione di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi, produzione e vendita di S-PVC, E-PVC, plastificanti e compound S-PVC, a livello mondiale,

—   Doeflex: produzione di miscele secche e compound gelatinizzati S-PVC, con un unico impianto produttivo situato nel Regno Unito.

| 3. | A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
| --- | --- |

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

| 4. | La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
  Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7132 — INEOS/Doeflex al seguente indirizzo:





  Commissione europea |
| --- | --- |
| Direzione generale della Concorrenza |
| Protocollo Concentrazioni |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7132 — INEOS/Doeflex al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

---