# Diario Oficial C 207/2014

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 207 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 57° año3 de julio de 2014 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 207

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

57° año3 de julio de 2014

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2014/C 207/01 | Tipo de cambio del euro | 1 |
| 2014/C 207/02 | Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 813/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar | 2 |
| 2014/C 207/03 | Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 814/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar | 22 |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2014/C 207/04 | Informe Especial no 5/2014 La supervisión bancaria europea toma forma — La Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución | 41 |
| | INFORMACIÓN RELATIVA AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| | Órgano de Vigilancia de la AELC |
| 2014/C 207/05 | Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones | 42 |
| 2014/C 207/06 | Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones | 43 |
| 2014/C 207/07 | Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones | 44 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2014/C 207/01

Tipo de cambio del euro

1

2014/C 207/02

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 813/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar

o

o

2

2014/C 207/03

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 814/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar

o

o

22

Tribunal de Cuentas

2014/C 207/04

Informe Especial no 5/2014 La supervisión bancaria europea toma forma — La Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución

o

41

INFORMACIÓN RELATIVA AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Órgano de Vigilancia de la AELC

2014/C 207/05

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

42

2014/C 207/06

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

43

2014/C 207/07

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

44

---

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |
| | Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) |
| 2014/C 207/08 | Convocatoria de oposiciones generales | 45 |
| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2014/C 207/09 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business) (
  1
  ) | 46 |
| 2014/C 207/10 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7132 — INEOS/Doeflex) (
  1
  ) | 47 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)

2014/C 207/08

Convocatoria de oposiciones generales

45

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2014/C 207/09

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business) (
  1
  )

1

46

2014/C 207/10

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7132 — INEOS/Doeflex) (
  1
  )

1

47

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/1

---

Tipo de cambio del euro (1)

2 de julio de 2014

(2014/C 207/01)

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,3656 |
| JPY | yen japonés | 138,65 |
| DKK | corona danesa | 7,4563 |
| GBP | libra esterlina | 0,79580 |
| SEK | corona sueca | 9,1574 |
| CHF | franco suizo | 1,2137 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 8,4250 |
| BGN | leva búlgara | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 27,432 |
| HUF | forinto húngaro | 311,10 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| PLN | esloti polaco | 4,1456 |
| RON | leu rumano | 4,3864 |
| TRY | lira turca | 2,9053 |
| AUD | dólar australiano | 1,4447 |
| CAD | dólar canadiense | 1,4535 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 10,5835 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,5568 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,7013 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 377,92 |
| ZAR | rand sudafricano | 14,6314 |
| CNY | yuan renminbi | 8,4816 |
| HRK | kuna croata | 7,5865 |
| IDR | rupia indonesia | 16 272,80 |
| MYR | ringit malayo | 4,3706 |
| PHP | peso filipino | 59,538 |
| RUB | rublo ruso | 46,7560 |
| THB | bat tailandés | 44,204 |
| BRL | real brasileño | 3,0113 |
| MXN | peso mexicano | 17,6777 |
| INR | rupia india | 81,3283 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3656

JPY

yen japonés

138,65

DKK

corona danesa

7,4563

GBP

libra esterlina

0,79580

SEK

corona sueca

9,1574

CHF

franco suizo

1,2137

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

8,4250

BGN

leva búlgara

1,9558

CZK

corona checa

27,432

HUF

forinto húngaro

311,10

LTL

litas lituana

3,4528

PLN

esloti polaco

4,1456

RON

leu rumano

4,3864

TRY

lira turca

2,9053

AUD

dólar australiano

1,4447

CAD

dólar canadiense

1,4535

HKD

dólar de Hong Kong

10,5835

NZD

dólar neozelandés

1,5568

SGD

dólar de Singapur

1,7013

KRW

won de Corea del Sur

1 377,92

ZAR

rand sudafricano

14,6314

CNY

yuan renminbi

8,4816

HRK

kuna croata

7,5865

IDR

rupia indonesia

16 272,80

MYR

ringit malayo

4,3706

PHP

peso filipino

59,538

RUB

rublo ruso

46,7560

THB

bat tailandés

44,204

BRL

real brasileño

3,0113

MXN

peso mexicano

17,6777

INR

rupia india

81,3283

---

(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

---

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/2 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/2

---

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 813/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar

(2014/C 207/02)

1.   Publicación de títulos y referencias de métodos provisionales de medición (1) a efectos de la aplicación del Reglamento (UE) no 813/2013,y en particular de sus anexos III y IV, y de la aplicación del Reglamento (UE) no 811/2013, y en particular sus anexos VII y VIII.

2.   Los parámetros en cursiva vienen determinados por el Reglamento (UE) no 813/2013 y por el Reglamento (UE) no 811/2013.

3.   Referencias

| Parámetro | Organización | Referencia/título | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparatos de calefacción con caldera y los calefactores combinados con caldera que utilizan combustible gaseoso |
| η, P, tipos de diseño, Pstby
  , Pign | CEN | EN 15502-1:2012 Calderas de calefacción de gas — Parte 1: Requisitos generales y ensayos; | EN 15502-1:2012 en sustitución de EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420. |
| Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal P4
  y eficiencia útil a potencia calorífica nominal η4
  a 80/60 °C | CEN | § 3.1.6 Potencia nominal (definición, símbolo Pn);
  § 3.1.5.7 Eficiencia útil (definición, símbolo ηu);
  § 9.2.2 (prueba); | Todos los valores de eficiencia se expresan en valor calorífico bruto GCV. |
| Tipos de diseño, definiciones | CEN | § 3.1.10. Tipos de diseño de calderas con definiciones de «calefactores combinados»; «calderas de baja temperatura» y «calderas de condensación».
  § 8.15. Formación de condensación (requisitos y prueba) | |
| Potencia calorífica útil al 30 % de potencia calorífica nominal P1
  y eficiencia útil al 30 % de potencia calorífica nominal η1
  con un consumo calorífico parcial y un régimen de baja temperatura | CEN | § 3.1.5.7. Eficiencia útil (definición, símbolo ηu);
  § 9.3.2. Eficiencia útil con carga parcial, pruebas; | 1) | las pruebas se llevan a cabo al 30 % de potencia calorífica nominal, no a la potencia calorífica mínima en estado estacionario; |

Parámetro

Organización

Referencia/título

Notas

Aparatos de calefacción con caldera y los calefactores combinados con caldera que utilizan combustible gaseoso

η, P, tipos de diseño, Pstby
  , Pign

CEN

EN 15502-1:2012 Calderas de calefacción de gas — Parte 1: Requisitos generales y ensayos;

EN 15502-1:2012 en sustitución de EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420.

Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal P4
  y eficiencia útil a potencia calorífica nominal η4
  a 80/60 °C

CEN

§ 3.1.6 Potencia nominal (definición, símbolo Pn);

§ 3.1.5.7 Eficiencia útil (definición, símbolo ηu);

§ 9.2.2 (prueba);

Todos los valores de eficiencia se expresan en valor calorífico bruto GCV.

Tipos de diseño, definiciones

CEN

§ 3.1.10. Tipos de diseño de calderas con definiciones de «calefactores combinados»; «calderas de baja temperatura» y «calderas de condensación».

§ 8.15. Formación de condensación (requisitos y prueba)

Potencia calorífica útil al 30 % de potencia calorífica nominal P1
  y eficiencia útil al 30 % de potencia calorífica nominal η1
  con un consumo calorífico parcial y un régimen de baja temperatura

CEN

§ 3.1.5.7. Eficiencia útil (definición, símbolo ηu);

§ 9.3.2. Eficiencia útil con carga parcial, pruebas;

1)

las pruebas se llevan a cabo al 30 % de potencia calorífica nominal, no a la potencia calorífica mínima en estado estacionario;

| 2) | las temperaturas de retorno de ensayo son 30 °C (caldera de condensación), 37 °C (caldera a baja temperatura) o 50 °C (caldera estándar).
  Según prEN 15502-1:2013,






  — | η4 es la eficiencia útil a potencia calorífica nominal o para calderas ajustadas a las necesidades térmicas a la media aritmética de la potencia calorífica útil máxima y mínima. |
| --- | --- | --- |

2)

las temperaturas de retorno de ensayo son 30 °C (caldera de condensación), 37 °C (caldera a baja temperatura) o 50 °C (caldera estándar).

Según prEN 15502-1:2013,

—

η4 es la eficiencia útil a potencia calorífica nominal o para calderas ajustadas a las necesidades térmicas a la media aritmética de la potencia calorífica útil máxima y mínima.

| — | η1 es la eficiencia útil al 30 % de la potencia calorífica nominal o para calderas ajustadas a las necesidades térmicas o al 30 % de la media aritmética de la potencia calorífica útil máxima y mínima. |
| --- | --- |

—

η1 es la eficiencia útil al 30 % de la potencia calorífica nominal o para calderas ajustadas a las necesidades térmicas o al 30 % de la media aritmética de la potencia calorífica útil máxima y mínima.

Pérdida de calor en modo de espera Pstby

CEN

§ 9.3.2.3.1.3 Pérdidas en modo de espera (prueba);

Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign

CEN

§ 9.3.2 Cuadro 6 y 7: Q3 = quemador de encendido permanente.

Se aplica a los quemadores de encendido que funcionan en modo principal con el quemador apagado.

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX

CEN

EN 15502-1:2012 .

§ 8.13. NOX (clasificación, métodos de ensayo y cálculo)

Los valores de emisiones de NOX se expresan en valor calorífico bruto GCV.

Aparatos de calefacción con caldera y los calefactores combinados con caldera que utilizan combustible líquido

Condiciones generales del ensayo

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Calderas de calefacción – código de ensayo para calderas de calefacción con quemadores de petróleo atomizado;

Sección 5 («Ensayos»).

Pérdida de calor en modo de espera Pstby

CEN

EN 304 como arriba;

§ 5.7 Determinación de la pérdida en modo de espera.

Pstby
  =q × (P4/η4), con «q» definida en EN 304.

El ensayo descrito en EN304 se llevará a cabo con Δ30K

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo ηson
  con los resultados del ensayo para potencia útil P

CEN

Para calderas de condensación:

EN 15034:2006. Calderas de condensación - Calderas de condensación solo para combustible; § 5.6 Eficiencia útil.

EN 15034:2006 se refiere a calderas de condensación con combustible.

Para calderas estándar y de baja temperatura:

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Calderas de calefacción – código de ensayo para calderas de calefacción con quemadores de petróleo atomizado;

Sección 5 («Ensayos»).

Para calderas con quemadores de aire impulsado se aplican secciones similares en EN 303-1, EN 303-2 y EN 303-4. Para calderas atmosféricas sin ventilador se aplica EN 1:1998.

Las condiciones de ensayo (configuraciones de potencia y temperatura) para η1
  y η4
  son las mismas que para las calderas de gas descritas anteriormente.

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Quemadores automáticos de aire impulsado para combustibles líquidos;

§ 4.8.5. Valores límite de emisión para NOX y CO;

§ 5. Ensayo. ANEXO B. Mediciones y correcciones de emisión

Los valores de emisiones de NOX se expresan en GCV.

Se aplicará un contenido de nitrógeno de referencia en el combustible de 140mg/kg. Cuando se mida otro contenido de nitrógeno, con la única excepción del queroseno, se aplicará la siguiente ecuación de corrección:

Formula

NO X(EN 267) es el valor de NOX corregido conforme a las condiciones de referencia de nitrógeno del gasóleo elegido en 140 mg/kg;

NOXref es el valor medida de NOX según B.2;

Nmeas es el valor de contenido de nitrógeno del gasóleo medido en mg/kg;

Nref = 140 mg/kg.

Para calcular que se cumplen los requisitos de la norma se aplicará el valor NO X(EN 267).

Aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  de aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica

Comisión Europea

Punto 4 de la Comunicación

Elementos adicionales de medición y cálculo relacionados con la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración.

Aparatos de calefacción de cogeneración

Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario desactivado PCHP100+Sup0
  , potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario activado PCHP100+Sup100
  ,

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario desactivado ηCHP100+Sup0
  , Eficiencia útil a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario activado ηCHP100+Sup100
  ,

Eficiencia eléctrica a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario desactivado ηel,CHP100+Sup0
  , Eficiencia eléctrica a potencia calorífica nominal de aparatos de calefacción de cogeneración con calefactor complementario activado ηel,CHP100+Sup100
  ,

CEN

FprEN 50465:2013

Aparatos de gas — Aparato combinado de calor y electricidad de potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW.

Potencia calorífica:

6.3 Consumo calorífico y potencia calorífica y eléctrica; 7.3.1 y 7.6.1;

Eficiencias:

7.6.1 Eficiencia (Hi) y 7.6.2.1. Eficiencia – Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios – Conversión a eficiencia calorífica bruta.

PCHP100+Sup0
  se corresponde con

QCHP_100+Sup_0
  × ηth,CHP_100+Sup_0

en FprEN 50465:2013

PCHP100+Sup100
  se corresponde con

QCHP_100+Sup_100
  × ηth,CHP_100+Sup_100

en FprEN 50465:2013

ηCHP100+Sup0
  se corresponde con ηHs,th, CHP_100+Sup_0

en FprEN 50465:2013

ηCHP100+Sup100
  se corresponde con ηHs,th,CHP_100+Sup_100

en FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup0
  se corresponde con ηHs,el,CHP_100+Sup_0

en FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup100
  se corresponde con ηHs,el,CHP_100+Sup_100

en FprEN 50465:2013

FprEN 50465 es la referencia solo para el cálculo de PCHP100+Sup0
  , PCHP100+Sup100
  , ηCHP100+Sup0
  , ηCHP100+Sup100
  , ηel,CHP100+Sup0
  , ηel,CHP100+Sup100
  .

Para el cálculo de ηs
  y ηson
  de calentadores de calefacción de cogeneración se usará la metodología descrita en la presente Comunicación.

Pstby
  , Pign

CEN

FprEN 50465:2013

Aparatos de gas — Aparato combinado de calor y electricidad de potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW.

Pérdida de calor en modo de espera Pstby

CEN

§ 7.6.4 Pérdidas en modo de espera Pstby
  ;

Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign

CEN

§ 7.6.5 Consumo calorífico del quemador de encendido permanente Qpilot

Pign
  se corresponde con Qpilot
  en FprEN 50465:2013

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX

CEN

FprEN 50465:2013

§ 7.8.2 NOX (Otros contaminantes)

Los valores de emisiones NOX se medirán en mg/kWh de consumo de combustible y se expresarán en valor calorífico bruto GCV. La energía eléctrica generada durante la prueba no se considerará en el cálculo de la emisión de NOX.

Calefacción de espacios de aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración

Consumo de electricidad auxiliar a carga plena elmax, a carga parcial elmin y en modo de espera PSB

CEN

EN 15456:2008: Calderas de calefacción - Consumo de energía eléctrica para generadores de calor.

EN 15502:2012 para calderas de gas.

FprEN 50465:2013

Para aparatos de calefacción de cogeneración

§ 7.6.3 Consumo eléctrico auxiliar para ErP

Medición sin circulador (bomba).

elmax corresponde a Pelmax
  en FprEN 50465:2013

elmin corresponde a Pelmin
  en FprEN 50465:2013

A la hora de determinar elmax, elmin y PSB
  , se incluirá la energía eléctrica auxiliar consumida por el generador térmico principal.

Nivel de potencia acústica LWA

CEN

Para nivel de potencia acústica, medición en interior:

EN 15036 - 1: Calderas de calefacción - Reglas para el ensayo de emisiones de ruido aéreo procedente de generadores de calor - Parte 1: Emisiones de ruido aéreo de generadores de calor.

Para la acústica, EN 15036 - 1 se refiere a ISO 3743-1 Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido - Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes. - Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras, así como otros métodos movibles, cada uno con sus propias precisiones.

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  de aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración

Comisión Europea

Punto 4. de la Comunicación.

Elementos adicionales de medición y cálculo relacionados con la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración.

Aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor

Métodos de ensayo, bombas de calor de compresión de vapor accionadas por motor eléctrico

CEN

EN 14825:2013

Acondicionadores de aire, equipos de enfriamiento de líquidos y bombas de calor con compresores eléctricos para la calefacción y la refrigeración — ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial, y cálculo del rendimiento estacional

Sección 8: Métodos de ensayo para capacidades de ensayo, valores EERbin(Tj) y COPbin(Tj) durante el modo activo en condiciones de carga parcial

Sección 9: Métodos de ensayo para consumo de electricidad durante el modo de desactivado por termostato, modo de espera y modo de calefactor del cárter

Métodos de ensayo, bombas de calor de compresión de vapor accionadas por combustible líquido o gaseoso

CEN

EN 14825:2013

Acondicionadores de aire, equipos de enfriamiento de líquidos y bombas de calor con compresores eléctricos para la calefacción y la refrigeración — ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial, y cálculo del rendimiento estacional

Sección 8: Métodos de ensayo para capacidades de ensayo, valores EERbin(Tj) y COPbin(Tj) durante el modo activo en condiciones de carga parcial;

Sección 9: Métodos de ensayo para consumo de electricidad durante el modo de desactivado por termostato, modo de espera y modo de calefactor del cárter.

Hasta la publicación de una nueva norma europea. Se está elaborando un documento en el grupo de expertos CEN/TC299 WG3

Métodos de ensayo, bombas de absorción de calor de combustible líquido o gaseoso

CEN

prEN 12309-4:2013

Aparatos de sorción de gas para calefacción y/o refrigeración con un consumo calorífico neto no superior a 70kW – Métodos de ensayo

Bombas de compresión de vapor accionadas por motor eléctrico o de combustible líquido o gaseoso.

Condiciones de ensayo para unidades aire-agua, salmuera-agua y agua-agua para condiciones de temperatura media para condiciones climáticas medias, cálidas y frías para el cálculo del coeficiente de rendimiento estacional SCOP para bombas con motor eléctrico y la relación estacional de energía primaria SPER para bombas de calor con motor de combustible líquido o gaseoso.

CEN

EN 14825:2013

Sección 5.4.4, Cuadros 18,19 y 20 (aire/agua);

Sección 5.5.4, Cuadros 30,31 y 32 (salmuera/agua, agua/agua);

Cuando las temperaturas de salida previstas en la columna «salida variable» se deben aplicar para las bombas de calor que controlan la temperatura del agua de salida (flujo) en función de la demanda de calor. Para las bombas de calor que no controlan la temperatura del agua de salida (flujo) en función de la demanda de calor pero que tienen una temperatura de salida fija, la temperatura de salida debería configurarse según la «salida fija».

Para las bombas accionadas por motor de combustible líquido o gaseoso se aplicará EN 14825:2013 hasta la publicación de una nueva norma europea.

La temperatura media se corresponde con la temperatura elevada en EN 14825:2013.

Los ensayos se llevan a cabo conforme a EN 14825:2013, sección 8:

Para unidades de capacidad fija, los ensayos se realizan según se indica en EN 14825:2013, sección 8.4. Bien las temperaturas de salida durante los ensayos son las que se necesitan para obtener las temperaturas de salida medias correspondientes a los puntos de declaración en EN 14825:2013 O bien estos datos deberían obtenerse mediante interpolación/extrapolación lineal a partir de los puntos de ensayo en EN 14511-2:2013, completado ello con un ensayo con otras temperaturas de salida cuando sea necesario.

Para las unidades de capacidad variable, se aplica EN 14825:2013, sección 8.5.2. Bien las condiciones durante los ensayos son las mismas que para los puntos de declaración especificados en la norma O los ensayos se pueden realizar con otras temperaturas de salida y condiciones de carga parcial y los resultados se puede interpolar/extrapolar linealmente a fin de determinar los datos para los puntos de declaración en EN 14825:2013.

Aparte de las condiciones de ensayo A a F, en caso de que TOL sea inferior a – 20 °C, se tiene que tomar un punto de cálculo adicional de la capacidad y COP en condiciones de – 15 °C (cit. EN 14825:2013 § 7.4). A efectos de la presente Comunicación, este punto será llamado «G».

Bombas de calor de sorción de combustible líquido o gaseoso

Condiciones de ensayo para unidades aire-agua, salmuera-agua y agua-agua para aplicaciones de temperatura media para condiciones climáticas medias, cálidas y frías para el cálculo de la relación estacional de energía primaria SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Aparatos de sorción de gas para calefacción y/o refrigeración con un consumo calorífico neto no superior a 70kW – Parte 3: Condiciones de ensayo.

Sección 4.2 Cuadros 5 y 6.

La temperatura media se corresponde con la temperatura elevada en prEN 12309-3:2012.

Bombas de compresión de vapor accionadas por motor eléctrico o de combustible líquido o gaseoso.

Condiciones de ensayo para unidades aire-agua, salmuera-agua y agua-agua para condiciones de temperatura baja para condiciones climáticas medias, cálidas y frías para el cálculo del coeficiente de rendimiento estacional SCOP para bombas con motor eléctrico y la relación estacional de energía primaria SPER para bombas de calor con motor de combustible líquido o gaseoso.

CEN

EN 14825:2013;

Sección 5.4.2, Cuadros 11,12 y 13 (aire/agua);

Sección 5.5.2, Cuadros 24,25 y 26 (salmuera/agua, agua/agua);

Cuando las temperaturas de salida previstas en la columna «salida variable» se deben aplicar para las bombas de calor que controlan la temperatura del agua de salida (flujo) en función de la demanda de calor. Para las bombas de calor que no controlan la temperatura del agua de salida (flujo) en función de la demanda de calor pero que tienen una temperatura de salida fija, la temperatura de salida debería configurarse según la «salida fija».

Mismas notas que para clima medio y temperatura media, excepto «La temperatura media se corresponde con la temperatura elevada en EN 14825:2013».

Bombas de calor de sorción de combustible líquido o gaseoso

Condiciones de ensayo para unidades aire-agua, salmuera-agua y agua-agua para condiciones de temperatura baja para condiciones climáticas medias, cálidas y frías para el cálculo de la relación estacional de energía primaria SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Aparatos de sorción de gas para calefacción y/o refrigeración con un consumo calorífico neto no superior a 70kW – Parte 3: Condiciones de ensayo.

Sección 4.2 Cuadros 5 y 6.

Bombas de calor de compresión de vapor accionadas por motor eléctrico

Cálculo del coeficiente estacional de rendimiento SCOP

CEN

EN 14825:2013

Acondicionadores de aire, equipos de enfriamiento de líquidos y bombas de calor con compresores eléctricos para la calefacción y la refrigeración — ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial, y cálculo del rendimiento estacional

Sección 7: Métodos de cálculo para SCOP de referencia, SCOPon de referencia y SCOPnet.de referencia.

Bomba de compresión de vapor accionadas por motor de combustible líquido o gaseoso.

Cálculo de la relación estacional de energía primaria SPER

CEN

Nuevas normas europeas en proceso de desarrollo

La fórmula SPER se establecerá por analogía con la fórmula SCOP para bombas de calor de compresión de vapor con motor eléctrico: COP, SCOPnet
  , SCOPon
  y SCOP serán reemplazados por GUEGCV
  , PER, SPERnet
  , SPERon
  y SPER.

Bombas de calor de sorción de combustible líquido o gaseoso

Cálculo de la relación estacional de energía primaria SPER

CEN

prEN12309-6:2012

Aparatos de sorción de gas para calefacción y/o refrigeración con un consumo calorífico neto no superior a 70kW – Parte 6: Cálculo de rendimientos estacionales

SPER corresponde a SPERh en prEN12309-6:2012

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  de aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor

Comisión Europea

Punto 5 de la Comunicación

Elementos adicionales para los cálculos relacionados con la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor.

Bombas de compresión de vapor accionadas por motor de combustible líquido o gaseoso,

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOX

CEN

Se está elaborando una nueva norma europea en el grupo de expertos CEN/TC299 WG3

Solo para unidades de capacidad variable, las emisiones NOX se medirán en condiciones estándar como se define en el cuadro 3 del anexo III del Reglamento (UE) no 813/2013 de la Comisión, usando el «Equivalente rpm de motor (Erpmequivalent)».

Erpmequivalen se calculará del siguiente modo:

Erpmequivalent = X1×Fp1 + X2× Fp2 + X3 ×Fp3+X4×Fp4

Xi= rpm del motor al 70 %, 60 %, 40 %, 20 % del consumo térmico nominal, respectivamente.

X1, X2, X3, X4 = rpm del motor respectivamente al 70 %, 60 %, 40 %, 20 % del consumo término nominal.

Fpi = factores de ponderación definidos en EN15502-1:2012, sección 8.13.2.2

Si Xi es inferior a las rpm mínimas del motor (Emin) del equipo, Xi = Xmin

Bombas de absorción de calor de combustible líquido o gaseoso

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOx

CEN

Se está elaborando una nueva norma europea en el grupo de expertos CEN/TC299 WG2.

prEN 12309-2:2013

Sección 7.3.13 «Mediciones de NOX»

Los valores de emisiones NOX se medirán en mg/kWh de consumo de combustible en y se expresarán en valor calorífico bruto GCV.

No se usarán métodos alternativos para expresar NOX en mg/kWh de potencia.

Nivel de potencia acústica (LWA
  ) de aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor

CEN

Para nivel de potencia acústica, medición en interiores y exteriores:

EN 12102:2013 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor y deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Medición del ruido aéreo.

También se usará para bombas de calor de sorción de combustible líquido o gaseoso

Controles de temperatura

Definición de clases de controles de temperatura, contribución de los controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  de paquetes de calefactores de espacios, control de la temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores de combinación, control de la temperatura y dispositivo solar

Comisión Europea

Punto 6 de la Comunicación

Elementos adicionales para cálculos relacionados con la contribución de los controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar.

Calefactores combinados

Eficiencia energética del caldeo de agua ηwh
  de calefactores de agua de combinación, Qelec
  y Qfuel

Comisión Europea

Reglamento (UE) no 814/2013 de la Comisión, anexo IV §3.a

Comunicación 2014/C 207/03 en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n ° 814/2013 de la Comisión por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente, y de la aplicación del Reglamento delegado (UE) no 812/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar.

Para la medición y el cálculo de Qfuel
  y Qelec
  consúltese la Comunicación 2014/C 207/03 para el mismo tipo de calentador de agua y fuentes de energía

4.   Elementos adicionales de medición y cálculo relacionados con la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración

4.1.   Puntos de ensayo

aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: se miden los valores de eficiencia útil η4
  , η1
  y los valores de potencia calorífica útil P4
  , P1
  ;

aparatos de calefacción de cogeneración:

| — | aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios: se miden el valor de eficiencia útil ηCHP100+Sup0
  , el valor de potencia calorífica útil PCHP100+Sup0
  y el valor de eficiencia eléctrica ηel,CHP100+Sup0
  ; |
| --- | --- |

—

aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios: se miden el valor de eficiencia útil ηCHP100+Sup0
  , el valor de potencia calorífica útil PCHP100+Sup0
  y el valor de eficiencia eléctrica ηel,CHP100+Sup0
  ;

| — | aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios: se miden los valores de eficiencia útil ηCHP100+Sup0
  , ηCHP100+Sup100
  , los valores de potencia calorífica útil PCHP100+Sup0
  , PCHP100+Sup100
  y los valores de eficiencia eléctrica ηel,CHP100+Sup0
  , ηel,CHP100+Sup100
  . |
| --- | --- |

—

aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios: se miden los valores de eficiencia útil ηCHP100+Sup0
  , ηCHP100+Sup100
  , los valores de potencia calorífica útil PCHP100+Sup0
  , PCHP100+Sup100
  y los valores de eficiencia eléctrica ηel,CHP100+Sup0
  , ηel,CHP100+Sup100
  .

4.2.   Cálculo de la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios

la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  se define como

Formula

Donde:

ηson


  es la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo, calculada según el punto 4.3 y expresada en %;

F(i) son correcciones calculadas según el punto 4.4 y expresadas en %.

4.3.   Cálculo de la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo

La eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo ηson
  se calcula de la siguiente manera:

| a) | para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:

  ηson
  = 0,85 × η1
  - 0,15 × η4 |
| --- | --- |

a)

para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:

ηson
  = 0,85 × η1
  - 0,15 × η4

| b) | para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:

  ηson
  = η4


  Donde:

  η4
  = P4 / (CE × CC), con
  CE = consumo eléctrico para producir potencia calorífica útil P4 |
| --- | --- |

b)

para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:

ηson
  = η4

Donde:

η4
  = P4 / (CE × CC), con

CE = consumo eléctrico para producir potencia calorífica útil P4

| c) | para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

  ηson
  = ηCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

c)

para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

ηson
  = ηCHP100+Sup0

| d) | para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

  ηson
  = 0,85 × ηCHP100+Sup0
  - 0,15 × ηCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

d)

para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

ηson
  = 0,85 × ηCHP100+Sup0
  - 0,15 × ηCHP100+Sup100

4.4.   Cálculo de F(i)

| a) | La corrección F(1) representa una contribución negativa a la la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción debido a las contribuciones ajustadas de controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar, como se establece en el punto 6.2. Para aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración, la corrección es F(1) = 3 %. |
| --- | --- |

a)

La corrección F(1) representa una contribución negativa a la la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción debido a las contribuciones ajustadas de controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar, como se establece en el punto 6.2. Para aparatos de calefacción con caldera, calefactores combinados con caldera y aparatos de calefacción de cogeneración, la corrección es F(1) = 3 %.

| b) | La corrección F(2) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo eléctrico auxiliar, expresado en % y se da como sigue:






  — | para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:
  F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × P4
  - 0,85 × P1
  ) |
| --- | --- | --- |

b)

La corrección F(2) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo eléctrico auxiliar, expresado en % y se da como sigue:

—

para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × P4
  - 0,85 × P1
  )

| — | para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:
  F(2) = 1,3 × PSB
  / (P4
  × CC) |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:

F(2) = 1,3 × PSB
  / (P4
  × CC)

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:
  F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB
  ) / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB
  ) / PCHP100+Sup0

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:
  F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × PCHP100+Sup100
  - 0,85 × PCHP100+Sup0
  ) |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB
  ) / (0,15 × PCHP100+Sup100
  - 0,85 × PCHP100+Sup0
  )

O se podría aplicar un valor por defecto como se establece en EN 15316-4-1.

| c) | La corrección F(3) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante pérdida de calor en modo de espera y se da como sigue:






  — | para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / P4 |
| --- | --- | --- |

c)

La corrección F(3) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante pérdida de calor en modo de espera y se da como sigue:

—

para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / P4

| — | para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / (P4
  × CC) |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción con caldera eléctrica y calefactores combinados con caldera eléctrica:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / (P4
  × CC)

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup0

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:
  F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

F(3) = 0,5 × Pstby
  / PCHP100+Sup100

O se podría aplicar un valor por defecto como se establece en EN 15316-4-1.

| d) | La corrección F(4) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo de electricidad del quemador de encendido y se da como sigue:






  — | para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / P4 |
| --- | --- | --- |

d)

La corrección F(4) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo de electricidad del quemador de encendido y se da como sigue:

—

para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera:

F(4) = 1,3 × Pign
  / P4

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup0 |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup0

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:
  F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup100 |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

F(4) = 1,3 × Pign
  / PCHP100+Sup100

| e) | Para aparatos de calefacción de cogeneración, la corrección F(5) representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante la eficiencia eléctrica y se da como sigue:






  — | para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:
  F(5) = - 2,5 × ηel,CHP100+Sup0 |
| --- | --- | --- |

e)

Para aparatos de calefacción de cogeneración, la corrección F(5) representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante la eficiencia eléctrica y se da como sigue:

—

para aparatos de calefacción de cogeneración no equipados con calefactores complementarios:

F(5) = - 2,5 × ηel,CHP100+Sup0

| — | para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:
  F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0
  - 0,15 × ηel,CHP100+Sup100
  ) |
| --- | --- |

—

para aparatos de calefacción de cogeneración equipados con calefactores complementarios:

F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0
  - 0,15 × ηel,CHP100+Sup100
  )

5.   Elementos adicionales para los cálculos relacionados con la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor

5.1.   Cálculo de la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios

la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ηs
  se define como

| a) | para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor que usan electricidad:

  ηs
  = (100/CC) × SCOP - ΣF(i) |
| --- | --- |

a)

para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor que usan electricidad:

ηs
  = (100/CC) × SCOP - ΣF(i)

| b) | aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor que usan combustibles:

  ηs
  = SPER - ΣF(i) |
| --- | --- |

b)

aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor que usan combustibles:

ηs
  = SPER - ΣF(i)

F(i) son correcciones calculadas según el punto 5.2 y expresadas en %. SCOP y SPER se calcularán según los cuadros en 5.3 y se expresarán en %.

5.2.   Cálculo de F(i)

| a) | La corrección F(1) representa una contribución negativa a la la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción debido a las contribuciones ajustadas de controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar, como se establece en el punto 6.2. Para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor, la corrección es F(1) = 3 %: |
| --- | --- |

a)

La corrección F(1) representa una contribución negativa a la la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de aparatos de calefacción debido a las contribuciones ajustadas de controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar, como se establece en el punto 6.2. Para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor, la corrección es F(1) = 3 %:

| b) | La corrección F(2) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo eléctrico de bomba(s) geotérmicas expresado en %. Para aparatos de calefacción con bomba de calor agua/salmuera-agua y calefactores combinados con bomba de calor, la corrección es F(2) = 5 %: |
| --- | --- |

b)

La corrección F(2) representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios mediante el consumo eléctrico de bomba(s) geotérmicas expresado en %. Para aparatos de calefacción con bomba de calor agua/salmuera-agua y calefactores combinados con bomba de calor, la corrección es F(2) = 5 %:

5.3.   Horas para el cálculo de SCOP o SPER

Para el cálculo de SCOP o SPER se usará el siguiente número de referencia de horas que las unidades trabajan en modo activo, modo de desactivado por termostato, modo desactivado y modo de calefactor del cárter:

Cuadro 1

Número de horas de uso solo para calefacción

| | Modo encendido | Modo desactivado por termostato | Modo de espera | Modo desactivado | Modo de calentador del cárter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Clima medio (h/a) | 2 066 | 178 | 0 | 3 672 | 3 850 |
| Clima cálido (h/a) | 1 336 | 754 | 0 | 4 416 | 5 170 |
| Clima frío (h/a) | 2 465 | 106 | 0 | 2 208 | 2 314 |

Modo encendido

Modo desactivado por termostato

Modo de espera

Modo desactivado

Modo de calentador del cárter

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Clima medio (h/a)

2 066

178

0

3 672

3 850

Clima cálido (h/a)

1 336

754

0

4 416

5 170

Clima frío (h/a)

2 465

106

0

2 208

2 314

Cuadro 2

Número de horas de uso bombas de calor reversibles

| | Modo encendido | Modo desactivado por termostato | Modo de espera | Modo desactivado | Modo de calentador del cárter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Clima medio (h/a) | 2 066 | 178 | 0 | 0 | 178 |
| Clima cálido (h/a) | 1 336 | 754 | 0 | 0 | 754 |
| Clima frío (h/a) | 2 465 | 106 | 0 | 0 | 106 |

Modo encendido

Modo desactivado por termostato

Modo de espera

Modo desactivado

Modo de calentador del cárter

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Clima medio (h/a)

2 066

178

0

0

178

Clima cálido (h/a)

1 336

754

0

0

754

Clima frío (h/a)

2 465

106

0

0

106

HHE
  , HTO
  , HSB
  , HCK
  , HOFF

  = Número de horas que se considera que la unidad funciona, respectivamente, en modo activo, modo de desactivación por termostato, modo de espero, modo de calefactor del cárter y modo desactivado.

6.   Elementos adicionales para cálculos relacionados con la contribución de los controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar

6.1.   Definiciones

Además de las definiciones establecidas en el Reglamento (UE) no 813/2013 de la Comisión y en el Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión, se aplicarán las siguientes definiciones:

| — | «Aparato de calefacción de modulación» es un aparato de calefacción con la capacidad de variar la potencia al tiempo que mantiene un funcionamiento continuo; |
| --- | --- |

—

«Aparato de calefacción de modulación» es un aparato de calefacción con la capacidad de variar la potencia al tiempo que mantiene un funcionamiento continuo;

Definición de clases de controles de temperatura

—   Clase I - Termostato de ambiente para encendido y apagado: Un termostato de ambiente que controla el encendido y apagado de un aparato de calefacción. Parámetros de rendimiento, incluidos el diferencial de conmutación y la precisión del control de la temperatura ambiente se determinan por el diseño mecánico del termostato.

—   Clase II - Control de compensador climático, para uso con aparatos de calefacción de modulación: Un control de la temperatura del flujo del calefactor que varía el punto de fijación de la temperatura de flujo del agua que sale del aparato en función de la temperatura exterior y de la curva de compensación climatológica seleccionada. El control se consigue mediante la modulación de la potencia del aparato.

—   Clase III - Control de compensador climático, para uso con aparatos de calefacción con función de apagado/encendido: Un control de la temperatura del flujo del calefactor que varía el punto de fijación de la temperatura de flujo del agua que sale del aparato en función de la temperatura exterior y de la curva de compensación climatológica seleccionada. La temperatura del flujo del aparato se cambia controlando la función de encendido/apagado del aparato.

—   Clase IV - Termostato ambiente TPI, para uso con aparatos de calefacción con función de apagado/encendido: Un termostato ambiente electrónico que controla tanto el ciclo del termostato como la ratio de encendido/apagado del ciclo del aparato de calefacción proporcional a la temperatura ambiente. La estrategia de control TPI reduce la temperatura del agua media, mejora la precisión del control de la temperatura ambiente y mejora la eficiencia del sistema.

—   Clase V - Termostato ambiente de modulación, para uso con aparatos de calefacción de modulación: Un termostato que varía la temperatura de flujo del agua que sale del aparato de calefacción dependiendo de la desviación de la temperatura ambiente medida con respecto al punto de ajuste del termostato. El control se consigue mediante la modulación de la potencia del aparato.

—   Clase VI - Compensador climático y sensor ambiente, para uso con aparatos de calefacción de modulación: Un control de la temperatura del flujo del calefactor que varía la temperatura de flujo del agua que sale del aparato en función de la temperatura exterior y de la curva de compensación climatológica seleccionada. Un sensor ambiente controla la temperatura de la sala y ajusta el desplazamiento paralelo de la curva de compensación para mejorar el confort de la sala. El control se consigue mediante la modulación de la potencia del aparato.

—   Clase VII - Compensador climático y sensor ambiente, para uso con aparatos de calefacción con función de encendido y apagado: Un control de la temperatura del flujo del calefactor que varía la temperatura de flujo del agua que sale del aparato en función de la temperatura exterior y de la curva de compensación climatológica seleccionada. Un sensor ambiente controla la temperatura de la sala y ajusta el desplazamiento paralelo de la curva de compensación para mejorar el confort de la sala. La temperatura del flujo del aparato se cambia controlando la función de encendido/apagado del aparato.

—   Clase VIII - Control de temperatura ambiente multisensor, para uso con aparatos de calefacción de modulación: Un control electrónico, equipado con 3 o más sensores de sala, que varía la temperatura de flujo del agua que sale del aparato de calefacción dependiendo de la desviación de la temperatura ambiente medida agregada con respecto a los puntos de ajuste de los sensores. El control se consigue mediante la modulación de la potencia del aparato.

6.2.   Contribución de los controles de temperatura a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de paquetes de calefactores de espacios, control de temperatura y dispositivo solar o de paquetes de calefactores combinados, control de la temperatura y dispositivo solar

| Número de clase | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor en % | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 5 |

Número de clase

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Valor en %

1

2

1,5

2

3

4

3,5

5

7.   Insumos de energía

Definiciones

| — | «incertidumbre de medición (precisión)» es la precisión con la que un instrumento o una cadena de instrumentos es capaz de representar un valor real según está establecido por una referencia de medición con un alto grado de calibración; |
| --- | --- |

—

«incertidumbre de medición (precisión)» es la precisión con la que un instrumento o una cadena de instrumentos es capaz de representar un valor real según está establecido por una referencia de medición con un alto grado de calibración;

| — | «desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)» es la diferencia máxima, negativa o positiva, permitida entre un parámetro medido, promediado durante el periodo de ensayo, y una valor fijado; |
| --- | --- |

—

«desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)» es la diferencia máxima, negativa o positiva, permitida entre un parámetro medido, promediado durante el periodo de ensayo, y una valor fijado;

| — | «desviaciones admisibles de valores medidos con respecto a valores medios» es la diferencia máxima, negativa o positiva, permitida entre un parámetro medido y el valor medio de dicho parámetro durante el periodo de ensayo; |
| --- | --- |

—

«desviaciones admisibles de valores medidos con respecto a valores medios» es la diferencia máxima, negativa o positiva, permitida entre un parámetro medido y el valor medio de dicho parámetro durante el periodo de ensayo;

a)   Electricidad y combustibles fósiles

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricidad |
| Potencia | W | | | ± 2 % |
| Energía | kWh | | | ± 2 % |
| Tensión, período de ensayo > 48 h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensión, período de ensayo < 48 h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensión, período de ensayo < 1 h | V | 230 / 400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Intensidad de corriente eléctrica | A | | | ± 0,5 % |
| Frecuencia | Hz | 50 | ± 1 % | |
| Gas |
| Tipos | — | Gases de ensayo EN 437 | | |
| Valor calorífico neto (VCN) y
  Valor calorífico bruto (GCV) | MJ/m3 | Gases de ensayo EN 437 | | ± 1 % |
| Temperatura | K | 288,15 | | ± 0,5 |
| Presión | mbar | 1 013,25 | | ± 1 % |
| Densidad | dm3/kg | | | ± 0,5 % |
| Flujo | m3/s o l/min | | | ± 1 % |
| Petróleo |
| Gasóleo para calefacción |
| Composición, carbono/hidrógeno/azufre | kg/kg | 86/13,6/0,2 % | | |
| Fracción N | mg/kg | 140 | ± 70 | |
| Valor calorífico neto (VCN, Hi) | MJ/kg | 42,689 (2) | | |
| Valor calorífico bruto (GCV, Hs) | MJ/kg | 45,55 | | |
| Densidad ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,85 | | |
| Queroseno |
| Composición, carbono/hidrógeno/azufre | kg/kg | 85/14,1/0,4 % | | |
| Valor calorífico neto (VCN, Hi) | MJ/kg | 43,3 (2) | | |
| Valor calorífico bruto (GCV, Hs) | MJ/kg | 46,2 | | |
| Densidad ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,79 | | |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)

Incertidumbre de medición (precisión)

Electricidad

Potencia

W

± 2 %

Energía

kWh

± 2 %

Tensión, período de ensayo > 48 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Tensión, período de ensayo < 48 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Tensión, período de ensayo < 1 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Intensidad de corriente eléctrica

A

± 0,5 %

Frecuencia

Hz

50

± 1 %

Gas

Tipos

—

Gases de ensayo EN 437

Valor calorífico neto (VCN) y

Valor calorífico bruto (GCV)

MJ/m3

Gases de ensayo EN 437

± 1 %

Temperatura

K

288,15

± 0,5

Presión

mbar

1 013,25

± 1 %

Densidad

dm3/kg

± 0,5 %

Flujo

m3/s o l/min

± 1 %

Petróleo

Gasóleo para calefacción

Composición, carbono/hidrógeno/azufre

kg/kg

86/13,6/0,2 %

Fracción N

mg/kg

140

± 70

Valor calorífico neto (VCN, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

Valor calorífico bruto (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

Densidad ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,85

Queroseno

Composición, carbono/hidrógeno/azufre

kg/kg

85/14,1/0,4 %

Valor calorífico neto (VCN, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

Valor calorífico bruto (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

Densidad ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,79

b)   Energía solar para ensayos de colectores solares

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensayo de irradiancia solar (G global, onda corta) | W/m2 | > 700 W/m2 | ± 50 W/m2 (ensayo) | ± 10 W/m2 (interior) |
| Irradiancia solar difusa (fracción de G total)total G) | % | < 30 % % | | |
| Variación de irradiancia térmica (interior) | W/m2 | | | ± 10 W/m2 |
| Temperatura de fluido en la entrada/salida del colector | °C/ K | rango 0-99 °C | ± 0,1 K | ± 0,1 K |
| Diferencia de temperatura del fluido en la entrada/salida | | | | ± 0,05 K |
| Ángulo de incidencia (a normal) | ° | < 20° | ± 2 % (<20°) | |
| Velocidad del aire en paralelo al colector | m/s | 3 ± 1 m/s | | 0,5 m/s |
| Caudal del flujo (también para simulador) | kg/s | 0,02 kg/s por m2 en la zona de apertura del colector | ± 10 % entre ensayos | |
| Pérdida térmica de tubo de bucle en ensayo | W/K | <0,2 W/K | | |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)

Incertidumbre de medición (precisión)

Ensayo de irradiancia solar (G global, onda corta)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (ensayo)

± 10 W/m2 (interior)

Irradiancia solar difusa (fracción de G total)total G)

%

< 30 % %

Variación de irradiancia térmica (interior)

W/m2

± 10 W/m2

Temperatura de fluido en la entrada/salida del colector

°C/ K

rango 0-99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Diferencia de temperatura del fluido en la entrada/salida

± 0,05 K

Ángulo de incidencia (a normal)

°

< 20°

± 2 % (<20°)

Velocidad del aire en paralelo al colector

m/s

3 ± 1 m/s

0,5 m/s

Caudal del flujo (también para simulador)

kg/s

0,02 kg/s por m2 en la zona de apertura del colector

± 10 % entre ensayos

Pérdida térmica de tubo de bucle en ensayo

W/K

<0,2 W/K

c)   Energía térmica ambiente

| Parámetro medido | Unidad | Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo) | Desviaciones admisibles (ensayos individuales) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente térmica de salmuera o agua |
| Temperatura de entrada agua/salmuera | °C | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,1 |
| Flujo volumétrico | m3/s o l/min | ± 2 % | ± 5 % | ± 2 % |
| Diferencia de presión estática | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/ 5 % |
| Fuente térmica de aire |
| Temperatura del aire exterior (bulbo seco) T
  j | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura del aire de salida | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura del aire interior | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Flujo volumétrico | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 5 % |
| Diferencia de presión estática | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/ 5 % |

Parámetro medido

Unidad

Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)

Desviaciones admisibles (ensayos individuales)

Incertidumbre de medición (precisión)

Fuente térmica de salmuera o agua

Temperatura de entrada agua/salmuera

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Flujo volumétrico

m3/s o l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Diferencia de presión estática

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

Fuente térmica de aire

Temperatura del aire exterior (bulbo seco) T
  j

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura del aire de salida

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura del aire interior

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Flujo volumétrico

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Diferencia de presión estática

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

d)   Condiciones de ensayo y tolerancias respecto a potencias

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo) | Desviaciones admisibles (ensayos individuales) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente |
| temperatura ambiente en interiores | °C o K | 20 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 1 K |
| Velocidad de aire de la bomba de calor (con el calefactor de agua apagado) | m/s | 1,5 m/s | | | |
| Otra velocidad de aire | m/s | < 0,5 m/s | | | |
| Agua sanitaria |
| Temperatura solar del agua fría | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Otra temperatura del agua fría | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua fría | bares | 2 bares | | ± 0,1 bares | |
| Otra presión de agua fría (excepto aparatos de calefacción eléctricos instantáneos) | bares | 3 bares | | | ± 5 % |
| Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua caliente | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Aparatos de calefacción eléctricos instantáneos de agua caliente | °C o K | | | | ± 1 K |
| Otra temperatura (entrada/salida) de agua | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de agua con bomba de calor | dm3/s | | ± 5 % | ± 10 % | ± 2 % |
| Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de eléctricos instantáneos | dm3/s | | | | ≥10 l/min: ± 1 %
  < 10 l/min: ± 0,1 l/min |
| Flujo volumétrico de otros aparatos de calefacción de agua | dm3/s | | | | ± 1 % |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible (promedio durante el periodo de ensayo)

Desviaciones admisibles (ensayos individuales)

Incertidumbre de medición (precisión)

Ambiente

temperatura ambiente en interiores

°C o K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Velocidad de aire de la bomba de calor (con el calefactor de agua apagado)

m/s

1,5 m/s

Otra velocidad de aire

m/s

< 0,5 m/s

Agua sanitaria

Temperatura solar del agua fría

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Otra temperatura del agua fría

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua fría

bares

2 bares

± 0,1 bares

Otra presión de agua fría (excepto aparatos de calefacción eléctricos instantáneos)

bares

3 bares

± 5 %

Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua caliente

°C o K

± 0,5 K

Aparatos de calefacción eléctricos instantáneos de agua caliente

°C o K

± 1 K

Otra temperatura (entrada/salida) de agua

°C o K

± 0,5 K

Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de agua con bomba de calor

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de eléctricos instantáneos

dm3/s

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Flujo volumétrico de otros aparatos de calefacción de agua

dm3/s

± 1 %

---

(1)  Se prevé que estos métodos provisionales sean sustituidos definitivamente por una o varias normas armonizadas. Cuando estén disponibles, la(s) referencia(s) a la(s) norma(s) armonizada(s) se publicará(n) en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Directiva 2009/125/CE.

(2)  Valor por defecto, si el valor no se determina calorimétricamente. Por otro lado, si la masa volumétrica y el contenido de azufre son conocidos (por ejemplo, mediante análisis básico), el valor de calefacción neto (Hi) se puede determinar con:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 –S) en MJ/kg

---

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/22 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/22

---

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no 814/2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente y del Reglamento delegado (UE) no 811/2013 de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar

(2014/C 207/03)

1.   Publicación de títulos y referencias de métodos provisionales de medición y cálculo (1) a efectos de la aplicación del Reglamento (UE) no 814/2013, y en particular de sus anexos III, IV y IV, y de la aplicación del Reglamento (UE) no 812/2013, y en particular sus anexos VII, VIII y IX.

2.   Los parámetros en cursiva vienen determinados por el Reglamento (UE) no 814/2013 y por el Reglamento (UE) no 812/2013.

3.   Referencias

| Parámetro medido/calculado | Organización | Referencia | Título |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento de ensayo para Asol
  , IAM y elementos adicionales del ensayo de la eficiencia de captadores de los parámetros η0
  , a1
  , a2
  , IAM | CEN | EN 12975-2:2006 | Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo |
| Nivel acústico de calentadores de agua con bomba de calor | CEN | EN 12102:2013 | Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor y deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Medición del ruido aéreo.
  La norma EN12102:2013 es aplicable con las siguientes modificaciones:
  Cláusula 3.3 de EN12102:2013. Cambiar el segundo apartado por: Las «condiciones de funcionamiento estándar» se definirán como las condiciones para los puntos de funcionamiento de la unidad de conformidad con el Reglamento (UE) no 814/2013, anexo III, cuadro 4. También se aplicarán las definiciones en EN16147.
  Cláusula 5: Cambiar el cuarto apartado «La unidad...» por: La unidad se instalará y conectará (por ejemplo, forma y dimensión de los conductos de aire, tuberías de agua, etc.) para el ensayo tal como recomienda el fabricante en su manual de instalación y funcionamiento y se probará en las condiciones nominales indicadas en el Reglamento (CE) no 814/2013, anexo III, cuadro 4. Los accesorios opcionales (por ejemplo, elemento calefactor) no se incluirán en el ensayo.
  La unidad se mantendrá en condiciones ambientales de funcionamiento durante un mínimo de 12 horas. La temperatura en la parte superior del depósito del calentador de agua se supervisará, al igual que el consumo eléctrico del compresor, el ventilador (si lo hay), la bomba de circulación (si la hay) para conocer el período de descongelación.
  El producto se llena con agua fría a 10 °C ± 5 °C.
  Cláusula 5: Cambiar el segundo apartado «La medición del ruido...» por: Los puntos de medición se realizarán en condiciones de estado estacionario con las siguientes temperaturas del agua en la parte superior del depósito: Primer punto a 25 ± 3 °C, segundo punto a (Tset+25)/2 ± 3 °C, tercer punto a Tset +0/-6 °C (Tset es la temperatura del agua en «modo listo para usar»).
  Durante la medición del ruido:
  la temperatura del agua en la parte superior del depósito se debería incluir en el rango de tolerancia (por ejemplo, entre 25 °C ± 3 °C para la primera medición);
  se excluirán los períodos de descongelación (consumo eléctrico cero del compresor, del ventilador o de la bomba de circulación). |
| Nivel acústico de calentadores de agua instantáneos de gas y calentadores de agua con acumulador | CEN | EN 15036-1:2006 | Calderas de calefacción. Regulaciones de ensayo para emisiones de ruido aéreo de generadores de calor. Emisiones de ruido aéreo de generadores de calor |
| ISO EN 3741:2010 | Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes. |
| ISO EN 3745:2012 | Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semi-anecoicas. |
| Nivel acústico de calentadores de agua instantáneos eléctricos y calentadores de agua con acumulador | Cenelec | Considerando que no hay ningún procedimiento disponible por el momento, se asume que los calentadores de agua sin partes móviles emiten un ruido de 15dB. | |
| Gases de ensayo | CEN | EN 437:2003/A1:2009 | Gases de ensayo-Presiones de ensayo-Categorías de aparatos |
| Consumo de energía en modo de espera solsb | CLC | EN 62301:2005 | Aparatos electrodomésticos. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby) |
| Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua eléctricos con acumulador | CLC | prEN 50440:2014 | Eficiencia de calentadores de agua domésticos eléctricos con acumulador y métodos de ensayo |
| Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua eléctricos instantáneos | CLC | EN 50193-1:2013 | Calentadores de agua instantáneos eléctricos cerrados, métodos para medir el rendimiento. |
| Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua instantáneo de gas | CEN | EN 26:1997/A3:2006, Cláusula 7.1, excepto cláusula 7.1.5.4. | Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios provistos de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos. |
| Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua con acumulador con gas | CEN | EN 89:1999/A4:2006, Cláusula 7.1, excepto cláusula 7.1.5.4. | Aparatos de producción de agua caliente por acumulación que utilizan combustibles gaseosos |
| Preparación de ensayo para Qelec
  de calentadores de agua de gas instantáneos y calentadores de agua con acumulador de gas | CEN | EN 13203-2:2006, Anexo B «Banco de ensayo y dispositivos de medición» | Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 300 l. Parte 2: Evaluación del consumo energético |
| Preparación de ensayo para Qfuel
  calentadores de agua con bomba de calor que usan combustible | CEN | EN 13203-2:2006, Anexo B «Banco de ensayo y dispositivos de medición» | Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 300 l. Parte 2: Evaluación de consumo energético |
| Banco de pruebas para calentadores de agua con bomba de calor | CEN | EN 16147:2011 | Bombas de calor con compresor accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el marcado de equipos para agua caliente sanitaria. |
| Pérdida permanente S de depósitos de agua | CEN | EN 12897:2006, cláusula 6.2.7, anexo B y anexo A (para el correcto posicionamiento del calentador) | Abastecimiento de agua. Especificaciones para los calentadores de agua de acumulación por calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados). |
| Pérdida permanente S y psbsol de depósitos de agua | CEN | EN 12977-3:2012 | Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Métodos de ensayo de rendimiento para los acumuladores de agua de calentamiento solar |
| Pérdida permanente S de depósitos de agua | CEN | EN 15332:2007, Cláusula 5.1 y 5.4 (Medición de pérdida permanente). | Calderas de calefacción. Evaluación energética de los sistemas de acumulación de agua caliente |
| Pérdida permanente S de depósitos de agua | CLC | EN 60379:2004, cláusulas 9, 10, 11, 12 y 14 | Métodos para medir el funcionamiento de calentadores de agua de almacenaje eléctricos para objetivos de casa |
| Emisión de óxidos de nitrógeno NOx
  para calentadores de agua con acumulador con gas | CEN | prEN 89:2012, cláusula 6.18 Óxidos de nitrógeno | Aparatos de producción de agua caliente por acumulación que utilizan combustibles gaseosos |
| Emisión de óxidos de nitrógeno NOx
  para calentadores de agua instantáneos con gas | CEN | prEN 26:2012, cláusula 3 Óxidos de nitrógeno | Calentadores de agua instantáneos de gas para la producción de agua caliente de uso doméstico |
| Eficiencia energética del caldeo de agua ηwh
  de calentadores de agua y pérdida permanente S de depósitos | Comisión Europea | Punto 4 de la Comunicación | Elementos adicionales para la medición y el cálculo en relación con la eficiencia energética de calentadores de agua y depósitos de agua |

Parámetro medido/calculado

Organización

Referencia

Título

Procedimiento de ensayo para Asol
  , IAM y elementos adicionales del ensayo de la eficiencia de captadores de los parámetros η0
  , a1
  , a2
  , IAM

CEN

EN 12975-2:2006

Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo

Nivel acústico de calentadores de agua con bomba de calor

CEN

EN 12102:2013

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor y deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Medición del ruido aéreo.

La norma EN12102:2013 es aplicable con las siguientes modificaciones:

Cláusula 3.3 de EN12102:2013. Cambiar el segundo apartado por: Las «condiciones de funcionamiento estándar» se definirán como las condiciones para los puntos de funcionamiento de la unidad de conformidad con el Reglamento (UE) no 814/2013, anexo III, cuadro 4. También se aplicarán las definiciones en EN16147.

Cláusula 5: Cambiar el cuarto apartado «La unidad...» por: La unidad se instalará y conectará (por ejemplo, forma y dimensión de los conductos de aire, tuberías de agua, etc.) para el ensayo tal como recomienda el fabricante en su manual de instalación y funcionamiento y se probará en las condiciones nominales indicadas en el Reglamento (CE) no 814/2013, anexo III, cuadro 4. Los accesorios opcionales (por ejemplo, elemento calefactor) no se incluirán en el ensayo.

La unidad se mantendrá en condiciones ambientales de funcionamiento durante un mínimo de 12 horas. La temperatura en la parte superior del depósito del calentador de agua se supervisará, al igual que el consumo eléctrico del compresor, el ventilador (si lo hay), la bomba de circulación (si la hay) para conocer el período de descongelación.

El producto se llena con agua fría a 10 °C ± 5 °C.

Cláusula 5: Cambiar el segundo apartado «La medición del ruido...» por: Los puntos de medición se realizarán en condiciones de estado estacionario con las siguientes temperaturas del agua en la parte superior del depósito: Primer punto a 25 ± 3 °C, segundo punto a (Tset+25)/2 ± 3 °C, tercer punto a Tset +0/-6 °C (Tset es la temperatura del agua en «modo listo para usar»).

Durante la medición del ruido:

la temperatura del agua en la parte superior del depósito se debería incluir en el rango de tolerancia (por ejemplo, entre 25 °C ± 3 °C para la primera medición);

se excluirán los períodos de descongelación (consumo eléctrico cero del compresor, del ventilador o de la bomba de circulación).

Nivel acústico de calentadores de agua instantáneos de gas y calentadores de agua con acumulador

CEN

EN 15036-1:2006

Calderas de calefacción. Regulaciones de ensayo para emisiones de ruido aéreo de generadores de calor. Emisiones de ruido aéreo de generadores de calor

ISO EN 3741:2010

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes.

ISO EN 3745:2012

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y semi-anecoicas.

Nivel acústico de calentadores de agua instantáneos eléctricos y calentadores de agua con acumulador

Cenelec

Considerando que no hay ningún procedimiento disponible por el momento, se asume que los calentadores de agua sin partes móviles emiten un ruido de 15dB.

Gases de ensayo

CEN

EN 437:2003/A1:2009

Gases de ensayo-Presiones de ensayo-Categorías de aparatos

Consumo de energía en modo de espera solsb

CLC

EN 62301:2005

Aparatos electrodomésticos. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)

Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua eléctricos con acumulador

CLC

prEN 50440:2014

Eficiencia de calentadores de agua domésticos eléctricos con acumulador y métodos de ensayo

Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua eléctricos instantáneos

CLC

EN 50193-1:2013

Calentadores de agua instantáneos eléctricos cerrados, métodos para medir el rendimiento.

Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua instantáneo de gas

CEN

EN 26:1997/A3:2006, Cláusula 7.1, excepto cláusula 7.1.5.4.

Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios provistos de quemadores atmosféricos que utilizan combustibles gaseosos.

Banco de pruebas para Qelec
  de calentadores de agua con acumulador con gas

CEN

EN 89:1999/A4:2006, Cláusula 7.1, excepto cláusula 7.1.5.4.

Aparatos de producción de agua caliente por acumulación que utilizan combustibles gaseosos

Preparación de ensayo para Qelec
  de calentadores de agua de gas instantáneos y calentadores de agua con acumulador de gas

CEN

EN 13203-2:2006, Anexo B «Banco de ensayo y dispositivos de medición»

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 300 l. Parte 2: Evaluación del consumo energético

Preparación de ensayo para Qfuel
  calentadores de agua con bomba de calor que usan combustible

CEN

EN 13203-2:2006, Anexo B «Banco de ensayo y dispositivos de medición»

Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento de agua inferior o igual a 300 l. Parte 2: Evaluación de consumo energético

Banco de pruebas para calentadores de agua con bomba de calor

CEN

EN 16147:2011

Bombas de calor con compresor accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el marcado de equipos para agua caliente sanitaria.

Pérdida permanente S de depósitos de agua

CEN

EN 12897:2006, cláusula 6.2.7, anexo B y anexo A (para el correcto posicionamiento del calentador)

Abastecimiento de agua. Especificaciones para los calentadores de agua de acumulación por calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados).

Pérdida permanente S y psbsol de depósitos de agua

CEN

EN 12977-3:2012

Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Métodos de ensayo de rendimiento para los acumuladores de agua de calentamiento solar

Pérdida permanente S de depósitos de agua

CEN

EN 15332:2007, Cláusula 5.1 y 5.4 (Medición de pérdida permanente).

Calderas de calefacción. Evaluación energética de los sistemas de acumulación de agua caliente

Pérdida permanente S de depósitos de agua

CLC

EN 60379:2004, cláusulas 9, 10, 11, 12 y 14

Métodos para medir el funcionamiento de calentadores de agua de almacenaje eléctricos para objetivos de casa

Emisión de óxidos de nitrógeno NOx
  para calentadores de agua con acumulador con gas

CEN

prEN 89:2012, cláusula 6.18 Óxidos de nitrógeno

Aparatos de producción de agua caliente por acumulación que utilizan combustibles gaseosos

Emisión de óxidos de nitrógeno NOx
  para calentadores de agua instantáneos con gas

CEN

prEN 26:2012, cláusula 3 Óxidos de nitrógeno

Calentadores de agua instantáneos de gas para la producción de agua caliente de uso doméstico

Eficiencia energética del caldeo de agua ηwh
  de calentadores de agua y pérdida permanente S de depósitos

Comisión Europea

Punto 4 de la Comunicación

Elementos adicionales para la medición y el cálculo en relación con la eficiencia energética de calentadores de agua y depósitos de agua

4.   Elementos adicionales para la medición y el cálculo en relación con la eficiencia energética de calentadores de agua y depósitos de agua

A efectos de los Reglamentos (UE) no 812/2013 y (UE) no 814/2013, todos los calentadores de agua se probarán en modo «listo para usar».

El modo «listo para usar» es la condición de funcionamiento estándar, la configuración o modo fijados por el fabricante en la fábrica, que se activa inmediatamente después de la instalación del aparato, apto para el uso normal por el usuario final de acuerdo con el patrón de captación de agua para el que el producto se ha diseñado y comercializado. Cualquier cambio a una condición de funcionamiento, configuración o modo diferente, en su caso, deberá ser el resultado de una intervención intencional por parte del usuario final, y no puede ser modificado de forma automática por el calentador de agua en ningún momento, a excepción de la función de control inteligente que adapta el proceso de calentamiento de agua a las condiciones de uso individuales con el objetivo de reducir el consumo de energía.

En el caso de los calentadores de agua combinados, no se considerará ningún factor de ponderación que tenga en cuenta las diferencias entre el modo de invierno y el de verano para la medición/cálculo de Qelec
  y Qfuel.

En el caso de los calentadores de agua convencionales que utilizan combustible, en la fórmula de cálculo del consumo eléctrico anual (CEA) solamente (véase el Reglamento (UE) no 812/2013, anexo VIII, punto 4.a), la corrección ambiental Qcor se fija igual a cero.

4.1.   Definiciones

—

—

—

4.2.   Insumos de energía

a)   Electricidad y combustibles fósiles

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricidad |
| Potencia | W | | | ± 2 % |
| Energía | kWh | | | ± 2 % |
| Tensión, período de ensayo > 48 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensión, período de ensayo < 48 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Tensión, período de ensayo < 1 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
| Intensidad de corriente eléctrica | A | | | ± 0,5 % |
| Frecuencia | Hz | 50 | ± 1 % | |
| Gas |
| Tipos | — | Gases de ensayo EN 437 | | |
| Valor calorífico neto (VCN) y | MJ/m3 | Gases de ensayo EN 437 | | ± 1 % |
| Valor calorífico bruto (GCV) | | | | |
| Temperatura | K | 288,15 | | ± 0,5 |
| Presión | mbar | 1 013,25 | | ± 1 % |
| Densidad | dm3/kg | | | ± 0,5 % |
| Flujo | m3/s o l/min | | | ± 1 % |
| Petróleo |
| Gasóleo para calefacción |
| Composición, carbono/hidrógeno/azufre | kg/kg | 86/13,6/0,2 % | | |
| Fracción N | mg/kg | 140 | ± 70 | |
| Valor calorífico neto (VCN, Hi) | MJ/kg | 42,689 (2) | | |
| Valor calorífico bruto (GCV, Hs) | MJ/kg | 45,55 | | |
| Densidad ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,85 | | |
| Queroseno |
| Composición, carbono/hidrógeno/azufre | kg/kg | 85/14,1/0,4 % | | |
| Valor calorífico neto (VCN, Hi) | MJ/kg | 43,3 (2) | | |
| Valor calorífico bruto (GCV, Hs) | MJ/kg | 46,2 | | |
| Densidad ρ15 a 15 °C | kg/dm3 | 0,79 | | |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo)

Incertidumbre de medición (precisión)

Electricidad

Potencia

W

± 2 %

Energía

kWh

± 2 %

Tensión, período de ensayo > 48 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Tensión, período de ensayo < 48 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Tensión, período de ensayo < 1 h

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Intensidad de corriente eléctrica

A

± 0,5 %

Frecuencia

Hz

50

± 1 %

Gas

Tipos

—

Gases de ensayo EN 437

Valor calorífico neto (VCN) y

MJ/m3

Gases de ensayo EN 437

± 1 %

Valor calorífico bruto (GCV)

Temperatura

K

288,15

± 0,5

Presión

mbar

1 013,25

± 1 %

Densidad

dm3/kg

± 0,5 %

Flujo

m3/s o l/min

± 1 %

Petróleo

Gasóleo para calefacción

Composición, carbono/hidrógeno/azufre

kg/kg

86/13,6/0,2 %

Fracción N

mg/kg

140

± 70

Valor calorífico neto (VCN, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

Valor calorífico bruto (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

Densidad ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,85

Queroseno

Composición, carbono/hidrógeno/azufre

kg/kg

85/14,1/0,4 %

Valor calorífico neto (VCN, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

Valor calorífico bruto (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

Densidad ρ15 a 15 °C

kg/dm3

0,79

b)   Energía solar para ensayos de colectores solares

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensayo de irradiancia solar (G global, onda corta) | W/m2 | > 700 W/m2 | ± 50 W/m2 (ensayo) | ± 10 W/m2 (interior) |
| Irradiancia solar difusa (fracción de G total) | % | < 30 % | | |
| Variación de irradiancia térmica (interior) | W/m2 | | | ± 10 W/m2 |
| Temperatura de fluido en la entrada/salida del colector | °C/K | rango 0-99 °C | ± 0,1 K | ± 0,1 K |
| Diferencia de temperatura del fluido en la entrada/salida | | | | ± 0,05 K |
| Ángulo de incidencia (a normal) | ° | < 20° | ± 2 % (< 20°) | |
| Velocidad del aire en paralelo al colector | m/s | 3 ± 1 m/s | | 0,5 m/s |
| Caudal del flujo (también para simulador) | kg/s | 0,02 kg/s por m2 en la zona de apertura del colector | ± 10 % entre ensayos | |
| Pérdida térmica de tubo de bucle en ensayo | W/K | < 0,2 W/K | | |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo)

Incertidumbre de medición (precisión)

Ensayo de irradiancia solar (G global, onda corta)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (ensayo)

± 10 W/m2 (interior)

Irradiancia solar difusa (fracción de G total)

%

< 30 %

Variación de irradiancia térmica (interior)

W/m2

± 10 W/m2

Temperatura de fluido en la entrada/salida del colector

°C/K

rango 0-99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Diferencia de temperatura del fluido en la entrada/salida

± 0,05 K

Ángulo de incidencia (a normal)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

Velocidad del aire en paralelo al colector

m/s

3 ± 1 m/s

0,5 m/s

Caudal del flujo (también para simulador)

kg/s

0,02 kg/s por m2 en la zona de apertura del colector

± 10 % entre ensayos

Pérdida térmica de tubo de bucle en ensayo

W/K

< 0,2 W/K

c)   Energía térmica ambiente

| Parámetro medido | Unidad | Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo) | Desviaciones admisibles(ensayosindividuales) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente térmica de salmuera o agua |
| Temperatura de entrada agua/salmuera | °C | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,1 |
| Flujo volumétrico | m3/s o l/min | ± 2 % | ± 5 % | ± 2 % |
| Diferencia de presión estática | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |
| Fuente térmica de aire |
| Temperatura del aire exterior (bulbo seco) Tj | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura del aire de salida | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Temperatura del aire interior | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
| Flujo volumétrico | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 5 % |
| Diferencia de presión estática | Pa | — | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |

Parámetro medido

Unidad

Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo)

Desviaciones admisibles(ensayosindividuales)

Incertidumbre de medición (precisión)

Fuente térmica de salmuera o agua

Temperatura de entrada agua/salmuera

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Flujo volumétrico

m3/s o l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Diferencia de presión estática

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/5 %

Fuente térmica de aire

Temperatura del aire exterior (bulbo seco) Tj

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura del aire de salida

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Temperatura del aire interior

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Flujo volumétrico

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Diferencia de presión estática

Pa

—

± 10 %

± 5 Pa/5 %

d)   Condiciones de ensayo y tolerancias respecto a potencias

| Parámetro medido | Unidad | Valor | Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo) | Desviaciones admisibles(ensayosindividuales) | Incertidumbre de medición (precisión) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente |
| temperatura ambiente en interiores | °C o K | 20 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 1 K |
| Velocidad de aire de la bomba de calor (con el calefactor de agua apagado) | m/s | 1,5 m/s | | | |
| Otra velocidad de aire | m/s | < 0,5 m/s | | | |
| Aparatos sanitarios |
| Temperatura solar del agua fría | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Otra temperatura del agua fría | °C o K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
| Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua fría | bares | 2 bares | | ± 0,1 bares | |
| Otra presión de agua fría (excepto aparatos de calefacción eléctricos instantáneos) | bares | 3 bares | | | ± 5 % |
| Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua caliente | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Aparatos de calefacción eléctricos instantáneos de agua caliente | °C o K | | | | ± 1 K |
| Otra temperatura (entrada/salida) de agua | °C o K | | | | ± 0,5 K |
| Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de agua con bomba de calor | dm3/s | | ± 5 % | ± 10 % | ± 2 % |
| Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de eléctricos instantáneos | dm3/s | | | | ≥10 l/min: ± 1 %
  < 10 l/min: ± 0,1 l/min |
| Flujo volumétrico de otros aparatos de calefacción de agua | dm3/s | | | | ± 1 % |

Parámetro medido

Unidad

Valor

Desviación admisible(promediodurante el período de ensayo)

Desviaciones admisibles(ensayosindividuales)

Incertidumbre de medición (precisión)

Ambiente

temperatura ambiente en interiores

°C o K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Velocidad de aire de la bomba de calor (con el calefactor de agua apagado)

m/s

1,5 m/s

Otra velocidad de aire

m/s

< 0,5 m/s

Aparatos sanitarios

Temperatura solar del agua fría

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Otra temperatura del agua fría

°C o K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua fría

bares

2 bares

± 0,1 bares

Otra presión de agua fría (excepto aparatos de calefacción eléctricos instantáneos)

bares

3 bares

± 5 %

Aparatos de calefacción de agua alimentados con gas a presión de agua caliente

°C o K

± 0,5 K

Aparatos de calefacción eléctricos instantáneos de agua caliente

°C o K

± 1 K

Otra temperatura (entrada/salida) de agua

°C o K

± 0,5 K

Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de agua con bomba de calor

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Flujo volumétrico de aparatos de calefacción de eléctricos instantáneos

dm3/s

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Flujo volumétrico de otros aparatos de calefacción de agua

dm3/s

± 1 %

4.3.   Procedimiento de ensayo para calentadores de agua con acumulador

El procedimiento de ensayo para calentadores de agua con acumulador a fin de establecer el consumo de electricidad diario Qelec
  y el consumo de combustible diario Qfuel
  durante un ciclo de medición de 24 horas es el siguiente:

a)   Instalación

El producto se instala en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante. Determinados aparatos que se deben instalar en el suelo se colocan de pie sobre un soporte suministrado con el producto o una plataforma de fácil acceso. Los productos de pared se montan en un panel al menos a 150 mm de cualquier muro estructural con un espacio libre de 250 mm como mínimo y por debajo del producto y con una distancia mínima de 700 mm en los laterales. Los productos diseñados para su integración se instalan en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante. Se protege el producto de la radiación solar directa, excepto los colectores solares.

b)   Estabilización

El producto se mantiene en condiciones ambientales hasta que todas las partes del producto hayan alcanzado condiciones ambientales ± 2 K, como mínimo 24 horas para productos de tipo acumulador.

c)   Llenado y calentamiento

El producto se llena con agua fría. El llenado se detiene cuando se alcanza la presión de agua fría correspondiente.

El producto se energiza en el modo «listo para usar» para alcanzar su temperatura de funcionamiento, controlado por los propios medios de control del producto (termostato). La siguiente etapa comienza cuando se dispara el termostato.

d)   Estabilización con carga cero

El producto se mantiene en este estado sin salidas durante 12 horas como mínimo.

En función del ciclo de control, esta fase termina-y empieza la siguiente-cuando el termostato se desconecta por primera vez después de 12 horas.

Durante esta fase, el consumo total de combustible en kWh en términos de GCV, el consumo de electricidad total en kWh en términos de energía final y el tiempo exacto transcurrido en horas quedan registrados.

e)   Salidas de agua

Para el perfil de carga declarado, las salidas se realizan de conformidad con las especificaciones del patrón de captación adecuado de 24 horas. Esta etapa comienza directamente después de que se dispara el termostato desde la parte de estabilización con la primera captación con el valor tiempo conforme al perfil de carga de captación adecuado (véanse el Reglamento (UE) no 814/2013, anexo III, punto 2, y el Reglamento (UE) no 812/2013, anexo VII, punto 2). Desde el final de la última salida de agua hasta las 24:00 horas no se capta agua.

Durante las salidas de agua se establecen determinados parámetros técnicos relevantes (potencia, temperatura, etc.). Para los parámetros dinámicos la frecuencia de toma de muestras general es de 60 s o menos. durante las salidas, la frecuencia de toma de muestras recomendad es de 5 s o menos.

El consumo de combustibles fósiles y electricidad durante un ciclo de medición de 24 horas (Qtestfuel y Qtestelec) se corrigen conforme se especifica en la letra h).

f)   Reestabilización con carga cero

El producto se mantiene en condiciones operativas normales sin salidas durante 12 horas como mínimo.

En función del ciclo de control, esta fase termina cuando el termostato se desconecta por primera vez después de 12 horas.

Durante esta fase, el consumo total de combustible en kWh en términos de GCV, el consumo de electricidad total en kWh en términos de energía final y el tiempo exacto transcurrido en horas quedan registrados.

g)   Agua mixta a 40 °C V40

«Agua mixta a 40 °C» (V40) cantidad de agua a 40 °C que tiene el mismo contenido térmico (entalpía) que el agua caliente que se suministra a más de 40 °C a la salida del calentador de agua, expresada en litros;

Inmediatamente después de las mediciones conforme al punto (f) se retira una cantidad de agua a través de la salida y, para ello, se suministra agua fría. El flujo de agua en los calentadores de agua con salida abierta se controla mediante la válvula de entrada. El flujo de otros tipos de calentadores de agua se controla mediante una válvula equipada en la salida o en la entrada. La medición termina cuando la temperatura de salida baja por debajo de los 40 °C.

El flujo se ajusta al valor máximo conforme al perfil de carga declarado.

El valor normalizado de la temperatura media se calcula según la siguiente ecuación:

Formula

Donde:

—

—

—

Es preferible tomar la lectura de la temperatura de manera continua. También se puede leer a intervalos iguales distribuidos de manera uniforme durante la descarga, por ejemplo cada 5 litros (máximo). Si hay una caída brusca de la temperatura, podría ser necesario realizar lecturas adicionales a fin de calcular correctamente el valor medio θ’p.

La temperatura del agua de salida siempre es ≥ 40 °C y se tiene que tener en cuenta para calcular θp.

La cantidad de agua caliente V40 en litros suministrados con una temperatura de como mínimo 40 °C se calculará mediante la siguiente ecuación:

Formula

Donde:

| — | el volumen V40_exp en litros corresponde a la cantidad de agua suministrada a un mínimo de 40 °C. |
| --- | --- |

—

el volumen V40_exp en litros corresponde a la cantidad de agua suministrada a un mínimo de 40 °C.

h)   Notificación de Qfuel
  y Qelec

Qtestfuel y Qtestelec se corrigen para cualquier excedente o déficit de energía fuera del ciclo de medición estricto de 24 horas, es decir, se tiene en cuenta una posible diferencia de energía antes y después. Asimismo, cualquier excedente o déficit en el contenido de energía útil suministrado del agua caliente se tiene en cuenta en las siguientes ecuaciones para Qfuel
  y Qelec

Formula

Formula

Donde:

—

—

—

4.4.   Procedimiento de ensayo para calentadores de agua instantáneos con combustible

El procedimiento de ensayo para calentadores de agua instantáneos con combustible a fin de establecer el consumo de combustible diario Qfuel
  y el consumo de electricidad diario Qelec
  durante un ciclo de medición de 24 horas es el siguiente:

a)   Instalación

El producto se instala en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante. Determinados aparatos que se deben instalar en el suelo se colocan de pie sobre un soporte suministrado con el producto o una plataforma de fácil acceso. Los productos de pared se montan en un panel al menos a 150 mm de cualquier muro estructural con un espacio libre de 250 mm como mínimo y por debajo del producto y con una distancia mínima de 700 mm en los laterales. Los productos diseñados para su integración se instalan en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante. Se protege el producto de la radiación solar directa, excepto los colectores solares.

b)   Estabilización

El producto se mantiene en condiciones ambientales hasta que todas las partes del producto hayan alcanzado condiciones ambientales ± 2 K;.

c)   Salidas de agua

Para el perfil de carga declarado, las salidas se realizan de conformidad con las especificaciones del patrón de captación adecuado de 24 horas. Esta etapa comienza directamente después de que se dispara el termostato desde la parte de estabilización con la primera captación con el valor tiempo conforme al perfil de carga de captación adecuado (véanse el Reglamento (UE) no 814/2013, anexo III, punto 2, y el Reglamento (UE) no 812/2013, anexo VII, punto 2). Desde el final de la última salida de agua hasta las 24:00 horas no se capta agua.

Durante las salidas de agua se establecen determinados parámetros técnicos relevantes (potencia, temperatura, etc.). Para los parámetros dinámicos la frecuencia de toma de muestras general es de 60 s o menos. durante las salidas, la frecuencia de toma de muestras recomendad es de 5 s o menos.

d)   Notificación de Qfuel
  y Qelec

Qtestfuel y Qtestelec se corregirán en las siguientes ecuaciones para Qfuel
  y Qelec
  teniendo en cuenta cualquier excedente o déficit en el contenido de energía útil suministrado del agua caliente.

Formula

Formula

Donde:

—

4.5.   Procedimiento de ensayo para calentadores de agua con bomba de calor que usan electricidad

a)   Instalación

El producto se instala en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante. Determinados aparatos que se deben instalar en el suelo se colocan de pie sobre un soporte suministrado con el producto o una plataforma de fácil acceso. Los productos de pared se montan en un panel al menos a 150 mm de cualquier muro estructural con un espacio libre de 250 mm como mínimo y por debajo del producto y con una distancia mínima de 700 mm en los laterales. Los productos diseñados para su integración se instalan en un entorno de ensayo de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Los productos con perfiles de carga declarados 3XL o 4XL se podrán probar in situ, siempre que las condiciones de ensayo sean equivalentes, posiblemente con factores de corrección, a las que se indican en el presente documento.

Se deberán respetar los requisitos de instalación descritos en las cláusulas 5.2, 5.4 y 5.5 de EN 16147.

b)   Estabilización

El producto se mantiene en condiciones ambientales hasta que todas las partes del producto hayan alcanzado condiciones ambientales ± 2 K, como mínimo 24 horas para calentadores de agua con bomba de agua y acumulador.

El objetivo es verificar que el producto funciona a temperatura normal después del transporte.

c)   Llenado y volumen de acumulación (capacidad real Cact)

El volumen del depósito se mide del siguiente modo.

Se deberá pesar el calentador de agua vacío. Se considerará el peso de los tapones en las tuberías de entrada y/o salida.

A continuación, se llena el depósito con agua fría según las instrucciones del fabricante bajo presión de agua fría. Se cierra el suministro de agua.

Se pesa el calentador de agua lleno.

La diferencia entre los dos pesos (mact) se convierte al volumen en litros (Cact).

Formula

Este volumen se notifica en litros conforme al decilitro más próximo. El valor medido (Cact) no será superior al 2 % inferior por debajo del valor nominal.

d)   Llenado y calentamiento

Los productos con depósito se llena con agua fría (10 ± 2 °C). El llenado se detiene cuando se alcanza la presión de agua fría correspondiente.

El producto se activa hasta alcanzar el modo «listo para usar», por ejemplo, la temperatura de almacenamiento. Se usan los propios medios de control del producto (termostato). El paso se realiza conforme al procedimiento de la cláusula 6.3 de EN 16147. La siguiente fase comienza cuando se desconecta el termostato.

e)   Entrada de energía en modo de espera

La entrada de energía en modo espera se determina midiendo la entrada de electricidad durante un número entero de ciclos de encendido/apagado de la bomba de calor, iniciados por el termostato situado en el depósito, cuando no hay toma de agua caliente.

El paso se realiza conforme al procedimiento de la cláusula 6.4 de EN 16147 y el valor de Pstby [kW] [kW] se determina como igual a

Formula

f)   Salidas de agua

Para el perfil de carga declarado, las salidas se realizan de conformidad con las especificaciones del patrón de captación adecuado de 24 horas. Esta etapa comienza directamente después de que se dispara el termostato desde la parte de estabilización con la primera captación con el valor tiempo conforme al perfil de carga de captación adecuado (véanse el Reglamento (UE) no 814/2013, anexo III, punto 2, y el Reglamento (UE) no 812/2013, anexo VII, punto 2). Desde el final de la última salida de agua hasta las 24:00 horas no se capta agua. El contenido de energía útil requerido del agua caliente es el total de Qref
  [en kWh].

El paso se realiza conforme al procedimiento de las cláusulas 6.5.2 a 6.5.3.5 de EN 16147. El valor ΔΤdesired en EN 16147 se define usando el valor de Tp
  :

ΔΤdesired = Tp
  -10

Al final del paso Qelec
  [kWh] se determinar como igual a

Formula

El valor de W
  EL-TC
  se define en EN16147.

Los productos que se van a clasificar como productos de carga valle se activan durante un período máximo de 8 horas consecutivas entre las 22.00 y las 07.00 del patrón de captación de 24 horas. Al final del patrón de captación de 24 horas los productos se activan hasta el final del paso.

g)   Agua mixta a 40 °C V40

El paso se realiza siguiente el procedimiento de la cláusula 6.6 de EN 16147, pero evitando la desactivación del compresor al final del último período de medición para los ciclos de captación; el valor de V40 [L] se determina como igual a Vmax.

4.6.   Procedimiento de ensayo para calentadores de agua instantáneos que usan electricidad

No se tienen en cuenta las pérdidas térmicas de los procesos de transferencia de calor durante el funcionamiento y las pérdidas en modo de espera.

a)   Punto de referencia

Los sectores ajustables por el usuario se configuran del siguiente modo:

| — | Si el aparato tiene un selector de potencia, el selector se ajustará al valor máximo. |
| --- | --- |

—

Si el aparato tiene un selector de potencia, el selector se ajustará al valor máximo.

| — | Si el aparato tiene un selector de temperatura independiente del flujo, el selector se ajustará al valor máximo. |
| --- | --- |

—

Si el aparato tiene un selector de temperatura independiente del flujo, el selector se ajustará al valor máximo.

Todos los puntos fijos no ajustables por parte del usuario y otros selectores estarán en el modo «listo para usar».

El flujo mínimo f
  i
  de cada toma i del perfil de captación se tiene que usar tal como se define en los perfiles de carga de los calentadores de agua. Si no se puede conseguir el flujo mínimo f
  i
  , entonces dicho flujo se aumenta hasta que el aparato se encienda y pueda funcionar de manera continua a T
  m
  o por encima. Este flujo aumentado tiene que usarse para la toma individual en lugar del flujo mínimo prescrito f
  i
  .

b)   Eficiencia estática

Se determina la pérdida estática del aparato Ploss
  con carga nominal Pnom
  en condiciones estacionarias. El valor de Ploss
  es la suma de todas las pérdidas de potencia internas (producto de pérdidas corrientes y de tensión entre los terminales y los elementos de calefacción) del aparato tras un mínimo de 30 minutos de operaciones en condiciones nominales.

Este resultado de ensayo es independiente en grandes rangos de la temperatura de entrada del agua. Esta prueba se puede realizar con una temperatura de entrada de agua fría en el rango de 10 a 25 °C.

Para los calentadores de agua instantáneos controlados electrónicamente con interruptores de potencia semiconductores, la tensión en los terminales de potencia semiconductores se resta de las pérdidas de tensión medidas, si los interruptores de potencia semiconductores están conectados térmicamente al agua. En este caso, el calor desarrollado por los interruptores se transfiere a la energía útil para calentar el agua.

La eficiencia estática se calcula del siguiente modo:

Formula

Donde:

—

—

—

c)   Pérdidas de arranque

Este ensayo determina el tiempo tstarti

  que transcurre entre la activación de los elementos calefactores y el suministro de agua útil para cada toma del perfil de carga declarado. El método de ensayo asume que el consumo de energía del aparato durante el período de arranque es igual a la potencia consumida en modo estático. Pstatici

  es el consumo de energía estático en condiciones estacionarias del aparato para la toma específica i.

Se realizan tres mediciones para cada toma i diferente. El resultado es el valor medio de estas tres mediciones.

Las pérdidas de arranque Q
  starti

  se calculan del siguiente modo:

Formula

Donde:

—

—

—

d)   Cálculo de la demanda de energía

La demanda de energía diaria Qelec
  es la suma de las pérdidas y la energía útil de todas las tomas individuales i por día en kWh. La demanda de energía diaria se calcula del siguiente modo:

Formula

Donde:

—

—

—

4.7.   Procedimiento de ensayo de control inteligente para calentadores de agua

El factor de control inteligente FCI y del cumplimiento del control inteligente smart se determinarán conforme al anexo IV, punto 4, del Reglamento (UE) no 814/2013 y el anexo VIII, punto 5, del Reglamento (UE) no 812/2013. La condición para probar el cumplimiento del control inteligente (smart) de calentadores de agua se indican en el anexo III, punto 3, del Reglamento (UE) no 814/2013 y en el anexo VII, punto 3, del Reglamento (UE) no 812/2013.

Los parámetros para determinar SCF se basarán en mediciones reales del consumo de energía con el control inteligente activado y desactivado.

«control inteligente desactivado»
  significa el estado, cuando el valor «smart» está desactivado, en el que la función de control smart del calentador de agua se encuentra en el período de aprendizaje.

«control inteligente activado»
  significa el estado, cuando el valor «smart» está activado, en el que la función de control smart del calentador de agua modula la temperatura de salida para ahorrar energía.

a)   Calentadores de agua eléctricos con acumulador

Para los calentadores de agua eléctricos con acumulador se usa la metodología de ensayo descrita en prEN 50440:2014

b)   Calentadores de agua con bomba de calor

Para los calentadores de agua con bomba de calor, SCF se determina utilizando la metodología de ensayo propuesta por TC59X/WG4, que sigue los requisitos de prEN 50440:2014 (apartado 9.2), y se aplicará en combinación con EN 16147:2011.

En particular:

| — | el valor de se determinará siguiendo el procedimiento de la norma EN16147, apartados 6.5.2 a 6.5.3.4, y la duración del ciclo de ensayo (tTTC) será igual a 24 horas. El valor de es:



  donde W
  EL-HP-TC
  y Q
  EL-TC
  se definen en EN16147. |
| --- | --- |

—

el valor de Formula se determinará siguiendo el procedimiento de la norma EN16147, apartados 6.5.2 a 6.5.3.4, y la duración del ciclo de ensayo (tTTC) será igual a 24 horas. El valor de Formula es:

Formula

donde W
  EL-HP-TC
  y Q
  EL-TC
  se definen en EN16147.

| — | el valor de se determinará como igual a QTC [kWh], como se describe en el apartado 6.5.2 de la norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

el valor de Formula se determinará como igual a QTC [kWh], como se describe en el apartado 6.5.2 de la norma EN 16147.

| — | el valor de se determinará siguiendo el procedimiento de la norma EN16147, apartados 6.5.2 a 6.5.3.4, y la duración del ciclo de ensayo (tTTC) será igual a 24 horas. El valor de es:



  donde W
  EL-HP-TC
  y Q
  EL-TC
  se definen en EN16147. |
| --- | --- |

—

el valor de Formula se determinará siguiendo el procedimiento de la norma EN16147, apartados 6.5.2 a 6.5.3.4, y la duración del ciclo de ensayo (tTTC) será igual a 24 horas. El valor de Formula es:

Formula

donde W
  EL-HP-TC
  y Q
  EL-TC
  se definen en EN16147.

| — | el valor de se determinará como igual a QTC [kWh], como se describe en el apartado 6.5.2 de la norma EN 16147. |
| --- | --- |

—

el valor de Formula se determinará como igual a QTC [kWh], como se describe en el apartado 6.5.2 de la norma EN 16147.

4.8.   Calentadores de agua solares y sistemas únicamente solares, métodos de ensayo y cálculo

Para la evaluación de la contribución calorífica no solar anual Qnonsol
  en kWh en términos de energía primaria y/o kWh en términos de GCV se aplicarán los siguientes métodos:

| — | El método SOLCAL (3) |
| --- | --- |

—

El método SOLCAL (3)

| — | El método SOLICS (4) |
| --- | --- |

—

El método SOLICS (4)

El método SOLCAL requiere que los parámetros de eficiencia de los colectores solares sean evaluados por separado y que se determine el rendimiento del sistema entero sobre la base de la contribución térmica no solar al sistema solar y la eficiencia específica de un calentador de agua independiente.

a)   Ensayo de colectores solares

Para los colectores solares se aplican como mínimo ensayos 4 × 4, con 4 temperaturas de entrada del colector diferentes tin distribuidos de manera equilibrada a lo largo del rango operativo y se miden 4 muestras de ensayo por temperatura de entrada del colector para obtener valores de prueba para la temperatura de salida del agua te, la temperatura ambiente ta, la irradiancia solar G y la eficiencia del colector medida en el punto de referencia ηcol.
  Si es posible, se elige una temperatura de entrada con tm = ta ± 3 K para obtener una evaluación precisa de la eficiencia eficiencia de pérdida cero η0.
  Con los colectores fijos (sin dispositivo de seguimiento) y con condiciones de ensayo favorables, se realizan dos ensayos antes del mediodía y dos después. La temperatura máxima del fluido de transferencia térmica debería elegirse de tal modo que refleje el máximo del rango operativo de los colectores y que dé lugar a una diferencia de temperatura entre el colector de entrada y el de salida ΔΤ > 1,0 K.

Para la eficiencia del colector instantáneo ηcol
  , se obtiene una curva de eficiencia continua del formato como en la siguiente ecuación mediante el ajuste de la curva estadística de los resultados de los puntos de referencia, usando el método menos cuadrado:

ηcol
  = η0
  – a1
  × T*
  m – a2
  × G (T*
  m)2

Donde:

—

T*
  m = (tm – ta)/G

Donde:

—

—

tm = tin + 0,5 × ΔΤ

Donde:

—

—

Todos los ensayos se realizan conforme a EN 12975-2, EN 12977-2 y EN 12977-3. Se permite convertir los llamadas parámetros modelo cuasidinámicos a un caso de referencia estacionario para llegar a los parámetros anteriores. El modificador del ángulo de incidencia (IAM) se determina de conformidad con EN 12975-2, desde un ángulo de incidencia de 50° con respecto al colector.

b)   Método SOLCAL

El método SOLCAL requiere:

| — | Los parámetros del colector solar Asol
  , η0
  , a1
  , a2
  e IAM; |
| --- | --- |

—

Los parámetros del colector solar Asol
  , η0
  , a1
  , a2
  e IAM;

| — | El volumen nominal del volumen del depósito (Vnom) en litros, el volumen del depósito térmico no solar (Vbu) en litros y la pérdida constante específica (psbsol) en W/K (K expresa la diferencia entre la temperatura de almacenamiento y la temperatura ambiente); |
| --- | --- |

—

El volumen nominal del volumen del depósito (Vnom) en litros, el volumen del depósito térmico no solar (Vbu) en litros y la pérdida constante específica (psbsol) en W/K (K expresa la diferencia entre la temperatura de almacenamiento y la temperatura ambiente);

| — | El consumo de electricidad auxiliar en condiciones operativas estables Qaux; |
| --- | --- |

—

El consumo de electricidad auxiliar en condiciones operativas estables Qaux;

| — | El consumo eléctrico en modo de espera solstandby; |
| --- | --- |

—

El consumo eléctrico en modo de espera solstandby;

| — | El consumo eléctrico de la bomba solpump, conforme a EN 16297-1:2012. |
| --- | --- |

—

El consumo eléctrico de la bomba solpump, conforme a EN 16297-1:2012.

El cálculo asume valores por defecto para el aislamiento específico de los conductos del circuito colector (= 6 + 0,3 W/Km2) y la capacidad térmica del intercambiador térmico (100×W/Km2). m2 es la zona de apertura del colector. Asimismo, se asume que los períodos de almacenamiento térmico solar son inferiores a un mes.

A efectos de establecer el rendimiento de eficiencia energética total del sistema únicamente solar y del calentador de agua convencional de un calentador de agua solar, el método SOLCAL determina la contribución térmica no solar anual Qnonsol
  en kWh con

Qnonsol

  = SUM (Qnonsoltm) en kWh/a

Donde:

—

Qnonsoltm = Lwhtm-LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60-Ta) × 0,732

La demanda térmica mensual para el sistema térmico solar se define como:

Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref
  - 1,09)

Donde:

| — | 0,6 representa un factor para calcular la demanda térmica media del perfil de carga; |
| --- | --- |

—

0,6 representa un factor para calcular la demanda térmica media del perfil de carga;

| — | 1,09 representa las pérdidas de distribución medias. |
| --- | --- |

—

1,09 representa las pérdidas de distribución medias.

Se realizan los siguientes cálculos:

LsolW1tm = Lwhtm × (1,029 × Ytm – 0,065×Xtm – 0,245 × Ytm
  2 + 0,0018 × Xtm
  2 + 0,0215 × Ytm
  3)

LsolWtm = LsolW1tm-Qbuftm

El valor mínimo de LsolWtm es 0 y el valor máximo es Lwhtm.

Donde:

—

Formula

Donde:

| — | 0,732 es un factor que tiene en cuenta la media de horas mensuales (24 × 30,5); |
| --- | --- |

—

0,732 es un factor que tiene en cuenta la media de horas mensuales (24 × 30,5);

| — | Psbsol es la pérdida constante específica del depósito térmico solar en W/K determinado conforme al punto 4.8(a); |
| --- | --- |

—

Psbsol es la pérdida constante específica del depósito térmico solar en W/K determinado conforme al punto 4.8(a);

| — | Ta es la temperatura ambiente media mensual alrededor del depósito térmico en °C; con |
| --- | --- |

—

Ta es la temperatura ambiente media mensual alrededor del depósito térmico en °C; con

| — | Ta = 20 cuando el depósito térmico está dentro de la parte envolvente; |
| --- | --- |

—

Ta = 20 cuando el depósito térmico está dentro de la parte envolvente;

| — | Ta = Touttm cuando el depósito térmico está fuera de la parte envolvente; |
| --- | --- |

—

Ta = Touttm cuando el depósito térmico está fuera de la parte envolvente;

| — | Touttm es la temperatura media diurna en °C para unas condiciones climáticas más frías y cálidas medias. |
| --- | --- |

—

Touttm es la temperatura media diurna en °C para unas condiciones climáticas más frías y cálidas medias.

Xtm y Ytm son coeficientes agregados:

Xtm = Asol
  × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw-Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm

El valor mínimo de Хtm es 0 y el valor máximo es 18.

Donde:

| — | Ac = a1
  - а2
  × 40; |
| --- | --- |

—

Ac = a1
  - а2
  × 40;

| — | UL = (6 + 0,3 × Asol
  )/Asol
  son las pérdidas del circuito en W/(m2K); |
| --- | --- |

—

UL = (6 + 0,3 × Asol
  )/Asol
  son las pérdidas del circuito en W/(m2K);

| — | etaloop es la eficiencia del circuito con etaloop = 1-(η0
  × a1
  )/100; |
| --- | --- |

—

etaloop es la eficiencia del circuito con etaloop = 1-(η0
  × a1
  )/100;

| — | Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold-1,32 × Touttm; |
| --- | --- |

—

Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold-1,32 × Touttm;

| — | Tcold es la temperatura del agua fría, por defecto 10 °C; |
| --- | --- |

—

Tcold es la temperatura del agua fría, por defecto 10 °C;

| — | Touttm es la temperatura diurna media en °C para condiciones climáticas más frías y cálidas medias; |
| --- | --- |

—

Touttm es la temperatura diurna media en °C para condiciones climáticas más frías y cálidas medias;

| — | ccap es el coeficiente de almacenamiento con ccap = (75 × Asol
  /Vsol)0,25; |
| --- | --- |

—

ccap es el coeficiente de almacenamiento con ccap = (75 × Asol
  /Vsol)0,25;

| — | Vsol es el volumen del depósito solar, como se define en EN 15316-4-3; |
| --- | --- |

—

Vsol es el volumen del depósito solar, como se define en EN 15316-4-3;

Ytm = Asol
  × IAM × η0
  × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm

El valor mínimo de Υtm es 0 y el valor máximo es 3.

Donde:

—

El consumo de electricidad auxiliar Qaux
  es calcula como sigue:

Qaux
  = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

Donde:

| — | solhrs es el número de horas solares activas en h; con |
| --- | --- |

—

solhrs es el número de horas solares activas en h; con

| — | solhrs = 2 000 para calentadores de agua solares. |
| --- | --- |

—

solhrs = 2 000 para calentadores de agua solares.

c)   El método SOLICS

El método SOLICS se basa en el método de ensayo descrito en ISO 9459-5:2007. El procedimiento para determinar la potencia solar se referencia como sigue:

| — | Términos y definiciones según ISO 9459-5:2007, capítulo 3; |
| --- | --- |

—

Términos y definiciones según ISO 9459-5:2007, capítulo 3;

| — | Símbolos, unidades y nomenclatura según ISO 9459-5:2007, capítulo 4; |
| --- | --- |

—

Símbolos, unidades y nomenclatura según ISO 9459-5:2007, capítulo 4;

| — | El sistema se monta conforme a ISO 9459-5:2007, apartado 5.1; |
| --- | --- |

—

El sistema se monta conforme a ISO 9459-5:2007, apartado 5.1;

| — | La instalación de ensayo, instrumentación y localizaciones de los sensores conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 5; |
| --- | --- |

—

La instalación de ensayo, instrumentación y localizaciones de los sensores conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 5;

| — | Los ensayos se realizan conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 6; |
| --- | --- |

—

Los ensayos se realizan conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 6;

| — | Sobre la base de los resultados de los ensayos, los parámetros del sistema se identifican conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 7. Se usan el algoritmo de ajuste dinámico y el modelo de simulación descritos en ISO 9459-5:2007, Anexo A; |
| --- | --- |

—

Sobre la base de los resultados de los ensayos, los parámetros del sistema se identifican conforme a ISO 9459-5:2007, capítulo 7. Se usan el algoritmo de ajuste dinámico y el modelo de simulación descritos en ISO 9459-5:2007, Anexo A;

| — | El rendimiento anual se calcula con el modelo de simulación descrito en ISO 9459-5:2007, Anexo A, los parámetros identificados y la siguiente configuración: |
| --- | --- |

—

El rendimiento anual se calcula con el modelo de simulación descrito en ISO 9459-5:2007, Anexo A, los parámetros identificados y la siguiente configuración:

| — | Temperatura diurna media en °C para condiciones climáticas más frías y cálidas medias e irradiancia solar global media en W/m2 para condiciones climáticas más frías y cálidas medias; |
| --- | --- |

—

Temperatura diurna media en °C para condiciones climáticas más frías y cálidas medias e irradiancia solar global media en W/m2 para condiciones climáticas más frías y cálidas medias;

| — | Valores horarios para la irradiancia solar global conforme a un año de referencia de ensayo CEC adecuado; |
| --- | --- |

—

Valores horarios para la irradiancia solar global conforme a un año de referencia de ensayo CEC adecuado;

| — | Temperatura del agua corriente: 10 °C; |
| --- | --- |

—

Temperatura del agua corriente: 10 °C;

| — | Temperatura ambiente del depósito (tampón interior: 20 °C, tampón exterior: temperatura ambiente); |
| --- | --- |

—

Temperatura ambiente del depósito (tampón interior: 20 °C, tampón exterior: temperatura ambiente);

| — | Consumo de electricidad auxiliar: por declaración; |
| --- | --- |

—

Consumo de electricidad auxiliar: por declaración;

| — | Temperatura auxiliar establecida: por declaración y con un valor mínimo de 60 °C; |
| --- | --- |

—

Temperatura auxiliar establecida: por declaración y con un valor mínimo de 60 °C;

| — | Temporizador del calentador auxiliar: por declaración. |
| --- | --- |

—

Temporizador del calentador auxiliar: por declaración.

Demanda térmica anual: 0,6 × 366 × (Qref
  - 1,09)

Donde:

| — | 0,6 representa un factor para calcular la demanda térmica media del perfil de carga; |
| --- | --- |

—

0,6 representa un factor para calcular la demanda térmica media del perfil de carga;

| — | 1,09 representa las pérdidas de distribución medias. |
| --- | --- |

—

1,09 representa las pérdidas de distribución medias.

El consumo de electricidad auxiliar Qaux
  se calcula como sigue:

Qaux
  = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

Donde:

| — | solhrs es el número de horas solares activas en h; con |
| --- | --- |

—

solhrs es el número de horas solares activas en h; con

| — | solhrs = 2 000 para calentadores de agua solares. |
| --- | --- |

—

solhrs = 2 000 para calentadores de agua solares.

A efectos de establecer el rendimiento de eficiencia energética total del sistema únicamente solar y del calentador de agua convencional de un calentador de agua solar, el método SOLCAL determina la contribución térmica no solar anual Qnonsol
  en kWh en términos de energía primaria y/o kWh en términos de GVC como sigue:

| — | Para sistemas únicamente solares: |
| --- | --- |

—

Para sistemas únicamente solares:

Qnonsol

  =0,6 × 366 × (Qref

  +1,09) – QL

Donde:

| — | QL es el calor emitido por el sistema de calefacción solar en kWh/a. |
| --- | --- |

—

QL es el calor emitido por el sistema de calefacción solar en kWh/a.

| — | Para calentadores de agua solares: |
| --- | --- |

—

Para calentadores de agua solares:

Qnonsol

  = Qaux,net

Donde:

—

4.9.   Procedimientos de ensayo para depósitos

a)   Pérdida constante

La pérdida constante S de los depósitos se puede evaluar usando cualquier de los métodos referenciados en el punto 3, incluida la pérdida permanente del depósito solar psbsol. Cuando la medición es el resultado de las normas aplicables se expresa en kWh/24 horas, el resultado se multiplicará por (1 000/24) para llegar a valores para S en W. En cuanto a la pérdida constante específica – por grado de diferencia de temperatura entre almacenada y ambiente — de los depósitos solares psbsol, la pérdida térmica se puede determinar en W/K directamente usando EN 12977-3 o se puede calcular de manera indirecta dividiendo la pérdida térmica en W por 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C) para alcanzar un valor en W/K. Cuando los resultados de EN 12977-3, expresados en W/K, se usan para calcular S, se multiplican por 45.

b)   Capacidad

La capacidad del depósito en un calentador de agua eléctrico se medie del modo indicado en el apartado 4.5.c.

4.10.   Procedimiento de ensayo de la potencia de la bomba solar

La potencia de la bomba solar se expresa como el consumo eléctrico en condiciones operativas nominales. No se tienen en cuenta los efectos de arranque por debajo de los 5 minutos. Las bombas solares que están controladas todo el tiempo o que se controlan en un mínimo de tres pasos, se expresan como el 50 % de la potencia eléctrica nominal de la bomba solar.

---

(1)  Se prevé que estos métodos provisionales sean sustituidos definitivamente por una o varias normas armonizadas. Cuando estén disponibles, la(s) referencia(s) a la(s) norma(s) armonizada(s) se publicará(n) en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Directiva 2009/125/CE.

(2)  Valor por defecto, si el valor no se determina calorimétricamente. Por otro lado, si la masa volumétrica y el contenido de azufre son conocidos (por ejemplo, mediante análisis básico), el valor de calefacción neto (Hi) se puede determinar con:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 –S) en MJ/kg

(3)  EN15316-4-3, método basado en B

(4)  método basado en ISO 9459-5

---

Tribunal de Cuentas

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/41 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/41

---

Informe Especial no 5/2014 «La supervisión bancaria europea toma forma — La Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución»

(2014/C 207/04)

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial no 5/2014 «La supervisión bancaria europea toma forma — La Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución».

El informe puede consultarse o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: http://eca.europa.eu

También puede obtenerse gratuitamente en versión papel, enviando una petición a la dirección siguiente:

| Tribunal de Cuentas Europeo |
| --- |
| Publicaciones (PUB) |
| 12, rue Alcide De Gasperi |
| 1615 Luxemburgo |
| LUXEMBURGO |
| Tel. +352 4398-1 |
| Correo electrónico: eca-info@eca.europa.eu |

Tribunal de Cuentas Europeo

Publicaciones (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxemburgo

LUXEMBURGO

Tel. +352 4398-1

Correo electrónico: eca-info@eca.europa.eu

o rellenando una orden de pedido electrónico en EU-Bookshop.

---

INFORMACIÓN RELATIVA AL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Órgano de Vigilancia de la AELC

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/42 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/42

---

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

(2014/C 207/05)

El Órgano de Vigilancia de la AELC no formula objeciones a la siguiente ayuda estatal:

| Fecha de adopción de la Decisión | : | 12 de marzo de 2014 |
| --- | --- | --- |
| Número del asunto | : | 74081 |
| Número de la Decisión | : | 111/14/COL |
| Estado de la AELC | : | Islandia |
| Región | : | Municipio de Norðurþing, en el nordeste de Islandia |
| Denominación | : | Construcción de una planta de silicio metal de PCC en Bakki |
| Fundamento jurídico | : | Disposición no 52/2013 que, en nombre del Tesoro, autoriza al Ministro de Industria e Innovación de Islandia a celebrar un acuerdo de inversión con la empresa PCC sobre medidas para la construcción de una planta de silicio metal |
| Objetivo | : | Desarrollo regional |
| Forma de la ayuda | : | Subvención directa en efectivo para preparación del terreno
  Arrendamiento fijo de tierras por un período de diez años
  Exenciones y desgravaciones de impuestos y tributos |
| Presupuesto | : | 23,3 millones EUR en términos nominales |
| Duración | : | 1 de enero de 2014 – 27 de septiembre de 2027 |
| Sector económico | : | Silicio metal |
| Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas | : | Ministerio de Industria e Innovación |
| Skúlagötu 4 |
| 101 Reykjavík |
| ISLANDIA |

Fecha de adopción de la Decisión

:

12 de marzo de 2014

Número del asunto

:

74081

Número de la Decisión

:

111/14/COL

Estado de la AELC

:

Islandia

Región

:

Municipio de Norðurþing, en el nordeste de Islandia

Denominación

:

Construcción de una planta de silicio metal de PCC en Bakki

Fundamento jurídico

:

Disposición no 52/2013 que, en nombre del Tesoro, autoriza al Ministro de Industria e Innovación de Islandia a celebrar un acuerdo de inversión con la empresa PCC sobre medidas para la construcción de una planta de silicio metal

Objetivo

:

Desarrollo regional

Forma de la ayuda

:

Subvención directa en efectivo para preparación del terreno

Arrendamiento fijo de tierras por un período de diez años

Exenciones y desgravaciones de impuestos y tributos

Presupuesto

:

23,3 millones EUR en términos nominales

Duración

:

1 de enero de 2014 – 27 de septiembre de 2027

Sector económico

:

Silicio metal

Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas

:

Ministerio de Industria e Innovación

Skúlagötu 4

101 Reykjavík

ISLANDIA

y

| Municipio de Norðurþing |
| --- |
| Ketilsbraut 7-9 |
| 640 Húsavík |
| ISLANDIA |

Municipio de Norðurþing

Ketilsbraut 7-9

640 Húsavík

ISLANDIA

El texto de la Decisión en la lengua auténtica, del que se han suprimido los datos confidenciales, puede consultarse en el sitio web del Órgano de Vigilancia de la AELC:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/43 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/43

---

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

(2014/C 207/06)

El Órgano de Vigilancia de la AELC no formula objeciones a la siguiente ayuda estatal:

| Fecha de adopción de la Decisión | : | 12 de marzo de 2014 |
| --- | --- | --- |
| Número del asunto | : | 75005 |
| Número de la Decisión | : | 114/14/COL |
| Estado de la AELC | : | Noruega |
| Nombre del beneficiario | : | BE Varme AS |
| Tipo de medida | : | ayuda individual concedida en el marco del Fondo de Energía, sujeta a una evaluación detallada de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE |
| Régimen | : | el Órgano de Vigilancia de la AELC autorizó el Régimen del Fondo de Energía mediante la Decisión no 248/11/COL |
| Objetivo | : | protección del medio ambiente |
| Forma de la ayuda | : | subvención |
| Importe de la ayuda | : | 88,53 millones NOK |
| Sector económico | : | calefacción urbana |
| Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas | : | Enova SF |
| Professor Borchsgt. 2 |
| N-7030 Trondheim |
| NORUEGA |

Fecha de adopción de la Decisión

:

12 de marzo de 2014

Número del asunto

:

75005

Número de la Decisión

:

114/14/COL

Estado de la AELC

:

Noruega

Nombre del beneficiario

:

BE Varme AS

Tipo de medida

:

ayuda individual concedida en el marco del Fondo de Energía, sujeta a una evaluación detallada de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE

Régimen

:

el Órgano de Vigilancia de la AELC autorizó el Régimen del Fondo de Energía mediante la Decisión no 248/11/COL

Objetivo

:

protección del medio ambiente

Forma de la ayuda

:

subvención

Importe de la ayuda

:

88,53 millones NOK

Sector económico

:

calefacción urbana

Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas

:

Enova SF

Professor Borchsgt. 2

N-7030 Trondheim

NORUEGA

El texto de la decisión en la lengua auténtica, del que se han suprimido los datos confidenciales, puede consultarse en la página web del Órgano de Vigilancia de la AELC:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/44 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/44

---

Ayuda estatal — Decisión de no formular objeciones

(2014/C 207/07)

El Órgano de Vigilancia de la AELC no formula objeciones a la siguiente ayuda estatal:

| Fecha de adopción de la Decisión | : | 12 de marzo de 2014 |
| --- | --- | --- |
| Número del asunto | : | 74036 |
| Número de la Decisión | : | 112/14/COL |
| Estado de la AELC | : | Noruega |
| Denominación | : | Plan de subvenciones de producción para medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad |
| Fundamento jurídico | : | Artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE |
| Tipo de medida | : | Ayuda a los medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad |
| Objetivo | : | Fomento de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación |
| Forma de la ayuda | : | Subvención |
| Presupuesto | : | 290 millones NOK al año, aproximadamente |
| Duración | : | Hasta 2020 |
| Sector económico | : | Medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad |
| Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas | : | Norwegian Media Authority |
| Nygata 4 |
| N-1607 Fredrikstad |
| NORUEGA |

Fecha de adopción de la Decisión

:

12 de marzo de 2014

Número del asunto

:

74036

Número de la Decisión

:

112/14/COL

Estado de la AELC

:

Noruega

Denominación

:

Plan de subvenciones de producción para medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad

Fundamento jurídico

:

Artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE

Tipo de medida

:

Ayuda a los medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad

Objetivo

:

Fomento de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación

Forma de la ayuda

:

Subvención

Presupuesto

:

290 millones NOK al año, aproximadamente

Duración

:

Hasta 2020

Sector económico

:

Medios de comunicación de noticias e informativos de actualidad

Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas

:

Norwegian Media Authority

Nygata 4

N-1607 Fredrikstad

NORUEGA

El texto de la Decisión en la lengua auténtica, del que se han suprimido los datos confidenciales, puede consultarse en el sitio web del Órgano de Vigilancia de la AELC:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

---

V Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/45 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/45

---

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES GENERALES

(2014/C 207/08)

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca las siguientes oposiciones generales:

EPSO/AD/284/14 — TRADUCTORES DE LENGUA ALEMANA (DE)

EPSO/AD/285/14 — TRADUCTORES DE LENGUA GRIEGA (EL)

EPSO/AD/286/14 — TRADUCTORES DE LENGUA ESPAÑOLA (ES)

EPSO/AD/287/14 — TRADUCTORES DE LENGUA SUECA (SV)

La convocatoria de oposición se publicará en veinticuatro lenguas en el Diario Oficial C 207 A de 3 de julio de 2014.

Más información en el sitio web de la EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

---

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/46 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/46

---

Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2014/C 207/09)

| 1. | El 24 de junio de 2014, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), y siguiendo un proceso de remisión conforme a su artículo 4, apartado 5, de un proyecto de concentración por el cual la empresa NV Bekaert SA («Bekaert», Bélgica) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de la totalidad del negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli Tyre SpA («negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli», Italia) mediante adquisición de acciones. |
| --- | --- |

1.

El 24 de junio de 2014, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), y siguiendo un proceso de remisión conforme a su artículo 4, apartado 5, de un proyecto de concentración por el cual la empresa NV Bekaert SA («Bekaert», Bélgica) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de la totalidad del negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli Tyre SpA («negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli», Italia) mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:
  —   Bekaert: producción y comercialización de una amplia gama de productos en los sectores de productos de alambre de acero trefilado, transformación avanzada de metal y materiales y revestimientos avanzados,
  —   negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli: suministro de cordón de acero para neumáticos. |
| --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—   Bekaert: producción y comercialización de una amplia gama de productos en los sectores de productos de alambre de acero trefilado, transformación avanzada de metal y materiales y revestimientos avanzados,

—   negocio de cordón de acero para neumáticos de Pirelli: suministro de cordón de acero para neumáticos.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo postal, con indicación del número de referencia M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Operaciones de Concentración |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo postal, con indicación del número de referencia M.7230 — Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Operaciones de Concentración

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1, («Reglamento comunitario de concentraciones»).

---

| 3.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 207/47 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 207/47

---

Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto M.7132 — INEOS/Doeflex)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2014/C 207/10)

| 1. | El 24 de junio de 2014, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), y siguiendo un proceso de remisión conforme a su artículo 4, apartado 5, de un proyecto de concentración por el cual la empresa INEOS AG («INEOS», Suiza) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de negocios y activos de Doeflex Compounding Limited («Doeflex», Reino Unido) mediante adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación («Newco»). |
| --- | --- |

1.

El 24 de junio de 2014, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), y siguiendo un proceso de remisión conforme a su artículo 4, apartado 5, de un proyecto de concentración por el cual la empresa INEOS AG («INEOS», Suiza) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, de negocios y activos de Doeflex Compounding Limited («Doeflex», Reino Unido) mediante adquisición de acciones en una empresa en participación de nueva creación («Newco»).

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:
  —   NEOS: fabricación de productos petroquímicos, productos químicos especiales y productos del petróleo, producción y venta de S-PVC, E-PVC, plastificantes y compuestos de S-PVC, a escala mundial,
  —   Doeflex: producción de compuestos de S-PVC de mezcla seca o gelificados, con una sola fábrica situada en el Reino Unido. |
| --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—   NEOS: fabricación de productos petroquímicos, productos químicos especiales y productos del petróleo, producción y venta de S-PVC, E-PVC, plastificantes y compuestos de S-PVC, a escala mundial,

—   Doeflex: producción de compuestos de S-PVC de mezcla seca o gelificados, con una sola fábrica situada en el Reino Unido.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo postal, con indicación del número de referencia M.7132 — INEOS/Doeflex, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Operaciones de Concentración |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo postal, con indicación del número de referencia M.7132 — INEOS/Doeflex, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Operaciones de Concentración

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

---