# Uradni list L 469/2021

| | ISSN 1977-0804 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 469 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Letnik 6430. december 2021 |

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 469

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 6430. december 2021

---

| Vsebina | | II   Nezakonodajni akti | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | SKLEPI |
| | * | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2326 z dne 30. novembra 2021 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave
  (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 8580)

   (
  1
  ) | 1 |

Vsebina

II   Nezakonodajni akti

Stran

SKLEPI

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2326 z dne 30. novembra 2021 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave
  (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 8580)

   (
  1
  )

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 8580)

1

1

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Besedilo velja za EGP. |

---

(1)   Besedilo velja za EGP.

1

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Nezakonodajni akti

SKLEPI

| 30.12.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | L 469/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.12.2021

SL

Uradni list Evropske unije

L 469/1

---

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2326

z dne 30. novembra 2021

o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 8580)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (1) ter zlasti člena 13(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

| (1) | Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah (best available techniques – BAT) so referenca za določanje pogojev v dovoljenjih za obrate iz poglavja II Direktive 2010/75/EU, pristojni organi pa morajo določiti mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so določene v sklepih o zaključkih o BAT. |
| --- | --- |

(1)

Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah (best available techniques – BAT) so referenca za določanje pogojev v dovoljenjih za obrate iz poglavja II Direktive 2010/75/EU, pristojni organi pa morajo določiti mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so določene v sklepih o zaključkih o BAT.

| (2) | Forum, sestavljen iz predstavnikov držav članic, zadevnih panog in nevladnih organizacij za spodbujanje varstva okolja, ki ga je Komisija ustanovila s sklepom z dne 16. maja 2011 o vzpostavitvi foruma za izmenjavo informacij v skladu s členom 13 Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (2), je Komisiji 20. oktobra 2016 podal mnenje o predlagani vsebini referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za velike kurilne naprave. Navedeno mnenje je javno dostopno. |
| --- | --- |

(2)

Forum, sestavljen iz predstavnikov držav članic, zadevnih panog in nevladnih organizacij za spodbujanje varstva okolja, ki ga je Komisija ustanovila s sklepom z dne 16. maja 2011 o vzpostavitvi foruma za izmenjavo informacij v skladu s členom 13 Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (2), je Komisiji 20. oktobra 2016 podal mnenje o predlagani vsebini referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah za velike kurilne naprave. Navedeno mnenje je javno dostopno.

| (3) | Ključni elementi referenčnega dokumenta o BAT so dobili podporo kot zaključki o BAT v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2017/1442 (3). |
| --- | --- |

(3)

Ključni elementi referenčnega dokumenta o BAT so dobili podporo kot zaključki o BAT v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2017/1442 (3).

| (4) | Splošno sodišče je s sodbo z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-699/17 (4) (v nadaljnjem besedilu: sodba v zadevi T-699/17) Izvedbeni sklep (EU) 2017/1442 razglasilo za ničen. |
| --- | --- |

(4)

Splošno sodišče je s sodbo z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-699/17 (4) (v nadaljnjem besedilu: sodba v zadevi T-699/17) Izvedbeni sklep (EU) 2017/1442 razglasilo za ničen.

| (5) | Splošno sodišče je v sodbi v zadevi T-699/17 tudi presodilo, da bi bila razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 s takojšnjim učinkom v nasprotju s cilji zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in izboljšanja kakovosti okolja, kot določajo člen 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, člen 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in uvodni izjavi 2 in 44 ter člen 1 Direktive 2010/75/EU, h kateri prispeva navedeni izvedbeni sklep. |
| --- | --- |

(5)

Splošno sodišče je v sodbi v zadevi T-699/17 tudi presodilo, da bi bila razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 s takojšnjim učinkom v nasprotju s cilji zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in izboljšanja kakovosti okolja, kot določajo člen 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, člen 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in uvodni izjavi 2 in 44 ter člen 1 Direktive 2010/75/EU, h kateri prispeva navedeni izvedbeni sklep.

| (6) | Splošno sodišče je zato odredilo, da se učinki Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 ohranijo v veljavi za razumno dolgo obdobje, ki ne sme biti daljše od dvanajst mesecev od razglasitve sodbe v zadevi T-699/17, do začetka veljavnosti novega akta, ki naj bi ga nadomestil in ki bo sprejet v skladu s pravili o kvalificirani večini iz člena 3(3) Protokola št. 36 k Pogodbama. |
| --- | --- |

(6)

Splošno sodišče je zato odredilo, da se učinki Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 ohranijo v veljavi za razumno dolgo obdobje, ki ne sme biti daljše od dvanajst mesecev od razglasitve sodbe v zadevi T-699/17, do začetka veljavnosti novega akta, ki naj bi ga nadomestil in ki bo sprejet v skladu s pravili o kvalificirani večini iz člena 3(3) Protokola št. 36 k Pogodbama.

| (7) | Komisija se je 2. aprila 2021 pritožila na sodbo v zadevi T-699/17 (zadeva C-207/21P). Ker pritožba nima odložilnega učinka, je treba sprejeti nov izvedbeni sklep, da bi spoštovali sodbo v zadevi T-699/17 ter zagotovili učinkovito in celovito izvajanje Direktive 2010/75/EU, dokler ne bo izrečena sodba v zadevi C-207/21P. Novi sklep se sprejme, potem ko odbor, ustanovljen na podlagi člena 75(1) Direktive 2010/75/EU poda mnenje v skladu s pravili o kvalificirani večini iz člena 3(3) Protokola št. 36 k Pogodbama. |
| --- | --- |

(7)

Komisija se je 2. aprila 2021 pritožila na sodbo v zadevi T-699/17 (zadeva C-207/21P). Ker pritožba nima odložilnega učinka, je treba sprejeti nov izvedbeni sklep, da bi spoštovali sodbo v zadevi T-699/17 ter zagotovili učinkovito in celovito izvajanje Direktive 2010/75/EU, dokler ne bo izrečena sodba v zadevi C-207/21P. Novi sklep se sprejme, potem ko odbor, ustanovljen na podlagi člena 75(1) Direktive 2010/75/EU poda mnenje v skladu s pravili o kvalificirani večini iz člena 3(3) Protokola št. 36 k Pogodbama.

| (8) | Ker se s sodbo v zadevi T-699/17 ohranjajo v veljavi učinki Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442, je treba zagotoviti pravno kontinuiteto med Izvedbenim sklepom (EU) 2017/1442 in tem sklepom. Zlasti je treba znova sprejeti zaključke o BAT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/1442, ki so ključni element referenčnega dokumenta o BAT, v nespremenjeni obliki. Ohranitev učinkov Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 pomeni tudi, da se v opredelitvi pojma „nova naprava“, navedeni v zaključkih o BAT, sklic na „objavo teh zaključkov o BAT“ razume kot datum objave Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442, tj. 17. avgust 2017. |
| --- | --- |

(8)

Ker se s sodbo v zadevi T-699/17 ohranjajo v veljavi učinki Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442, je treba zagotoviti pravno kontinuiteto med Izvedbenim sklepom (EU) 2017/1442 in tem sklepom. Zlasti je treba znova sprejeti zaključke o BAT iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/1442, ki so ključni element referenčnega dokumenta o BAT, v nespremenjeni obliki. Ohranitev učinkov Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442 pomeni tudi, da se v opredelitvi pojma „nova naprava“, navedeni v zaključkih o BAT, sklic na „objavo teh zaključkov o BAT“ razume kot datum objave Izvedbenega sklepa (EU) 2017/1442, tj. 17. avgust 2017.

| (9) | Za namene pravne varnosti je treba določiti pravila o uporabi tega sklepa, če se bo Sodišče odločilo razveljaviti sodbo v zadevi T-699/17. |
| --- | --- |

(9)

Za namene pravne varnosti je treba določiti pravila o uporabi tega sklepa, če se bo Sodišče odločilo razveljaviti sodbo v zadevi T-699/17.

| (10) | Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU – |
| --- | --- |

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zaključki o BAT za velike kurilne naprave, kot so navedeni v Prilogi, se sprejmejo.

Člen 2

Če bo Sodišče razveljavilo sodbo v zadevi T-699/17, tako da bo Izvedbeni sklep (EU) 2017/1442 ostal v veljavi, se ta sklep preneha uporabljati na datum razglasitve sodbe v zadevi C-207/21P.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2021

Za Komisijo

Virginijus SINKEVIČIUS

član Komisije

---

(1)  
  UL L 334, 17.12.2010, str. 17.

1

(2)  
  UL C 146, 17.5.2011, str. 3.

2

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julija 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave (UL L 212, 17.8.2017, str. 1).

3

(4)  Sodba Splošnega sodišča z dne 27. januarja 2021 v zadevi Poljska/Komisija, T-699/17, ECLI:EU:T:2021:44.

4

---

PRILOGA

ZAKLJUČKI O NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIKAH (BAT)

PODROČJE UPORABE

Ti zaključki o BAT se nanašajo na naslednje dejavnosti, navedene v Prilogi I k Direktivi 2010/75/EU:

| — | 1.1: izgorevanje goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več, če se ta dejavnost izvaja v kurilnih napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več, |
| --- | --- |

—

1.1: izgorevanje goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več, če se ta dejavnost izvaja v kurilnih napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več,

| — | 1.4: uplinjanje premoga ali drugih goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več, če je ta dejavnost neposredno povezana s kurilno napravo, |
| --- | --- |

—

1.4: uplinjanje premoga ali drugih goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več, če je ta dejavnost neposredno povezana s kurilno napravo,

| — | 5.2: odstranjevanje ali predelavo odpadkov v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro ali za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan, če se ta dejavnost izvaja v kurilnih napravah iz točke 1.1 zgoraj. |
| --- | --- |

—

5.2: odstranjevanje ali predelavo odpadkov v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov za nenevarne odpadke z zmogljivostjo nad 3 tone na uro ali za nevarne odpadke z zmogljivostjo nad 10 ton na dan, če se ta dejavnost izvaja v kurilnih napravah iz točke 1.1 zgoraj.

Ti zaključki o BAT zajemajo zlasti dejavnosti pred kurilno enoto in za njo, ki so neposredno povezane z zgoraj navedenimi dejavnostmi, med drugim uporabljene tehnike za preprečevanje in nadzorovanje emisij.

Goriva, obravnavana v teh zaključkih o BAT, so vse trdne, tekoče in/ali plinaste gorljive snovi, med drugim:

| — | trdna goriva (npr. premog, lignit, šota), |
| --- | --- |

—

trdna goriva (npr. premog, lignit, šota),

| — | biomasa (kot je opredeljena v členu 3(31) Direktive 2010/75/EU), |
| --- | --- |

—

biomasa (kot je opredeljena v členu 3(31) Direktive 2010/75/EU),

| — | tekoča goriva (npr. težko kurilno olje in plinsko olje), |
| --- | --- |

—

tekoča goriva (npr. težko kurilno olje in plinsko olje),

| — | plinasta goriva (npr. zemeljski plin, plin z vsebnostjo vodika, in sintezni plin), |
| --- | --- |

—

plinasta goriva (npr. zemeljski plin, plin z vsebnostjo vodika, in sintezni plin),

| — | goriva, specifična za industrijsko panogo (npr. stranski proizvodi v kemijski industriji ter železarstvu in jeklarstvu), |
| --- | --- |

—

goriva, specifična za industrijsko panogo (npr. stranski proizvodi v kemijski industriji ter železarstvu in jeklarstvu),

| — | odpadki, razen mešanih komunalnih odpadkov, kot so opredeljeni v členu 3(39) Direktive 2010/75/EU, ter drugih odpadkov, navedenih v členu 42(2)(a)(ii) in (iii) Direktive. |
| --- | --- |

—

odpadki, razen mešanih komunalnih odpadkov, kot so opredeljeni v členu 3(39) Direktive 2010/75/EU, ter drugih odpadkov, navedenih v členu 42(2)(a)(ii) in (iii) Direktive.

V teh zaključkih o BAT se ne obravnavajo:

| — | zgorevanje goriv v enotah z nazivno toplotno močjo manj kot 15 MW, |
| --- | --- |

—

zgorevanje goriv v enotah z nazivno toplotno močjo manj kot 15 MW,

| — | kurilne naprave, ki so predmet odstopanja z omejenim trajanjem oziroma za sisteme daljinskega ogrevanja, kot je določeno v členih 33 in 35 Direktive 2010/75/EU, dokler odstopanja, določena v njihovih dovoljenih, ne prenehajo veljati, in sicer kar zadeva ravni emisij, povezane z BAT, za onesnaževala, ki jih zajema odstopanje, ter druga onesnaževala, katerih emisije bi se zmanjšale s tehničnimi ukrepi, ki jih odstopanje preprečuje, |
| --- | --- |

—

kurilne naprave, ki so predmet odstopanja z omejenim trajanjem oziroma za sisteme daljinskega ogrevanja, kot je določeno v členih 33 in 35 Direktive 2010/75/EU, dokler odstopanja, določena v njihovih dovoljenih, ne prenehajo veljati, in sicer kar zadeva ravni emisij, povezane z BAT, za onesnaževala, ki jih zajema odstopanje, ter druga onesnaževala, katerih emisije bi se zmanjšale s tehničnimi ukrepi, ki jih odstopanje preprečuje,

| — | uplinjanje goriv, če ni neposredno povezano z zgorevanjem nastalega sinteznega plina, |
| --- | --- |

—

uplinjanje goriv, če ni neposredno povezano z zgorevanjem nastalega sinteznega plina,

| — | uplinjanje goriv in naknadno zgorevanje sinteznega plina, če je neposredno povezano z rafiniranjem nafte in plina, |
| --- | --- |

—

uplinjanje goriv in naknadno zgorevanje sinteznega plina, če je neposredno povezano z rafiniranjem nafte in plina,

| — | dejavnosti pred kurilno enoto in za njo, ki niso neposredno povezane z dejavnostmi zgorevanja ali uplinjanja, |
| --- | --- |

—

dejavnosti pred kurilno enoto in za njo, ki niso neposredno povezane z dejavnostmi zgorevanja ali uplinjanja,

| — | zgorevanje v procesnih pečeh ali grelnikih, |
| --- | --- |

—

zgorevanje v procesnih pečeh ali grelnikih,

| — | zgorevanje v napravah za naknadno zgorevanje, |
| --- | --- |

—

zgorevanje v napravah za naknadno zgorevanje,

| — | sežiganje plinov, |
| --- | --- |

—

sežiganje plinov,

| — | zgorevanje v rekuperacijskih kotlih in gorilnikih za skupno reducirano žveplo v obratih za proizvodnjo celuloze in papirja, saj je to vključeno v zaključke o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, |
| --- | --- |

—

zgorevanje v rekuperacijskih kotlih in gorilnikih za skupno reducirano žveplo v obratih za proizvodnjo celuloze in papirja, saj je to vključeno v zaključke o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona,

| — | zgorevanje rafinerijskih goriv v rafinerijah, saj je to vključeno v zaključke o BAT za rafiniranje nafte in plina, |
| --- | --- |

—

zgorevanje rafinerijskih goriv v rafinerijah, saj je to vključeno v zaključke o BAT za rafiniranje nafte in plina,

| — | odstranjevanje ali predelava odpadkov v:






  — | sežigalnicah odpadkov (kot so opredeljene v členu 3(40) Direktive 2010/75/EU), |
| --- | --- | --- |

—

odstranjevanje ali predelava odpadkov v:

—

sežigalnicah odpadkov (kot so opredeljene v členu 3(40) Direktive 2010/75/EU),

| — | napravah za sosežig odpadkov, kjer več kot 40 % toplote nastane iz nevarnih odpadkov, |
| --- | --- |

—

napravah za sosežig odpadkov, kjer več kot 40 % toplote nastane iz nevarnih odpadkov,

| — | napravah za sosežig odpadkov, v katerih zgorevajo samo odpadki, razen če so ti odpadki vsaj delno sestavljeni iz biomase, kot je opredeljena v členu 3(31)(b) Direktive 2010/75/EU, |
| --- | --- |

—

napravah za sosežig odpadkov, v katerih zgorevajo samo odpadki, razen če so ti odpadki vsaj delno sestavljeni iz biomase, kot je opredeljena v členu 3(31)(b) Direktive 2010/75/EU,

saj so vključeni v zaključke o BAT za sežiganje odpadkov.

Drugi zaključki o BAT in referenčni dokumenti, ki bi lahko bili pomembni za dejavnosti, vključene v te zaključke o BAT, so:

| — | čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji (CWW), |
| --- | --- |

—

čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji (CWW),

| — | serija referenčnih dokumentov BAT za kemijsko industrijo (LVOC itd.), |
| --- | --- |

—

serija referenčnih dokumentov BAT za kemijsko industrijo (LVOC itd.),

| — | gospodarski učinki in učinki na različne prvine okolja (ECM), |
| --- | --- |

—

gospodarski učinki in učinki na različne prvine okolja (ECM),

| — | emisije iz skladiščenja (EFS), |
| --- | --- |

—

emisije iz skladiščenja (EFS),

| — | energijska učinkovitost (ENE), |
| --- | --- |

—

energijska učinkovitost (ENE),

| — | industrijski hladilni sistemi (ICS), |
| --- | --- |

—

industrijski hladilni sistemi (ICS),

| — | proizvodnja železa in jekla (IS), |
| --- | --- |

—

proizvodnja železa in jekla (IS),

| — | spremljanje emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM), |
| --- | --- |

—

spremljanje emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM),

| — | proizvodnja celuloze, papirja in kartona (PP), |
| --- | --- |

—

proizvodnja celuloze, papirja in kartona (PP),

| — | rafiniranje nafte in plina (REF), |
| --- | --- |

—

rafiniranje nafte in plina (REF),

| — | sežiganje odpadkov (WI), |
| --- | --- |

—

sežiganje odpadkov (WI),

| — | ravnanje z odpadki (WT). |
| --- | --- |

—

ravnanje z odpadki (WT).

OPREDELITEV POJMOV

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

| Uporabljeni izraz | Opredelitev |
| --- | --- |
| Splošni pojmi |
| Kotel | Katera koli kurilna naprava, razen motorjev, plinskih turbin in procesnih peči ali grelnikov. |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom je kurilna naprava z dvema termodinamičnima krožnima procesoma (tj. Braytonovim in Rankinovim krožnim procesom). V plinski turbini s kombiniranim krožnim procesom se toplota dimnih plinov iz plinske turbine (ki deluje v skladu z Braytonovim krožnim procesom za proizvodnjo električne energije) pretvori v koristno energijo v uparjalniku na vršno toploto, kjer se uporabi za proizvodnjo pare, ta pa se nato razširi v parni turbini (ki deluje v skladu z Rankinovim krožnim procesom za proizvodnjo dodatne električne energije).
  V teh zaključkih o BAT plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom vključuje konfiguraciji z dogrevanjem uparjalnika na vršno toploto in brez njega. |
| Kurilna naprava | Katera koli tehnična naprava, v kateri oksidirajo goriva, da se uporabi tako nastala toplota. V teh zaključkih o BAT se kombinacija:






  — | dveh ali več ločenih kurilnih naprav, v katerih se dimni plini izpuščajo skozi skupni odvodnik, ali |

Uporabljeni izraz

Opredelitev

Splošni pojmi

Kotel

Katera koli kurilna naprava, razen motorjev, plinskih turbin in procesnih peči ali grelnikov.

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom je kurilna naprava z dvema termodinamičnima krožnima procesoma (tj. Braytonovim in Rankinovim krožnim procesom). V plinski turbini s kombiniranim krožnim procesom se toplota dimnih plinov iz plinske turbine (ki deluje v skladu z Braytonovim krožnim procesom za proizvodnjo električne energije) pretvori v koristno energijo v uparjalniku na vršno toploto, kjer se uporabi za proizvodnjo pare, ta pa se nato razširi v parni turbini (ki deluje v skladu z Rankinovim krožnim procesom za proizvodnjo dodatne električne energije).

V teh zaključkih o BAT plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom vključuje konfiguraciji z dogrevanjem uparjalnika na vršno toploto in brez njega.

Kurilna naprava

Katera koli tehnična naprava, v kateri oksidirajo goriva, da se uporabi tako nastala toplota. V teh zaključkih o BAT se kombinacija:

—

dveh ali več ločenih kurilnih naprav, v katerih se dimni plini izpuščajo skozi skupni odvodnik, ali

| — | ločenih kurilnih naprav, ki so prvič pridobile dovoljenje 1. julija 1987 ali po tem datumu oziroma katerih upravljavci so predložili popolno vlogo za dovoljenje na ta datum ali po njem in so nameščene tako, da bi se ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih dejavnikov njihovi dimni plini po presoji pristojnega organa lahko izpuščali skozi skupni odvodnik, |
| --- | --- |

—

ločenih kurilnih naprav, ki so prvič pridobile dovoljenje 1. julija 1987 ali po tem datumu oziroma katerih upravljavci so predložili popolno vlogo za dovoljenje na ta datum ali po njem in so nameščene tako, da bi se ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih dejavnikov njihovi dimni plini po presoji pristojnega organa lahko izpuščali skozi skupni odvodnik,

šteje za eno kurilno napravo.

Pri izračunu skupne nazivne vhodne toplotne moči takšne kombinacije se seštejejo zmogljivosti vseh posameznih zadevnih kurilnih naprav z nazivno vhodno toplotno močjo vsaj 15 MW.

Kurilna enota

Posamezna kurilna naprava.

Stalne meritve

Meritve z avtomatiziranimi merilnimi sistemi, ki so trajno nameščeni na kraju postavitve.

Neposredni izpust

Izpust (v sprejemno vodno telo) na točki, kjer emisija zapusti obrat brez nadaljnje obdelave za kurilno enoto.

Sistem za razžvepljevanje dimnih plinov

Sistem, ki ga sestavljajo ena ali več tehnik za zmanjšanje emisij, katerega namen je zmanjšanje ravni SOX, ki se sproščajo iz kurilne naprave.

Sistem za razžvepljevanje dimnih plinov – obstoječi

Sistem za razžvepljevanje dimnih plinov, ki ni nov sistem za razžvepljevanje dimnih plinov.

Sistem za razžvepljevanje dimnih plinov – novi

Sistem za razžvepljevanje dimnih plinov v novi napravi ali sistem za razžvepljevanje dimnih plinov, ki vključuje vsaj eno tehniko za zmanjšanje emisij, ki je v obstoječi napravi uvedena ali v celoti zamenjana po objavi teh zaključkov o BAT.

Plinsko olje

Katero koli naftno tekoče gorivo, uvrščeno pod oznake KN 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 ali 2710 20 19 .

Oziroma katero koli naftno tekoče gorivo, pri katerem manj kot 65 volumskih odstotkov (skupaj z izgubami) destilira pri 250 °C in pri katerem vsaj 85 volumskih odstotkov (skupaj z izgubami) destilira pri 350 °C po metodi ASTM D86.

Težko kurilno olje (TKO)

Katero koli naftno tekoče gorivo, uvrščeno pod oznake KN 2710 19 51 do 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 ali 2710 20 39 .

Oziroma katero koli naftno tekoče gorivo, razen plinskega olja, ki zaradi svojih mej destilacije spada v razred težkih olj, namenjenih za uporabo kot gorivo, in pri katerem manj kot 65 volumskih odstotkov (skupaj z izgubami) destilira pri 250 °C po metodi ASTM D86. Če se destilacija ne more določiti z metodo ASTM D86, se naftni proizvod prav tako razvrsti v razred težkega kurilnega olja.

Neto električni izkoristek (kurilna enota in IGCC)

Razmerje med neto proizvedeno električno energijo (električna energija, proizvedena na visokonapetostni strani glavnega transformatorja, od katere se odšteje uvožena električna energija – npr. za porabo pomožnih sistemov) in energijskim vložkom goriva/surovine (kot kurilnostjo goriva/surovine) na meji kurilne enote v danem časovnem obdobju.

Neto mehanski izkoristek

Razmerje med mehansko močjo na strani bremena in toplotno močjo goriva.

Neto skupni izkoristek goriva (kurilna enota in IGCC)

Razmerje med neto proizvedeno energijo (proizvedena električna energija, topla voda, para, proizvedena mehanska energija, od katere se odšteje uvožena električna in/ali toplotna energija (npr. za porabo pomožnih sistemov)) in energijskim vložkom goriva (kot kurilnostjo goriva) na meji kurilne enote v danem časovnem obdobju.

Neto skupni izkoristek goriva (enota za uplinjanje)

Razmerje med neto proizvedeno energijo (proizvedena električna energija, topla voda, para, proizvedena mehanska energija in sintezni plin (kot kurilnost sinteznega plina), od katere se odšteje uvožena električna in/ali toplotna energija (npr. za porabo pomožnih sistemov)) in energijskim vložkom goriva/surovine (kot kurilnostjo goriva/surovine) na meji enote za uplinjanje v danem časovnem obdobju.

Obratovalne ure

Čas, izražen v urah, v katerem kurilna naprava delno ali v celoti obratuje in izpušča v zrak emisije, razen obdobij zagona in ustavitve.

Redne meritve

Določitev merjene veličine (posamezna količina, ki se meri) v določenih intervalih.

Naprava – obstoječa

Kurilna naprava, ki ni nova.

Naprava – nova

Kurilna naprava, za katero se prvič pridobi dovoljenje za obratovanje na območju obrata po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev kurilne naprave na obstoječih temeljih po objavi teh zaključkov o BAT.

Naprava za naknadno zgorevanje

Sistem, zasnovan za čiščenje dimnih plinov z zgorevanjem, ki ne obratuje kot neodvisna kurilna naprava, kot je termični oksidator (tj. sežigalnica preostalih plinov), in se uporablja za odstranjevanje onesnaževal (npr. hlapnih organskih spojin) iz dimnih plinov z rekuperacijo pri tem nastale toplote ali brez nje. Tehnike stopenjskega zgorevanja, pri katerih vsaka stopnja zgorevanja poteka v ločeni komori in pri katerih se lahko značilnosti procesa zgorevanja razlikujejo (na primer razmerje med gorivom in zrakom, temperaturni profil), se štejejo za del procesa zgorevanja in ne za naprave za naknadno zgorevanje. Če plini, ki nastanejo v procesnem grelniku/peči ali pri drugem zgorevalnem procesu, naknadno oksidirajo v drugi kurilni napravi, kjer se obnovi njihova energijska vrednost (z uporabo pomožnega goriva ali brez nje) za proizvodnjo električne energije, pare, tople vode/olja ali mehanske energije, se ta druga naprava prav tako ne šteje za napravo za naknadno zgorevanje.

Sistem za prediktivno spremljanje emisij

Sistem, ki se uporablja za stalno določanje koncentracije emisij onesnaževala iz vira emisije na podlagi njegovega razmerja s številom značilnih stalno spremljanih procesnih parametrov (npr. poraba gorivnega plina, razmerje med zrakom in gorivom) in podatkov o kakovosti goriva ali dovedenega materiala (npr. vsebnost žvepla).

Procesna goriva iz kemijske industrije

Plinasti in/ali tekoči stranski proizvodi, ki nastajajo v (petro-)kemijski industriji in se v kurilnih napravah uporabljajo kot nekomercialna goriva.

Procesne peči ali grelniki

Procesne peči ali grelniki so:

| — | kurilne naprave, katerih dimni plini se uporabljajo za toplotno obdelavo objektov ali dovajanega materiala prek grelnih mehanizmov z neposrednim stikom (npr. peč za cement, apnenica, steklarska peč, peč za asfalt, proces sušenja, reaktor, ki se uporablja v (petro-)kemijski industriji, ter peči za obdelavo železa in jekla), ali |
| --- | --- |

—

kurilne naprave, katerih dimni plini se uporabljajo za toplotno obdelavo objektov ali dovajanega materiala prek grelnih mehanizmov z neposrednim stikom (npr. peč za cement, apnenica, steklarska peč, peč za asfalt, proces sušenja, reaktor, ki se uporablja v (petro-)kemijski industriji, ter peči za obdelavo železa in jekla), ali

| — | kurilne naprave, katerih sevalna in/ali prevajana toplota se na objekte ali dovajani material prenaša prek trdnega zidu brez uporabe posredne tekočine za prenos toplote (npr. koksarniška peč, kavper, peč ali reaktor za ogrevanje v procesu, ki se uporablja v (petro-)kemijski industriji, kot je peč za parni kreking, in procesni grelnik za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) na terminalih za UZP). |
| --- | --- |

—

kurilne naprave, katerih sevalna in/ali prevajana toplota se na objekte ali dovajani material prenaša prek trdnega zidu brez uporabe posredne tekočine za prenos toplote (npr. koksarniška peč, kavper, peč ali reaktor za ogrevanje v procesu, ki se uporablja v (petro-)kemijski industriji, kot je peč za parni kreking, in procesni grelnik za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) na terminalih za UZP).

Zaradi uporabe dobrih praks za energijske predelave imajo lahko procesni grelniki/peči povezane sisteme za proizvodnjo pare/električne energije. To se šteje za sestavni del zasnove procesnega grelnika/peči, ki ga ni mogoče obravnavati ločeno.

Rafinerijska goriva

Trdna, tekoča ali plinasta gorljiva snov, ki nastane pri destilaciji in stopnjah pretvorbe surove nafte. Primeri so rafinerijski gorivni plin, sintezni plin, rafinerijska olja in naftni koks.

Ostanki

Snovi ali predmeti, ki kot odpadki ali stranski proizvodi nastanejo pri dejavnostih, vključenih v področje uporabe tega dokumenta.

Obdobja zagona in ustavitve

Čas obratovanja naprave, kot je določen v skladu z določbami Izvedbenega sklepa Komisije 2012/249/EU (1).

Enota – obstoječa

Kurilna enota, ki ni nova.

Enota – nova

Kurilna enota, za katero se dovoljenje za obratovanje na območju kurilne naprave prvič pridobi po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev kurilne enote na obstoječih temeljih kurilne naprave po objavi teh zaključkov o BAT.

Veljavno (enourno povprečje)

Enourno povprečje se šteje za veljavno, če se ne izvajajo vzdrževalna dela avtomatiziranega merilnega sistema oziroma sistem ni v okvari.

| Uporabljeni izraz | Opredelitev |
| --- | --- |
| Onesnaževala/parametri |
| As | Skupna količina arzena in njegovih spojin, izražena kot As. |
| C3 | Ogljikovodiki s tremi ogljikovimi atomi. |
| C4+ | Ogljikovodiki s štirimi ali več ogljikovimi atomi. |
| Cd | Skupna količina kadmija in njegovih spojin, izražena kot Cd. |
| Cd + Tl | Skupna količina kadmija in talija ter njunih spojin, izražena kot Cd + Tl. |
| CH4 | Metan. |
| CO | Ogljikov monoksid. |
| KPK | Kemijska potreba po kisiku. Količina kisika, potrebna za popolno oksidacijo organske snovi v ogljikov dioksid. |
| COS | Karbonil sulfid. |
| Cr | Skupna količina kroma in njegovih spojin, izražena kot Cr. |
| Cu | Skupna količina bakra in njegovih spojin, izražena kot Cu. |
| Prah | Skupna količina delcev (v zraku). |
| Fluorid | Raztopljeni fluorid, izražen kot F–. |
| H2S | Vodikov sulfid. |
| HCl | Vse anorganske plinaste klorove spojine, izražene kot HCl. |
| HCN | Vodikov cianid. |
| HF | Vse anorganske plinaste fluorove spojine, izražene kot HF. |
| Hg | Skupna količina živega srebra in njegovih spojin, izražena kot Hg. |
| N2O | Didušikov monoksid (didušikov oksid). |
| NH3 | Amoniak. |
| Ni | Skupna količina niklja in njegovih spojin, izražena kot Ni. |
| NOX | Skupna količina dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2), izražena kot NO2. |
| Pb | Skupna količina svinca in njegovih spojin, izražena kot Pb. |
| PCDD/F | Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani. |
| RCG | Nerazredčena koncentracija v dimnih plinih. Koncentracija SO2 v nerazredčenem dimnem plinu kot letno povprečje (pod standardnimi pogoji, navedenimi v oddelku Splošne ugotovitve) na dovodu v sistem za zmanjšanje emisij SOX, izražena pri referenčni vsebnosti kisika 6 volumskih odstotkov O2. |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | Skupna količina antimona, arzena, svinca, kroma, kobalta, bakra, mangana, niklja in vanadija ter njihovih spojin, izražena kot Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V. |
| SO2 | Žveplov dioksid. |
| SO3 | Žveplov trioksid. |
| SOX | Skupna količina žveplovega dioksida (SO2) in žveplovega trioksida (SO3), izražena kot SO2. |
| Sulfat | Raztopljeni sulfat, izražen kot SO4
  2–. |
| Sulfid, ki se zlahka sprošča | Skupna količina raztopljenega sulfida in tistih neraztopljenih sulfidov, ki se po zakisljevanju zlahka sproščajo, izražena kot S2–. |
| Sulfit | Raztopljeni sulfit, izražen kot SO3
  2–. |
| TOC | Skupni organski ogljik, izražen kot C (v vodi). |
| TSS | Skupne suspendirane trdne snovi. Masna koncentracija vseh suspendiranih trdnih snovi (v vodi), izmerjena s filtracijo prek filtrov iz steklenih vlaken in gravimetrijo. |
| TVOC | Skupni hlapni organski ogljik, izražen kot C (v zraku). |
| Zn | Skupna količina cinka in njegovih spojin, izražena kot Zn. |

Uporabljeni izraz

Opredelitev

Onesnaževala/parametri

As

Skupna količina arzena in njegovih spojin, izražena kot As.

C3

Ogljikovodiki s tremi ogljikovimi atomi.

C4+

Ogljikovodiki s štirimi ali več ogljikovimi atomi.

Cd

Skupna količina kadmija in njegovih spojin, izražena kot Cd.

Cd + Tl

Skupna količina kadmija in talija ter njunih spojin, izražena kot Cd + Tl.

CH4

Metan.

CO

Ogljikov monoksid.

KPK

Kemijska potreba po kisiku. Količina kisika, potrebna za popolno oksidacijo organske snovi v ogljikov dioksid.

COS

Karbonil sulfid.

Cr

Skupna količina kroma in njegovih spojin, izražena kot Cr.

Cu

Skupna količina bakra in njegovih spojin, izražena kot Cu.

Prah

Skupna količina delcev (v zraku).

Fluorid

Raztopljeni fluorid, izražen kot F–.

H2S

Vodikov sulfid.

HCl

Vse anorganske plinaste klorove spojine, izražene kot HCl.

HCN

Vodikov cianid.

HF

Vse anorganske plinaste fluorove spojine, izražene kot HF.

Hg

Skupna količina živega srebra in njegovih spojin, izražena kot Hg.

N2O

Didušikov monoksid (didušikov oksid).

NH3

Amoniak.

Ni

Skupna količina niklja in njegovih spojin, izražena kot Ni.

NOX

Skupna količina dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2), izražena kot NO2.

Pb

Skupna količina svinca in njegovih spojin, izražena kot Pb.

PCDD/F

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani.

RCG

Nerazredčena koncentracija v dimnih plinih. Koncentracija SO2 v nerazredčenem dimnem plinu kot letno povprečje (pod standardnimi pogoji, navedenimi v oddelku Splošne ugotovitve) na dovodu v sistem za zmanjšanje emisij SOX, izražena pri referenčni vsebnosti kisika 6 volumskih odstotkov O2.

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

Skupna količina antimona, arzena, svinca, kroma, kobalta, bakra, mangana, niklja in vanadija ter njihovih spojin, izražena kot Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V.

SO2

Žveplov dioksid.

SO3

Žveplov trioksid.

SOX

Skupna količina žveplovega dioksida (SO2) in žveplovega trioksida (SO3), izražena kot SO2.

Sulfat

Raztopljeni sulfat, izražen kot SO4
  2–.

Sulfid, ki se zlahka sprošča

Skupna količina raztopljenega sulfida in tistih neraztopljenih sulfidov, ki se po zakisljevanju zlahka sproščajo, izražena kot S2–.

Sulfit

Raztopljeni sulfit, izražen kot SO3
  2–.

TOC

Skupni organski ogljik, izražen kot C (v vodi).

TSS

Skupne suspendirane trdne snovi. Masna koncentracija vseh suspendiranih trdnih snovi (v vodi), izmerjena s filtracijo prek filtrov iz steklenih vlaken in gravimetrijo.

TVOC

Skupni hlapni organski ogljik, izražen kot C (v zraku).

Zn

Skupna količina cinka in njegovih spojin, izražena kot Zn.

KRATICE

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo naslednje kratice:

| Kratica | Opredelitev |
| --- | --- |
| ASU | Enota za dovajanje zraka |
| CCGT | Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z dogrevanjem ali brez njega |
| CFB | Vrtinčna plast |
| SPTE | Soproizvodnja toplote in električne energije |
| COG | Koksni plin |
| COS | Karbonil sulfid |
| DLN | Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX |
| DSI | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal |
| ESP | Elektrostatični filter |
| FBC | Zgorevanje v lebdeči plasti |
| FGD | Razžvepljevanje dimnih plinov |
| TKO | Težko kurilno olje |
| HRSG | Uparjalnik na vršno toploto |
| IGCC | Kombinirani krožni proces z uplinjanjem |
| LHV | Kurilnost |
| LNB | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX |
| UZP | Utekočinjeni zemeljski plin |
| OCGT | Plinska turbina z odprtim krožnim procesom |
| OTNOC | Pogoji, ki niso običajni pogoji obratovanja |
| PC | Zgorevanje goriva v prahu |
| PEMS | Sistem za prediktivno spremljanje emisij |
| SCR | Selektivna katalitična redukcija |
| SDA | Razpršilni suhi absorber |
| SNCR | Selektivna nekatalitična redukcija |

Kratica

Opredelitev

ASU

Enota za dovajanje zraka

CCGT

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z dogrevanjem ali brez njega

CFB

Vrtinčna plast

SPTE

Soproizvodnja toplote in električne energije

COG

Koksni plin

COS

Karbonil sulfid

DLN

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

DSI

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

ESP

Elektrostatični filter

FBC

Zgorevanje v lebdeči plasti

FGD

Razžvepljevanje dimnih plinov

TKO

Težko kurilno olje

HRSG

Uparjalnik na vršno toploto

IGCC

Kombinirani krožni proces z uplinjanjem

LHV

Kurilnost

LNB

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

UZP

Utekočinjeni zemeljski plin

OCGT

Plinska turbina z odprtim krožnim procesom

OTNOC

Pogoji, ki niso običajni pogoji obratovanja

PC

Zgorevanje goriva v prahu

PEMS

Sistem za prediktivno spremljanje emisij

SCR

Selektivna katalitična redukcija

SDA

Razpršilni suhi absorber

SNCR

Selektivna nekatalitična redukcija

SPLOSNE UGOTOVITVE

Najboljše razpoložljive tehnike

Tehnike, navedene in opisane v teh zaključkih o BAT, niso niti zavezujoče niti izčrpne. Uporabljajo se lahko druge tehnike, s katerimi se zagotovi vsaj enakovredna stopnja varstva okolja.

Če ni navedeno drugače, se ti zaključki o BAT uporabljajo za vse naprave, ki so predmet teh zaključkov.

Ravni emisij, povezane z BAT

Če so ravni emisij, povezane z BAT, navedene za različne čase povprečenja, je treba izpolniti vse navedene ravni emisij, povezane z BAT.

Ravni emisij, povezane z BAT, določene v teh zaključkih o BAT, ni treba uporabljati za zasilne turbine in motorje na tekoča goriva in pline, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, če takšni nujni primeri niso združljivi z ravnmi emisij, povezanimi z BAT.

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v zrak

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v zrak, navedene v teh zaključkih o BAT, se nanašajo na koncentracije, izražene kot masa izpuščene snovi na prostornino dimnega plina pod naslednjimi standardnimi pogoji: suhi plin pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa, izražene pa so v enoti mg/Nm3, μg/Nm3 ali ng I-TEQ/Nm3.

Spremljanje ravni emisij, povezanih z BAT, za emisije v zrak je navedeno v BAT 4.

Referenčni pogoji za kisik, ki so v tem dokumentu uporabljeni za izražanje ravni emisij, povezanih z BAT, so navedeni v preglednici spodaj.

| Dejavnost | Referenčna vsebnost kisika (OR) |
| --- | --- |
| Zgorevanje trdnih goriv | 6 volumskih odstotkov |
| Zgorevanje trdnih goriv v kombinaciji s tekočimi in/ali plinastimi gorivi |
| Sosežig odpadkov |
| Zgorevanje tekočih in/ali plinastih goriv, razen v plinski turbini ali motorju | 3 volumski odstotki |
| Zgorevanje tekočih in/ali plinastih goriv v plinski turbini ali motorju | 15 volumskih odstotkov |
| Zgorevanje v napravah IGCC |

Dejavnost

Referenčna vsebnost kisika (OR)

Zgorevanje trdnih goriv

6 volumskih odstotkov

Zgorevanje trdnih goriv v kombinaciji s tekočimi in/ali plinastimi gorivi

Sosežig odpadkov

Zgorevanje tekočih in/ali plinastih goriv, razen v plinski turbini ali motorju

3 volumski odstotki

Zgorevanje tekočih in/ali plinastih goriv v plinski turbini ali motorju

15 volumskih odstotkov

Zgorevanje v napravah IGCC

Enačba za izračun koncentracije emisij pri referenčni vsebnosti kisika je:

Image 1

Pri čemer je:

| ER | : | koncentracija emisij pri referenčni vsebnosti kisika OR, |
| --- | --- | --- |
| OR | : | referenčna vsebnost kisika v volumskih odstotkih, |
| EM | : | izmerjena koncentracija emisij, |
| OM | : | izmerjena vsebnost kisika v volumskih odstotkih. |

ER

:

koncentracija emisij pri referenčni vsebnosti kisika OR,

OR

:

referenčna vsebnost kisika v volumskih odstotkih,

EM

:

izmerjena koncentracija emisij,

OM

:

izmerjena vsebnost kisika v volumskih odstotkih.

Za čas povprečenja se uporabljajo naslednje opredelitve:

| Čas povprečenja | Opredelitev |
| --- | --- |
| Dnevno povprečje | Povprečje v 24-urnem obdobju na podlagi veljavnih urnih povprečij, dobljenih s stalnimi meritvami. |
| Letno povprečje | Povprečje v enoletnem obdobju na podlagi veljavnih urnih povprečij, dobljenih s stalnimi meritvami. |
| Povprečje v obdobju vzorčenja | Povprečna vrednost treh zaporednih meritev, pri čemer vsako traja vsaj 30 minut  (2). |
| Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu | Povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu rednih meritev, ki se izvajajo tako pogosto, kot je določeno za posamezni parameter. |

Čas povprečenja

Opredelitev

Dnevno povprečje

Povprečje v 24-urnem obdobju na podlagi veljavnih urnih povprečij, dobljenih s stalnimi meritvami.

Letno povprečje

Povprečje v enoletnem obdobju na podlagi veljavnih urnih povprečij, dobljenih s stalnimi meritvami.

Povprečje v obdobju vzorčenja

Povprečna vrednost treh zaporednih meritev, pri čemer vsako traja vsaj 30 minut  (2).

Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

Povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu rednih meritev, ki se izvajajo tako pogosto, kot je določeno za posamezni parameter.

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v vodo

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v vodo, navedene v teh zaključkih o BAT, se nanašajo na koncentracije, izražene kot masa izpuščene snovi na prostornino vode, izražene pa so v μg/l, mg/l ali g/l. Ravni emisij, povezane z BAT, se nanašajo na dnevna povprečja, tj. 24-urne pretočno sorazmerne sestavljene vzorce. Časovno sorazmerni sestavljeni vzorci se lahko uporabijo, če je mogoče dokazati zadostno stabilnost pretoka.

Spremljanje ravni emisij, povezanih z BAT, za emisije v vodo je navedeno v BAT 5.

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT

Raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, se nanaša na razmerje med neto proizvedeno energijo kurilne enote in energijskim vložkom goriva/surovine kurilne enote pri dejanski zasnovi enote. Neto proizvedena energija se določi pri mejah kurilne enote, enote za uplinjanje ali enote IGCC, vključno s pomožnimi sistemi (npr. sistemi za čiščenje dimnih plinov), pri čemer enota obratuje pri polni obremenitvi.

V primeru naprav za soproizvodnjo (SPTE) se:

| — | raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, za neto skupni izkoristek goriva nanaša na kurilno enoto, ki obratuje pri polni obremenitvi in je prilagojena tako, da najprej čim bolj poveča oskrbo s toploto in nato preostalo energijo, ki se lahko proizvede; |
| --- | --- |

—

raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, za neto skupni izkoristek goriva nanaša na kurilno enoto, ki obratuje pri polni obremenitvi in je prilagojena tako, da najprej čim bolj poveča oskrbo s toploto in nato preostalo energijo, ki se lahko proizvede;

| — | raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, za neto električni izkoristek se nanaša na kurilno enoto, ki pri polni obremenitvi proizvaja samo električno energijo. |
| --- | --- |

—

raven energijske učinkovitosti, povezana z BAT, za neto električni izkoristek se nanaša na kurilno enoto, ki pri polni obremenitvi proizvaja samo električno energijo.

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, so izražene kot delež. Energijski vložek goriva/surovine je izražen kot kurilnost.

Spremljanje ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, je navedeno v BAT 2.

Razvrstitev kurilnih naprav/enot v kategorije glede na njihovo skupno nazivno vhodno toplotno moč

V teh zaključkih o BAT je treba navedeni razpon vrednosti za skupno nazivno vhodno toplotno moč razumeti kot „enako ali večje od spodnje meje razpona in manjše od zgornje meje razpona“. Na primer kategorijo naprave 100–300 MWth je treba razumeti kot kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki je enaka ali večja od 100 MW in manjša od 300 MW.

Če del kurilne naprave, ki izpušča dimne pline skozi en ali več ločenih dimnih kanalov v skupnem odvodniku, obratuje manj kot 1 500 ur na leto, se lahko ta del naprave v teh zaključkih o BAT obravnava ločeno. V zvezi s skupno nazivno vhodno toplotno močjo naprave se ravni emisij, povezane z BAT, uporabljajo za vse dele naprave. V takih primerih se emisije skozi posamezne dimne kanale spremljajo ločeno.

1   SPLOSNI ZAKLJUCKI O BAT

Poleg splošnih zaključkov o BAT iz tega oddelka se uporabljajo tudi zaključki o BAT za posamezna goriva iz oddelkov od 2 do 7.

1.1   Sistemi ravnanja z okoljem

BAT 1.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem, ki vključuje vse naslednje elemente:

| (i) | zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom; |
| --- | --- |

(i)

zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;

| (ii) | opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo; |
| --- | --- |

(ii)

opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;

| (iii) | načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami; |
| --- | --- |

(iii)

načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;

| (iv) | izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:






  (a) | strukturi in odgovornosti, |
| --- | --- | --- |

(iv)

izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:

(a)

strukturi in odgovornosti,

| (b) | zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti, |
| --- | --- |

(b)

zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti,

| (c) | komunikaciji, |
| --- | --- |

(c)

komunikaciji,

| (d) | vključevanju zaposlenih, |
| --- | --- |

(d)

vključevanju zaposlenih,

| (e) | dokumentaciji, |
| --- | --- |

(e)

dokumentaciji,

| (f) | učinkovitemu vodenju procesov; |
| --- | --- |

(f)

učinkovitemu vodenju procesov;

| (g) | načrtovanim programom rednega vzdrževanja, |
| --- | --- |

(g)

načrtovanim programom rednega vzdrževanja,

| (h) | pripravljenosti in ukrepanju v sili, |
| --- | --- |

(h)

pripravljenosti in ukrepanju v sili,

| (i) | zagotavljanju skladnosti z okoljsko zakonodajo; |
| --- | --- |

(i)

zagotavljanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;

| (v) | preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:






  (a) | spremljanju in merjenju (glej tudi referenčni dokument JRC o spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM)), |
| --- | --- | --- |

(v)

preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:

(a)

spremljanju in merjenju (glej tudi referenčni dokument JRC o spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM)),

| (b) | popravnim in preventivnim ukrepom, |
| --- | --- |

(b)

popravnim in preventivnim ukrepom,

| (c) | vodenju evidenc, |
| --- | --- |

(c)

vodenju evidenc,

| (d) | neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim in zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje; |
| --- | --- |

(d)

neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim in zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;

| (vi) | pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo; |
| --- | --- |

(vi)

pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;

| (vii) | spremljanje razvoja čistejših tehnologij; |
| --- | --- |

(vii)

spremljanje razvoja čistejših tehnologij;

| (viii) | upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi, med drugim z:






  (a) | izogibanjem podzemnim strukturam, |
| --- | --- | --- |

(viii)

upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi, med drugim z:

(a)

izogibanjem podzemnim strukturam,

| (b) | vključevanjem značilnosti, ki olajšajo razgradnjo, |
| --- | --- |

(b)

vključevanjem značilnosti, ki olajšajo razgradnjo,

| (c) | izbiranjem površinskih oblog, ki jih je preprosto dekontaminirati, |
| --- | --- |

(c)

izbiranjem površinskih oblog, ki jih je preprosto dekontaminirati,

| (d) | uporabo konfiguracije opreme, s katero se zmanjša količina ujetih kemikalij in olajša odvajanje ali čiščenje, |
| --- | --- |

(d)

uporabo konfiguracije opreme, s katero se zmanjša količina ujetih kemikalij in olajša odvajanje ali čiščenje,

| (e) | načrtovanje prilagodljive, zaprte opreme, ki omogoča postopno zapiranje, |
| --- | --- |

(e)

načrtovanje prilagodljive, zaprte opreme, ki omogoča postopno zapiranje,

| (f) | uporaba biološko razgradljivih materialov in materialov, primernih za recikliranje, kadar je to mogoče; |
| --- | --- |

(f)

uporaba biološko razgradljivih materialov in materialov, primernih za recikliranje, kadar je to mogoče;

| (ix) | redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz.
  Zlasti za to panogo je pomembno tudi upoštevati naslednje elemente sistemov ravnanja z okoljem, ki so v ustreznih BAT opisani, kadar je to primerno: |
| --- | --- |

(ix)

redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz.

Zlasti za to panogo je pomembno tudi upoštevati naslednje elemente sistemov ravnanja z okoljem, ki so v ustreznih BAT opisani, kadar je to primerno:

| (x) | programe zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti za zagotovitev, da se značilnosti vseh goriv v celoti določijo in nadzorujejo (glej BAT 9); |
| --- | --- |

(x)

programe zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti za zagotovitev, da se značilnosti vseh goriv v celoti določijo in nadzorujejo (glej BAT 9);

| (xi) | načrt upravljanja, da se zmanjšajo emisije v zrak in/ali vodo v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja, vključno z obdobjema zagona in ustavitve (glej BAT 10 in BAT 11); |
| --- | --- |

(xi)

načrt upravljanja, da se zmanjšajo emisije v zrak in/ali vodo v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja, vključno z obdobjema zagona in ustavitve (glej BAT 10 in BAT 11);

| (xii) | načrt gospodarjenja z odpadki za zagotovitev, da se prepreči nastajanje odpadkov oziroma da se odpadki pripravijo za ponovno uporabo, recikliranje ali drugačno predelavo, med drugim z uporabo tehnik, navedenih v BAT 16; |
| --- | --- |

(xii)

načrt gospodarjenja z odpadki za zagotovitev, da se prepreči nastajanje odpadkov oziroma da se odpadki pripravijo za ponovno uporabo, recikliranje ali drugačno predelavo, med drugim z uporabo tehnik, navedenih v BAT 16;

| (xiii) | sistematični način za opredelitev in obravnavanje možnih nenadzorovanih in/ali nenačrtovanih emisij v okolje, zlasti:






  (a) | emisij v tla in podzemno vodo iz skladiščenja goriv, dodatkov, stranskih proizvodov in odpadkov ter ravnanja z njimi, |
| --- | --- | --- |

(xiii)

sistematični način za opredelitev in obravnavanje možnih nenadzorovanih in/ali nenačrtovanih emisij v okolje, zlasti:

(a)

emisij v tla in podzemno vodo iz skladiščenja goriv, dodatkov, stranskih proizvodov in odpadkov ter ravnanja z njimi,

| (b) | emisij, povezanih s samosegrevanjem in/ali samovžigom goriva pri dejavnostih skladiščenja goriv in ravnanja z njimi; |
| --- | --- |

(b)

emisij, povezanih s samosegrevanjem in/ali samovžigom goriva pri dejavnostih skladiščenja goriv in ravnanja z njimi;

| (xiv) | načrt za obvladovanje prahu, da se preprečijo ali, če to ni izvedljivo, zmanjšajo razpršene emisije zaradi natovarjanja, raztovarjanja in skladiščenja goriv, ostankov in dodatkov in/ali ravnanja z njimi; |
| --- | --- |

(xiv)

načrt za obvladovanje prahu, da se preprečijo ali, če to ni izvedljivo, zmanjšajo razpršene emisije zaradi natovarjanja, raztovarjanja in skladiščenja goriv, ostankov in dodatkov in/ali ravnanja z njimi;

| (xv) | načrt upravljanja hrupa, ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih prejemnikov s hrupom, vključno s:






  (a) | protokolom za spremljanje hrupa na mejah obrata, |
| --- | --- | --- |

(xv)

načrt upravljanja hrupa, ko se pričakuje in/ali je dokazana obremenitev občutljivih prejemnikov s hrupom, vključno s:

(a)

protokolom za spremljanje hrupa na mejah obrata,

| (b) | programom za zmanjšanje hrupa, |
| --- | --- |

(b)

programom za zmanjšanje hrupa,

| (c) | protokolom z ustreznimi ukrepi in časovnimi načrti za odziv na dogodke, ki povzročajo hrup, |
| --- | --- |

(c)

protokolom z ustreznimi ukrepi in časovnimi načrti za odziv na dogodke, ki povzročajo hrup,

| (d) | pregledom predhodnih dogodkov, ki so povzročili povečan hrup, in popravnih ukrepov ter razširjanja znanja o njih med prizadetimi stranmi; |
| --- | --- |

(d)

pregledom predhodnih dogodkov, ki so povzročili povečan hrup, in popravnih ukrepov ter razširjanja znanja o njih med prizadetimi stranmi;

| (xvi) | za zgorevanje, uplinjanje ali sosežig snovi neprijetnega vonja načrt upravljanja vonjav, vključno s:






  (a) | protokolom za spremljanje vonjav, |
| --- | --- | --- |

(xvi)

za zgorevanje, uplinjanje ali sosežig snovi neprijetnega vonja načrt upravljanja vonjav, vključno s:

(a)

protokolom za spremljanje vonjav,

| (b) | po potrebi programom za odstranitev vonjav, da se ugotovijo in odstranijo ali zmanjšajo emisije vonjav, |
| --- | --- |

(b)

po potrebi programom za odstranitev vonjav, da se ugotovijo in odstranijo ali zmanjšajo emisije vonjav,

| (c) | protokolom za evidentiranje dogodkov ter ustreznimi ukrepi in časovnimi načrti, |
| --- | --- |

(c)

protokolom za evidentiranje dogodkov ter ustreznimi ukrepi in časovnimi načrti,

| (d) | pregledom predhodnih dogodkov, ki so povzročili vonjave, in popravnih ukrepov ter razširjanja znanja o njih med prizadetimi stranmi. |
| --- | --- |

(d)

pregledom predhodnih dogodkov, ki so povzročili vonjave, in popravnih ukrepov ter razširjanja znanja o njih med prizadetimi stranmi.

Če ocena pokaže, da kateri koli element iz točk od x do xvi ni potreben, se zapiše odločitev o tem, vključno z razlogi.

Ustreznost

Področje uporabe (npr. raven podrobnosti) in vrsta sistema ravnanja z okoljem (npr. standardizirani ali nestandardizirani sistem) sta običajno povezana z vrsto, obsegom in kompleksnostjo obrata ter njegovimi morebitnimi vplivi na okolje.

1.2   Spremljanje

BAT 2.   Najboljša razpoložljiva tehnika za spremljanje je določitev neto električnega izkoristka in/ali neto skupnega izkoristka goriva in/ali neto mehanskega izkoristka pri uplinjanju, IGCC in/ali kurilnih enotah z izvajanjem preizkusa učinkovitosti pri polni obremenitvi (1) v skladu s standardi EN po začetku obratovanja enote in po vsaki spremembi, ki bi lahko znatno vplivala na neto električni izkoristek in/ali neto skupni izkoristek goriva in/ali neto mehanski izkoristek. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

| (1) | Če se v primeru enot za soproizvodnjo preizkus učinkovitosti zaradi tehničnih razlogov ne more izvesti pri polni obremenitvi za oskrbo s toploto, se lahko preizkus dopolni ali nadomesti z izračunom, pri katerem se uporabijo parametri za polno obremenitev. |
| --- | --- |

(1)

BAT 3.   Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje ključnih parametrov procesa, ki so pomembni za emisije v zrak in vodo, med drugim tistih, ki so navedeni spodaj.

| Tok | Parametri | Spremljanje |
| --- | --- | --- |
| Dimni plin | pretok | redno ali stalno določanje |
| vsebnost kisika, temperatura in tlak | redne ali stalne meritve |
| vsebnost vodnih hlapov  (3) |
| Odpadna voda iz čiščenja dimnih plinov | pretok, pH in temperatura | stalne meritve |

Tok

Parametri

Spremljanje

Dimni plin

pretok

redno ali stalno določanje

vsebnost kisika, temperatura in tlak

redne ali stalne meritve

vsebnost vodnih hlapov  (3)

Odpadna voda iz čiščenja dimnih plinov

pretok, pH in temperatura

stalne meritve

BAT 4.   Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij snovi v zrak, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

| Snov/ parameter | Gorivo/postopek/vrsta kurilne naprave | Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave | Standardi
   (4) | Najmanjša pogostost spremljanja
   (5) | Spremljanje povezano z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | — | če se uporabljata selektivna katalitična redukcija in/ali selektivna nekatalitična redukcija |

Snov/ parameter

Gorivo/postopek/vrsta kurilne naprave

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

Standardi
   (4)

Najmanjša pogostost spremljanja
   (5)

Spremljanje povezano z

NH3

—

če se uporabljata selektivna katalitična redukcija in/ali selektivna nekatalitična redukcija

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (6)
   (7)

BAT 7

NOX

| — | premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov

| — | trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov

| — | kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje

| — | plinske turbine na plinsko olje |
| --- | --- |

—

plinske turbine na plinsko olje

| — | kotli, motorji in turbine na zemeljski plin |
| --- | --- |

—

kotli, motorji in turbine na zemeljski plin

| — | procesni plini iz železarstva in jeklarstva |
| --- | --- |

—

procesni plini iz železarstva in jeklarstva

| — | procesna goriva iz kemijske industrije |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (6)
   (8)

BAT 20

BAT 24

BAT 28

BAT 32

BAT 37

BAT 41

BAT 42

BAT 43

BAT 47

BAT 48

BAT 56

BAT 64

BAT 65

BAT 73

| — | kurilne naprave na morskih ploščadih |
| --- | --- |

—

kurilne naprave na morskih ploščadih

vse velikosti

EN 14792

enkrat na leto  (9)

BAT 53

N2O

| — | premog in/ali lignit v kotlih z zgorevanjem v vrtinčni plasti |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit v kotlih z zgorevanjem v vrtinčni plasti

| — | trdna biomasa in/ali šota v kotlih z zgorevanjem v vrtinčni plasti |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota v kotlih z zgorevanjem v vrtinčni plasti

vse velikosti

EN 21258

enkrat na leto  (10)

BAT 20

BAT 24

CO

| — | premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov

| — | trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov

| — | kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje

| — | plinske turbine na plinsko olje |
| --- | --- |

—

plinske turbine na plinsko olje

| — | kotli, motorji in turbine na zemeljski plin |
| --- | --- |

—

kotli, motorji in turbine na zemeljski plin

| — | procesni plini iz železarstva in jeklarstva |
| --- | --- |

—

procesni plini iz železarstva in jeklarstva

| — | procesna goriva iz kemijske industrije |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (6)
   (8)

BAT 20

BAT 24

BAT 28

BAT 33

BAT 38

BAT 44

BAT 49

BAT 56

BAT 64

BAT 65

BAT 73

| — | kurilne naprave na morskih ploščadih |
| --- | --- |

—

kurilne naprave na morskih ploščadih

vse velikosti

EN 15058

enkrat na leto  (9)

BAT 54

SO2

| — | premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov

| — | trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota, vključno s sosežigom odpadkov

| — | kotli na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

kotli na TKO in/ali plinsko olje

| — | motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

motorji na TKO in/ali plinsko olje

| — | plinske turbine na plinsko olje |
| --- | --- |

—

plinske turbine na plinsko olje

| — | procesni plini iz železarstva in jeklarstva |
| --- | --- |

—

procesni plini iz železarstva in jeklarstva

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

vse velikosti

splošni standardi EN in EN 14791

stalno  (6)
   (11)
   (12)

BAT 21

BAT 25

BAT 29

BAT 34

BAT 39

BAT 50

BAT 57

BAT 66

BAT 67

BAT 74

SO3

| — | če se uporablja selektivna katalitična redukcija |
| --- | --- |

—

če se uporablja selektivna katalitična redukcija

vse velikosti

Standard EN ni na voljo.

enkrat na leto

–

Plinasti kloridi, izraženi kot HCl

| — | premog in/ali lignit |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

vse velikosti

EN 1911

enkrat na tri mesece  (6)
   (13)
   (14)

BAT 21

BAT 57

| — | trdna biomasa in/ali šota |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (15)
   (16)

BAT 25

| — | sosežig odpadkov |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (6)
   (16)

BAT 66

BAT 67

HF

| — | premog in/ali lignit |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

vse velikosti

Standard EN ni na voljo.

enkrat na tri mesece  (6)
   (13)
   (14)

BAT 21

BAT 57

| — | trdna biomasa in/ali šota |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota

vse velikosti

Standard EN ni na voljo.

enkrat na leto

BAT 25

| — | sosežig odpadkov |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno  (6)
   (16)

BAT 66

BAT 67

Prah

| — | premog in/ali lignit |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit

| — | trdna biomasa in/ali šota |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota

| — | kotli na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

kotli na TKO in/ali plinsko olje

| — | procesni plini iz železarstva in jeklarstva |
| --- | --- |

—

procesni plini iz železarstva in jeklarstva

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

| — | motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

motorji na TKO in/ali plinsko olje

| — | plinske turbine na plinsko olje |
| --- | --- |

—

plinske turbine na plinsko olje

vse velikosti

splošni standardi EN ter EN 13284-1 in EN 13284-2

stalno  (6)
   (17)

BAT 22

BAT 26

BAT 30

BAT 35

BAT 39

BAT 51

BAT 58

BAT 75

sosežig odpadkov

vse velikosti

splošni standardi EN in EN 13284-2

stalno

BAT 68

BAT 69

Kovine in metaloidi, razen živega srebra (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V in Zn)

| — | premog in/ali lignit |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit

| — | trdna biomasa in/ali šota |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota

| — | kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

kotli in motorji na TKO in/ali plinsko olje

vse velikosti

EN 14385

enkrat na leto  (18)

BAT 22

BAT 26

BAT 30

| — | sosežig odpadkov |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov

< 300 MWth

EN 14385

enkrat na šest mesecev  (13)

BAT 68

BAT 69

≥ 300 MWth

EN 14385

enkrat na tri mesece  (19)
   (13)

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

≥ 100 MWth

EN 14385

enkrat na leto  (18)

BAT 75

Hg

| — | premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov |
| --- | --- |

—

premog in/ali lignit, vključno s sosežigom odpadkov

< 300 MWth

EN 13211

enkrat na tri mesece  (13)
   (20)

BAT 23

≥ 300 MWth

splošni standardi EN in EN 14884

stalno  (16)
   (21)

| — | trdna biomasa in/ali šota |
| --- | --- |

—

trdna biomasa in/ali šota

vse velikosti

EN 13211

enkrat na leto  (22)

BAT 27

| — | sosežig odpadkov ter trdne biomase in/ali šote |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov ter trdne biomase in/ali šote

vse velikosti

EN 13211

enkrat na tri mesece  (13)

BAT 70

| — | naprave IGCC |
| --- | --- |

—

naprave IGCC

≥ 100 MWth

EN 13211

enkrat na leto  (23)

BAT 75

Skupni hlapni organski ogljik

| — | motorji na TKO in/ali plinsko olje |
| --- | --- |

—

motorji na TKO in/ali plinsko olje

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

vse velikosti

EN 12619

enkrat na šest mesecev  (13)

BAT 33

BAT 59

| — | sosežig odpadkov ter premoga, lignita, trdne biomase in/ali šote |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov ter premoga, lignita, trdne biomase in/ali šote

vse velikosti

splošni standardi EN

stalno

BAT 71

Formaldehid

| — | zemeljski plin v plinskih motorjih s prisilnim vžigom na revno mešanico in motorjih na dve vrsti goriva |
| --- | --- |

—

zemeljski plin v plinskih motorjih s prisilnim vžigom na revno mešanico in motorjih na dve vrsti goriva

vse velikosti

Standard EN ni na voljo.

enkrat na leto

BAT 45

CH4

| — | motorji na zemeljski plin |
| --- | --- |

—

motorji na zemeljski plin

vse velikosti

EN ISO 25139

enkrat na leto  (24)

BAT 45

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/dibenzofurani

| — | procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih |
| --- | --- |

—

procesna goriva iz kemijske industrije v kotlih

| — | sosežig odpadkov |
| --- | --- |

—

sosežig odpadkov

vse velikosti

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

enkrat na šest mesecev  (13)
   (25)

BAT 59

BAT 71

BAT 5.   Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo iz čiščenja dimnih plinov, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

| Snov/parameter | Standard(-i) | Najmanjša pogostost spremljanja | Spremljanje povezano z |
| --- | --- | --- | --- |
| skupni organski ogljik  (26) | EN 1484 | enkrat na mesec | BAT 15 |
| kemijska potreba po kisiku  (26) | Standard EN ni na voljo. |
| skupne suspendirane trdne snovi | EN 872 |
| fluorid (F–) | EN ISO 10304-1 |
| sulfat (SO4
  2–) | EN ISO 10304-1 |
| sulfid, ki se zlahka sprošča (S2–) | Standard EN ni na voljo. |
| sulfit (SO3
  2–) | EN ISO 10304-3 |
| kovine in metaloidi | As | Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 11885 ali EN ISO 17294-2). |
| Cd |
| Cr |
| Cu |
| Ni |
| Pb |
| Zn |
| Hg | Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 12846 ali EN ISO 17852). |
| klorid (Cl–) | Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 10304-1 ali EN ISO 15682). | – |
| skupni dušik | EN 12260 | – |

Snov/parameter

Standard(-i)

Najmanjša pogostost spremljanja

Spremljanje povezano z

skupni organski ogljik  (26)

EN 1484

enkrat na mesec

BAT 15

kemijska potreba po kisiku  (26)

Standard EN ni na voljo.

skupne suspendirane trdne snovi

EN 872

fluorid (F–)

EN ISO 10304-1

sulfat (SO4
  2–)

EN ISO 10304-1

sulfid, ki se zlahka sprošča (S2–)

Standard EN ni na voljo.

sulfit (SO3
  2–)

EN ISO 10304-3

kovine in metaloidi

As

Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 11885 ali EN ISO 17294-2).

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 12846 ali EN ISO 17852).

klorid (Cl–)

Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 10304-1 ali EN ISO 15682).

–

skupni dušik

EN 12260

–

1.3   Splošna okoljska učinkovitost in učinkovitost zgorevanja

BAT 6.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti kurilnih naprav in zmanjšanje emisij CO in nezgorelih snovi v zrak je optimizirano zgorevanje in uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Mešanje goriv | Zagotovitev stabilnih pogojev zgorevanja in/ali zmanjšanja emisij onesnaževal z mešanjem iste vrste goriva različnih kakovosti. | Splošno ustrezni. |
| b. | Vzdrževanje zgorevalnega sistema | Redno načrtovano vzdrževanje po priporočilih dobavitelja. |
| c. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.1. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| d. | Dobra zasnova zgorevalne opreme | Dobra zasnova peči, zgorevalnih komor, gorilnikov in z njimi povezanih naprav. | Splošno ustrezna za nove kurilne naprave. |
| e. | Izbira goriva | Izbira ali delna oziroma celotna zamenjava goriva z drugimi gorivi z boljšim okoljskim profilom (npr. z majhno vsebnostjo žvepla in/ali živega srebra) med razpoložljivimi gorivi, med drugim pri zagonu ali uporabi nadomestnih goriv. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo primernih vrst goriva z boljšim okoljskim profilom v celoti, na kar lahko vpliva energetska politika države članice ali, v primeru zgorevanja industrijskih procesnih goriv, bilanca goriv v integriranem obratu.
  Za obstoječe kurilne naprave se lahko vrsta izbranega goriva omeji s konfiguracijo in zasnovo naprave. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Mešanje goriv

Zagotovitev stabilnih pogojev zgorevanja in/ali zmanjšanja emisij onesnaževal z mešanjem iste vrste goriva različnih kakovosti.

Splošno ustrezni.

b.

Vzdrževanje zgorevalnega sistema

Redno načrtovano vzdrževanje po priporočilih dobavitelja.

c.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.1.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

d.

Dobra zasnova zgorevalne opreme

Dobra zasnova peči, zgorevalnih komor, gorilnikov in z njimi povezanih naprav.

Splošno ustrezna za nove kurilne naprave.

e.

Izbira goriva

Izbira ali delna oziroma celotna zamenjava goriva z drugimi gorivi z boljšim okoljskim profilom (npr. z majhno vsebnostjo žvepla in/ali živega srebra) med razpoložljivimi gorivi, med drugim pri zagonu ali uporabi nadomestnih goriv.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo primernih vrst goriva z boljšim okoljskim profilom v celoti, na kar lahko vpliva energetska politika države članice ali, v primeru zgorevanja industrijskih procesnih goriv, bilanca goriv v integriranem obratu.

Za obstoječe kurilne naprave se lahko vrsta izbranega goriva omeji s konfiguracijo in zasnovo naprave.

BAT 7.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak zaradi uporabe selektivne katalitične redukcije in/ali selektivne nekatalitične redukcije za zmanjšanje emisij NOX je optimizacija zasnove in/ali delovanja selektivne katalitične redukcije in/ali selektivne nekatalitične redukcije (npr. optimizirano razmerje med reagentom in NOX, homogena porazdelitev reagenta in optimalna velikost kapljic reagenta).

Ravni emisij, povezane z BAT

Raven emisij, povezana z BAT, za emisije NH3 v zrak zaradi uporabe selektivne katalitične redukcije in/ali selektivne nekatalitične redukcije je manj kot 3–10 mg/Nm3 kot letno povprečje oziroma povprečje v obdobju vzorčenja. Spodnja meja ravni emisij se lahko doseže pri uporabi selektivne katalitične redukcije, zgornja meja pa pri uporabi selektivne nekatalitične redukcije brez mokrih tehnik za zmanjšanje emisij. V primeru naprav, v katerih zgoreva biomasa in ki obratujejo pri različnih obremenitvah, ter za motorje na TKO in/ali plinsko olje je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 15 mg/Nm3.

BAT 8.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij v zrak v običajnih pogojih obratovanja je z ustrezno zasnovo, obratovanjem in vzdrževanjem zagotoviti, da se sistemi za zmanjšanje emisij uporabljajo v okviru optimalne zmogljivosti in razpoložljivosti.

BAT 9.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti kurilnih naprav in/ali naprav za uplinjanje ter zmanjšanje emisij v zrak je vključitev naslednjih elementov v programe zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti za vsa uporabljena goriva kot del sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1):

| (i) | začetnaopredelitev značilnosti uporabljenega goriva v celoti, med drugim vsaj s parametri, navedenimi spodaj, in v skladu s standardi EN. Standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi se lahko uporabijo, če se z njimi zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki; |
| --- | --- |

(i)

začetnaopredelitev značilnosti uporabljenega goriva v celoti, med drugim vsaj s parametri, navedenimi spodaj, in v skladu s standardi EN. Standardi ISO, nacionalni ali drugi mednarodni standardi se lahko uporabijo, če se z njimi zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki;

| (ii) | redno preizkušanje kakovosti goriva, da se preveri, ali je skladno z začetno opredelitvijo značilnostiin specifikacijami zasnove naprave. Pogostost preizkušanja in parametri, izbrani iz preglednice spodaj, temeljijo na spremenljivosti goriva in oceni pomembnosti izpustov onesnaževal (npr. koncentracija v gorivu, uporabljeno čiščenje dimnih plinov); |
| --- | --- |

(ii)

redno preizkušanje kakovosti goriva, da se preveri, ali je skladno z začetno opredelitvijo značilnostiin specifikacijami zasnove naprave. Pogostost preizkušanja in parametri, izbrani iz preglednice spodaj, temeljijo na spremenljivosti goriva in oceni pomembnosti izpustov onesnaževal (npr. koncentracija v gorivu, uporabljeno čiščenje dimnih plinov);

| (iii) | naknadna prilagoditev nastavitev naprave, če je to potrebno in izvedljivo (npr. vključitev opredelitve značilnosti goriva in nadzora v napredni nadzorni sistem (glej opis v oddelku 8.1)). |
| --- | --- |

(iii)

naknadna prilagoditev nastavitev naprave, če je to potrebno in izvedljivo (npr. vključitev opredelitve značilnosti goriva in nadzora v napredni nadzorni sistem (glej opis v oddelku 8.1)).

Opis

Začetno opredelitev značilnosti goriva in njegovo redno preizkušanje lahko izvedeta upravljavec in/ali dobavitelj goriva. Če ju izvede dobavitelj, se popolni rezultati upravljavcu predložijo v obliki specifikacije dobavitelja proizvoda (goriva) in/ali garancije.

| Gorivo(-a) | Snovi/parametri, zajeti v opredelitvi značilnosti |
| --- | --- |
| Biomasa/šota | — | kurilnost |

Gorivo(-a)

Snovi/parametri, zajeti v opredelitvi značilnosti

Biomasa/šota

—

kurilnost

| — | vlaga |
| --- | --- |

—

vlaga

| — | pepel |
| --- | --- |

—

pepel

| — | C, Cl, F, N, S, K, Na |
| --- | --- |

—

C, Cl, F, N, S, K, Na

| — | kovine in metaloidi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) |
| --- | --- |

—

kovine in metaloidi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)

Premog/lignit

| — | kurilnost |
| --- | --- |

—

kurilnost

| — | vlaga |
| --- | --- |

—

vlaga

| — | hlapne snovi, pepel, vezani ogljik, C, H, N, O, S |
| --- | --- |

—

hlapne snovi, pepel, vezani ogljik, C, H, N, O, S

| — | Br, Cl, F |
| --- | --- |

—

Br, Cl, F

| — | kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |
| --- | --- |

—

kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

TKO

| — | pepel |
| --- | --- |

—

pepel

| — | C, S, N, Ni, V |
| --- | --- |

—

C, S, N, Ni, V

Plinsko olje

| — | pepel |
| --- | --- |

—

pepel

| — | N, C, S |
| --- | --- |

—

N, C, S

Zemeljski plin

| — | kurilnost |
| --- | --- |

—

kurilnost

| — | CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbejevo število |
| --- | --- |

—

CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbejevo število

Procesna goriva iz kemijske industrije  (27)

| — | Br, C, Cl, F, H, N, O, S |
| --- | --- |

—

Br, C, Cl, F, H, N, O, S

| — | kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |
| --- | --- |

—

kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Procesni plini iz železarstva in jeklarstva

| — | kurilnost, CH4 (za koksni plin), CXHY (za koksni plin), CO2, H2, N2, skupno žveplo, prah, Wobbejevo število |
| --- | --- |

—

kurilnost, CH4 (za koksni plin), CXHY (za koksni plin), CO2, H2, N2, skupno žveplo, prah, Wobbejevo število

Odpadki  (28)

| — | kurilnost |
| --- | --- |

—

kurilnost

| — | vlaga |
| --- | --- |

—

vlaga

| — | hlapne snovi, pepel, Br, C, Cl, F, H, N, O, S |
| --- | --- |

—

hlapne snovi, pepel, Br, C, Cl, F, H, N, O, S

| — | kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) |
| --- | --- |

—

kovine in metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

BAT 10.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v zrak in/ali vodo v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja, je vzpostavitev in izvajanje načrta upravljanja v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki je sorazmeren s pomembnostjo morebitnih izpustov onesnaževal in vključuje naslednje elemente:

| — | ustrezno zasnovo sistemov, ki se štejejo za pomembne za nastanek pogojev, ki niso običajni pogoji obratovanja in bi lahko vplivali na emisije v zrak, vodo in/ali tla (npr. koncept zasnove z majhno obremenitvijo za zmanjšanje najmanjše obremenitve pri zagonu in zaustavitvi za stabilno proizvodnjo v plinskih turbinah); |
| --- | --- |

—

ustrezno zasnovo sistemov, ki se štejejo za pomembne za nastanek pogojev, ki niso običajni pogoji obratovanja in bi lahko vplivali na emisije v zrak, vodo in/ali tla (npr. koncept zasnove z majhno obremenitvijo za zmanjšanje najmanjše obremenitve pri zagonu in zaustavitvi za stabilno proizvodnjo v plinskih turbinah);

| — | vzpostavitev in izvajanje posebnega preventivnega načrta vzdrževanja za zadevne takšne sisteme; |
| --- | --- |

—

vzpostavitev in izvajanje posebnega preventivnega načrta vzdrževanja za zadevne takšne sisteme;

| — | pregled in evidentiranje emisij, nastalih zaradi pogojev, ki niso običajni pogoji obratovanja, in z njimi povezanih okoliščin ter po potrebi izvajanje popravnih ukrepov; |
| --- | --- |

—

pregled in evidentiranje emisij, nastalih zaradi pogojev, ki niso običajni pogoji obratovanja, in z njimi povezanih okoliščin ter po potrebi izvajanje popravnih ukrepov;

| — | redno preučevanje skupnih emisij v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja (npr. pogostost dogodkov, trajanje, emisije, količinska opredelitev/ocena), in po potrebi izvajanje popravnih ukrepov. |
| --- | --- |

—

redno preučevanje skupnih emisij v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja (npr. pogostost dogodkov, trajanje, emisije, količinska opredelitev/ocena), in po potrebi izvajanje popravnih ukrepov.

BAT 11.   Najboljša razpoložljiva tehnika je ustrezno spremljanje emisij v zrak in/ali vodo v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja.

Opis

Spremljanje se lahko izvede z neposredno meritvijo emisij ali s spremljanjem nadomestnih parametrov, če se dokaže, da je to z znanstvenega vidika enako ali bolj kakovostno od neposrednega merjenja emisij. Emisije pri zagonu in zaustavitvi se lahko ocenijo na podlagi natančne meritve emisij, ki se izvede za običajen postopek zagona in zaustavitve vsaj enkrat na leto, pri čemer se rezultati te meritve uporabijo za oceno emisij za vsak zagon in zaustavitev v letu.

1.4   Energijska učinkovitost

BAT 12.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti kurilnih enot, enot za uplinjanje in/ali enot IGCC, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opis v oddelku 8.2.
  Z optimizacijo zgorevanja se zmanjša vsebnost nezgorelih snovi v dimnih plinih in trdnih ostankih zgorevanja. | Splošno ustrezne. |
| b. | Optimizacija pogojev delovnega medija | Obratovanje pri najvišjem možnem tlaku in temperaturi delovnega medija, tj. plina ali pare, v okviru omejitev, povezanih na primer z nadzorovanjem emisij NOX ali značilnostmi potrebne energije. |
| c. | Optimizacija parnega krožnega procesa | Obratovanje pri nižjem tlaku izpušnih plinov turbine z izkoriščanjem čim nižje temperature hladilne vode kondenzatorja v okviru pogojev zasnove. |
| d. | Minimiziranje porabe energije | Kar največje zmanjšanje notranje porabe energije (npr. večja učinkovitost črpalke za dovajanje vode). |
| e. | Predgretje zgorevalnega zraka | Ponovna uporaba dela toplote, predelane iz toplote dimnih plinov, nastalih pri zgorevanju, za predgretje zraka, ki se uporablja pri zgorevanju. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih s potrebo po nadzorovanju emisij NOX. |
| f. | Predgretje goriva | Predgretje goriva z uporabo rekuperirane toplote. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zasnovo kotla in potrebo po nadzorovanju emisij NOX. |
| g. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.2.
  Računalniški nadzor glavnih parametrov zgorevanja omogoča izboljšanje učinkovitosti zgorevanja. | Splošno ustrezna za nove enote. Ustreznost za stare enote je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| h. | Predgretje vode za dovajanje z uporabo rekuperirane toplote | Predgretje vode, ki prihaja iz kondenzatorja pare, z rekuperirano toploto, preden se znova uporabi v kotlu. | Ustrezna samo za parne kroge, in ne vroče kotle.
  Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi omejitev, povezanih s konfiguracijo naprave in količino toplote, ki jo je mogoče rekuperirati. |
| i. | Rekuperacija toplote s soproizvodnjo | Rekuperacija toplote (večinoma iz parnega sistema) za proizvodnjo vroče vode/pare, ki se bo uporabila v industrijskih postopkih/dejavnostih ali v javnem omrežju za daljinsko ogrevanje. Možna je dodatna rekuperacija toplote iz:






  — | dimnih plinov, |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opis v oddelku 8.2.

Z optimizacijo zgorevanja se zmanjša vsebnost nezgorelih snovi v dimnih plinih in trdnih ostankih zgorevanja.

Splošno ustrezne.

b.

Optimizacija pogojev delovnega medija

Obratovanje pri najvišjem možnem tlaku in temperaturi delovnega medija, tj. plina ali pare, v okviru omejitev, povezanih na primer z nadzorovanjem emisij NOX ali značilnostmi potrebne energije.

c.

Optimizacija parnega krožnega procesa

Obratovanje pri nižjem tlaku izpušnih plinov turbine z izkoriščanjem čim nižje temperature hladilne vode kondenzatorja v okviru pogojev zasnove.

d.

Minimiziranje porabe energije

Kar največje zmanjšanje notranje porabe energije (npr. večja učinkovitost črpalke za dovajanje vode).

e.

Predgretje zgorevalnega zraka

Ponovna uporaba dela toplote, predelane iz toplote dimnih plinov, nastalih pri zgorevanju, za predgretje zraka, ki se uporablja pri zgorevanju.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih s potrebo po nadzorovanju emisij NOX.

f.

Predgretje goriva

Predgretje goriva z uporabo rekuperirane toplote.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zasnovo kotla in potrebo po nadzorovanju emisij NOX.

g.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.2.

Računalniški nadzor glavnih parametrov zgorevanja omogoča izboljšanje učinkovitosti zgorevanja.

Splošno ustrezna za nove enote. Ustreznost za stare enote je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

h.

Predgretje vode za dovajanje z uporabo rekuperirane toplote

Predgretje vode, ki prihaja iz kondenzatorja pare, z rekuperirano toploto, preden se znova uporabi v kotlu.

Ustrezna samo za parne kroge, in ne vroče kotle.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi omejitev, povezanih s konfiguracijo naprave in količino toplote, ki jo je mogoče rekuperirati.

i.

Rekuperacija toplote s soproizvodnjo

Rekuperacija toplote (večinoma iz parnega sistema) za proizvodnjo vroče vode/pare, ki se bo uporabila v industrijskih postopkih/dejavnostih ali v javnem omrežju za daljinsko ogrevanje. Možna je dodatna rekuperacija toplote iz:

—

dimnih plinov,

| — | hlajenja kurilne rešetke, |
| --- | --- |

—

hlajenja kurilne rešetke,

| — | vrtinčne plasti. |
| --- | --- |

—

vrtinčne plasti.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z lokalno potrebo po toploti in električni energiji.

Ustreznost je lahko omejena v primeru plinskih kompresorjev z nepredvidljivim profilom toplote obratovanja.

j.

Pripravljenost na soproizvodnjo

Glej opis v oddelku 8.2.

Ustrezna samo za nove enote, če obstaja dejanski potencial za prihodnjo uporabo toplote v bližini enote.

k.

Kondenzator dimnih plinov

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna za enote za soproizvodnjo, če obstaja zadostna potreba po nizkotemperaturni toploti.

l.

Akumulacija toplote

Skladiščenje akumulirane toplote v načinu soproizvodnje.

Ustrezna samo za naprave za soproizvodnjo.

Ustreznost je lahko omejena v primeru potrebe po majhni toplotni obremenitvi.

m.

Mokri odvodnik

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna za nove in obstoječe enote, opremljene s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov.

n.

Izpust skozi hladilni stolp

Izpust emisij v zrak skozi hladilni stolp in ne prek namenskega odvodnika.

Ustrezna samo za enote, opremljene s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov, kjer je pred izpustom potrebno ponovno gretje dimnih plinov in kjer je hladilni sistem enote hladilni stolp.

o.

Predhodno sušenje goriva

Zmanjšanje vsebnosti vlage v gorivu pred zgorevanjem, da se izboljšajo pogoji zgorevanja.

Ustrezno za zgorevanje biomase in/ali šote v okviru omejitev, povezanih s tveganji samovžiga (npr. vsebnost vlage v šoti je več kot 40 % v celotni dobavni verigi).

Naknadno opremljanje obstoječih naprav je lahko omejeno zaradi dodatne zgorevalne toplote, ki se lahko pridobi s sušenjem, in omejenih možnosti naknadnega opremljanja, ki jih imajo nekatere zasnove kotlov ali konfiguracije naprav.

p.

Minimiziranje toplotnih izgub

Kar največje zmanjšanje izgub preostale toplote, npr. izgub, ki se pojavijo pri žlindri, ali izgub, ki se lahko zmanjšajo z izoliranjem virov sevanja.

Ustrezna samo za kurilne enote na trdna goriva in enote za uplinjanje/IGCC.

q.

Napredni materiali

Uporaba naprednih materialov, ki so dokazano zmožni prenesti visoke obratovalne temperature in tlake ter tako lahko dosežejo večjo učinkovitost parnega postopka/postopka zgorevanja.

Ustrezna samo za nove naprave.

r.

Nadgradnje parne turbine

To vključuje tehnike, kot so povečanje temperature in tlaka srednjetlačne pare, dodajanje nizkotlačne turbine in spremembe geometrije lopatic rotorja turbine.

Ustreznost je lahko omejena zaradi potrebe, pogojev za paro in/ali omejene življenjske dobe naprave.

s.

Superkritični in ultrasuperkritični pogoji za paro

Uporaba parnega cikla, vključno s parnimi sistemi za ponovno gretje, v katerih lahko para v superkritičnih pogojih doseže tlak, višji od 220,6 bara, in temperaturo, višjo od 374 °C, v ultrasuperkritičnih pogojih pa tlak, višji od 250–300 barov, in temperaturo, višjo od 580–600 °C.

Ustrezna samo za nove enote z močjo 600 MWth ali več, ki obratujejo več kot 4 000 ur na leto.

Ni ustrezna, če je enota namenjena proizvodnji pare nizke temperature in/ali tlaka v predelovalnih industrijskih panogah.

Ni ustrezna za plinske turbine in motorje, ki proizvajajo paro v načinu soproizvodnje.

Za enote, v katerih zgoreva biomasa, je lahko ustreznost omejena zaradi visokotemperaturne korozije v primeru nekaterih biomas.

1.5   Poraba vode in emisije v vodo

BAT 13.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje porabe vode in količine izpuščene onesnažene odpadne vode je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Recikliranje vode | Preostali vodni tokovi, vključno z odtekajočo vodo, iz naprave se ponovno uporabijo za druge namene. Stopnja recikliranja je odvisna od zahtev glede kakovosti tokov sprejemne vode in vodne bilance naprave. | Ni ustrezna za odpadne vode iz hladilnih sistemov, če so v njej kemikalije za čiščenje vode in/ali visoke koncentracije soli iz morske vode. |
| b. | Ravnanje s suhim pepelom z rešetke | Suh, vroč pepel z rešetke pada iz peči na mehanski sistem tekočih trakov in se ohlaja z zunanjim zrakom. V postopku se voda ne uporablja. | Ustrezna samo za naprave, v katerih zgorevajo trdna goriva.
  Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki preprečujejo naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Recikliranje vode

Preostali vodni tokovi, vključno z odtekajočo vodo, iz naprave se ponovno uporabijo za druge namene. Stopnja recikliranja je odvisna od zahtev glede kakovosti tokov sprejemne vode in vodne bilance naprave.

Ni ustrezna za odpadne vode iz hladilnih sistemov, če so v njej kemikalije za čiščenje vode in/ali visoke koncentracije soli iz morske vode.

b.

Ravnanje s suhim pepelom z rešetke

Suh, vroč pepel z rešetke pada iz peči na mehanski sistem tekočih trakov in se ohlaja z zunanjim zrakom. V postopku se voda ne uporablja.

Ustrezna samo za naprave, v katerih zgorevajo trdna goriva.

Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki preprečujejo naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav.

BAT 14.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje onesnaženja neonesnaženih odpadnih voda in zmanjšanje emisij v vodo je ločevanje tokov odpadnih voda in njihovo ločeno čiščenje glede na vsebnost onesnaževal.

Opis

Tokovi odpadnih voda, ki se običajno ločijo in čistijo, vključujejo površinske odtekajoče vode, hladilno vodo in odpadne vode, ki nastanejo pri čiščenju dimnih plinov.

Ustreznost

V primeru obstoječih naprav je ustreznost lahko omejena zaradi konfiguracije drenažnih sistemov.

BAT 15.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v vodo iz čiščenja dimnih plinov je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik in uporaba sekundarnih tehnik čim bližje viru, da se prepreči razredčenje.

| Tehnika | Običajna preprečena/zmanjšana onesnaževala | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| | Primarne tehnike |
| a. | Optimizirani sistemi zgorevanja (glej BAT 6) in čiščenja dimnih plinov (npr. selektivna katalitična redukcija/selektivna nekatalitična redukcija, glej BAT 7) | Organske spojine, amoniak (NH3) | Splošno ustrezna. |
| | Sekundarne tehnike
   (29) |
| b. | Adsorpcija na aktivno oglje | Organske spojine, živo srebro (Hg) | Splošno ustrezna. |
| c. | Aerobno biološko čiščenje | Biorazgradljive organske spojine, amonij (NH4
  +) | Splošno ustrezna za čiščenje organskih spojin. Aerobno biološko čiščenje amonija (NH4
  +) morda ni ustrezno v primeru visokih koncentracij klorida (tj. približno 10 g/l). |
| d. | Anoksično/anaerobno biološko čiščenje | Živo srebro (Hg), nitrat (NO3
  –), nitrit (NO2
  –) | Splošno ustrezna. |
| e. | Koagulacija in flokulacija | Suspendirane trdne snovi | Splošno ustrezna. |
| f. | Kristalizacija | Kovine in metaloidi, sulfat (SO4
  2-), fluorid (F–) | Splošno ustrezna. |
| g. | Filtracija (npr. peščena filtracija, mikrofiltracija, ultrafiltracija) | Suspendirane trdne snovi, kovine | Splošno ustrezna. |
| h. | Flotacija | Suspendirane trdne snovi, prosto olje | Splošno ustrezna. |
| i. | Ionska izmenjava | Kovine | Splošno ustrezna. |
| j. | Nevtralizacija | Kisline, baze | Splošno ustrezna. |
| k. | Oksidacija | Sulfid (S2–), sulfit (SO3
  2–) | Splošno ustrezna. |
| l. | Obarjanje | Kovine in metaloidi, sulfat (SO4
  2-), fluorid (F–) | Splošno ustrezna. |
| m. | Usedanje | Suspendirane trdne snovi | Splošno ustrezna. |
| n. | Odstranjevanje | Amoniak (NH3) | Splošno ustrezna. |

Tehnika

Običajna preprečena/zmanjšana onesnaževala

Ustreznost

Primarne tehnike

a.

Optimizirani sistemi zgorevanja (glej BAT 6) in čiščenja dimnih plinov (npr. selektivna katalitična redukcija/selektivna nekatalitična redukcija, glej BAT 7)

Organske spojine, amoniak (NH3)

Splošno ustrezna.

Sekundarne tehnike
   (29)

b.

Adsorpcija na aktivno oglje

Organske spojine, živo srebro (Hg)

Splošno ustrezna.

c.

Aerobno biološko čiščenje

Biorazgradljive organske spojine, amonij (NH4
  +)

Splošno ustrezna za čiščenje organskih spojin. Aerobno biološko čiščenje amonija (NH4
  +) morda ni ustrezno v primeru visokih koncentracij klorida (tj. približno 10 g/l).

d.

Anoksično/anaerobno biološko čiščenje

Živo srebro (Hg), nitrat (NO3
  –), nitrit (NO2
  –)

Splošno ustrezna.

e.

Koagulacija in flokulacija

Suspendirane trdne snovi

Splošno ustrezna.

f.

Kristalizacija

Kovine in metaloidi, sulfat (SO4
  2-), fluorid (F–)

Splošno ustrezna.

g.

Filtracija (npr. peščena filtracija, mikrofiltracija, ultrafiltracija)

Suspendirane trdne snovi, kovine

Splošno ustrezna.

h.

Flotacija

Suspendirane trdne snovi, prosto olje

Splošno ustrezna.

i.

Ionska izmenjava

Kovine

Splošno ustrezna.

j.

Nevtralizacija

Kisline, baze

Splošno ustrezna.

k.

Oksidacija

Sulfid (S2–), sulfit (SO3
  2–)

Splošno ustrezna.

l.

Obarjanje

Kovine in metaloidi, sulfat (SO4
  2-), fluorid (F–)

Splošno ustrezna.

m.

Usedanje

Suspendirane trdne snovi

Splošno ustrezna.

n.

Odstranjevanje

Amoniak (NH3)

Splošno ustrezna.

Ravni emisij, povezane z BAT, se nanašajo na neposredne izpuste v sprejemno vodno delo na točki, kjer emisija zapusti obrat.

Preglednica 1

Ravni emisij, povezane z BAT, za neposredne izpuste, ki nastanejo pri čiščenju dimnih plinov, v sprejemno vodno telo

| Snov/parameter | Ravni emisij, povezane z BAT |
| --- | --- |
| Dnevno povprečje |
| Skupni organski ogljik | 20 –50 mg/l  (30)
   (31)
   (32) |
| Kemijska potreba po kisiku | 60 –150 mg/l  (30)
   (31)
   (32) |
| Skupne suspendirane trdne snovi | 10 –30 mg/l |
| Fluorid (F–) | 10 –25 mg/l  (32) |
| Sulfat (SO4
  2–) | 1,3 –2,0 g/l  (32)
   (33)
   (34)
   (35) |
| Sulfid (S2–), ki se zlahka sprošča | 0,1 –0,2 mg/l  (32) |
| Sulfit (SO3
  2–) | 1 –20 mg/l  (32) |
| Kovine in metaloidi | As | 10 –50 μg/l |
| Cd | 2 –5 μg/l |
| Cr | 10 –50 μg/l |
| Cu | 10 –50 μg/l |
| Hg | 0,2 –3 μg/l |
| Ni | 10 –50 μg/l |
| Pb | 10 –20 μg/l |
| Zn | 50 –200 μg/l |

Snov/parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

Dnevno povprečje

Skupni organski ogljik

20 –50 mg/l  (30)
   (31)
   (32)

Kemijska potreba po kisiku

60 –150 mg/l  (30)
   (31)
   (32)

Skupne suspendirane trdne snovi

10 –30 mg/l

Fluorid (F–)

10 –25 mg/l  (32)

Sulfat (SO4
  2–)

1,3 –2,0 g/l  (32)
   (33)
   (34)
   (35)

Sulfid (S2–), ki se zlahka sprošča

0,1 –0,2 mg/l  (32)

Sulfit (SO3
  2–)

1 –20 mg/l  (32)

Kovine in metaloidi

As

10 –50 μg/l

Cd

2 –5 μg/l

Cr

10 –50 μg/l

Cu

10 –50 μg/l

Hg

0,2 –3 μg/l

Ni

10 –50 μg/l

Pb

10 –20 μg/l

Zn

50 –200 μg/l

1.6   Ravnanje z odpadki

BAT 16.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, iz postopka zgorevanja in/ali uplinjanja in tehnik za zmanjšanje emisij je organizacija postopkov na takšen način, da se glede na prednost in ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla čim bolj okrepijo:

| (a) | preprečevanje nastajanja odpadkov, npr. s čim večjim deležem ostankov, ki se pojavijo kot stranski proizvodi; |
| --- | --- |

(a)

preprečevanje nastajanja odpadkov, npr. s čim večjim deležem ostankov, ki se pojavijo kot stranski proizvodi;

| (b) | priprava odpadkov za ponovno uporabo, npr. v skladu s posebnimi merili glede zahtevane kakovosti; |
| --- | --- |

(b)

priprava odpadkov za ponovno uporabo, npr. v skladu s posebnimi merili glede zahtevane kakovosti;

| (c) | recikliranje odpadkov; |
| --- | --- |

(c)

recikliranje odpadkov;

| (d) | druga predelava odpadkov (npr. energijska predelava), |
| --- | --- |

(d)

druga predelava odpadkov (npr. energijska predelava),

in sicer z izvajanjem ustrezne kombinacije tehnik, kot so:

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Proizvodnja sadre kot stranskega proizvoda | Optimizacija kakovosti ostankov pri reakcijah na podlagi kalcija, ki nastanejo z mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov, da se bodo lahko uporabili kot nadomestek za naravno sadro (npr. kot surovina v industriji mavčnih plošč). Kakovost apnenca, uporabljenega pri mokrem razžvepljevanju dimnih plinov, vpliva na čistost proizvedene sadre. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevano kakovostjo sadre, zdravstvenimi zahtevani, ki se nanašajo na posamezno specifično uporabo, in tržnimi pogoji. |
| b. | Recikliranje ali predelava ostankov v gradbeništvu | Recikliranje ali predelava ostankov (npr. iz polsuhih razžvepljevalnih postopkov, letečega pepela, pepela z rešetke) v gradbeni material (npr. za gradnjo cest, zamenjavo peska v proizvodnji betona ali proizvodnji cementa). | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevano kakovostjo materiala (npr. fizikalnimi lastnostmi, vsebnostjo škodljivih snovi), ki se nanašajo na posamezno specifično uporabo, in tržnimi pogoji. |
| c. | Energijska predelava z uporabo odpadkov v mešanici goriv | Vsebovana preostala energija v pepelu in mulju, bogatih z ogljikom, ki nastaneta z zgorevanjem premoga, lignita, težkega kurilnega olja, šote ali biomase, se lahko predela na primer z mešanjem z gorivom. | Splošno ustrezna, če lahko naprave sprejmejo odpadke v mešanici goriv in so tehnično zmožne dovajati goriva v zgorevalno komoro. |
| d. | Priprava izrabljenega katalizatorja za ponovno uporabo | S pripravo katalizatorja za ponovno uporabo (npr. največ štirikrat za katalizatorje pri selektivni katalitični redukciji) se delno ali v celoti povrne prvotna učinkovitost, s čimer se življenjska doba katalizatorja podaljša na več desetletij. Priprava izrabljenega katalizatorja za ponovno uporabo je vključena v načrt ravnanja s katalizatorjem. | Ustreznost je lahko omejena zaradi mehanskega stanja katalizatorja in zahtevane učinkovitosti, kar zadeva nadzorovanje emisij NOX in NH3. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Proizvodnja sadre kot stranskega proizvoda

Optimizacija kakovosti ostankov pri reakcijah na podlagi kalcija, ki nastanejo z mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov, da se bodo lahko uporabili kot nadomestek za naravno sadro (npr. kot surovina v industriji mavčnih plošč). Kakovost apnenca, uporabljenega pri mokrem razžvepljevanju dimnih plinov, vpliva na čistost proizvedene sadre.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevano kakovostjo sadre, zdravstvenimi zahtevani, ki se nanašajo na posamezno specifično uporabo, in tržnimi pogoji.

b.

Recikliranje ali predelava ostankov v gradbeništvu

Recikliranje ali predelava ostankov (npr. iz polsuhih razžvepljevalnih postopkov, letečega pepela, pepela z rešetke) v gradbeni material (npr. za gradnjo cest, zamenjavo peska v proizvodnji betona ali proizvodnji cementa).

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevano kakovostjo materiala (npr. fizikalnimi lastnostmi, vsebnostjo škodljivih snovi), ki se nanašajo na posamezno specifično uporabo, in tržnimi pogoji.

c.

Energijska predelava z uporabo odpadkov v mešanici goriv

Vsebovana preostala energija v pepelu in mulju, bogatih z ogljikom, ki nastaneta z zgorevanjem premoga, lignita, težkega kurilnega olja, šote ali biomase, se lahko predela na primer z mešanjem z gorivom.

Splošno ustrezna, če lahko naprave sprejmejo odpadke v mešanici goriv in so tehnično zmožne dovajati goriva v zgorevalno komoro.

d.

Priprava izrabljenega katalizatorja za ponovno uporabo

S pripravo katalizatorja za ponovno uporabo (npr. največ štirikrat za katalizatorje pri selektivni katalitični redukciji) se delno ali v celoti povrne prvotna učinkovitost, s čimer se življenjska doba katalizatorja podaljša na več desetletij. Priprava izrabljenega katalizatorja za ponovno uporabo je vključena v načrt ravnanja s katalizatorjem.

Ustreznost je lahko omejena zaradi mehanskega stanja katalizatorja in zahtevane učinkovitosti, kar zadeva nadzorovanje emisij NOX in NH3.

1.7   Emisije hrupa

BAT 17.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij hrupa je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Operativni ukrepi | Ti vključujejo:






  — | izboljšano pregledovanje in vzdrževanje opreme, |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Operativni ukrepi

Ti vključujejo:

—

izboljšano pregledovanje in vzdrževanje opreme,

| — | zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov, če je to mogoče, |
| --- | --- |

—

zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov, če je to mogoče,

| — | upravljanje opreme s strani izkušenega osebja, |
| --- | --- |

—

upravljanje opreme s strani izkušenega osebja,

| — | izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času, če je to mogoče, |
| --- | --- |

—

izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času, če je to mogoče,

| — | določbe za obvladovanje hrupa med vzdrževalnimi dejavnostmi. |
| --- | --- |

—

določbe za obvladovanje hrupa med vzdrževalnimi dejavnostmi.

Splošno ustrezna.

b.

Tiha oprema

To lahko vključuje kompresorje, črpalke in kolute.

Splošno ustrezna, če je oprema nova ali zamenjana.

c.

Dušenje hrupa

Širjenje hrupa se lahko zmanjša z namestitvijo ovir med oddajnik in sprejemnik. Med ustrezne ovire spadajo zaščitni zidovi, nasipi in stavbe.

Splošno ustrezna za nove naprave. V primeru obstoječih naprav je namestitev ovir lahko omejena zaradi pomanjkanja prostora.

d.

Oprema za obvladovanje hrupa

Ta vključuje:

| — | naprave za zmanjševanje hrupa, |
| --- | --- |

—

naprave za zmanjševanje hrupa,

| — | izolacija opreme, |
| --- | --- |

—

izolacija opreme,

| — | zagraditev hrupne opreme, |
| --- | --- |

—

zagraditev hrupne opreme,

| — | zvočno izolacijo stavb. |
| --- | --- |

—

zvočno izolacijo stavb.

Ustreznost je lahko omejena zaradi pomanjkanja prostora.

e.

Ustrezna lokacija opreme in stavb

Ravni hrupa se lahko zmanjšajo s povečanjem razdalje med onesnaževalcem in sprejemnikom ter z uporabo stavb kot protihrupne zaščite.

Splošno ustrezna za nove naprave. V primeru obstoječih naprav je premestitev opreme in proizvodnih enot lahko omejena zaradi pomanjkanja prostora ali čezmernih stroškov.

2   ZAKLJUČKI O BAT ZA ZGOREVANJE TRDNIH GORIV

2.1   Zaključki o BAT za zgorevanje premoga in/ali lignita

Za zgorevanje premoga in/ali lignita se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

2.1.1   Splošna okoljska učinkovitost

BAT 18.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti zgorevanja premoga in/ali lignita je poleg BAT 6 uporaba spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Integrirani proces zgorevanja, ki zagotavlja visoko učinkovitost kotla in vključuje primarne tehnike za redukcijo NOX (na primer stopenjsko dovajanje zraka, stopenjsko dovajanje goriva, gorilnike z majhnimi emisijami NOX in/ali recirkulacija dimnih plinov) | To integracijo omogočajo procesi zgorevanja, kot je zgorevanje goriva v prahu, zgorevanje v lebdeči plasti ali zgorevanje na pomični kurilni rešetki. | Splošno ustrezna. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Integrirani proces zgorevanja, ki zagotavlja visoko učinkovitost kotla in vključuje primarne tehnike za redukcijo NOX (na primer stopenjsko dovajanje zraka, stopenjsko dovajanje goriva, gorilnike z majhnimi emisijami NOX in/ali recirkulacija dimnih plinov)

To integracijo omogočajo procesi zgorevanja, kot je zgorevanje goriva v prahu, zgorevanje v lebdeči plasti ali zgorevanje na pomični kurilni rešetki.

Splošno ustrezna.

2.1.2   Energijska učinkovitost

BAT 19.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti zgorevanja premoga in/ali lignita je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Ravnanje s suhim pepelom z rešetke | Suh, vroč pepel z rešetke pada iz peči na mehanski sistem tekočih trakov in se po preusmeritvi v peč, kjer se bo znova kuril, ohlaja z zunanjim zrakom. Koristna energija se predela tako pri ponovnem kurjenju pepela kot pri ohlajanju pepela. | Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki preprečujejo naknadno opremljanje obstoječih kurilnih enot. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ravnanje s suhim pepelom z rešetke

Suh, vroč pepel z rešetke pada iz peči na mehanski sistem tekočih trakov in se po preusmeritvi v peč, kjer se bo znova kuril, ohlaja z zunanjim zrakom. Koristna energija se predela tako pri ponovnem kurjenju pepela kot pri ohlajanju pepela.

Obstajajo lahko tehnične omejitve, ki preprečujejo naknadno opremljanje obstoječih kurilnih enot.

Preglednica 2

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje premoga in/ali lignita

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (36)
   (37) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%)
   (38) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (38)
   (39)
   (40) |
| Nova enota
   (41)
   (42) | Obstoječa enota
   (41)
   (43) | Nova ali obstoječa enota |
| na premog, ≥ 1 000 MWth | 45 –46 | 33,5 –44 | 75 –97 |
| na lignit, ≥ 1 000 MWth | 42 –44  (44) | 33,5 –42,5 | 75 –97 |
| na premog, < 1 000 MWth | 36,5 –41,5  (45) | 32,5 –41,5 | 75 –97 |
| na lignit, < 1 000 MWth | 36,5 –40  (46) | 31,5 –39,5 | 75 –97 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (36)
   (37)

Neto električni izkoristek (%)
   (38)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (38)
   (39)
   (40)

Nova enota
   (41)
   (42)

Obstoječa enota
   (41)
   (43)

Nova ali obstoječa enota

na premog, ≥ 1 000 MWth

45 –46

33,5 –44

75 –97

na lignit, ≥ 1 000 MWth

42 –44  (44)

33,5 –42,5

75 –97

na premog, < 1 000 MWth

36,5 –41,5  (45)

32,5 –41,5

75 –97

na lignit, < 1 000 MWth

36,5 –40  (46)

31,5 –39,5

75 –97

2.1.3   Emisije NOX, N2O in CO v zrak

BAT 20.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO in N2O v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opis v oddelku 8.3.
  Običajno se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami. | Splošno ustrezni. |
| b. | Kombinacija drugih primarnih tehnik za redukcijo NOX (npr. stopenjsko dovajanje zraka, stopenjsko dovajanje goriva, recirkulacija dimnih plinov, gorilniki z majhnimi emisijami NOX). | Glej opis v oddelku 8.3 za vsako posamezno tehniko.
  Na izbiro in učinkovitost ustrezne primarne tehnike ali kombinacije primarnih tehnik lahko vpliva zasnova kotla. |
| c. | Selektivna nekatalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Uporabi se lahko s selektivno katalitično redukcijo za preostali amoniak. | Ustreznost je lahko omejena v primeru kotlov z velikim premerom, ki preprečuje homogeno mešanje NH3 in NOX.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla. |
| d. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3. | Ni ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 300 MWth, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo med 500 in 1 500 ur na leto, in za obstoječe kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto. |
| e. | Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX | Glej opis v oddelku 8.3. | Ustreznost je odvisna od posameznega primera glede na značilnosti goriva in proces zgorevanja. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opis v oddelku 8.3.

Običajno se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami.

Splošno ustrezni.

b.

Kombinacija drugih primarnih tehnik za redukcijo NOX (npr. stopenjsko dovajanje zraka, stopenjsko dovajanje goriva, recirkulacija dimnih plinov, gorilniki z majhnimi emisijami NOX).

Glej opis v oddelku 8.3 za vsako posamezno tehniko.

Na izbiro in učinkovitost ustrezne primarne tehnike ali kombinacije primarnih tehnik lahko vpliva zasnova kotla.

c.

Selektivna nekatalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Uporabi se lahko s selektivno katalitično redukcijo za preostali amoniak.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kotlov z velikim premerom, ki preprečuje homogeno mešanje NH3 in NOX.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

d.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Ni ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 300 MWth, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo med 500 in 1 500 ur na leto, in za obstoječe kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

e.

Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX

Glej opis v oddelku 8.3.

Ustreznost je odvisna od posameznega primera glede na značilnosti goriva in proces zgorevanja.

Preglednica 3

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (47) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (48)
   (49) |
| < 100 | 100 –150 | 100 –270 | 155 –200 | 165 –330 |
| 100–300 | 50 –100 | 100 –180 | 80 –130 | 155 –210 |
| ≥ 300, kotel za zgorevanje v zvrtinčeni plasti na premog in/ali lignit ter kotel za zgorevanje goriva v prahu na lignit | 50 –85 | < 85 –150  (50)
   (51) | 80 –125 | 140 –165  (52) |
| ≥ 300, kotel za zgorevanje goriva v prahu na premog | 65 –85 | 65 –150 | 80 –125 | < 85 –165  (53) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (47)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (48)
   (49)

< 100

100 –150

100 –270

155 –200

165 –330

100–300

50 –100

100 –180

80 –130

155 –210

≥ 300, kotel za zgorevanje v zvrtinčeni plasti na premog in/ali lignit ter kotel za zgorevanje goriva v prahu na lignit

50 –85

< 85 –150  (50)
   (51)

80 –125

140 –165  (52)

≥ 300, kotel za zgorevanje goriva v prahu na premog

65 –85

65 –150

80 –125

< 85 –165  (53)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO za obstoječe kurilne naprave, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, ali nove kurilne naprave so običajno takšne, kot je navedeno spodaj:

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth) | Okvirna raven emisij CO (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| < 300 | < 30 –140 |
| ≥ 300, kotel za zgorevanje v zvrtinčeni plasti na premog in/ali lignit ter kotel za zgorevanje goriva v prahu na lignit | < 30 –100  (54) |
| ≥ 300, kotel za zgorevanje goriva v prahu na premog | < 5 –100  (54) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth)

Okvirna raven emisij CO (mg/Nm3)

< 300

< 30 –140

≥ 300, kotel za zgorevanje v zvrtinčeni plasti na premog in/ali lignit ter kotel za zgorevanje goriva v prahu na lignit

< 30 –100  (54)

≥ 300, kotel za zgorevanje goriva v prahu na premog

< 5 –100  (54)

2.1.4   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 21.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast) | Glej opis v oddelku 8.4. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal | Glej opis v oddelku 8.4.
  Tehnika se lahko uporabi za odstranjevanje HCl/HF, če se ne izvaja nobena posebna tehnika razžvepljevanja dimnih plinov na koncu cevi. |
| c. | Razpršilni suhi absorber | Glej opis v oddelku 8.4. |
| d. | Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti |
| e. | Mokro pranje | Glej opis v oddelku 8.4.
  Te tehnike se lahko uporabijo za odstranjevanje HCl/HF, če se ne izvaja nobena posebna tehnika razžvepljevanja dimnih plinov na koncu cevi. |
| f. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opis v oddelku 8.4. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnike pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth in za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |
| g. | Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo |
| h. | Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX | Ustreznost je odvisna od posameznega primera glede na značilnosti goriva in proces zgorevanja. |
| i. | Zamenjava ali odstranitev grelnika plin-plin, nameščenega za mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov | Zamenjava grelnika plin-plin za mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov z večcevnim izmenjevalnikom toplote ali odstranitev in izpust dimnih plinov skozi hladilni stolp ali mokri odvodnik. | Ustrezna samo, če je treba v kurilnih napravah, opremljenih s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in grelnikom plin-plin, ki je nameščen za tem sistemom, zamenjati ali nadomestiti toplotni izmenjevalnik. |
| j. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.4.
  Uporaba goriva z majhno vsebnostjo žvepla (npr. do vključno 0,1 mas. % v suhi snovi), klora ali fluora. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. Ustreznost je lahko omejena zaradi omejitev v zvezi z zasnovo v primeru kurilnih naprav, v katerih zgorevajo zelo specifična domača goriva. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast)

Glej opis v oddelku 8.4.

Splošno ustrezne.

b.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

Glej opis v oddelku 8.4.

Tehnika se lahko uporabi za odstranjevanje HCl/HF, če se ne izvaja nobena posebna tehnika razžvepljevanja dimnih plinov na koncu cevi.

c.

Razpršilni suhi absorber

Glej opis v oddelku 8.4.

d.

Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti

e.

Mokro pranje

Glej opis v oddelku 8.4.

Te tehnike se lahko uporabijo za odstranjevanje HCl/HF, če se ne izvaja nobena posebna tehnika razžvepljevanja dimnih plinov na koncu cevi.

f.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opis v oddelku 8.4.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnike pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth in za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

g.

Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo

h.

Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX

Ustreznost je odvisna od posameznega primera glede na značilnosti goriva in proces zgorevanja.

i.

Zamenjava ali odstranitev grelnika plin-plin, nameščenega za mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov

Zamenjava grelnika plin-plin za mokrim razžvepljevanjem dimnih plinov z večcevnim izmenjevalnikom toplote ali odstranitev in izpust dimnih plinov skozi hladilni stolp ali mokri odvodnik.

Ustrezna samo, če je treba v kurilnih napravah, opremljenih s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in grelnikom plin-plin, ki je nameščen za tem sistemom, zamenjati ali nadomestiti toplotni izmenjevalnik.

j.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.4.

Uporaba goriva z majhno vsebnostjo žvepla (npr. do vključno 0,1 mas. % v suhi snovi), klora ali fluora.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. Ustreznost je lahko omejena zaradi omejitev v zvezi z zasnovo v primeru kurilnih naprav, v katerih zgorevajo zelo specifična domača goriva.

Preglednica 4

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (55) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (56) |
| < 100 | 150 –200 | 150 –360 | 170 –220 | 170 –400 |
| 100 –300 | 80 –150 | 95 –200 | 135 –200 | 135 –220  (57) |
| ≥ 300 , kotel za zgorevanje goriva v prahu | 10 –75 | 10 –130  (58) | 25 –110 | 25 –165  (59) |
| ≥ 300 , kotel z zgorevanjem v lebdeči plasti  (60) | 20 –75 | 20 –180 | 25 –110 | 50 –220 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (55)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (56)

< 100

150 –200

150 –360

170 –220

170 –400

100 –300

80 –150

95 –200

135 –200

135 –220  (57)

≥ 300 , kotel za zgorevanje goriva v prahu

10 –75

10 –130  (58)

25 –110

25 –165  (59)

≥ 300 , kotel z zgorevanjem v lebdeči plasti  (60)

20 –75

20 –180

25 –110

50 –220

Za kurilno napravo s skupno nazivno vhodno toplotno močjo več kot 300 MW, ki je posebej zasnovana za kurjenje domačih lignitnih goriv in za katero se lahko dokaže, da zaradi tehnično-gospodarskih razlogov ne more doseči ravni emisij, povezanih z BAT, navedenih v preglednici Table 4, se dnevne povprečne ravni emisij, povezane z BAT, iz preglednice Table 4 ne uporabljajo, zgornja meja letnega povprečnega razpona ravni emisij, povezane z BAT, pa je:

| (i) | za nov sistem za razžvepljevanje dimnih plinov: nerazredčena koncentracija v dimnih plinih x 0,01, z največ 200 mg/Nm3; |
| --- | --- |

(i)

za nov sistem za razžvepljevanje dimnih plinov: nerazredčena koncentracija v dimnih plinih x 0,01, z največ 200 mg/Nm3;

| (ii) | za obstoječi sistem za razžvepljevanje dimnih plinov: nerazredčena koncentracija v dimnih plinih x 0,03, z največ 320 mg/Nm3;
  pri čemer nerazredčena koncentracija v dimnih plinih pomeni koncentracijo SO2 v nerazredčenih dimnih plinih kot letno povprečje (v standardnih pogojih, navedenih v razdelku Splošne ugotovitve) na dovodu v sistem za zmanjšanje emisij SOX, izraženo kot referenčno vsebnost kisika 6 vol. % O2; |
| --- | --- |

(ii)

za obstoječi sistem za razžvepljevanje dimnih plinov: nerazredčena koncentracija v dimnih plinih x 0,03, z največ 320 mg/Nm3;

pri čemer nerazredčena koncentracija v dimnih plinih pomeni koncentracijo SO2 v nerazredčenih dimnih plinih kot letno povprečje (v standardnih pogojih, navedenih v razdelku Splošne ugotovitve) na dovodu v sistem za zmanjšanje emisij SOX, izraženo kot referenčno vsebnost kisika 6 vol. % O2;

| (iii) | če se vbrizgavanje sorbenta v kotel uporabi kot del sistema za razžvepljevanje dimnih plinov, se lahko nerazredčena koncentracija v dimnih plinih prilagodi, tako da se upošteva naslednja učinkovitost zmanjšanja SO2 pri tej tehniki (ηBSI): nerazredčena koncentracija v dimnih plinih (prilagojena) = nerazredčena koncentracija v dimnih plinih (izmerjena)/(1 – ηBSI). |
| --- | --- |

(iii)

če se vbrizgavanje sorbenta v kotel uporabi kot del sistema za razžvepljevanje dimnih plinov, se lahko nerazredčena koncentracija v dimnih plinih prilagodi, tako da se upošteva naslednja učinkovitost zmanjšanja SO2 pri tej tehniki (ηBSI): nerazredčena koncentracija v dimnih plinih (prilagojena) = nerazredčena koncentracija v dimnih plinih (izmerjena)/(1 – ηBSI).

Preglednica 5

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije HCl in HF v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita

| Onesnaževalo | Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (61) |
| HCl | < 100 | 1 –6 | 2 –10  (62) |
| ≥ 100 | 1 –3 | 1 –5  (62)
   (63) |
| HF | < 100 | < 1 –3 | < 1 –6  (64) |
| ≥ 100 | < 1 –2 | < 1 –3  (64) |

Onesnaževalo

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (61)

HCl

< 100

1 –6

2 –10  (62)

≥ 100

1 –3

1 –5  (62)
   (63)

HF

< 100

< 1 –3

< 1 –6  (64)

≥ 100

< 1 –2

< 1 –3  (64)

2.1.5   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 22.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Elektrostatični filter | Glej opis v oddelku 8.5. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vrečasti filter |
| c. | Vbrizgavanje sorbenta v kotel
  (v peči ali v plasti) | Glej opise v oddelku 8.5.
  Te tehnike se uporabljajo zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. |
| d. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov |
| e. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej ustreznost v BAT 21. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Elektrostatični filter

Glej opis v oddelku 8.5.

Splošno ustrezne.

b.

Vrečasti filter

c.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel

(v peči ali v plasti)

Glej opise v oddelku 8.5.

Te tehnike se uporabljajo zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

d.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

e.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej ustreznost v BAT 21.

Preglednica 6

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (65) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (66) |
| < 100 | 2 –5 | 2 –18 | 4 –16 | 4 –22  (67) |
| 100 –300 | 2 –5 | 2 –14 | 3 –15 | 4 –22  (68) |
| 300 –1 000 | 2 –5 | 2 –10  (69) | 3 –10 | 3 –11  (70) |
| ≥ 1 000 | 2 –5 | 2 –8 | 3 –10 | 3 –11  (71) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (65)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (66)

< 100

2 –5

2 –18

4 –16

4 –22  (67)

100 –300

2 –5

2 –14

3 –15

4 –22  (68)

300 –1 000

2 –5

2 –10  (69)

3 –10

3 –11  (70)

≥ 1 000

2 –5

2 –8

3 –10

3 –11  (71)

2.1.6   Emisije živega srebra v zrak

BAT 23.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij živega srebra v zrak iz zgorevanja premoga in/ali lignita je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Dodatne koristi tehnik, ki se uporabljajo predvsem za zmanjšanje emisij drugih onesnaževal |
| a. | Elektrostatični filter | Glej opis v oddelku 8.5.
  Večja učinkovitost odstranjevanja živega srebra se doseže pri temperaturi dimnega plina, nižji od 130 °C.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje prahu. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vrečasti filter | Glej opis v oddelku 8.5.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje prahu. |
| c. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opisa v oddelku 8.5.
  Te tehnike se uporabljajo zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. |
| d. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej ustreznost v BAT 21. |
| e. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Uporablja se samo skupaj z drugimi tehnikami za povečanje ali zmanjšanje oksidacije živega srebra pred zajemom v naknadnem sistemu za razžvepljevanje dimnih plinov ali odpraševalnem sistemu.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje NOX. | Glej ustreznost v BAT 20. |
| Posebne tehnike za zmanjšanje emisij živega srebra |
| f. | Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline | Glej opis v oddelku 8.5.
  Običajno se uporablja v kombinaciji z elektrostatičnim filtrom/vrečastim filtrom. Za uporabo te tehnike so lahko pred nadaljnjo uporabo letečega pepela potrebne dodatne faze obdelave za nadaljnje ločevanje frakcije ogljika, ki vsebuje živo srebro. | Splošno ustrezna. |
| g. | Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči | Glej opis v oddelku 8.5. | Splošno ustrezna v primeru majhne vsebnosti halogenov v gorivu. |
| h. | Predhodna obdelava goriva | Pranje in mešanje goriva, da se omeji/zmanjša vsebnost živega srebra ali izboljša zajem živega srebra v opremi za nadzorovanje onesnaževanja. | Ustreznost je odvisna od predhodne raziskave za opredelitev značilnosti goriva in oceno potencialne učinkovitosti tehnike. |
| i. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.5. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

Dodatne koristi tehnik, ki se uporabljajo predvsem za zmanjšanje emisij drugih onesnaževal

a.

Elektrostatični filter

Glej opis v oddelku 8.5.

Večja učinkovitost odstranjevanja živega srebra se doseže pri temperaturi dimnega plina, nižji od 130 °C.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje prahu.

Splošno ustrezne.

b.

Vrečasti filter

Glej opis v oddelku 8.5.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje prahu.

c.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opisa v oddelku 8.5.

Te tehnike se uporabljajo zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

d.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej ustreznost v BAT 21.

e.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Uporablja se samo skupaj z drugimi tehnikami za povečanje ali zmanjšanje oksidacije živega srebra pred zajemom v naknadnem sistemu za razžvepljevanje dimnih plinov ali odpraševalnem sistemu.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje NOX.

Glej ustreznost v BAT 20.

Posebne tehnike za zmanjšanje emisij živega srebra

f.

Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline

Glej opis v oddelku 8.5.

Običajno se uporablja v kombinaciji z elektrostatičnim filtrom/vrečastim filtrom. Za uporabo te tehnike so lahko pred nadaljnjo uporabo letečega pepela potrebne dodatne faze obdelave za nadaljnje ločevanje frakcije ogljika, ki vsebuje živo srebro.

Splošno ustrezna.

g.

Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči

Glej opis v oddelku 8.5.

Splošno ustrezna v primeru majhne vsebnosti halogenov v gorivu.

h.

Predhodna obdelava goriva

Pranje in mešanje goriva, da se omeji/zmanjša vsebnost živega srebra ali izboljša zajem živega srebra v opremi za nadzorovanje onesnaževanja.

Ustreznost je odvisna od predhodne raziskave za opredelitev značilnosti goriva in oceno potencialne učinkovitosti tehnike.

i.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.5.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 7

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije živega srebra v zrak iz zgorevanja premoga in lignita

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (μg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (72) |
| premog | lignit | premog | lignit |
| < 300 | < 1 –3 | < 1 –5 | < 1 –9 | < 1 –10 |
| ≥ 300 | < 1 –2 | < 1 –4 | < 1 –4 | < 1 –7 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (μg/Nm3)

Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (72)

premog

lignit

premog

lignit

< 300

< 1 –3

< 1 –5

< 1 –9

< 1 –10

≥ 300

< 1 –2

< 1 –4

< 1 –4

< 1 –7

2.2   Zaključki o BAT za zgorevanje trdne biomase in/ali šote

Za zgorevanje trdne biomase in/ali šote se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

2.2.1   Energijska učinkovitost

Preglednica 8

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje trdne biomase in/ali šote

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (73)
   (74) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%)
   (75) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (76)
   (77) |
| Nova enota
   (78) | Obstoječa enota | Nova enota | Obstoječa enota |
| Kotel na trdno biomaso in/ali šoto | od 33,5 do > 38 | 28 –38 | 73 –99 | 73 –99 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (73)
   (74)

Neto električni izkoristek (%)
   (75)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (76)
   (77)

Nova enota
   (78)

Obstoječa enota

Nova enota

Obstoječa enota

Kotel na trdno biomaso in/ali šoto

od 33,5 do > 38

28 –38

73 –99

73 –99

2.2.2   Emisije NOX, N2O in CO v zrak

BAT 24.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO in N2O v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opise v oddelku 8.3. | Splošno ustrezne. |
| b. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX |
| c. | Stopenjsko dovajanje zraka |
| d. | Stopenjsko dovajanje goriva |
| e. | Recirkulacija dimnih plinov |
| f. | Selektivna nekatalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Uporabi se lahko s selektivno katalitično redukcijo za preostali amoniak. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.
  Za obstoječe kurilne naprave je ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevanim razponom temperature in zadrževalnim časom vbrizganih reaktantov. |
| g. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Za uporabo zelo alkalnih goriv (npr. slame) je lahko potrebna namestitev sistema za selektivno nekatalitično redukcijo za sistemom za zmanjšanje prahu. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Obstajajo lahko gospodarske omejitve za naknadno opremljanje kurilnih naprav z močjo manj kot 300 MWth.
  Ni splošno ustrezna za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opise v oddelku 8.3.

Splošno ustrezne.

b.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

c.

Stopenjsko dovajanje zraka

d.

Stopenjsko dovajanje goriva

e.

Recirkulacija dimnih plinov

f.

Selektivna nekatalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Uporabi se lahko s selektivno katalitično redukcijo za preostali amoniak.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

Za obstoječe kurilne naprave je ustrezna v okviru omejitev, povezanih z zahtevanim razponom temperature in zadrževalnim časom vbrizganih reaktantov.

g.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Za uporabo zelo alkalnih goriv (npr. slame) je lahko potrebna namestitev sistema za selektivno nekatalitično redukcijo za sistemom za zmanjšanje prahu.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Obstajajo lahko gospodarske omejitve za naknadno opremljanje kurilnih naprav z močjo manj kot 300 MWth.

Ni splošno ustrezna za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Preglednica 9

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (79) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (80) |
| 50 –100 | 70 –150  (81) | 70 –225  (82) | 120 –200  (83) | 120 –275  (84) |
| 100 –300 | 50 –140 | 50 –180 | 100 –200 | 100 –220 |
| ≥ 300 | 40 –140 | 40 –150  (85) | 65 –150 | 95 –165  (86) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (79)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (80)

50 –100

70 –150  (81)

70 –225  (82)

120 –200  (83)

120 –275  (84)

100 –300

50 –140

50 –180

100 –200

100 –220

≥ 300

40 –140

40 –150  (85)

65 –150

95 –165  (86)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO so običajno:

| — | < 30–250 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 50–100 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 50–100 MWth; |
| --- | --- |

—

< 30–250 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 50–100 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 50–100 MWth;

| — | < 30–160 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 100–300 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 100–300 MWth; |
| --- | --- |

—

< 30–160 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 100–300 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 100–300 MWth;

| — | < 30–80 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več. |
| --- | --- |

—

< 30–80 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 300 MWth ali več.

2.2.3   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 25.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast) | Glej opise v oddelku 8.4. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal |
| c. | Razpršilni suhi absorber |
| d. | Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti |
| e. | Mokro pranje |
| f. | Kondenzator dimnih plinov |
| g. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |
| h. | Izbira goriva | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast)

Glej opise v oddelku 8.4.

Splošno ustrezne.

b.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

c.

Razpršilni suhi absorber

d.

Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti

e.

Mokro pranje

f.

Kondenzator dimnih plinov

g.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

h.

Izbira goriva

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 10

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (87) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (88) |
| < 100 | 15 –70 | 15 –100 | 30 –175 | 30 –215 |
| 100 –300 | < 10 –50 | < 10 –70  (89) | < 20 –85 | < 20 –175  (90) |
| ≥ 300 | < 10 –35 | < 10 –50  (89) | < 20 –70 | < 20 –85  (91) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (87)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (88)

< 100

15 –70

15 –100

30 –175

30 –215

100 –300

< 10 –50

< 10 –70  (89)

< 20 –85

< 20 –175  (90)

≥ 300

< 10 –35

< 10 –50  (89)

< 20 –70

< 20 –85  (91)

Preglednica 11

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije HCl in HF v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za HCl (mg/Nm3)
   (92)
   (93) | Ravni emisij, povezane z BAT, za HF (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja | Povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava


   (94)
   (95) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (96) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (96) |
| < 100 | 1 –7 | 1 –15 | 1 –12 | 1 –35 | < 1 | < 1,5 |
| 100 –300 | 1 –5 | 1 –9 | 1 –12 | 1 –12 | < 1 | < 1 |
| ≥ 300 | 1 –5 | 1 –5 | 1 –12 | 1 –12 | < 1 | < 1 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za HCl (mg/Nm3)
   (92)
   (93)

Ravni emisij, povezane z BAT, za HF (mg/Nm3)

Letno povprečje ali povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava

(94)
   (95)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (96)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (96)

< 100

1 –7

1 –15

1 –12

1 –35

< 1

< 1,5

100 –300

1 –5

1 –9

1 –12

1 –12

< 1

< 1

≥ 300

1 –5

1 –5

1 –12

1 –12

< 1

< 1

2.2.4   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 26.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Elektrostatični filter | Glej opis v oddelku 8.5. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vrečasti filter |
| c. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opisa v oddelku 8.5.
  Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. |
| d. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej ustreznost v BAT 25. |
| e. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.5. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Elektrostatični filter

Glej opis v oddelku 8.5.

Splošno ustrezne.

b.

Vrečasti filter

c.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opisa v oddelku 8.5.

Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

d.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej ustreznost v BAT 25.

e.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.5.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 12

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (97) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (98) |
| < 100 | 2 –5 | 2 –15 | 2 –10 | 2 –22 |
| 100 –300 | 2 –5 | 2 –12 | 2 –10 | 2 –18 |
| ≥ 300 | 2 –5 | 2 –10 | 2 –10 | 2 –16 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (97)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (98)

< 100

2 –5

2 –15

2 –10

2 –22

100 –300

2 –5

2 –12

2 –10

2 –18

≥ 300

2 –5

2 –10

2 –10

2 –16

2.2.5   Emisije živega srebra v zrak

BAT 27.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij živega srebra v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Posebne tehnike za zmanjšanje emisij živega srebra |
| a. | Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline | Glej opise v oddelku 8.5. | Splošno ustrezna. |
| b. | Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči | Splošno ustrezna v primeru majhne vsebnosti halogenov v gorivu. |
| c. | Izbira goriva | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |
| Dodatne koristi tehnik, ki se uporabljajo predvsem za zmanjšanje emisij drugih onesnaževal |
| d. | Elektrostatični filter | Glej opisa v oddelku 8.5.
  Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje prahu. | Splošno ustrezne. |
| e. | Vrečasti filter |
| f. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opisa v oddelku 8.5.
  Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. |
| g. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej ustreznost v BAT 25. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

Posebne tehnike za zmanjšanje emisij živega srebra

a.

Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline

Glej opise v oddelku 8.5.

Splošno ustrezna.

b.

Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči

Splošno ustrezna v primeru majhne vsebnosti halogenov v gorivu.

c.

Izbira goriva

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Dodatne koristi tehnik, ki se uporabljajo predvsem za zmanjšanje emisij drugih onesnaževal

d.

Elektrostatični filter

Glej opisa v oddelku 8.5.

Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje prahu.

Splošno ustrezne.

e.

Vrečasti filter

f.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opisa v oddelku 8.5.

Ti tehniki se uporabljata zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

g.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej ustreznost v BAT 25.

Raven emisij, povezana z BAT, za emisije živega srebra v zrak iz zgorevanja trdne biomase in/ali šote je < 1–5 μg/Nm3 kot povprečje v obdobju vzorčenja.

3   ZAKLJUČKI O BAT ZA ZGOREVANJE TEKOČIH GORIV

Zaključki o bat iz tega oddelka se ne uporabljajo za kurilne naprave na morskih ploščadih; te so zajete v oddelku 4.3.

3.1   Kotli na TKO in/ali plinsko olje

Za zgorevanje TKO in/ali plinskega olja v kotlih se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

3.1.1   Energijska učinkovitost

Preglednica 13

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje TKO in/ali plinskega olja v kotlih

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (99)
   (100) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (101) |
| Nova enota | Obstoječa enota | Nova enota | Obstoječa enota |
| Kotel na TKO in/ali plinsko olje | > 36,4 | 35,6 –37,4 | 80 –96 | 80 –96 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (99)
   (100)

Neto električni izkoristek (%)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (101)

Nova enota

Obstoječa enota

Nova enota

Obstoječa enota

Kotel na TKO in/ali plinsko olje

> 36,4

35,6 –37,4

80 –96

80 –96

3.1.2   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 28.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Stopenjsko dovajanje zraka | Glej opise v oddelku 8.3. | Splošno ustrezne. |
| b. | Stopenjsko dovajanje goriva |
| c. | Recirkulacija dimnih plinov |
| d. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX |
| e. | Dodajanje vode/pare | Ustrezna v okviru omejitev zaradi razpoložljivosti vode. |
| f. | Selektivna nekatalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla. |
| g. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opise v oddelku 8.3. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth. |
| h. | Napredni nadzorni sistem | Splošno ustrezna za nove kurilne naprave. Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| i. | Izbira goriva | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Stopenjsko dovajanje zraka

Glej opise v oddelku 8.3.

Splošno ustrezne.

b.

Stopenjsko dovajanje goriva

c.

Recirkulacija dimnih plinov

d.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

e.

Dodajanje vode/pare

Ustrezna v okviru omejitev zaradi razpoložljivosti vode.

f.

Selektivna nekatalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

g.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opise v oddelku 8.3.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

h.

Napredni nadzorni sistem

Splošno ustrezna za nove kurilne naprave. Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

i.

Izbira goriva

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 14

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava  (102) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (103) |
| < 100 | 75 –200 | 150 –270 | 100 –215 | 210 –330  (104) |
| ≥ 100 | 45 –75 | 45 –100  (105) | 85 –100 | 85 –110  (106)
   (107) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava  (102)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (103)

< 100

75 –200

150 –270

100 –215

210 –330  (104)

≥ 100

45 –75

45 –100  (105)

85 –100

85 –110  (106)
   (107)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO so običajno:

| — | 10–30 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth; |
| --- | --- |

—

10–30 mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth;

| — | 10–20mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 100 MWth ali več, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 100 MWth ali več. |
| --- | --- |

—

10–20mg/Nm3 za obstoječe kurilne naprave z močjo 100 MWth ali več, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave z močjo 100 MWth ali več.

3.1.3   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 29.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal | Glej opis v oddelku 8.4. | Splošno ustrezne. |
| b. | Razpršilni suhi absorber |
| c. | Kondenzator dimnih plinov |
| d. | Mokro razžvepljevanje dimnih
  plinov | Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |
| e. | Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo | Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |
| f. | Izbira goriva | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

Glej opis v oddelku 8.4.

Splošno ustrezne.

b.

Razpršilni suhi absorber

c.

Kondenzator dimnih plinov

d.

Mokro razžvepljevanje dimnih

plinov

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

e.

Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

f.

Izbira goriva

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 15

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava  (108) | Nova naprava | Obstoječa naprava  (109) |
| < 300 | 50 –175 | 50 –175 | 150 –200 | 150 –200  (110) |
| ≥ 300 | 35 –50 | 50 –110 | 50 –120 | 150 –165  (111)
   (112) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava  (108)

Nova naprava

Obstoječa naprava  (109)

< 300

50 –175

50 –175

150 –200

150 –200  (110)

≥ 300

35 –50

50 –110

50 –120

150 –165  (111)
   (112)

3.1.4   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 30.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Elektrostatični filter | Glej opisa v oddelku 8.5. | Splošno ustrezne. |
| b. | Vrečasti filter |
| c. | Multicikloni | Glej opis v oddelku 8.5.
  Multicikloni se lahko uporabljajo v kombinaciji z drugimi tehnikami odpraševanja. |
| d. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opis v oddelku 8.5.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. |
| e. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opis v oddelku 8.5.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. | Glej ustreznost v BAT 29. |
| f. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.5. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Elektrostatični filter

Glej opisa v oddelku 8.5.

Splošno ustrezne.

b.

Vrečasti filter

c.

Multicikloni

Glej opis v oddelku 8.5.

Multicikloni se lahko uporabljajo v kombinaciji z drugimi tehnikami odpraševanja.

d.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opis v oddelku 8.5.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

e.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opis v oddelku 8.5.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

Glej ustreznost v BAT 29.

f.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.5.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 16

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v kotlih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava  (113) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (114) |
| < 300 | 2 –10 | 2 –20 | 7 –18 | 7 –22  (115) |
| ≥ 300 | 2 –5 | 2 –10 | 7 –10 | 7 –11  (116) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava  (113)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (114)

< 300

2 –10

2 –20

7 –18

7 –22  (115)

≥ 300

2 –5

2 –10

7 –10

7 –11  (116)

3.2   Motorji na TKO in/ali plinsko olje

Za zgorevanje TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

Pri motorjih na TKO in/ali plinsko olje sekundarne tehnike za zmanjšanje emisij NOX, SO2 in prahu zaradi tehničnih, gospodarskih in logističnih/infrastrukturnih omejitev morda niso ustrezne v primeru motorjev na otokih, ki so del majhnega izdvojenega sistema(1) ali mikro izdvojenega sistema (2) in čakajo na povezavo z elektroenergetskim omrežjem na celini ali dostop do plinskega omrežja na celini. Ravni emisij, povezane z BAT, za take motorje se zato uporabljajo samo v majhnih in mikro izdvojenih sistemih, in sicer od 1. januarja 2025 za nove motorje ter od 1. januarja 2030 za obstoječe motorje.

| (1) | Kot je opredeljen v členu 2(26) Direktive 2009/72/ES. |
| --- | --- |

(1)

| (2) | Kot je opredeljen v členu 2(27) Direktive 2009/72/ES. |
| --- | --- |

(2)

3.2.1   Energijska učinkovitost

BAT 31.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Kombinirani krožni proces | Glej opis v oddelku 8.2. | Splošno ustrezna za nove enote, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več.
  Ustrezna za obstoječe enote v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.
  Ni ustrezna za obstoječe enote, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kombinirani krožni proces

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna za nove enote, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več.

Ustrezna za obstoječe enote v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.

Ni ustrezna za obstoječe enote, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

Preglednica 17

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (117) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%)
   (118) |
| Nova enota | Obstoječa enota |
| Batni stroji na TKO in/ali plinsko olje – en krožni proces | 41,5 –44,5  (119) | 38,3 –44,5  (119) |
| Batni stroji na TKO in/ali plinsko olje – kombinirani krožni proces | > 48  (120) | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (117)

Neto električni izkoristek (%)
   (118)

Nova enota

Obstoječa enota

Batni stroji na TKO in/ali plinsko olje – en krožni proces

41,5 –44,5  (119)

38,3 –44,5  (119)

Batni stroji na TKO in/ali plinsko olje – kombinirani krožni proces

> 48  (120)

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

3.2.2   Emisije NOX, CO in hlapnih organskih spojih v zrak

BAT 32.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Koncept zgorevanja z majhnimi emisijami NOX v motorjih s kompresijskim vžigom | Glej opise v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna. |
| b. | Recirkulacija izpušnih plinov | Ni ustrezna za štiritaktne motorje. |
| c. | Dodajanje vode/pare | Ustrezna v okviru omejitev zaradi razpoložljivosti vode.
  Ustreznost je lahko omejena, če ni na voljo paketa za naknadno opremljanje. |
| d. | Selektivna katalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Koncept zgorevanja z majhnimi emisijami NOX v motorjih s kompresijskim vžigom

Glej opise v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna.

b.

Recirkulacija izpušnih plinov

Ni ustrezna za štiritaktne motorje.

c.

Dodajanje vode/pare

Ustrezna v okviru omejitev zaradi razpoložljivosti vode.

Ustreznost je lahko omejena, če ni na voljo paketa za naknadno opremljanje.

d.

Selektivna katalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

BAT 33.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij CO in hlapnih organskih spojin v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | | Splošno ustrezna. |
| b. | Oksidacijski katalizatorji | Glej opis v oddelku 8.3. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ustreznost je lahko omejena zaradi vsebnosti žvepla v gorivu. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Splošno ustrezna.

b.

Oksidacijski katalizatorji

Glej opis v oddelku 8.3.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ustreznost je lahko omejena zaradi vsebnosti žvepla v gorivu.

Preglednica 18

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (121) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (122)
   (123) |
| ≥ 50 | 115 –190  (124) | 125 –625 | 145 –300 | 150 –750 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (121)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (122)
   (123)

≥ 50

115 –190  (124)

125 –625

145 –300

150 –750

Za obstoječe kurilne naprave, v katerih zgoreva samo TKO in obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove kurilne naprave, v katerih zgoreva samo TKO,

| — | so okvirne letne povprečne ravni emisij CO običajno 50–175 mg/Nm3, |
| --- | --- |

—

so okvirne letne povprečne ravni emisij CO običajno 50–175 mg/Nm3,

| — | okvirne povprečne ravni emisij za skupni hlapni organski ogljik v obdobju vzorčenja pa 10–40 mg/Nm3. |
| --- | --- |

—

okvirne povprečne ravni emisij za skupni hlapni organski ogljik v obdobju vzorčenja pa 10–40 mg/Nm3.

3.2.3   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 34.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Izbira goriva | Glej opise v oddelku 8.4. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |
| b. | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal | V primeru obstoječih kurilnih naprav lahko obstajajo tehnične omejitve.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto. |
| c. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej opise v oddelku 8.4.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

b.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

V primeru obstoječih kurilnih naprav lahko obstajajo tehnične omejitve.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

c.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo tehnik pri kurilnih napravah z močjo manj kot 300 MWth.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Preglednica 19

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (125) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (126) |
| Vse velikosti | 45 –100 | 100 –200  (127) | 60 –110 | 105 –235  (127) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (125)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (126)

Vse velikosti

45 –100

100 –200  (127)

60 –110

105 –235  (127)

3.2.4   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 35.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Izbira goriva | Glej opise v oddelku 8.5. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |
| b. | Elektrostatični filter | Nista ustrezni za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto. |
| c. | Vrečasti filter |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej opise v oddelku 8.5.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

b.

Elektrostatični filter

Nista ustrezni za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

c.

Vrečasti filter

Preglednica 20

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja TKO in/ali plinskega olja v batnih strojih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (128) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (129) |
| ≥ 50 | 5 –10 | 5 –35 | 10 –20 | 10 –45 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (128)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (129)

≥ 50

5 –10

5 –35

10 –20

10 –45

3.3   Plinske turbine na plinsko olje

Za zgorevanje plinskega olja v plinskih turbinah se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

3.3.1   Energijska učinkovitost

BAT 36.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti zgorevanja plinskega olja v plinskih turbinah je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Kombinirani krožni proces | Glej opis v oddelku 8.2. | Splošno ustrezna za nove enote, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več.
  Ustrezna za obstoječe enote v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.
  Ni ustrezna za obstoječe enote, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kombinirani krožni proces

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna za nove enote, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več.

Ustrezna za obstoječe enote v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.

Ni ustrezna za obstoječe enote, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

Preglednica 21

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za plinske turbine na plinsko olje

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (130) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%)
   (131) |
| Nova enota | Obstoječa enota |
| Plinska turbina na plinsko olje z odprtim krožnim procesom | > 33 | 25 –35,7 |
| Plinska turbina na plinsko olje s kombiniranim krožnim procesom | > 40 | 33 –44 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (130)

Neto električni izkoristek (%)
   (131)

Nova enota

Obstoječa enota

Plinska turbina na plinsko olje z odprtim krožnim procesom

> 33

25 –35,7

Plinska turbina na plinsko olje s kombiniranim krožnim procesom

> 40

33 –44

3.3.2   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 37.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja plinskega olja v plinskih turbinah je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Dodajanje vode/pare | Glej opise v oddelku 8.3. | Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode. |
| b. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Ustrezna samo za modele turbin, za katere so na trgu na voljo gorilniki z majhnimi emisijami NOX. |
| c. | Selektivna katalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Dodajanje vode/pare

Glej opise v oddelku 8.3.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode.

b.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Ustrezna samo za modele turbin, za katere so na trgu na voljo gorilniki z majhnimi emisijami NOX.

c.

Selektivna katalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

BAT 38.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij CO v zrak iz zgorevanja plinskega olja v plinskih turbinah je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njune kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opisa v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna. |
| b. | Oksidacijski katalizatorji | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opisa v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna.

b.

Oksidacijski katalizatorji

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

Okvirna raven emisij za emisije NOx v zrak iz zgorevanja plinskega olja v zasilnih plinskih turbinah na dve vrsti goriva, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, je običajno 145–250 mg/Nm3 kot dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja.

3.3.3   Emisije SOX in prahu v zrak

BAT 39.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX in prahu v zrak iz zgorevanja plinskega olja v plinskih turbinah je uporaba spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.4. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.4.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva, na katero lahko vpliva energetska politika države članice.

Preglednica 22

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 in prahu v zrak iz zgorevanja plinskega olja v plinskih turbinah, vključno s plinskimi turbinami na dve vrsti goriva

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| SO2 | Prah |
| Letno povprečje
   (132) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (133) | Letno povprečje
   (132) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (133) |
| Nove ali obstoječe naprave | 35 –60 | 50 –66 | 2 –5 | 2 –10 |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

SO2

Prah

Letno povprečje
   (132)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (133)

Letno povprečje
   (132)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (133)

Nove ali obstoječe naprave

35 –60

50 –66

2 –5

2 –10

4   ZAKLJUČKI O BAT ZA ZGOREVANJE PLINASTIH GORIV

4.1   Zaključki o BAT za zgorevanje zemeljskega plina

Za zgorevanje zemeljskega plina se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1. Ne uporabljajo se za kurilne naprave na morskih ploščadih; te so zajete v oddelku 4.3.

4.1.1   Energijska učinkovitost

BAT 40.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti zgorevanja zemeljskega plina je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Kombinirani krožni proces | Glej opis v oddelku 8.2. | Splošno ustrezna za nove plinske turbine in motorje, razen če obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.
  Ustrezna za obstoječe plinske turbine in motorje v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.
  Ni ustrezna za obstoječe plinske turbine in motorje, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.
  Ni ustrezna za plinske turbine za mehanski pogon, ki obratujejo nekontinuirano z daljšimi spremenljivimi obremenitvami ter pogostimi zagoni in ustavitvami.
  Ni ustrezna za kotle. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kombinirani krožni proces

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna za nove plinske turbine in motorje, razen če obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

Ustrezna za obstoječe plinske turbine in motorje v okviru omejitev, povezanih z zasnovo parnega krožnega procesa in razpoložljivostjo prostora.

Ni ustrezna za obstoječe plinske turbine in motorje, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

Ni ustrezna za plinske turbine za mehanski pogon, ki obratujejo nekontinuirano z daljšimi spremenljivimi obremenitvami ter pogostimi zagoni in ustavitvami.

Ni ustrezna za kotle.

Preglednica 23

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje zemeljskega plina

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (134)
   (135) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (136)
   (137) | Neto mehanski izkoristek (%)
   (137)
   (138) |
| Nova enota | Obstoječa enota | Nova enota | Obstoječa enota |
| Plinski motor | 39,5 –44  (139) | 35 –44  (139) | 56 –85  (139) | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |
| Kotel na plin | 39 –42,5 | 38 –40 | 78 –95 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |
| Plinska turbina z odprtim krožnim procesom,


  ≥ 50 MWth | 36 –41,5 | 33 –41,5 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | 36,5 –41 | 33,5 –41 |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom, 50–600 MWth | 53 –58,5 | 46 –54 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom, ≥ 600 MWth | 57 –60,5 | 50 –60 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo, 50–600 MWth | 53 –58,5 | 46 –54 | 65 –95 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo, ≥ 600 MWth | 57 –60,5 | 50 –60 | 65 –95 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (134)
   (135)

Neto električni izkoristek (%)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (136)
   (137)

Neto mehanski izkoristek (%)
   (137)
   (138)

Nova enota

Obstoječa enota

Nova enota

Obstoječa enota

Plinski motor

39,5 –44  (139)

35 –44  (139)

56 –85  (139)

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Kotel na plin

39 –42,5

38 –40

78 –95

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Plinska turbina z odprtim krožnim procesom,

≥ 50 MWth

36 –41,5

33 –41,5

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

36,5 –41

33,5 –41

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom, 50–600 MWth

53 –58,5

46 –54

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom, ≥ 600 MWth

57 –60,5

50 –60

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo, 50–600 MWth

53 –58,5

46 –54

65 –95

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo, ≥ 600 MWth

57 –60,5

50 –60

65 –95

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

4.1.2   Emisije NOX, CO, nemetanskih hlapnih organskih spojin in CH4 v zrak

BAT 41.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Stopenjsko dovajanje zraka in/ali goriva | Glej opisa v oddelku 8.3.
  Stopenjsko dovajanje zraka je pogosto povezano z gorilniki z majhnimi emisijami NOX. | Splošno ustrezne. |
| b. | Recirkulacija dimnih plinov | Glej opisa v oddelku 8.3. |
| c. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX |
| d. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.3.
  Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| e. | Znižanje temperature zgorevalnega zraka | Glej opise v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih s potrebami procesa. |
| f. | Selektivna nekatalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla. |
| g. | Selektivna katalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Stopenjsko dovajanje zraka in/ali goriva

Glej opisa v oddelku 8.3.

Stopenjsko dovajanje zraka je pogosto povezano z gorilniki z majhnimi emisijami NOX.

Splošno ustrezne.

b.

Recirkulacija dimnih plinov

Glej opisa v oddelku 8.3.

c.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

d.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.3.

Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

e.

Znižanje temperature zgorevalnega zraka

Glej opise v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih s potrebami procesa.

f.

Selektivna nekatalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto z zelo spremenljivimi obremenitvami kotla.

g.

Selektivna katalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

BAT 42.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v plinskih turbinah je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.3.
  Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| b. | Dodajanje vode/pare | Glej opisa v oddelku 8.3. | Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode. |
| c. | Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Ustreznost je lahko omejena v primeru turbin, za katere paket za naknadno premo ni na voljo, ali če so nameščeni sistemi za dodajanje vode/pare. |
| d. | Koncept zasnove z majhno obremenitvijo | Prilagoditev opreme za vodenje procesov in podobne opreme za ohranjanje dobre učinkovitosti zgorevanja, kadar se potreba po energiji spreminja, npr. z izboljšanjem zmogljivosti nadzorovanja dovoda zračnega toka ali z razdelitvijo procesa zgorevanja na ločene faze zgorevanja. | Ustreznost je lahko omejena zaradi zasnove plinske turbine. |
| e. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opisa v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna za dogrevanje za uparjalnik na vršno toploto v primeru kurilnih naprav s plinsko turbino s kombiniranim krožnim procesom. |
| f. | Selektivna katalitična redukcija | Ni ustrezna v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.3.

Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

b.

Dodajanje vode/pare

Glej opisa v oddelku 8.3.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode.

c.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Ustreznost je lahko omejena v primeru turbin, za katere paket za naknadno premo ni na voljo, ali če so nameščeni sistemi za dodajanje vode/pare.

d.

Koncept zasnove z majhno obremenitvijo

Prilagoditev opreme za vodenje procesov in podobne opreme za ohranjanje dobre učinkovitosti zgorevanja, kadar se potreba po energiji spreminja, npr. z izboljšanjem zmogljivosti nadzorovanja dovoda zračnega toka ali z razdelitvijo procesa zgorevanja na ločene faze zgorevanja.

Ustreznost je lahko omejena zaradi zasnove plinske turbine.

e.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opisa v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna za dogrevanje za uparjalnik na vršno toploto v primeru kurilnih naprav s plinsko turbino s kombiniranim krožnim procesom.

f.

Selektivna katalitična redukcija

Ni ustrezna v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za obstoječe kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

BAT 43.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v motorjih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.3.
  Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| b. | Koncept revne mešanice | Glej opis v oddelku 8.3.
  Običajno se uporablja v kombinaciji s selektivno nekatalitično redukcijo. | Ustrezna samo za nove motorje na plin. |
| c. | Napredni koncept revne mešanice | Glej opisa v oddelku 8.3. | Ustrezna samo za nove motorje s prisilnim vžigom. |
| d. | Selektivna katalitična redukcija | Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.3.

Ta tehnika se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pa se lahko uporabi tudi samostojno.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

b.

Koncept revne mešanice

Glej opis v oddelku 8.3.

Običajno se uporablja v kombinaciji s selektivno nekatalitično redukcijo.

Ustrezna samo za nove motorje na plin.

c.

Napredni koncept revne mešanice

Glej opisa v oddelku 8.3.

Ustrezna samo za nove motorje s prisilnim vžigom.

d.

Selektivna katalitična redukcija

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

BAT 44.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij CO v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina je zagotovitev optimiziranega zgorevanja in/ali uporaba oksidacijskih katalizatorjev.

Opis

Glej opisa v oddelku 10.8.3.

Preglednica 24

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v plinskih turbinah

| Vrsta kurilne naprave | Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (140)
   (141) |
| --- | --- | --- |
| Letno povprečje


   (142)
   (143) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Plinske turbine z odprtim krožnim procesom
   (144)
   (145) |
| Nova plinska turbina z odprtim krožnim procesom | ≥ 50 | 15 –35 | 25 –50 |
| Obstoječa plinska turbina z odprtim krožnim procesom (razen turbin, ki se uporabljajo za mehanski pogon) – razen naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto | ≥ 50 | 15 –50 | 25 –55  (146) |
| Plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom
   (144)
   (147) |
| Nova plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | ≥ 50 | 10 –30 | 15 –40 |
| Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša manj kot 75 % | ≥ 600 | 10 –40 | 18 –50 |
| Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša 75 % ali več | ≥ 600 | 10 –50 | 18 –55  (148) |
| Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša manj kot 75 % | 50 –600 | 10 –45 | 35 –55 |
| Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša 75 % ali več | 50 –600 | 25 –50  (149) | 35 –55  (150) |
| Plinske turbine z odprtim in kombiniranim krožnim procesom |
| Plinska turbina, ki je bila dana v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003, ali obstoječa zasilna plinska turbina, ki obratuje manj kot 500 ur na leto | ≥ 50 | Ni ravni emisij, povezane z BAT. | 60 –140  (151)
   (152) |
| Obstoječa plinska turbina, ki se uporablja za mehanski pogon – razen naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto | ≥ 50 | 15 –50  (153) | 25 –55  (154) |

Vrsta kurilne naprave

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (140)
   (141)

Letno povprečje

(142)
   (143)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Plinske turbine z odprtim krožnim procesom
   (144)
   (145)

Nova plinska turbina z odprtim krožnim procesom

≥ 50

15 –35

25 –50

Obstoječa plinska turbina z odprtim krožnim procesom (razen turbin, ki se uporabljajo za mehanski pogon) – razen naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto

≥ 50

15 –50

25 –55  (146)

Plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom
   (144)
   (147)

Nova plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

≥ 50

10 –30

15 –40

Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša manj kot 75 %

≥ 600

10 –40

18 –50

Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša 75 % ali več

≥ 600

10 –50

18 –55  (148)

Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša manj kot 75 %

50 –600

10 –45

35 –55

Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom z neto skupnim izkoristkom goriva, ki znaša 75 % ali več

50 –600

25 –50  (149)

35 –55  (150)

Plinske turbine z odprtim in kombiniranim krožnim procesom

Plinska turbina, ki je bila dana v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003, ali obstoječa zasilna plinska turbina, ki obratuje manj kot 500 ur na leto

≥ 50

Ni ravni emisij, povezane z BAT.

60 –140  (151)
   (152)

Obstoječa plinska turbina, ki se uporablja za mehanski pogon – razen naprav, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto

≥ 50

15 –50  (153)

25 –55  (154)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO za posamezno vrsto obstoječe kurilne naprave, ki obratuje 1 500 ur na leto ali več, in posamezno vrsto nove kurilne naprave so običajno takšne, kot je navedeno spodaj:

| — | nove plinske turbine z odprtim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–40 mg/Nm3. Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 39 %, se lahko za zgornjo mejo tega razpona uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/39, pri čemer je EE neto električni izkoristek ali neto mehanski izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO; |
| --- | --- |

—

nove plinske turbine z odprtim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–40 mg/Nm3. Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 39 %, se lahko za zgornjo mejo tega razpona uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/39, pri čemer je EE neto električni izkoristek ali neto mehanski izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO;

| — | obstoječe plinske turbine z odprtim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več (razen turbin, ki se uporabljajo za mehanski pogon): < 5–40 mg/Nm3. Zgornja meja tega razpona je običajno 80 mg/Nm3 v primeru obstoječih naprav, ki jih ni mogoče opremiti s suhimi tehnikami za redukcijo NOX, ali 50 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo pri majhni obremenitvi; |
| --- | --- |

—

obstoječe plinske turbine z odprtim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več (razen turbin, ki se uporabljajo za mehanski pogon): < 5–40 mg/Nm3. Zgornja meja tega razpona je običajno 80 mg/Nm3 v primeru obstoječih naprav, ki jih ni mogoče opremiti s suhimi tehnikami za redukcijo NOX, ali 50 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo pri majhni obremenitvi;

| — | nove plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–30 mg/Nm3. Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 55 %, se lahko za zgornjo mejo razpona uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/55, pri čemer je EE neto električni izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO; |
| --- | --- |

—

nove plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–30 mg/Nm3. Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 55 %, se lahko za zgornjo mejo razpona uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/55, pri čemer je EE neto električni izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO;

| — | obstoječe plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–30 mg/Nm3. Zgornja meja tega razpona je običajno 50 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo pri majhni obremenitvi; |
| --- | --- |

—

obstoječe plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom z močjo 50 MWth ali več: < 5–30 mg/Nm3. Zgornja meja tega razpona je običajno 50 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo pri majhni obremenitvi;

| — | obstoječe plinske turbine z močjo 50 MWth ali več, ki se uporabljajo za mehanski pogon: < 5–40 mg/Nm3. Zgornja meja razpona je običajno 50 mg/Nm3, če naprave obratujejo pri majhni obremenitvi. |
| --- | --- |

—

obstoječe plinske turbine z močjo 50 MWth ali več, ki se uporabljajo za mehanski pogon: < 5–40 mg/Nm3. Zgornja meja razpona je običajno 50 mg/Nm3, če naprave obratujejo pri majhni obremenitvi.

V primeru plinskih turbin, opremljenih s suhim gorilnikom z majhnimi emisijami NOX, te okvirne ravni ustrezajo primeru, v katerem suhi gorilnik z majhnimi emisijami NOX obratuje učinkovito.

Preglednica 25

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v kotlih in motorjih

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje
   (155) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (156) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (157) |
| Kotel | 10 –60 | 50 –100 | 30 –85 | 85 –110 |
| Motor  (158) | 20 –75 | 20 –100 | 55 –85 | 55 –110  (159) |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje
   (155)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (156)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (157)

Kotel

10 –60

50 –100

30 –85

85 –110

Motor  (158)

20 –75

20 –100

55 –85

55 –110  (159)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO so običajno:

| — | < 5–40 mg/Nm3 za obstoječe kotle, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več; |
| --- | --- |

—

< 5–40 mg/Nm3 za obstoječe kotle, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več;

| — | < 5–15 mg/Nm3 za nove kotle; |
| --- | --- |

—

< 5–15 mg/Nm3 za nove kotle;

| — | 30–100 mg/Nm3 za obstoječe motorje, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, in za nove motorje. |
| --- | --- |

—

30–100 mg/Nm3 za obstoječe motorje, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, in za nove motorje.

BAT 45.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij nemetanskih hlapnih organskih spojin in metana (CH4) v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v plinskih motorjih s prisilnim vžigom na revno mešanico je zagotovitev optimiziranega zgorevanja in/ali uporaba oksidacijskih katalizatorjev.

Opis

Glej opisa v oddelku 10.8.3. Oksidacijski katalizatorji niso učinkoviti pri zmanjševanju emisij nasičenih ogljikovodikov, ki vsebujejo manj kot štiri atome ogljika.

Preglednica 26

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije formaldehida in CH4 v zrak iz zgorevanja zemeljskega plina v plinskem motorju s prisilnim vžigom na revno mešanico

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Formaldehid | CH4 |
| Povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova ali obstoječa naprava | Nova naprava | Obstoječa naprava |
| ≥ 50 | 5 –15  (160) | 215 –500  (161) | 215 –560  (160)
   (161) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Formaldehid

CH4

Povprečje v obdobju vzorčenja

Nova ali obstoječa naprava

Nova naprava

Obstoječa naprava

≥ 50

5 –15  (160)

215 –500  (161)

215 –560  (160)
   (161)

4.2   Zaključki o BAT za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva

Za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva (plavžni plin, koksni plin, plin iz kisikovih konverterjev), in sicer ločeno, v kombinaciji ali hkrati z drugimi plinastimi in/ali tekočimi gorivi, se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

4.2.1   Energijska učinkovitost

BAT 46.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Sistem ravnanja s procesnimi plini | Glej opis v oddelku 8.2. | Ustrezna samo za integrirane jeklarne. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Sistem ravnanja s procesnimi plini

Glej opis v oddelku 8.2.

Ustrezna samo za integrirane jeklarne.

Preglednica 27

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva v kotlih

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT  (162)
   (163) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (164) |
| Obstoječi plinski kotel s kombinirano kurjavo | 30 –40 | 50 –84 |
| Nov plinski kotel s kombinirano kurjavo  (165) | 36 –42,5 | 50 –84 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT  (162)
   (163)

Neto električni izkoristek (%)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (164)

Obstoječi plinski kotel s kombinirano kurjavo

30 –40

50 –84

Nov plinski kotel s kombinirano kurjavo  (165)

36 –42,5

50 –84

Preglednica 28

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva v plinskih turbinah s kombiniranim krožnim procesom

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (166)
   (167) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) | Neto skupni izkoristek goriva (%)  (168) |
| Nova enota | Obstoječa enota |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo | > 47 | 40 –48 | 60 –82 |
| Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | > 47 | 40 –48 | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (166)
   (167)

Neto električni izkoristek (%)

Neto skupni izkoristek goriva (%)  (168)

Nova enota

Obstoječa enota

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom za soproizvodnjo

> 47

40 –48

60 –82

Plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

> 47

40 –48

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

4.2.2   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 47.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opis v oddelku 8.3.
  Posebno zasnovani gorilniki z majhnimi emisijami NOx v več vrstah po posamezni vrsti goriva ali s posebnimi značilnostmi za kombinirano kurjavo (npr. več namenskih šob za kurjenje različnih goriv ali z uporabo predhodnega mešanja goriv). | Splošno ustrezne. |
| b. | Stopenjsko dovajanje zraka | Glej opise v oddelku 8.3. |
| c. | Stopenjsko dovajanje goriva |
| d. | Recirkulacija dimnih plinov |
| e. | Sistem ravnanja s procesnimi plini | Glej opis v oddelku 8.2. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv. |
| f. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.3.
  Ta tehnika se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| g. | Selektivna nekatalitična redukcija | Glej opisa v oddelku 8.3. | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto. |
| h. | Selektivna katalitična redukcija | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora in zaradi konfiguracije kurilne naprave. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opis v oddelku 8.3.

Posebno zasnovani gorilniki z majhnimi emisijami NOx v več vrstah po posamezni vrsti goriva ali s posebnimi značilnostmi za kombinirano kurjavo (npr. več namenskih šob za kurjenje različnih goriv ali z uporabo predhodnega mešanja goriv).

Splošno ustrezne.

b.

Stopenjsko dovajanje zraka

Glej opise v oddelku 8.3.

c.

Stopenjsko dovajanje goriva

d.

Recirkulacija dimnih plinov

e.

Sistem ravnanja s procesnimi plini

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv.

f.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.3.

Ta tehnika se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

g.

Selektivna nekatalitična redukcija

Glej opisa v oddelku 8.3.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

h.

Selektivna katalitična redukcija

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora in zaradi konfiguracije kurilne naprave.

BAT 48.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva v plinskih turbinah s kombiniranim krožnim procesom je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Sistem ravnanja s procesnimi plini | Glej opis v oddelku 8.2. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv. |
| b. | Napredni nadzorni sistem | Glej opis v oddelku 8.3.
  Ta tehnika se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| c. | Dodajanje vode/pare | Glej opis v oddelku 8.3.
  V plinskih turbinah na dve vrsti goriva, ki za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva uporabljajo suhe gorilnike z majhnimi emisijami NOX, se pri zgorevanju zemeljskega plina običajno doda voda/para. | Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode. |
| d. | Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opis v oddelku 8.3.
  Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX, v katerih zgorevajo procesni plini iz železarstva in jeklarstva, se razlikujejo od gorilnikov, v katerih zgoreva samo zemeljski plin. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z reaktivnostjo procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva, kot je koksni plin.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru turbin, za katere paket za naknadno premo ni na voljo, ali če so nameščeni sistemi za dodajanje vode/pare. |
| e. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opisa v oddelku 8.3. | Ustrezna samo za dogrevanje za uparjalnike na vršno toploto kurilnih naprav s plinsko turbino s kombiniranim krožnim procesom. |
| f. | Selektivna katalitična redukcija | Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Sistem ravnanja s procesnimi plini

Glej opis v oddelku 8.2.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv.

b.

Napredni nadzorni sistem

Glej opis v oddelku 8.3.

Ta tehnika se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

c.

Dodajanje vode/pare

Glej opis v oddelku 8.3.

V plinskih turbinah na dve vrsti goriva, ki za zgorevanje procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva uporabljajo suhe gorilnike z majhnimi emisijami NOX, se pri zgorevanju zemeljskega plina običajno doda voda/para.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode.

d.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opis v oddelku 8.3.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX, v katerih zgorevajo procesni plini iz železarstva in jeklarstva, se razlikujejo od gorilnikov, v katerih zgoreva samo zemeljski plin.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z reaktivnostjo procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva, kot je koksni plin.

Ustreznost je lahko omejena v primeru turbin, za katere paket za naknadno premo ni na voljo, ali če so nameščeni sistemi za dodajanje vode/pare.

e.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opisa v oddelku 8.3.

Ustrezna samo za dogrevanje za uparjalnike na vršno toploto kurilnih naprav s plinsko turbino s kombiniranim krožnim procesom.

f.

Selektivna katalitična redukcija

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

BAT 49.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij CO v zrak iz zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| | Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opisa v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna. |
| b. | Oksidacijski katalizatorji | Ustrezna samo za plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom.
  Ustreznost je lahko omejena zaradi pomanjkanja prostora, zahtev glede obremenitve in vsebnosti žvepla v gorivu. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opisa v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna.

b.

Oksidacijski katalizatorji

Ustrezna samo za plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom.

Ustreznost je lahko omejena zaradi pomanjkanja prostora, zahtev glede obremenitve in vsebnosti žvepla v gorivu.

Preglednica 29

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva

| Vrsta kurilne naprave | Referenčna raven O2 (vol. %) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (169) |
| --- | --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nov kotel | 3 | 15 –65 | 22 –100 |
| Obstoječ kotel | 3 | 20 –100  (170)
   (171) | 22 –110  (170)
   (172)
   (173) |
| Nova plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | 15 | 20 –35 | 30 –50 |
| Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | 15 | 20 –50  (170)
   (171) | 30 –55  (173)
   (174) |

Vrsta kurilne naprave

Referenčna raven O2 (vol. %)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (169)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nov kotel

3

15 –65

22 –100

Obstoječ kotel

3

20 –100  (170)
   (171)

22 –110  (170)
   (172)
   (173)

Nova plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

15

20 –35

30 –50

Obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

15

20 –50  (170)
   (171)

30 –55  (173)
   (174)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO so običajno:

| — | < 5–100 mg/Nm3 za obstoječe kotle, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več; |
| --- | --- |

—

< 5–100 mg/Nm3 za obstoječe kotle, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več;

| — | < 5–35 mg/Nm3 za nove kotle; |
| --- | --- |

—

< 5–35 mg/Nm3 za nove kotle;

| — | < 5–20 mg/Nm3 za obstoječe plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom. |
| --- | --- |

—

< 5–20 mg/Nm3 za obstoječe plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, oziroma za nove plinske turbine s kombiniranim krožnim procesom.

4.2.3   Emisije SOx v zrak

BAT 50.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX v zrak iz zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Sistem ravnanja s procesnimi plini in izbira pomožnega goriva | Glej opis v oddelku 8.2.
  Kolikor železarne in jeklarne to omogočajo, povečati uporabo:






  — | večine plavžnih plinov z majhno vsebnostjo žvepla v mešanici goriv; |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Sistem ravnanja s procesnimi plini in izbira pomožnega goriva

Glej opis v oddelku 8.2.

Kolikor železarne in jeklarne to omogočajo, povečati uporabo:

—

večine plavžnih plinov z majhno vsebnostjo žvepla v mešanici goriv;

| — | kombinacije goriv z majhno povprečno vsebnostjo žvepla, na primer posameznih procesnih goriv z zelo majhno vsebnostjo žvepla, kot sta:






  — | plavžni plin z vsebnostjo žvepla, manjšo od 10 mg/Nm3, |
| --- | --- | --- |

—

kombinacije goriv z majhno povprečno vsebnostjo žvepla, na primer posameznih procesnih goriv z zelo majhno vsebnostjo žvepla, kot sta:

—

plavžni plin z vsebnostjo žvepla, manjšo od 10 mg/Nm3,

| — | koksni plin z vsebnostjo žvepla, manjšo od 300 mg/Nm3; |
| --- | --- |

—

koksni plin z vsebnostjo žvepla, manjšo od 300 mg/Nm3;

| — | in pomožnih goriv, kot so:






  — | zemeljski plin, |
| --- | --- | --- |

—

in pomožnih goriv, kot so:

—

zemeljski plin,

| — | tekoča goriva z vsebnostjo žvepla, manjšo ali enako 0,4 % (v kotlih). |
| --- | --- |

—

tekoča goriva z vsebnostjo žvepla, manjšo ali enako 0,4 % (v kotlih).

Uporaba omeje količine goriv z večjo vsebnostjo žvepla.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv.

b.

Predhodna obdelava koksnega plina v železarnah in jeklarnah

Uporaba ene od naslednjih tehnik:

| — | sistemi za absorpcijsko razžvepljevanje, |
| --- | --- |

—

sistemi za absorpcijsko razžvepljevanje,

| — | mokro oksidacijsko razžvepljevanje. |
| --- | --- |

—

mokro oksidacijsko razžvepljevanje.

Ustrezna samo za kurilne naprave na koksni plin.

Preglednica 30

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva

| Vrsta kurilne naprave | Referenčna raven O2 (%) | Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| Letno povprečje
   (175) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (176) |
| Nov ali obstoječ kotel | 3 | 25 –150 | 50 –200  (177) |
| Nova ali obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | 15 | 10 –45 | 20 –70 |

Vrsta kurilne naprave

Referenčna raven O2 (%)

Ravni emisij, povezane z BAT, za SO2 (mg/Nm3)

Letno povprečje
   (175)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (176)

Nov ali obstoječ kotel

3

25 –150

50 –200  (177)

Nova ali obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

15

10 –45

20 –70

4.2.4   Emisije prahu v zrak

BAT 51.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu v zrak iz zgorevanja procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Izbira/upravljanje goriva | Uporaba kombinacije procesnih plinov in pomožnih goriv z majhno povprečno vsebnostjo prahu ali pepela. | Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv. |
| b. | Predhodna obdelava plavžnega plina v železarnah in jeklarnah | Uporaba ene od naprav za suho odpraševanje (npr. deflektorji, vrečasti filtri, cikloni, elektrostatični filtri) ali njihove kombinacije in/ali naknadnega zmanjšanja emisij prahu (Venturijevi pralniki, pralniki z ovirami, pralniki z anularnim razmikom, mokri elektrostatični filtri, drobilniki). | Ustrezna samo, če zgoreva plavžni plin. |
| c. | Predhodna obdelava plina iz kisikovih konverterjev v železarnah in jeklarnah | Uporaba suhega (npr. elektrostatični filter ali vrečasti filter) ali mokrega (npr. mokri elektrostatični filter mokro pranje) odpraševanja. Nadaljnji opisi so navedeni v referenčnih dokumentih BAT za železo in jeklo. | Ustrezna samo, če zgoreva plin iz kisikovih konverterjev. |
| d. | Elektrostatični filter | Glej opisa v oddelku 8.5. | Ustrezna samo za kurilne naprave, v katerih zgoreva znaten delež pomožnih goriv z veliko vsebnostjo pepela. |
| e. | Vrečasti filter |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira/upravljanje goriva

Uporaba kombinacije procesnih plinov in pomožnih goriv z majhno povprečno vsebnostjo prahu ali pepela.

Splošno ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriv.

b.

Predhodna obdelava plavžnega plina v železarnah in jeklarnah

Uporaba ene od naprav za suho odpraševanje (npr. deflektorji, vrečasti filtri, cikloni, elektrostatični filtri) ali njihove kombinacije in/ali naknadnega zmanjšanja emisij prahu (Venturijevi pralniki, pralniki z ovirami, pralniki z anularnim razmikom, mokri elektrostatični filtri, drobilniki).

Ustrezna samo, če zgoreva plavžni plin.

c.

Predhodna obdelava plina iz kisikovih konverterjev v železarnah in jeklarnah

Uporaba suhega (npr. elektrostatični filter ali vrečasti filter) ali mokrega (npr. mokri elektrostatični filter mokro pranje) odpraševanja. Nadaljnji opisi so navedeni v referenčnih dokumentih BAT za železo in jeklo.

Ustrezna samo, če zgoreva plin iz kisikovih konverterjev.

d.

Elektrostatični filter

Glej opisa v oddelku 8.5.

Ustrezna samo za kurilne naprave, v katerih zgoreva znaten delež pomožnih goriv z veliko vsebnostjo pepela.

e.

Vrečasti filter

Preglednica 31

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih plinov iz železarstva in jeklarstva

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje
   (178) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (179) |
| Nov ali obstoječ kotel | 2 –7 | 2 –10 |
| Nova ali obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom | 2 –5 | 2 –5 |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3)

Letno povprečje
   (178)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (179)

Nov ali obstoječ kotel

2 –7

2 –10

Nova ali obstoječa plinska turbina s kombiniranim krožnim procesom

2 –5

2 –5

4.3   Zaključki o BAT za zgorevanje plinastih in/ali tekočih goriv na morskih ploščadih

Za zgorevanje plinastih in/ali tekočih goriv na morskih ploščadih se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

BAT 52.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti zgorevanja plinastih in/ali tekočih goriv na morskih ploščadih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnike | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija procesa | Optimizacija procesa, da se čim bolj zmanjšajo zahteve glede mehanske energije. | Splošno ustrezne. |
| b. | Nadzor izgub tlaka | Optimizacija in vzdrževanje dovodnega in izpušnega sistema, da so izgube tlaka čim manjše. |
| c. | Nadzor obremenitve | Obratovanje več sklopov generatorjev ali kompresorjev pri obremenitvah, pri katerih so emisije najmanjše možne. |
| d. | Zmanjšanje „rotacijske rezerve“ | Pri delovanju z rotacijsko rezervo zaradi zanesljivosti obratovanja se število dodatnih turbin zmanjša, razen v izjemnih primerih. |
| e. | Izbira goriva | Oskrba z gorivnim plinom s točke v naftnem procesu nad gladino, ki zagotavlja minimalni razpon parametrov zgorevanja dimnih plinov, npr. zgorevalne toplote, in čim nižje koncentracije žveplovih spojin, da se kar najbolj zmanjša nastajanje SO2. Pri destiliranih tekočih gorivih imajo prednost goriva z majhno vsebnostjo žvepla. |
| f. | Krmiljenje začetka vbrizgavanja | Optimizacija krmiljenja začetka vbrizgavanja v motorje. |
| g. | Rekuperacija toplote | Izkoriščanje toplote izpušnih plinov plinske turbine/motorja z namenom ogrevanja ploščadi. Splošno ustrezna za nove kurilne naprave. | Ustreznost za obstoječe kurilne naprave je lahko omejena zaradi ravni potrebe po toploti in postavitve kurilne naprave (prostora). |
| h. | Združitev energije več plinskih/naftnih polj | Uporaba osrednjega vira energije za oskrbo več sodelujočih ploščadi na različnih plinskih/naftnih poljih | Ustreznost je lahko omejena glede na lokacijo posameznih plinskih/naftnih polj in organizacijo posameznih sodelujočih ploščadi, med drugim usklajenost urnikov, kar zadeva načrtovanje, zagon in prenehanje proizvodnje. |

Tehnike

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija procesa

Optimizacija procesa, da se čim bolj zmanjšajo zahteve glede mehanske energije.

Splošno ustrezne.

b.

Nadzor izgub tlaka

Optimizacija in vzdrževanje dovodnega in izpušnega sistema, da so izgube tlaka čim manjše.

c.

Nadzor obremenitve

Obratovanje več sklopov generatorjev ali kompresorjev pri obremenitvah, pri katerih so emisije najmanjše možne.

d.

Zmanjšanje „rotacijske rezerve“

Pri delovanju z rotacijsko rezervo zaradi zanesljivosti obratovanja se število dodatnih turbin zmanjša, razen v izjemnih primerih.

e.

Izbira goriva

Oskrba z gorivnim plinom s točke v naftnem procesu nad gladino, ki zagotavlja minimalni razpon parametrov zgorevanja dimnih plinov, npr. zgorevalne toplote, in čim nižje koncentracije žveplovih spojin, da se kar najbolj zmanjša nastajanje SO2. Pri destiliranih tekočih gorivih imajo prednost goriva z majhno vsebnostjo žvepla.

f.

Krmiljenje začetka vbrizgavanja

Optimizacija krmiljenja začetka vbrizgavanja v motorje.

g.

Rekuperacija toplote

Izkoriščanje toplote izpušnih plinov plinske turbine/motorja z namenom ogrevanja ploščadi. Splošno ustrezna za nove kurilne naprave.

Ustreznost za obstoječe kurilne naprave je lahko omejena zaradi ravni potrebe po toploti in postavitve kurilne naprave (prostora).

h.

Združitev energije več plinskih/naftnih polj

Uporaba osrednjega vira energije za oskrbo več sodelujočih ploščadi na različnih plinskih/naftnih poljih

Ustreznost je lahko omejena glede na lokacijo posameznih plinskih/naftnih polj in organizacijo posameznih sodelujočih ploščadi, med drugim usklajenost urnikov, kar zadeva načrtovanje, zagon in prenehanje proizvodnje.

BAT 53.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak iz zgorevanja plinastih in/ali tekočih goriv na morskih ploščadih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Napredni nadzorni sistem | Glej opise v oddelku 8.3. | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| b. | Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Ustrezna za nove plinske turbine (standardna oprema) v okviru omejitev, povezanih s spreminjanjem kakovosti goriva.
  Ustreznost za obstoječe plinske turbine je lahko omejena zaradi razpoložljivosti paketa za naknadno opremljanje (za obratovanje pri majhni obremenitvi), zapletenosti organizacije ploščadi in prostora, ki je na voljo. |
| c. | Koncept revne mešanice | Ustrezna samo za nove motorje na plin. |
| d. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Ustrezna samo za kotle. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Napredni nadzorni sistem

Glej opise v oddelku 8.3.

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

b.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Ustrezna za nove plinske turbine (standardna oprema) v okviru omejitev, povezanih s spreminjanjem kakovosti goriva.

Ustreznost za obstoječe plinske turbine je lahko omejena zaradi razpoložljivosti paketa za naknadno opremljanje (za obratovanje pri majhni obremenitvi), zapletenosti organizacije ploščadi in prostora, ki je na voljo.

c.

Koncept revne mešanice

Ustrezna samo za nove motorje na plin.

d.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Ustrezna samo za kotle.

BAT 54.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij CO v zrak iz zgorevanja plinastih in/ali tekočih goriv v plinskih turbinah na morskih ploščadih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opisa v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna. |
| b. | Oksidacijski katalizatorji | Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora in zaradi omejitev mase. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opisa v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna.

b.

Oksidacijski katalizatorji

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora in zaradi omejitev mase.

Preglednica 32:

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja plinastih goriv v plinskih turbinah z odprtim krožnim procesom na morskih ploščadih

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (180) |
| --- | --- |
| Povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nove plinske turbine, v katerih zgorevajo plinasta goriva  (181) | 15 –50  (182) |
| Obstoječe plinske turbine, v katerih zgorevajo plinasta goriva  (181) | < 50 –350  (183) |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)
   (180)

Povprečje v obdobju vzorčenja

Nove plinske turbine, v katerih zgorevajo plinasta goriva  (181)

15 –50  (182)

Obstoječe plinske turbine, v katerih zgorevajo plinasta goriva  (181)

< 50 –350  (183)

Okvirne povprečne ravni emisij CO v obdobju vzorčenja so običajno:

| — | < 100 mg/Nm3 za obstoječe plinske turbine na morskih ploščadih, v katerih zgorevajo plinasta goriva in ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več; |
| --- | --- |

—

< 100 mg/Nm3 za obstoječe plinske turbine na morskih ploščadih, v katerih zgorevajo plinasta goriva in ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več;

| — | < 75 mg/Nm3 za nove plinske turbine na morskih ploščadih, v katerih zgorevajo plinska goriva. |
| --- | --- |

—

< 75 mg/Nm3 za nove plinske turbine na morskih ploščadih, v katerih zgorevajo plinska goriva.

5   ZAKLJUČKI O BAT ZA NAPRAVE NA KOMBINIRANO GORIVO

5.1   Zaključki o BAT za zgorevanje procesnih goriv iz kemijske industrije

Za zgorevanje procesnih goriv iz kemijske industrije ločeno, v kombinaciji ali hkrati z drugimi plinastimi in/ali tekočimi gorivi se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

5.1.1   Splošna okoljska učinkovitost

BAT 55.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 6 in spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Predhodna obdelava procesnega goriva iz kemijske industrije | Izvedba predhodne obdelave na lokaciji kurilne naprave in/ali drugje, da se izboljša okoljska učinkovitost zgorevanja goriva. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z značilnostmi procesnega goriva in razpoložljivostjo prostora. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Predhodna obdelava procesnega goriva iz kemijske industrije

Izvedba predhodne obdelave na lokaciji kurilne naprave in/ali drugje, da se izboljša okoljska učinkovitost zgorevanja goriva.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z značilnostmi procesnega goriva in razpoložljivostjo prostora.

5.1.2   Energijska učinkovitost

Preglednica 33

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za zgorevanje procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih

| Vrsta kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (184)
   (185) |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) | Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (186)
   (187) |
| Nova enota | Obstoječa enota | Nova enota | Obstoječa enota |
| Kotel, ki uporablja tekoča procesna goriva iz kemijske industrije, vključno ko so zmešana s TKO, plinskim oljem in/ali drugimi tekočimi gorivi | > 36,4 | 35,6 –37,4 | 80 –96 | 80 –96 |
| Kotel, ki uporablja plinasta procesna goriva iz kemijske industrije, vključno ko so zmešana z zemeljskim plinom in/ali drugimi plinastimi gorivi | 39 –42,5 | 38 –40 | 78 –95 | 78 –95 |

Vrsta kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT
   (184)
   (185)

Neto električni izkoristek (%)

Neto skupni izkoristek goriva (%)
   (186)
   (187)

Nova enota

Obstoječa enota

Nova enota

Obstoječa enota

Kotel, ki uporablja tekoča procesna goriva iz kemijske industrije, vključno ko so zmešana s TKO, plinskim oljem in/ali drugimi tekočimi gorivi

> 36,4

35,6 –37,4

80 –96

80 –96

Kotel, ki uporablja plinasta procesna goriva iz kemijske industrije, vključno ko so zmešana z zemeljskim plinom in/ali drugimi plinastimi gorivi

39 –42,5

38 –40

78 –95

78 –95

5.1.3   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 56.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO v zrak iz zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opisa v oddelku 8.3. | Splošno ustrezne. |
| b. | Stopenjsko dovajanje zraka |
| c. | Stopenjsko dovajanje goriva | Glej opis v oddelku 8.3.
  Če se uporabljajo mešanice tekočih goriv, bo za uporabo stopenjskega dovajanja goriva morda potrebna posebna zasnova gorilnika. |
| d. | Recirkulacija dimnih plinov | Glej opise v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna za nove kurilne naprave.
  Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih z varnostjo kemijskega obrata. |
| e. | Dodajanje vode/pare | Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode. |
| f. | Izbira goriva | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva. |
| g. | Napredni nadzorni sistem | Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje. |
| h. | Selektivna nekatalitična redukcija | Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih z varnostjo kemijskega obrata.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto s pogostimi menjavami goriva in spremembami obremenitve. |
| i. | Selektivna katalitična redukcija | Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo dimnih kanalov, razpoložljivostjo prostora in varnostjo kemijskega obrata.
  Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.
  Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opisa v oddelku 8.3.

Splošno ustrezne.

b.

Stopenjsko dovajanje zraka

c.

Stopenjsko dovajanje goriva

Glej opis v oddelku 8.3.

Če se uporabljajo mešanice tekočih goriv, bo za uporabo stopenjskega dovajanja goriva morda potrebna posebna zasnova gorilnika.

d.

Recirkulacija dimnih plinov

Glej opise v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna za nove kurilne naprave.

Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih z varnostjo kemijskega obrata.

e.

Dodajanje vode/pare

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode.

f.

Izbira goriva

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva.

g.

Napredni nadzorni sistem

Ustreznost za stare kurilne naprave je lahko omejena zaradi potrebe po naknadnem opremljanju zgorevalnega sistema in/ali naknadne vgradnje sistema za nadzor in vodenje.

h.

Selektivna nekatalitična redukcija

Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih z varnostjo kemijskega obrata.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Ustreznost je lahko omejena v primeru kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto s pogostimi menjavami goriva in spremembami obremenitve.

i.

Selektivna katalitična redukcija

Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo dimnih kanalov, razpoložljivostjo prostora in varnostjo kemijskega obrata.

Ni ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Ni splošno ustrezna za kurilne naprave z močjo manj kot 100 MWth.

Preglednica 34

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih

| Faza goriva, uporabljena v kurilni napravi | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (188) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (189) |
| Mešanica plinov in tekočin | 30 –85 | 80 –290  (190) | 50 –110 | 100 –330  (190) |
| Samo plini | 20 –80 | 70 –100  (191) | 30 –100 | 85 –110  (192) |

Faza goriva, uporabljena v kurilni napravi

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (188)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (189)

Mešanica plinov in tekočin

30 –85

80 –290  (190)

50 –110

100 –330  (190)

Samo plini

20 –80

70 –100  (191)

30 –100

85 –110  (192)

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO za obstoječe naprave, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, in nove naprave so običajno manjše od 5–30 mg/Nm3.

5.1.4   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 57.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Izbira goriva | Glej opise v oddelku 8.4. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva. |
| b. | Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast) | Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo dimnih kanalov, razpoložljivostjo prostora in varnostjo kemijskega obrata.
  Mokro razžvepljevanje dimnih plinov in razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo nista ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo mokrega razžvepljevanja dimnih plinov ali razžvepljevanja dimnih plinov z morsko vodo pri kurilnih napravah z močjo, manjšo od 300 MWth, ter za naknadno opremljanje kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto, s sistemi za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo. |
| c. | Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal |
| d. | Razpršilni suhi absorber |
| e. | Mokro pranje | Glej opis v oddelku 8.4.
  Mokro pranje se uporablja za odstranjevanje HCl in HF, če se za odstranjevanje SOX ne uporablja mokro razžvepljevanje dimnih plinov. |
| f. | Mokro razžvepljevanje dimnih
  plinov | Glej opisa v oddelku 8.4. |
| g. | Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej opise v oddelku 8.4.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva.

b.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast)

Ustrezna za obstoječe kurilne naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo dimnih kanalov, razpoložljivostjo prostora in varnostjo kemijskega obrata.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov in razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo nista ustrezna za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za uporabo mokrega razžvepljevanja dimnih plinov ali razžvepljevanja dimnih plinov z morsko vodo pri kurilnih napravah z močjo, manjšo od 300 MWth, ter za naknadno opremljanje kurilnih naprav, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto, s sistemi za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo.

c.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

d.

Razpršilni suhi absorber

e.

Mokro pranje

Glej opis v oddelku 8.4.

Mokro pranje se uporablja za odstranjevanje HCl in HF, če se za odstranjevanje SOX ne uporablja mokro razžvepljevanje dimnih plinov.

f.

Mokro razžvepljevanje dimnih

plinov

Glej opisa v oddelku 8.4.

g.

Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo

Preglednica 35

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije SO2 v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje
   (193) | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (194) |
| Novi in obstoječi kotli | 10 –110 | 90 –200 |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje
   (193)

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja
   (194)

Novi in obstoječi kotli

10 –110

90 –200

Preglednica 36

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije HCl in HF v zrak iz zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| HCl | HF |
| Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu |
| Nova naprava | Obstoječa naprava  (195) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (195) |
| < 100 | 1 –7 | 2 –15  (196) | < 1 –3 | < 1 –6  (197) |
| ≥ 100 | 1 –5 | 1 –9  (196) | < 1 –2 | < 1 –3  (197) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

HCl

HF

Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

Nova naprava

Obstoječa naprava  (195)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (195)

< 100

1 –7

2 –15  (196)

< 1 –3

< 1 –6  (197)

≥ 100

1 –5

1 –9  (196)

< 1 –2

< 1 –3  (197)

5.1.5   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 58.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu, kovin, vezanih na delce, in elementov v sledeh v zrak iz zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Elektrostatični filter | Glej opisa v oddelku 8.5. | Splošno ustrezni. |
| b. | Vrečasti filter |
| c. | Izbira goriva | Glej opis v oddelku 8.5.
  Uporaba kombinacije procesnih goriv iz kemijske industrije in pomožnih goriv z majhno povprečno vsebnostjo prahu ali pepela. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva. |
| d. | Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej opisa v oddelku 8.5.
  Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF. | Glej ustreznost v BAT 57. |
| e. | Mokro razžvepljevanje dimnih plinov |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Elektrostatični filter

Glej opisa v oddelku 8.5.

Splošno ustrezni.

b.

Vrečasti filter

c.

Izbira goriva

Glej opis v oddelku 8.5.

Uporaba kombinacije procesnih goriv iz kemijske industrije in pomožnih goriv z majhno povprečno vsebnostjo prahu ali pepela.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih z razpoložljivostjo različnih vrst goriva in/ali alternativno uporabo procesnega goriva.

d.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej opisa v oddelku 8.5.

Tehnika se uporablja zlasti za nadzorovanje SOX, HCl in/ali HF.

Glej ustreznost v BAT 57.

e.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Preglednica 37

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu v zrak iz zgorevanja mešanic plinov in tekočin, ki sestojijo iz 100-odstotnih procesnih goriv iz kemijske industrije, v kotlih

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava
   (198) | Nova naprava | Obstoječa naprava
   (199) |
| < 300 | 2 –5 | 2 –15 | 2 –10 | 2 –22  (200) |
| ≥ 300 | 2 –5 | 2 -10  (201) | 2 –10 | 2 –11  (200) |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT, za prah (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (198)

Nova naprava

Obstoječa naprava
   (199)

< 300

2 –5

2 –15

2 –10

2 –22  (200)

≥ 300

2 –5

2 -10  (201)

2 –10

2 –11  (200)

5.1.6   Emisije hlapnih organskih spojin ter polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov v zrak

BAT 59.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin ter polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov v zrak iz zgorevanja procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih je uporaba ene od tehnik iz BAT 6 ali spodaj navedenih tehnik oziroma njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Vbrizgavanje aktivnega oglja | Glej opis v oddelku 8.5. | Ustrezne samo za kurilne naprave, ki uporabljajo goriva iz kemičnih procesov, ki vključujejo klorirane snovi.
  Za ustreznost selektivne katalitične redukcije in hitrega ohlajanja glej BAT 56 in BAT 57. |
| b. | Hitro ohlajanje z uporabo mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov | Glej opis mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov v oddelku 8.4. |
| c. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Sistem selektivne katalitične redukcije je prilagojen in večji od sistema selektivne katalitične redukcije, ki se uporablja samo za redukcijo NOx. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Vbrizgavanje aktivnega oglja

Glej opis v oddelku 8.5.

Ustrezne samo za kurilne naprave, ki uporabljajo goriva iz kemičnih procesov, ki vključujejo klorirane snovi.

Za ustreznost selektivne katalitične redukcije in hitrega ohlajanja glej BAT 56 in BAT 57.

b.

Hitro ohlajanje z uporabo mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov

Glej opis mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov v oddelku 8.4.

c.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Sistem selektivne katalitične redukcije je prilagojen in večji od sistema selektivne katalitične redukcije, ki se uporablja samo za redukcijo NOx.

Preglednica 38

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije polikloriranih dibenzo-p-dioksinov/dibenzofuranov in skupnega hlapnega organskega ogljika v zrak iz zgorevanja 100-odstotnih procesnih goriv iz kemijske industrije v kotlih

| Onesnaževalo | Enota | Ravni emisij, povezane z BAT |
| --- | --- | --- |
| Povprečje v obdobju vzorčenja |
| Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/dibenzofurani  (202) | ng I-TEQ/Nm3 | < 0,012 –0,036 |
| Skupni hlapni organski ogljik | mg/Nm3 | 0,6 –12 |

Onesnaževalo

Enota

Ravni emisij, povezane z BAT

Povprečje v obdobju vzorčenja

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/dibenzofurani  (202)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,012 –0,036

Skupni hlapni organski ogljik

mg/Nm3

0,6 –12

6   ZAKLJUČKI O BAT ZA SOSEŽIG ODPADKOV

Za sosežig odpadkov v kurilnih napravah se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

Če se odpadki sosežigajo, se ravni emisij, povezane z BAT, iz tega oddelka uporabljajo za celoten volumen nastalih dimnih plinov.

Če se odpadki sosežigajo skupaj z gorivi, zajetimi v oddelku 2, se ravni emisij, povezane z BAT, iz oddelka 2 uporabljajo tudi (i) za celoten volumen nastalih dimnih plinov in (ii) za volumen dimnih plinov, ki nastanejo pri zgorevanju goriv, zajetih v navedenem oddelku, pri čemer se uporabi enačba za pravilo mešanja iz Priloge VI (del 4) k Direktivi 2010/75/EU, v skladu s katero se ravni emisij, povezane z BAT, za volumen dimnih plinov, nastalih pri zgorevanju odpadkov, določijo na podlagi BAT 61.

6.1.1   Splošna okoljska učinkovitost

BAT 60.   Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti sosežiga odpadkov v kurilnih napravah, zagotovitev stabilnih pogojev zgorevanja in zmanjšanje emisij v zrak je uporaba spodnje tehnike BAT 60 (a) ter kombinacije tehnik iz BAT 6 in/ali drugih spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Predhodni prevzem in prevzem odpadkov | Izvajanje postopka za sprejem odpadkov v kurilno napravo v skladu z ustrezno BAT iz referenčnega dokumenta BAT za obdelavo odpadkov. Merila za prevzem so določena za ključne parametre, kot je kurilnost, ter vsebnost vode, pepela, klora, fluora, žvepla, dušika, polikloriranih bifenilov, kovin (hlapnih (npr. Hg, Tl, Pb, Co in Se) in nehlapnih (npr. V, Cu, Cd, Cr in Ni)), fosforja in alkalij (pri uporabi živalskih stranskih proizvodov).
  Uporaba sistema zagotavljanja kakovosti za vsak tovor odpadkov, da se dosežejo značilnosti odpadkov, ki se sosežigajo, in da se nadzorujejo vrednosti opredeljenih ključnih parametrov (npr. EN 15358 za nenevarno trdno alternativno gorivo). | Splošno ustrezna. |
| b. | Izbira/omejitev odpadkov | Previdna izbira vrst odpadkov in masnega toka skupaj z omejitvijo deleža najbolj onesnaženih odpadkov, ki se lahko sosežigajo. Omejitev deleža pepela, žvepla, fluora, živega srebra in/ali klora v odpadkih, ki vstopajo v kurilno napravo.
  Omejitev količine odpadkov, ki se sosežigajo. | Ustrezna v okviru omejitev, povezanih s politiko ravnanja z odpadki države članice. |
| c. | Mešanje odpadkov z glavnim gorivom | Učinkovito mešanje odpadkov in glavnega goriva, saj lahko heterogeno ali slabo zmešan tok goriva oziroma neenakomerna porazdelitev vpliva na vžig in zgorevanje v kotlu in bi jih bilo treba preprečiti. | Mešanje je možno le, če se glavno gorivo in odpadki meljejo podobno ali če je količina odpadkov v primerjavi z glavnim gorivom zelo majhna. |
| d. | Sušenje odpadkov | Predhodno sušenje odpadkov pred njihovim dovajanjem v zgorevalno komoro, da se ohrani visoka učinkovitost kotla. | Ustreznost je lahko omejena zaradi nezadostne toplote, ki jo je mogoče rekuperirati iz procesa, zahtevanih pogojev zgorevanja ali vsebnosti vlage v odpadkih. |
| e. | Predhodna obdelava odpadkov | Glej tehnike, opisane v referenčnih dokumentih BAT za obdelavo odpadkov in sežiganje odpadkov, vključno z mletjem, pirolizo in uplinjanjem. | Za ustreznost glej referenčni dokument BAT za obdelavo odpadkov in referenčni dokument BAT za sežiganje odpadkov. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Predhodni prevzem in prevzem odpadkov

Izvajanje postopka za sprejem odpadkov v kurilno napravo v skladu z ustrezno BAT iz referenčnega dokumenta BAT za obdelavo odpadkov. Merila za prevzem so določena za ključne parametre, kot je kurilnost, ter vsebnost vode, pepela, klora, fluora, žvepla, dušika, polikloriranih bifenilov, kovin (hlapnih (npr. Hg, Tl, Pb, Co in Se) in nehlapnih (npr. V, Cu, Cd, Cr in Ni)), fosforja in alkalij (pri uporabi živalskih stranskih proizvodov).

Uporaba sistema zagotavljanja kakovosti za vsak tovor odpadkov, da se dosežejo značilnosti odpadkov, ki se sosežigajo, in da se nadzorujejo vrednosti opredeljenih ključnih parametrov (npr. EN 15358 za nenevarno trdno alternativno gorivo).

Splošno ustrezna.

b.

Izbira/omejitev odpadkov

Previdna izbira vrst odpadkov in masnega toka skupaj z omejitvijo deleža najbolj onesnaženih odpadkov, ki se lahko sosežigajo. Omejitev deleža pepela, žvepla, fluora, živega srebra in/ali klora v odpadkih, ki vstopajo v kurilno napravo.

Omejitev količine odpadkov, ki se sosežigajo.

Ustrezna v okviru omejitev, povezanih s politiko ravnanja z odpadki države članice.

c.

Mešanje odpadkov z glavnim gorivom

Učinkovito mešanje odpadkov in glavnega goriva, saj lahko heterogeno ali slabo zmešan tok goriva oziroma neenakomerna porazdelitev vpliva na vžig in zgorevanje v kotlu in bi jih bilo treba preprečiti.

Mešanje je možno le, če se glavno gorivo in odpadki meljejo podobno ali če je količina odpadkov v primerjavi z glavnim gorivom zelo majhna.

d.

Sušenje odpadkov

Predhodno sušenje odpadkov pred njihovim dovajanjem v zgorevalno komoro, da se ohrani visoka učinkovitost kotla.

Ustreznost je lahko omejena zaradi nezadostne toplote, ki jo je mogoče rekuperirati iz procesa, zahtevanih pogojev zgorevanja ali vsebnosti vlage v odpadkih.

e.

Predhodna obdelava odpadkov

Glej tehnike, opisane v referenčnih dokumentih BAT za obdelavo odpadkov in sežiganje odpadkov, vključno z mletjem, pirolizo in uplinjanjem.

Za ustreznost glej referenčni dokument BAT za obdelavo odpadkov in referenčni dokument BAT za sežiganje odpadkov.

BAT 61.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje povečanih emisij zaradi sosežiga odpadkov v kurilnih napravah je sprejetje ustreznih ukrepov za zagotovitev, da emisije onesnaževal v delu dimnih plinov, ki nastane pri sosežigu odpadkov, niso večje od emisij, ki nastanejo zaradi uporabe zaključkov o BAT za sežiganje odpadkov.

BAT 62.   Najboljša razpoložljiva tehnika za kar največje zmanjšanje vpliva na predelavo ostankov pri sosežigu odpadkov v kurilnih napravah je vzdrževanje dobre kakovosti mavca, pepela in žlindre ter drugih ostankov v skladu z zahtevami, določenimi za njihovo predelavo, če se v napravi ne sosežigajo odpadki, z uporabo ene od navedenih tehnik iz BAT 60 ali njihove kombinacije in/ali z omejitvijo sosežiga na frakcije odpadkov s koncentracijami onesnaževal, podobnimi koncentracijam v drugih gorivih, ki zgorevajo.

6.1.2   Energijska učinkovitost

BAT 63.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti sosežiga odpadkov je uporaba ustrezne kombinacije tehnik iz BAT 12 in BAT 19 glede na vrsto glavnega uporabljenega goriva in konfiguracijo naprave.

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za sosežig odpadkov ter biomase in/ali šote so navedene v preglednici Table 8, za sosežig odpadkov ter premoga in/ali lignita pa v preglednici Table 2.

6.1.3   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 64.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO in N2O v zrak iz sosežiga odpadkov ter premoga in/ali lignita je uporaba ene od tehnik iz BAT 20 ali njihove kombinacije.

BAT 65.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO in N2O v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase in/ali šote je uporaba ene od tehnik iz BAT 24 ali njihove kombinacije.

6.1.4   Emisije SOX, HCl in HF v zrak

BAT 66.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz sosežiga odpadkov ter premoga in/ali lignita je uporaba ene od tehnik iz BAT 21 ali njihove kombinacije.

BAT 67.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SOX, HCl in HF v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase in/ali šote je uporaba ene od tehnik iz BAT 25 ali njihove kombinacije.

6.1.5   Emisije prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak

BAT 68.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz sosežiga odpadkov ter premoga in/ali lignita je uporaba ene od tehnik iz BAT 22 ali njihove kombinacije.

Preglednica 39

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije kovin v zrak iz sosežiga odpadkov ter premoga in/ali lignita

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT | Čas povprečenja |
| --- | --- | --- |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3) | Cd + Tl (μg/Nm3) |
| < 300 | 0,005 –0,5 | 5 –12 | Povprečje v obdobju vzorčenja |
| ≥ 300 | 0,005 –0,2 | 5 –6 | Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč kurilne naprave (MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT

Čas povprečenja

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

Cd + Tl (μg/Nm3)

< 300

0,005 –0,5

5 –12

Povprečje v obdobju vzorčenja

≥ 300

0,005 –0,2

5 –6

Povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu

BAT 69.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in kovin, vezanih na delce, v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase in/ali šote je uporaba ene od tehnik iz BAT 26 ali njihove kombinacije.

Preglednica 40

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije kovin v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase in/ali šote

| Ravni emisij, povezane z BAT


  (povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu) |
| --- |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3) | Cd + Tl (μg/Nm3) |
| 0,075 –0,3 | < 5 |

Ravni emisij, povezane z BAT

(povprečje vzorcev, dobljenih v enem letu)

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

Cd + Tl (μg/Nm3)

0,075 –0,3

< 5

6.1.6   Emisije živega srebra v zrak

BAT 70.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij živega srebra v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase, šote, premoga in/ali lignita je uporaba ene od tehnik iz BAT 23 in BAT 27 ali njihove kombinacije.

6.1.7   Emisije hlapnih organskih spojin ter polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov v zrak

BAT 71.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin ter polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase, šote, premoga in/ali lignita je uporaba kombinacije tehnik iz BAT 6 in BAT 26 ter spodaj navedenih tehnik.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Vbrizgavanje aktivnega oglja | Glej opis v oddelku 8.5.
  Ta proces temelji na adsorpciji molekul onesnaževala na aktivno oglje. | Splošno ustrezni. |
| b. | Hitro ohlajanje z uporabo mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov | Glej opis mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov v oddelku 8.4. |
| c. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3.
  Sistem selektivne katalitične redukcije je prilagojen in večji od sistema selektivne katalitične redukcije, ki se uporablja samo za redukcijo NOX. | Glej ustreznost v BAT 20 in BAT 24. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Vbrizgavanje aktivnega oglja

Glej opis v oddelku 8.5.

Ta proces temelji na adsorpciji molekul onesnaževala na aktivno oglje.

Splošno ustrezni.

b.

Hitro ohlajanje z uporabo mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov

Glej opis mokrega pranja/kondenzatorja dimnih plinov v oddelku 8.4.

c.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Sistem selektivne katalitične redukcije je prilagojen in večji od sistema selektivne katalitične redukcije, ki se uporablja samo za redukcijo NOX.

Glej ustreznost v BAT 20 in BAT 24.

Preglednica 41:

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije polikloriranih dibenzo-p-dioksinov/dibenzofuranov in skupnega hlapnega organskega ogljika v zrak iz sosežiga odpadkov ter biomase, šote, premoga in/ali lignita

| Vrsta kurilne naprave | Ravni emisij, povezane z BAT |
| --- | --- |
| Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/dibenzofurani (ng I-TEQ/Nm3) | Skupni hlapni organski ogljik (mg/Nm3) |
| Povprečje v obdobju vzorčenja | Letno povprečje | Dnevno povprečje |
| Kurilna naprava na biomaso, šoto, premog in/ali lignit | < 0,01 –0,03 | < 0,1 –5 | 0,5 –10 |

Vrsta kurilne naprave

Ravni emisij, povezane z BAT

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini/dibenzofurani (ng I-TEQ/Nm3)

Skupni hlapni organski ogljik (mg/Nm3)

Povprečje v obdobju vzorčenja

Letno povprečje

Dnevno povprečje

Kurilna naprava na biomaso, šoto, premog in/ali lignit

< 0,01 –0,03

< 0,1 –5

0,5 –10

7   ZAKLJUČKI O BAT ZA UPLINJANJE

Za vse naprave za uplinjanje, neposredno povezane s kurilnimi napravami, in naprave IGCC se običajno uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. Uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

7.1.1   Energijska učinkovitost

BAT 72.   Najboljša razpoložljiva tehnika za povečanje energijske učinkovitosti enot IGCC in enot za uplinjanje je uporaba ene od tehnik iz BAT 12 ali spodaj navedenih tehnik oziroma njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Rekuperacija toplote iz procesa uplinjanja | Ker je treba sintezni plin pred nadaljnjim čiščenjem ohladiti, se lahko energija predela za proizvodnjo dodatne pare, ki se doda krožnemu procesu parne turbine, kar omogoči proizvodnjo dodatne električne energije. | Ustrezna samo za enote IGCC in enote za uplinjanje, ki so neposredno povezane s kotli s predhodno obdelavo sinteznega plina, za katero je potrebno ohlajanje sinteznega plina. |
| b. | Vključitev procesov uplinjanja in zgorevanja | Enota je lahko zasnovana tako, da sta vanjo v celoti vključeni enota za dovajanje zraka in plinska turbina, pri čemer se ves zrak, ki vstopa v enoto za dovajanje zraka, dovaja (izloča) iz kompresorja plinske turbine. | Ustreznost je omejena na enote IGCC, saj mora biti vključena naprava prilagodljiva, da električno energijo hitro pošlje v omrežje, ko elektrarne na obnovljive vire niso na voljo. |
| c. | Suhi sistem dovajanja surovin | Uporaba suhega sistema za dovajanje goriva v uplinjalnik, da se izboljša energijska učinkovitost procesa uplinjanja. | Ustrezna samo za nove enote. |
| d. | Visokotemperaturno in visokotlačno uplinjanje | Uporaba tehnike uplinjanja z visokotemperaturnimi in visokotlačnimi parametri obratovanja, da se kar najbolj poveča učinkovitost pretvorbe energije. | Ustrezna samo za nove enote. |
| e. | Izboljšave zasnove | Izboljšave zasnove, kot so:






  — | spremembe ognjevzdržnega in/ali hladilnega sistema uplinjalnika, |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Rekuperacija toplote iz procesa uplinjanja

Ker je treba sintezni plin pred nadaljnjim čiščenjem ohladiti, se lahko energija predela za proizvodnjo dodatne pare, ki se doda krožnemu procesu parne turbine, kar omogoči proizvodnjo dodatne električne energije.

Ustrezna samo za enote IGCC in enote za uplinjanje, ki so neposredno povezane s kotli s predhodno obdelavo sinteznega plina, za katero je potrebno ohlajanje sinteznega plina.

b.

Vključitev procesov uplinjanja in zgorevanja

Enota je lahko zasnovana tako, da sta vanjo v celoti vključeni enota za dovajanje zraka in plinska turbina, pri čemer se ves zrak, ki vstopa v enoto za dovajanje zraka, dovaja (izloča) iz kompresorja plinske turbine.

Ustreznost je omejena na enote IGCC, saj mora biti vključena naprava prilagodljiva, da električno energijo hitro pošlje v omrežje, ko elektrarne na obnovljive vire niso na voljo.

c.

Suhi sistem dovajanja surovin

Uporaba suhega sistema za dovajanje goriva v uplinjalnik, da se izboljša energijska učinkovitost procesa uplinjanja.

Ustrezna samo za nove enote.

d.

Visokotemperaturno in visokotlačno uplinjanje

Uporaba tehnike uplinjanja z visokotemperaturnimi in visokotlačnimi parametri obratovanja, da se kar najbolj poveča učinkovitost pretvorbe energije.

Ustrezna samo za nove enote.

e.

Izboljšave zasnove

Izboljšave zasnove, kot so:

—

spremembe ognjevzdržnega in/ali hladilnega sistema uplinjalnika,

| — | namestitev ekspanderja za pridobivanje energije pri upadu tlaka sinteznega plina pred zgorevanjem. |
| --- | --- |

—

namestitev ekspanderja za pridobivanje energije pri upadu tlaka sinteznega plina pred zgorevanjem.

Splošno ustrezna za enote IGCC.

Preglednica 42

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za enote za uplinjanje in enote IGCC

| Vrsta konfiguracije kurilne enote | Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT |
| --- | --- |
| Neto električni izkoristek (%) enote IGCC | Neto skupni izkoristek goriva (%) nove ali obstoječe enote za uplinjanje |
| Nova enota | Obstoječa enota |
| Enota za uplinjanje, neposredno povezana s kotlom, brez predhodne obdelave sinteznega plina | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | > 98 |
| Enota za uplinjanje, neposredno povezana s kotlom, s predhodno obdelavo sinteznega plina | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | > 91 |
| Enota IGCC | Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT. | 34 –46 | > 91 |

Vrsta konfiguracije kurilne enote

Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT

Neto električni izkoristek (%) enote IGCC

Neto skupni izkoristek goriva (%) nove ali obstoječe enote za uplinjanje

Nova enota

Obstoječa enota

Enota za uplinjanje, neposredno povezana s kotlom, brez predhodne obdelave sinteznega plina

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

> 98

Enota za uplinjanje, neposredno povezana s kotlom, s predhodno obdelavo sinteznega plina

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

> 91

Enota IGCC

Ni ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT.

34 –46

> 91

7.1.2   Emisije NOX in CO v zrak

BAT 73.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje in/ali zmanjšanje emisij NOX v zrak ob hkratnem omejevanju emisij CO iz naprav IGCC v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Optimizacija zgorevanja | Glej opis v oddelku 8.3. | Splošno ustrezna. |
| b. | Dodajanje vode/pare | Glej opis v oddelku 8.3.
  Nekaj pare s srednjim tlakom iz parne turbine se ponovno uporabi v ta namen. | Ustrezna samo za plinsko turbino, ki je del naprave IGCC.
  Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode. |
| c. | Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Glej opis v oddelku 8.3. | Ustrezna samo za plinsko turbino, ki je del naprave IGCC.
  Splošno ustrezna za nove naprave IGCC.
  Ustreznost za enote IGCC je odvisna od posameznega primera, in sicer glede na razpoložljivost paketa za naknadno opremljanje. Ni ustrezna za sintezni plin, ki vsebuje več kot 15 % vodika. |
| d. | Redčenje sinteznega plina z odpadnim dušikom iz enote za dovajanje zraka | Enota za dovajanje zraka ločuje kisik od dušika v zraku, da v uplinjalnik dovaja kisik visoke kakovosti. Odpadni dušik iz enote za dovajanje zraka se uporabi za znižanje temperature zgorevanja v plinski turbini, tako da se pred zgorevanjem zmeša s sinteznim plinom. | Ustrezna samo, če se enota za dovajanje zraka uporablja za proces uplinjanja. |
| e. | Selektivna katalitična redukcija | Glej opis v oddelku 8.3. | Ni ustrezna za naprave IGCC, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.
  Naknadno opremljanje obstoječih naprav IGCC je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.
  Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih naprav IGCC, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija zgorevanja

Glej opis v oddelku 8.3.

Splošno ustrezna.

b.

Dodajanje vode/pare

Glej opis v oddelku 8.3.

Nekaj pare s srednjim tlakom iz parne turbine se ponovno uporabi v ta namen.

Ustrezna samo za plinsko turbino, ki je del naprave IGCC.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti vode.

c.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Glej opis v oddelku 8.3.

Ustrezna samo za plinsko turbino, ki je del naprave IGCC.

Splošno ustrezna za nove naprave IGCC.

Ustreznost za enote IGCC je odvisna od posameznega primera, in sicer glede na razpoložljivost paketa za naknadno opremljanje. Ni ustrezna za sintezni plin, ki vsebuje več kot 15 % vodika.

d.

Redčenje sinteznega plina z odpadnim dušikom iz enote za dovajanje zraka

Enota za dovajanje zraka ločuje kisik od dušika v zraku, da v uplinjalnik dovaja kisik visoke kakovosti. Odpadni dušik iz enote za dovajanje zraka se uporabi za znižanje temperature zgorevanja v plinski turbini, tako da se pred zgorevanjem zmeša s sinteznim plinom.

Ustrezna samo, če se enota za dovajanje zraka uporablja za proces uplinjanja.

e.

Selektivna katalitična redukcija

Glej opis v oddelku 8.3.

Ni ustrezna za naprave IGCC, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

Naknadno opremljanje obstoječih naprav IGCC je lahko omejeno z razpoložljivostjo ustreznega prostora.

Možne so tehnične in gospodarske omejitve za naknadno opremljanje obstoječih naprav IGCC, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto.

Preglednica 43

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX iz naprav IGCC v zrak

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč naprave IGCC


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Letno povprečje | Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja |
| Nova naprava | Obstoječa naprava | Nova naprava | Obstoječa naprava |
| ≥ 100 | 10 –25 | 12 –45 | 1 –35 | 1 –60 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč naprave IGCC

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT (mg/Nm3)

Letno povprečje

Dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja

Nova naprava

Obstoječa naprava

Nova naprava

Obstoječa naprava

≥ 100

10 –25

12 –45

1 –35

1 –60

Okvirne letne povprečne ravni emisij CO za obstoječe naprave, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, in nove naprave so običajno manjše od 5–30 mg/Nm3.

7.1.3   Emisije SOx v zrak

BAT 74.   Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij SOx iz naprav IGCC v zrak je uporaba spodaj navedene tehnike.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Odstranjevanje kislih plinov | Žveplove spojine iz surovin za proces uplinjanja se iz sinteznega plina odstranijo z odstranjevanjem kislih plinov, na primer z reaktorjem za hidrolizo COS (in HCN) ter adsorpcijo H2S z uporabo topila, kot je metildietanolamin. Žveplo se nato predela v tekoče ali trdno elementarno žveplo (npr. prek Clausove naprave) ali v žveplovo kislino, odvisno od povpraševanja na trgu. | V primeru naprav IGCC na biomaso je ustreznost lahko omejena zaradi zelo majhne vsebnosti žvepla v biomasi. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Odstranjevanje kislih plinov

Žveplove spojine iz surovin za proces uplinjanja se iz sinteznega plina odstranijo z odstranjevanjem kislih plinov, na primer z reaktorjem za hidrolizo COS (in HCN) ter adsorpcijo H2S z uporabo topila, kot je metildietanolamin. Žveplo se nato predela v tekoče ali trdno elementarno žveplo (npr. prek Clausove naprave) ali v žveplovo kislino, odvisno od povpraševanja na trgu.

V primeru naprav IGCC na biomaso je ustreznost lahko omejena zaradi zelo majhne vsebnosti žvepla v biomasi.

Raven emisij, povezana z BAT, za emisije SO2 iz naprav IGCC z močjo 100 MWth ali več v zrak je 3–16 mg/Nm3, izražena kot letno povprečje.

7.1.4   Emisije prahu, kovin, vezanih na delce, in halogenov

BAT 75.   Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje in/ali zmanjšanje emisij prahu, kovin, vezanih na delce, in halogenov iz naprav IGCC v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

| Tehnika | Opis | Ustreznost |
| --- | --- | --- |
| a. | Filtriranje sinteznega plina | Odpraševanje s cikloni za leteči pepel, vrečastimi filtri, elektrostatičnimi filtri in/ali svečastimi filtri za odstranjevanje letečega pepela in nepretvorjenega ogljika. Vrečasti in elektrostatični filtri se uporabljajo, če je temperatura sinteznega plina največ 400 °C. | Splošno ustrezne. |
| b. | Recirkulacija katranov in pepela iz sinteznega plina v uplinjalnik | Katrani in pepel z veliko vsebnostjo ogljika, ki nastanejo v nerazredčenem sinteznem plinu, se ločijo v ciklonih in recirkulirajo v uplinjalnik, če je temperatura sinteznega plina na odvodu uplinjalnika nizka (< 1 100  °C). |
| c. | Pranje sinteznega plina | Sintezni plin prehaja skozi mokri pralnik za drugimi tehnikami odpraševanja, kjer se kloridi, amoniak, delci in halogeni ločijo. |

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Filtriranje sinteznega plina

Odpraševanje s cikloni za leteči pepel, vrečastimi filtri, elektrostatičnimi filtri in/ali svečastimi filtri za odstranjevanje letečega pepela in nepretvorjenega ogljika. Vrečasti in elektrostatični filtri se uporabljajo, če je temperatura sinteznega plina največ 400 °C.

Splošno ustrezne.

b.

Recirkulacija katranov in pepela iz sinteznega plina v uplinjalnik

Katrani in pepel z veliko vsebnostjo ogljika, ki nastanejo v nerazredčenem sinteznem plinu, se ločijo v ciklonih in recirkulirajo v uplinjalnik, če je temperatura sinteznega plina na odvodu uplinjalnika nizka (< 1 100  °C).

c.

Pranje sinteznega plina

Sintezni plin prehaja skozi mokri pralnik za drugimi tehnikami odpraševanja, kjer se kloridi, amoniak, delci in halogeni ločijo.

Preglednica 44

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije prahu in kovin, vezanih na delce, iz naprav IGCC v zrak

| Skupna nazivna vhodna toplotna moč naprave IGCC


  (MWth) | Ravni emisij, povezane z BAT |
| --- | --- |
| Sb + As + Pb + Cr + Co +


  Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)


  (Povprečje v obdobju vzorčenja) | Hg (μg/Nm3)


  (Povprečje v obdobju vzorčenja) | Prah (mg/Nm3)


  (letno povprečje) |
| ≥ 100 | < 0,025 | < 1 | < 2,5 |

Skupna nazivna vhodna toplotna moč naprave IGCC

(MWth)

Ravni emisij, povezane z BAT

Sb + As + Pb + Cr + Co +

Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)

(Povprečje v obdobju vzorčenja)

Hg (μg/Nm3)

(Povprečje v obdobju vzorčenja)

Prah (mg/Nm3)

(letno povprečje)

≥ 100

< 0,025

< 1

< 2,5

8   OPIS TEHNIK

8.1   Splošne tehnike

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Napredni nadzorni sistem | Uporaba samodejnega računalniškega sistema za nadzor učinkovitosti zgorevanja ter podporo preprečevanja in/ali zmanjšanja emisij. To vključuje tudi uporabo zelo učinkovitega spremljanja. |
| Optimizacija zgorevanja | Ukrepi, sprejeti za kar največjo učinkovitost pretvorbe energije, na primer v peči ali kotlu, ki hkrati zagotavljajo kar najmanjše emisije (zlasti CO). To se doseže s kombinacijo tehnik, med drugim z dobro zasnovo zgorevalne opreme, optimizacijo temperature (na primer učinkovito mešanje goriva in zgorevalnega zraka) in zadrževalnega časa v območju zgorevanja ter uporabo naprednega nadzornega sistema. |

Tehnika

Opis

Napredni nadzorni sistem

Uporaba samodejnega računalniškega sistema za nadzor učinkovitosti zgorevanja ter podporo preprečevanja in/ali zmanjšanja emisij. To vključuje tudi uporabo zelo učinkovitega spremljanja.

Optimizacija zgorevanja

Ukrepi, sprejeti za kar največjo učinkovitost pretvorbe energije, na primer v peči ali kotlu, ki hkrati zagotavljajo kar najmanjše emisije (zlasti CO). To se doseže s kombinacijo tehnik, med drugim z dobro zasnovo zgorevalne opreme, optimizacijo temperature (na primer učinkovito mešanje goriva in zgorevalnega zraka) in zadrževalnega časa v območju zgorevanja ter uporabo naprednega nadzornega sistema.

8.2   Tehnike za povečanje energijske učinkovitosti

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Napredni nadzorni sistem | Glej oddelek 8.1. |
| Pripravljenost na soproizvodnjo | Ukrepi, ki se sprejmejo, da se omogoči poznejši izvoz uporabne količine toplote na odmaknjeno toplotno obremenitev tako, da se doseže vsaj 10-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo toplote in električne energije. To vključuje opredelitev in ohranitev dostopa do posebnih točk v parnem sistemu, na katerih se lahko para izloči, ter zagotovitev razpoložljivosti zadostnega prostora, da se omogoči poznejše opremljanje elementov, kot so cevovod, toplotni izmenjevalniki, dodatna zmogljivost za demineralizacijo vode, obrat s kotlom v pripravljenosti in protitlačne turbine. Za nadgradnjo so primerni sistemi bilance naprave in nadzorni/merilni sistemi. Možna je tudi poznejša povezava protitlačnih turbin. |
| Kombinirani krožni proces | Kombinacija dveh ali več termodinamičnih krožnih procesov, npr. Braytonovega (plinska turbina/zgorevalni motor) in Rankinovega krožnega procesa (parna turbina/kotel), da se izguba toplote iz dimnih plinov iz prvega krožnega procesa v naslednjem krožnem procesu pretvori v koristno energijo. |
| Optimizacija zgorevanja | Glej oddelek 8.1. |
| Kondenzator dimnih plinov | Toplotni izmenjevalnik, v katerem se voda predhodno segreje z dimnimi plini, preden se segreje v kondenzatorju pare. Para v dimnih plinih torej kondenzira, ko se ohlajajo z vodo, ki se ogreva. Kondenzator dimnih plinov se uporablja tako za povečanje energijske učinkovitosti kurilne enote kot za odstranjevanje onesnaževal, kot so SOX, HCl in HF iz dimnih plinov. |
| Sistem ravnanja s procesnimi plini | Sistem, ki omogoča, da se lahko procesni plini iz železarstva in jeklarstva, ki se lahko uporabijo kot goriva (npr. plavžni plin, koksni plin, plin iz kisikovih konverterjev), usmerijo v kurilne naprave, pri čemer je to odvisno od razpoložljivosti teh goriv in vrste kurilnih naprav v integriranih jeklarnah. |
| Superkritični pogoji za paro | Uporaba parnega kroga, vključno s parnimi sistemi za ponovno gretje, v katerih lahko para doseže tlak, višji od 220,6 bara, in temperaturo, višjo od 540 °C. |
| Superkritični pogoji za paro | Uporaba parnega kroga, vključno s sistemi za ponovno gretje, v katerih lahko para doseže tlak, višji od 250–300 barov, in temperaturo, višjo od 580–600 °C. |
| Mokri odvodnik | Zasnova odvodnika, ki omogoča kondenzacijo vodne pare iz nasičenih dimnih plinov, zaradi česar dimnih plinov po njihovem mokrem razžvepljevanju ni treba znova ogrevati. |

Tehnika

Opis

Napredni nadzorni sistem

Glej oddelek 8.1.

Pripravljenost na soproizvodnjo

Ukrepi, ki se sprejmejo, da se omogoči poznejši izvoz uporabne količine toplote na odmaknjeno toplotno obremenitev tako, da se doseže vsaj 10-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo toplote in električne energije. To vključuje opredelitev in ohranitev dostopa do posebnih točk v parnem sistemu, na katerih se lahko para izloči, ter zagotovitev razpoložljivosti zadostnega prostora, da se omogoči poznejše opremljanje elementov, kot so cevovod, toplotni izmenjevalniki, dodatna zmogljivost za demineralizacijo vode, obrat s kotlom v pripravljenosti in protitlačne turbine. Za nadgradnjo so primerni sistemi bilance naprave in nadzorni/merilni sistemi. Možna je tudi poznejša povezava protitlačnih turbin.

Kombinirani krožni proces

Kombinacija dveh ali več termodinamičnih krožnih procesov, npr. Braytonovega (plinska turbina/zgorevalni motor) in Rankinovega krožnega procesa (parna turbina/kotel), da se izguba toplote iz dimnih plinov iz prvega krožnega procesa v naslednjem krožnem procesu pretvori v koristno energijo.

Optimizacija zgorevanja

Glej oddelek 8.1.

Kondenzator dimnih plinov

Toplotni izmenjevalnik, v katerem se voda predhodno segreje z dimnimi plini, preden se segreje v kondenzatorju pare. Para v dimnih plinih torej kondenzira, ko se ohlajajo z vodo, ki se ogreva. Kondenzator dimnih plinov se uporablja tako za povečanje energijske učinkovitosti kurilne enote kot za odstranjevanje onesnaževal, kot so SOX, HCl in HF iz dimnih plinov.

Sistem ravnanja s procesnimi plini

Sistem, ki omogoča, da se lahko procesni plini iz železarstva in jeklarstva, ki se lahko uporabijo kot goriva (npr. plavžni plin, koksni plin, plin iz kisikovih konverterjev), usmerijo v kurilne naprave, pri čemer je to odvisno od razpoložljivosti teh goriv in vrste kurilnih naprav v integriranih jeklarnah.

Superkritični pogoji za paro

Uporaba parnega kroga, vključno s parnimi sistemi za ponovno gretje, v katerih lahko para doseže tlak, višji od 220,6 bara, in temperaturo, višjo od 540 °C.

Superkritični pogoji za paro

Uporaba parnega kroga, vključno s sistemi za ponovno gretje, v katerih lahko para doseže tlak, višji od 250–300 barov, in temperaturo, višjo od 580–600 °C.

Mokri odvodnik

Zasnova odvodnika, ki omogoča kondenzacijo vodne pare iz nasičenih dimnih plinov, zaradi česar dimnih plinov po njihovem mokrem razžvepljevanju ni treba znova ogrevati.

8.3   Tehnike za zmanjšanje emisij NOX in/ali CO v zrak

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Napredni nadzorni sistem | Glej oddelek 8.1. |
| Stopenjsko dovajanje zraka | Vzpostavitev več območij zgorevanja v zgorevalni komori z različnimi vsebnostmi kisika, da se zmanjšajo emisije NOX in zagotovi optimizirano zgorevanje. Ta tehnika vključuje prvo območje zgorevanja s substehiometričnim zgorevanjem (tj. s pomanjkanjem zraka) in drugo območje ponovnega zgorevanja (poteka z presežnim zrakom) za izboljšanje zgorevanja. Pri nekaterih starih in majhnih kotlih bo morda treba zmanjšati zmogljivost, da se zagotovi prostor za stopenjsko dovajanje zraka. |
| Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX | Uporaba kompleksnih in integriranih tehnik za zmanjšanje emisij za kombinirano redukcijo NOX, SOX in pogosto drugih onesnaževal v dimnih plinih, na primer aktivno oglje in postopki DeSONOX. Uporabijo se lahko samostojno ali v kombinaciji z drugimi primarnimi tehnikami v kotlih za zgorevanje goriva v prahu na premog. |
| Optimizacija zgorevanja | Glej oddelek 8.1. |
| Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Gorilniki plinskih turbin, ki vključujejo mešanje zraka in goriva pred vstopom v območje zgorevanja. Z mešanjem zraka in goriva pred zgorevanjem se dosežeta homogena porazdelitev temperature in nižja temperatura plamena, zaradi česar so emisije NOX manjše. |
| Recirkulacija dimnih ali izpušnih plinov | Recirkulacija dela dimnih plinov v zgorevalno komoro, da se nadomesti del svežega zgorevalnega zraka, kar učinkuje kot hlajenje in omejuje vsebnosti O2 za oksidacijo dušika, zaradi česar je nastajanje NOX omejeno. Vključuje dovajanje dimnih plinov iz peči v plamen, da se zmanjša vsebnost kisika in s tem zniža temperatura plamena. Posebni gorilniki oziroma druge naprave delujejo na podlagi notranje recirkulacije zgorevalnih plinov, s čimer se ohlaja jedro plamenov in zmanjša vsebnost kisika v najbolj vročem delu plamenov. |
| Izbira goriva | Uporaba goriva z majhno vsebnostjo dušika. |
| Stopenjsko dovajanje goriva | Ta tehnika temelji na znižanju temperature plamena oziroma lokaliziranih vročih točkah, in sicer z vzpostavitvijo več območij zgorevanja v zgorevalni komori z različnimi ravnmi vbrizgavanja goriva in zraka. Naknadno opremljanje je lahko pri majhnih napravah manj učinkovito kot pri večjih. |
| Koncept revne mešanice in napredni koncept revne mešanice | Nadzor najvišje temperature plamenov s pogoji revne mešanice je primarni pristop zgorevanja k omejevanju nastajanja NOX v plinskih motorjih. Z zgorevanjem revne mešanice se zmanjša razmerje med gorivom in zrakom v območjih, kjer nastaja NOX, tako da je najvišja temperatura plamenov nižja od stehiometrične adiabatne temperature plamenov, zaradi česar se zmanjša toplotno tvorjenje NOX. Takšen optimiziran koncept se imenuje napredni koncept revne mešanice. |
| Gorilniki z majhnimi emisijami NOX | Ta tehnika (vključno z gorilniki z izjemno majhnimi emisijami NOX in naprednimi gorilniki z majhnimi emisijami NOX) temelji na načelih znižanja najvišje temperature plamenov; gorilniki za kotle so zasnovani tako, da odložijo, vendar izboljšajo zgorevanje in povečajo prenos toplote (povečana emisivnost plamena). Z mešanjem zraka/goriva se zmanjša razpoložljivost kisika in zniža najvišja temperatura plamenov, s čimer se upočasnita pretvorba dušika, vezanega v gorivu, v NOX in toplotno tvorjenje NOX, učinkovitost zgorevanja pa ostane visoka. Lahko je povezano z uporabo prilagojene zasnove zgorevalne komore peči. Zasnova gorilnikov z izjemno majhnimi emisijami NOX (ULNB) vključuje zgorevanje s stopenjskim dovajanjem (zraka/goriva) in recirkulacijo plinov iz kurišča (notranja recirkulacija dimnih plinov). Na uspešnost tehnike pri naknadnem opremljanju naprav lahko vpliva zasnova kotla. |
| Koncept zgorevanja z majhnimi emisijami NOX v motorjih s kompresijskim vžigom | Ta tehnika zajema kombinacijo sprememb motorja z notranjim zgorevanjem, npr. optimizacija zgorevanja in vbrizgavanja goriva (zelo pozno vbrizgavanje goriva v kombinaciji z zgodnjim zapiranjem ventila za dovod zraka), turbinsko tlačno polnjenje ali Millerjev krožni proces. |
| Oksidacijski katalizatorji | Uporaba katalizatorjev (ki običajno vsebujejo plemenite kovine, kot je paladij ali platina) za oksidacijo ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovodikov s kisikom, da nastaneta CO2 in vodna para. |
| Znižanje temperature zgorevalnega zraka | Uporaba zgorevalnega zraka pri temperaturi okolice. Zgorevalni zrak se predhodno ne ogreva v regenerativnem predhodnem grelniku zraka. |
| Selektivna katalitična redukcija | Selektivna redukcija dušikovih oksidov z amoniakom ali sečnino v prisotnosti katalizatorja. Ta tehnika temelji na redukciji NOX v dušik na katalitični oblogi, pri čemer dušik reagira z amoniakom (v vodni raztopini) pri optimalni obratovalni temperaturi približno 300–450 °C. Uporabi se lahko več plasti katalizatorja. Pri uporabi več plasti katalizatorja se reducira več NOX. Zasnova tehnike je lahko modularna, za obravnavanje majhnih obremenitev oziroma širokega razpona temperature dimnih plinov pa se lahko uporabijo posebni katalizatorji in/ali predgretje. Selektivna katalitična redukcija v dimnem kanalu oziroma selektivna katalitična redukcija za preostali amoniak je tehnika, ki združuje selektivno nekatalitično redukcijo z naknadno selektivno katalitično redukcijo, s katero se zmanjša preostali amoniak iz enote za selektivno nekatalitično redukcijo. |
| Selektivna nekatalitična redukcija | Selektivna redukcija dušikovih oksidov z amoniakom ali sečnino brez katalizatorja. Tehnika temelji na redukciji NOX v dušik, pri čemer dušik reagira z amoniakom ali sečnino pri visoki temperaturi. Za optimalno reakcijo se razpon obratovalne temperature ohranja med 800 in 1 000 °C. |
| Dodajanje vode/pare | Voda ali para se uporablja kot redčilo za znižanje temperature zgorevanja v plinskih turbinah, motorjih ali kotlih in s tem zmanjšanje toplotnega tvorjenja NOX. Pred zgorevanjem se zmeša z gorivom (emulzija goriva, vlaženje ali nasičenje) ali pa se neposredno vbrizga v zgorevalno komoro (vbrizgavanje vode/pare). |

Tehnika

Opis

Napredni nadzorni sistem

Glej oddelek 8.1.

Stopenjsko dovajanje zraka

Vzpostavitev več območij zgorevanja v zgorevalni komori z različnimi vsebnostmi kisika, da se zmanjšajo emisije NOX in zagotovi optimizirano zgorevanje. Ta tehnika vključuje prvo območje zgorevanja s substehiometričnim zgorevanjem (tj. s pomanjkanjem zraka) in drugo območje ponovnega zgorevanja (poteka z presežnim zrakom) za izboljšanje zgorevanja. Pri nekaterih starih in majhnih kotlih bo morda treba zmanjšati zmogljivost, da se zagotovi prostor za stopenjsko dovajanje zraka.

Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX

Uporaba kompleksnih in integriranih tehnik za zmanjšanje emisij za kombinirano redukcijo NOX, SOX in pogosto drugih onesnaževal v dimnih plinih, na primer aktivno oglje in postopki DeSONOX. Uporabijo se lahko samostojno ali v kombinaciji z drugimi primarnimi tehnikami v kotlih za zgorevanje goriva v prahu na premog.

Optimizacija zgorevanja

Glej oddelek 8.1.

Suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Gorilniki plinskih turbin, ki vključujejo mešanje zraka in goriva pred vstopom v območje zgorevanja. Z mešanjem zraka in goriva pred zgorevanjem se dosežeta homogena porazdelitev temperature in nižja temperatura plamena, zaradi česar so emisije NOX manjše.

Recirkulacija dimnih ali izpušnih plinov

Recirkulacija dela dimnih plinov v zgorevalno komoro, da se nadomesti del svežega zgorevalnega zraka, kar učinkuje kot hlajenje in omejuje vsebnosti O2 za oksidacijo dušika, zaradi česar je nastajanje NOX omejeno. Vključuje dovajanje dimnih plinov iz peči v plamen, da se zmanjša vsebnost kisika in s tem zniža temperatura plamena. Posebni gorilniki oziroma druge naprave delujejo na podlagi notranje recirkulacije zgorevalnih plinov, s čimer se ohlaja jedro plamenov in zmanjša vsebnost kisika v najbolj vročem delu plamenov.

Izbira goriva

Uporaba goriva z majhno vsebnostjo dušika.

Stopenjsko dovajanje goriva

Ta tehnika temelji na znižanju temperature plamena oziroma lokaliziranih vročih točkah, in sicer z vzpostavitvijo več območij zgorevanja v zgorevalni komori z različnimi ravnmi vbrizgavanja goriva in zraka. Naknadno opremljanje je lahko pri majhnih napravah manj učinkovito kot pri večjih.

Koncept revne mešanice in napredni koncept revne mešanice

Nadzor najvišje temperature plamenov s pogoji revne mešanice je primarni pristop zgorevanja k omejevanju nastajanja NOX v plinskih motorjih. Z zgorevanjem revne mešanice se zmanjša razmerje med gorivom in zrakom v območjih, kjer nastaja NOX, tako da je najvišja temperatura plamenov nižja od stehiometrične adiabatne temperature plamenov, zaradi česar se zmanjša toplotno tvorjenje NOX. Takšen optimiziran koncept se imenuje napredni koncept revne mešanice.

Gorilniki z majhnimi emisijami NOX

Ta tehnika (vključno z gorilniki z izjemno majhnimi emisijami NOX in naprednimi gorilniki z majhnimi emisijami NOX) temelji na načelih znižanja najvišje temperature plamenov; gorilniki za kotle so zasnovani tako, da odložijo, vendar izboljšajo zgorevanje in povečajo prenos toplote (povečana emisivnost plamena). Z mešanjem zraka/goriva se zmanjša razpoložljivost kisika in zniža najvišja temperatura plamenov, s čimer se upočasnita pretvorba dušika, vezanega v gorivu, v NOX in toplotno tvorjenje NOX, učinkovitost zgorevanja pa ostane visoka. Lahko je povezano z uporabo prilagojene zasnove zgorevalne komore peči. Zasnova gorilnikov z izjemno majhnimi emisijami NOX (ULNB) vključuje zgorevanje s stopenjskim dovajanjem (zraka/goriva) in recirkulacijo plinov iz kurišča (notranja recirkulacija dimnih plinov). Na uspešnost tehnike pri naknadnem opremljanju naprav lahko vpliva zasnova kotla.

Koncept zgorevanja z majhnimi emisijami NOX v motorjih s kompresijskim vžigom

Ta tehnika zajema kombinacijo sprememb motorja z notranjim zgorevanjem, npr. optimizacija zgorevanja in vbrizgavanja goriva (zelo pozno vbrizgavanje goriva v kombinaciji z zgodnjim zapiranjem ventila za dovod zraka), turbinsko tlačno polnjenje ali Millerjev krožni proces.

Oksidacijski katalizatorji

Uporaba katalizatorjev (ki običajno vsebujejo plemenite kovine, kot je paladij ali platina) za oksidacijo ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovodikov s kisikom, da nastaneta CO2 in vodna para.

Znižanje temperature zgorevalnega zraka

Uporaba zgorevalnega zraka pri temperaturi okolice. Zgorevalni zrak se predhodno ne ogreva v regenerativnem predhodnem grelniku zraka.

Selektivna katalitična redukcija

Selektivna redukcija dušikovih oksidov z amoniakom ali sečnino v prisotnosti katalizatorja. Ta tehnika temelji na redukciji NOX v dušik na katalitični oblogi, pri čemer dušik reagira z amoniakom (v vodni raztopini) pri optimalni obratovalni temperaturi približno 300–450 °C. Uporabi se lahko več plasti katalizatorja. Pri uporabi več plasti katalizatorja se reducira več NOX. Zasnova tehnike je lahko modularna, za obravnavanje majhnih obremenitev oziroma širokega razpona temperature dimnih plinov pa se lahko uporabijo posebni katalizatorji in/ali predgretje. Selektivna katalitična redukcija v dimnem kanalu oziroma selektivna katalitična redukcija za preostali amoniak je tehnika, ki združuje selektivno nekatalitično redukcijo z naknadno selektivno katalitično redukcijo, s katero se zmanjša preostali amoniak iz enote za selektivno nekatalitično redukcijo.

Selektivna nekatalitična redukcija

Selektivna redukcija dušikovih oksidov z amoniakom ali sečnino brez katalizatorja. Tehnika temelji na redukciji NOX v dušik, pri čemer dušik reagira z amoniakom ali sečnino pri visoki temperaturi. Za optimalno reakcijo se razpon obratovalne temperature ohranja med 800 in 1 000 °C.

Dodajanje vode/pare

Voda ali para se uporablja kot redčilo za znižanje temperature zgorevanja v plinskih turbinah, motorjih ali kotlih in s tem zmanjšanje toplotnega tvorjenja NOX. Pred zgorevanjem se zmeša z gorivom (emulzija goriva, vlaženje ali nasičenje) ali pa se neposredno vbrizga v zgorevalno komoro (vbrizgavanje vode/pare).

8.4   Tehnike za zmanjšanje emisij SOX, HCl in/ali HF v zrak

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast) | Neposredno vbrizgavanje suhega sorbenta v zgorevalno komoro oziroma dodajanje adsorbentov na osnovi magnezija ali kalcija v plast kotla z zgorevanjem v lebdeči plasti. Površina delcev sorbenta reagira z SO2 v dimnih plinih ali v kotlu z zgorevanjem v lebdeči plasti. Uporablja se zlasti v kombinaciji s tehniko za odpraševanje. |
| Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti | Dimni plini iz predhodnega grelnika zraka v kotlu vstopijo v absorber z vrtinčno plastjo na dnu in prehajajo navpično navzgor skozi Venturijev odsek, kjer se v tok dimnih plinov ločeno vbrizgata trdni sorbent in voda. Uporablja se zlasti v kombinaciji s tehniko za odpraševanje. |
| Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX | Glej oddelek 8.3. |
| Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal | Vbrizgavanje in disperzija suhega sorbenta v prahu v toku dimnih plinov. Sorbent (npr. natrijev karbonat, natrijev bikarbonat, gašeno apno) reagira s kislimi plini (npr. plinaste žveplove spojine in HCl) ter tvori trdno snov, ki se odstrani s tehnikami za odpraševanje (vrečasti ali elektrostatični filter). Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal se uporablja zlasti v kombinaciji z vrečastim filtrom. |
| Kondenzator dimnih plinov | Glej oddelek 8.2. |
| Izbira goriva | Uporaba goriva z majhno vsebnostjo žvepla, klora in/ali fluora. |
| Sistem ravnanja s procesnimi plini | Glej oddelek 8.2. |
| Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo | Posebna neregenerativna vrsta mokrega pranja, ki izkorišča naravno alkalnost morske vode za absorpcijo kislih spojin v dimnih plinih. Običajno je potrebno predhodno odpraševanje. |
| Razpršilni suhi absorber | V tok odpadnih plinov se doda suspenzija/raztopina alkalnega reagenta. Snov reagira s plinastimi žveplovimi spojinami in tvori trdno snov, ki se odstrani s tehnikami za odpraševanje (vrečasti ali elektrostatični filter). Absorber za sušenje z razprševanjem se uporablja zlasti v kombinaciji z vrečastim filtrom. |
| Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Tehnika ali kombinacija tehnik čiščenja, s katero se žveplovi oksidi odstranijo iz dimnih plinov v različnih procesih, ki običajno vključujejo alkalni sorbent za zajetje plinastega SO2 in njegovo pretvorbo v trdne snovi. Pri mokrem pranju se plinaste spojine raztopijo v ustrezni tekočini (vodi ali alkalni raztopini). Sočasno se lahko odstranijo trdne in plinaste spojine. Dimni plini se po mokrem pranju nasičijo z vodo, pred odvajanjem dimnih plinov pa je treba kapljice ločiti. Tekočina, nastala pri mokrem pranju, se pošlje v čistilno napravo, pri čemer se netopne snovi odstranijo z usedanjem ali filtracijo. |
| Mokro pranje | Uporaba tekočine, običajno vode ali vodne raztopine, za odstranitev kislih spojin iz dimnih plinov z absorpcijo. |

Tehnika

Opis

Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast)

Neposredno vbrizgavanje suhega sorbenta v zgorevalno komoro oziroma dodajanje adsorbentov na osnovi magnezija ali kalcija v plast kotla z zgorevanjem v lebdeči plasti. Površina delcev sorbenta reagira z SO2 v dimnih plinih ali v kotlu z zgorevanjem v lebdeči plasti. Uporablja se zlasti v kombinaciji s tehniko za odpraševanje.

Suhi izločevalnik za razžvepljevanje v vrtinčni plasti

Dimni plini iz predhodnega grelnika zraka v kotlu vstopijo v absorber z vrtinčno plastjo na dnu in prehajajo navpično navzgor skozi Venturijev odsek, kjer se v tok dimnih plinov ločeno vbrizgata trdni sorbent in voda. Uporablja se zlasti v kombinaciji s tehniko za odpraševanje.

Kombinacija tehnik za redukcijo NOX in SOX

Glej oddelek 8.3.

Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal

Vbrizgavanje in disperzija suhega sorbenta v prahu v toku dimnih plinov. Sorbent (npr. natrijev karbonat, natrijev bikarbonat, gašeno apno) reagira s kislimi plini (npr. plinaste žveplove spojine in HCl) ter tvori trdno snov, ki se odstrani s tehnikami za odpraševanje (vrečasti ali elektrostatični filter). Vbrizgavanje sorbenta v dimni kanal se uporablja zlasti v kombinaciji z vrečastim filtrom.

Kondenzator dimnih plinov

Glej oddelek 8.2.

Izbira goriva

Uporaba goriva z majhno vsebnostjo žvepla, klora in/ali fluora.

Sistem ravnanja s procesnimi plini

Glej oddelek 8.2.

Razžvepljevanje dimnih plinov z morsko vodo

Posebna neregenerativna vrsta mokrega pranja, ki izkorišča naravno alkalnost morske vode za absorpcijo kislih spojin v dimnih plinih. Običajno je potrebno predhodno odpraševanje.

Razpršilni suhi absorber

V tok odpadnih plinov se doda suspenzija/raztopina alkalnega reagenta. Snov reagira s plinastimi žveplovimi spojinami in tvori trdno snov, ki se odstrani s tehnikami za odpraševanje (vrečasti ali elektrostatični filter). Absorber za sušenje z razprševanjem se uporablja zlasti v kombinaciji z vrečastim filtrom.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Tehnika ali kombinacija tehnik čiščenja, s katero se žveplovi oksidi odstranijo iz dimnih plinov v različnih procesih, ki običajno vključujejo alkalni sorbent za zajetje plinastega SO2 in njegovo pretvorbo v trdne snovi. Pri mokrem pranju se plinaste spojine raztopijo v ustrezni tekočini (vodi ali alkalni raztopini). Sočasno se lahko odstranijo trdne in plinaste spojine. Dimni plini se po mokrem pranju nasičijo z vodo, pred odvajanjem dimnih plinov pa je treba kapljice ločiti. Tekočina, nastala pri mokrem pranju, se pošlje v čistilno napravo, pri čemer se netopne snovi odstranijo z usedanjem ali filtracijo.

Mokro pranje

Uporaba tekočine, običajno vode ali vodne raztopine, za odstranitev kislih spojin iz dimnih plinov z absorpcijo.

8.5   Tehnike za zmanjšanje emisij prahu, kovin, ki vsebujejo živo srebro, in/ali polikloriranih dibenzo-p-dioksinov/dibenzofuranov v zrak

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Vrečasti filter | Vrečasti filtri so izdelani iz porozne tkanine ali klobučevine, skozi katero prehajajo plini, da se odstranijo delci. Za uporabo vrečastega filtra je treba izbrati material, ki je ustrezen za značilnosti zadevnih dimnih plinov in najvišjo obratovalno temperaturo. |
| Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast) | Glej splošni opis v oddelku 10.8.4. Obstajajo posredne koristi v obliki zmanjšanja emisij prahu in kovin. |
| Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline | Adsorpcija živega srebra in/ali polikloriranih dibenzo-p-dioksinov/dibenzofuranov na ogljikove sorbente, kot je (halogenirano) aktivno oglje, s kemično obdelavo ali brez nje. Sistem vbrizgavanja sorbenta se lahko izboljša z dodatnim vrečastim filtrom. |
| Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov | Glej splošni opis posamezne tehnike (tj. razpršilnega suhega absorberja, vbrizgavanja sorbenta v dimni kanal, suhega izločevalnika za razžvepljevanje v vrtinčni plasti) v oddelku 8.4. Obstajajo posredne koristi v obliki zmanjšanja emisij prahu in kovin. |
| Elektrostatični filter | Elektrostatični filtri delujejo tako, da se delci naelektrijo in ločijo pod vplivom električnega polja. Delujejo lahko v zelo različnih pogojih. Učinkovitost zmanjšanja emisij je običajno odvisna od števila polj, časa zadrževanja (velikosti opreme), značilnosti katalizatorja in predhodnih naprav za odstranjevanje delcev. Elektrostatični filtri imajo običajno od dva do pet polj. Najsodobnejši (visokozmogljivi) elektrostatični filtri imajo do sedem polj. |
| Izbira goriva | Uporaba goriva z majhno vsebnostjo pepela ali kovin (npr. živega srebra). |
| Multicikloni | Sklop sistemov za nadzor prahu, ki temelji na centrifugalni sili, ki delce loči od nosilnega plina, zbranih v enem ali več prostorih. |
| Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči | Dodajanje halogenskih spojin (npr. bromiranih aditivov) v peč, da elementarno živo srebro oksidira v topno snov ali delce, s čimer se izboljša odstranjevanje živega srebra v naknadnih sistemih za zmanjšanje emisij. |
| Mokro razžvepljevanje dimnih plinov | Glej splošni opis v oddelku 8.4. Ima posredne koristi, in sicer zmanjšanje emisij prahu in kovin. |

Tehnika

Opis

Vrečasti filter

Vrečasti filtri so izdelani iz porozne tkanine ali klobučevine, skozi katero prehajajo plini, da se odstranijo delci. Za uporabo vrečastega filtra je treba izbrati material, ki je ustrezen za značilnosti zadevnih dimnih plinov in najvišjo obratovalno temperaturo.

Vbrizgavanje sorbenta v kotel (v peč ali v plast)

Glej splošni opis v oddelku 10.8.4. Obstajajo posredne koristi v obliki zmanjšanja emisij prahu in kovin.

Vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno oglje) v dimne pline

Adsorpcija živega srebra in/ali polikloriranih dibenzo-p-dioksinov/dibenzofuranov na ogljikove sorbente, kot je (halogenirano) aktivno oglje, s kemično obdelavo ali brez nje. Sistem vbrizgavanja sorbenta se lahko izboljša z dodatnim vrečastim filtrom.

Sistem za suho ali polsuho razžvepljevanje dimnih plinov

Glej splošni opis posamezne tehnike (tj. razpršilnega suhega absorberja, vbrizgavanja sorbenta v dimni kanal, suhega izločevalnika za razžvepljevanje v vrtinčni plasti) v oddelku 8.4. Obstajajo posredne koristi v obliki zmanjšanja emisij prahu in kovin.

Elektrostatični filter

Elektrostatični filtri delujejo tako, da se delci naelektrijo in ločijo pod vplivom električnega polja. Delujejo lahko v zelo različnih pogojih. Učinkovitost zmanjšanja emisij je običajno odvisna od števila polj, časa zadrževanja (velikosti opreme), značilnosti katalizatorja in predhodnih naprav za odstranjevanje delcev. Elektrostatični filtri imajo običajno od dva do pet polj. Najsodobnejši (visokozmogljivi) elektrostatični filtri imajo do sedem polj.

Izbira goriva

Uporaba goriva z majhno vsebnostjo pepela ali kovin (npr. živega srebra).

Multicikloni

Sklop sistemov za nadzor prahu, ki temelji na centrifugalni sili, ki delce loči od nosilnega plina, zbranih v enem ali več prostorih.

Uporaba halogeniranih dodatkov v gorivu ali vbrizganih v peči

Dodajanje halogenskih spojin (npr. bromiranih aditivov) v peč, da elementarno živo srebro oksidira v topno snov ali delce, s čimer se izboljša odstranjevanje živega srebra v naknadnih sistemih za zmanjšanje emisij.

Mokro razžvepljevanje dimnih plinov

Glej splošni opis v oddelku 8.4. Ima posredne koristi, in sicer zmanjšanje emisij prahu in kovin.

8.6   Tehnike za zmanjšanje emisij v vodo

| Tehnika | Opis |
| --- | --- |
| Adsorpcija na aktivno oglje | Zadržanje topnih onesnaževal na površini trdnih in zelo poroznih delcev (adsorbenta). Aktivno oglje se običajno uporablja za adsorpcijo organskih spojin in živega srebra. |
| Aerobno biološko čiščenje | Biološka oksidacija raztopljenih organskih onesnaževal s kisikom z uporabo metabolizma mikroorganizmov. V prisotnosti raztopljenega kisika, ki se vbrizga kot zrak ali čisti kisik, se organske sestavine mineralizirajo v ogljikov dioksid in vodo ali se pretvorijo v druge metabolite in biomaso. V nekaterih pogojih poteka tudi aerobna nitrifikacija, pri kateri amonij (NH4
  +) ob delovanju mikroorganizmov oksidira v vmesni nitrit (NO2
  –), ki nato nadalje oksidira v nitrat (NO3
  –). |
| Anoksično/anaerobno biološko čiščenje | Biološko zmanjšanje onesnaževal z uporabo metabolizma mikroorganizmov (npr. nitrat (NO3
  –) se reducira na elementarni plinasti dušik, oksidirano živo srebro pa se reducira na elementarno živo srebro).
  Anoksično/anaerobno čiščenje odpadnih voda, ki izhaja iz mokrih sistemov za zmanjšanje emisij, se običajno izvaja v bioreaktorjih s pritrjeno biomaso, pri čemer se kot nosilec uporablja aktivno oglje.
  Anoksično/anaerobno biološko čiščenje za odstranjevanje živega srebra se uporablja skupaj z drugimi tehnikami. |
| Koagulacija in flokulacija | Koagulacija in flokulacija se uporabljata za ločevanje suspendiranih trdnih snovi iz odpadnih voda in se pogosto izvedeta ena za drugo. Koagulacija se izvede z dodatkom koagulantov z nabojem, ki je nasproten naboju suspendiranih trdnih snovi. Flokulacija se izvede z dodatkom polimerov, tako da trki mikrodelcev povzročijo povezovanje polimerov in torej nastajanje večjih kosmov. |
| Kristalizacija | Odstranjevanje ionskih onesnaževal iz odpadnih voda, in sicer z njihovo kristalizacijo na matičnem materialu, kot so pesek ali minerali, v procesu lebdeče plasti. |
| Filtracija | Ločevanje trdnih snovi iz odpadnih voda, tako da se usmerijo skozi porozni medij. Vključuje različne vrste tehnik, npr. peščeno filtracijo, mikrofiltracijo in ultrafiltracijo. |
| Flotacija | Ločevanje trdnih ali tekočih delcev iz odpadnih voda, tako da se vežejo na drobne mehurčke plina, običajno zraka. Plavajoči delci se naberejo na vodni površini, od koder se odstranijo s posnemali. |
| Ionska izmenjava | Zadržanje ionskih onesnaževal iz odpadnih voda in njihovo nadomeščanje z bolj sprejemljivimi ioni z uporabo smole za ionsko izmenjavo. Onesnaževala se začasno zadržijo in nato sprostijo v tekočino za regeneracijo ali ponovno spiranje. |
| Nevtralizacija | Uravnavanje vrednosti pH odpadnih voda na nevtralno raven pH (približno 7) z dodajanjem kemikalij. Za povečanje vrednosti pH se običajno uporablja natrijev hidroksid (NaOH) ali kalcijev hidroksid (Ca(OH)2), za zmanjšanje vrednosti pH pa se običajno uporablja žveplova kislina (H2SO4), klorovodikova kislina (HCl) ali ogljikov dioksid (CO2). Med nevtralizacijo se lahko obarijo nekatera onesnaževala. |
| Ločevanje olja in vode | Odstranjevanje prostega olja iz odpadnih voda z gravitacijskim ločevanjem in uporabo naprav, kot je separator API, nagubani ploščni prestrezniki ali vzporedni ploščni prestreznik. Ločevanju olja in vode običajno sledi flotacija, podprta s koagulacijo/flokulacijo. V nekaterih primerih je treba pred ločevanjem olja in vode razbiti emulzijo. |
| Oksidacija | Pretvorba onesnaževal s kemičnimi oksidanti v podobne spojine, ki so manj nevarne in/ali je njihove emisije lažje zmanjšati. V primeru odpadnih voda, ki izhajajo iz uporabe mokrih sistemov za zmanjšanje emisij, se lahko za oksidacijo sulfita (SO3
  2–) v sulfat (SO4
  2–) uporabi zrak. |
| Obarjanje | Pretvorba raztopljenih onesnaževal v netopne spojine z dodajanjem kemičnih sredstev za obarjanje. Trdne oborine, ki nastanejo, se nato ločijo z usedanjem, flotacijo ali filtracijo. Značilne kemikalije, ki se uporabljajo za obarjanje kovin, so apno, dolomit, natrijev hidroksid, natrijev karbonat, natrijev sulfid in organski sulfidi. Za obarjanje sulfata ali fluorida se uporabljajo kalcijeve soli (razen apna). |
| Usedanje | Ločevanje suspendiranih trdnih snovi z gravitacijskim usedanjem. |
| Odstranjevanje | Odstranjevanje onesnaževal, ki se lahko prepihujejo (npr. amoniaka), iz odpadnih voda s stikom s plinskim tokom z velikim pretokom, da se prenesejo v plinsko fazo. Onesnaževala se iz plina za odstranjevanje odstranijo v naknadni obdelavi in plin se lahko znova uporabi. |

Tehnika

Opis

Adsorpcija na aktivno oglje

Zadržanje topnih onesnaževal na površini trdnih in zelo poroznih delcev (adsorbenta). Aktivno oglje se običajno uporablja za adsorpcijo organskih spojin in živega srebra.

Aerobno biološko čiščenje

Biološka oksidacija raztopljenih organskih onesnaževal s kisikom z uporabo metabolizma mikroorganizmov. V prisotnosti raztopljenega kisika, ki se vbrizga kot zrak ali čisti kisik, se organske sestavine mineralizirajo v ogljikov dioksid in vodo ali se pretvorijo v druge metabolite in biomaso. V nekaterih pogojih poteka tudi aerobna nitrifikacija, pri kateri amonij (NH4
  +) ob delovanju mikroorganizmov oksidira v vmesni nitrit (NO2
  –), ki nato nadalje oksidira v nitrat (NO3
  –).

Anoksično/anaerobno biološko čiščenje

Biološko zmanjšanje onesnaževal z uporabo metabolizma mikroorganizmov (npr. nitrat (NO3
  –) se reducira na elementarni plinasti dušik, oksidirano živo srebro pa se reducira na elementarno živo srebro).

Anoksično/anaerobno čiščenje odpadnih voda, ki izhaja iz mokrih sistemov za zmanjšanje emisij, se običajno izvaja v bioreaktorjih s pritrjeno biomaso, pri čemer se kot nosilec uporablja aktivno oglje.

Anoksično/anaerobno biološko čiščenje za odstranjevanje živega srebra se uporablja skupaj z drugimi tehnikami.

Koagulacija in flokulacija

Koagulacija in flokulacija se uporabljata za ločevanje suspendiranih trdnih snovi iz odpadnih voda in se pogosto izvedeta ena za drugo. Koagulacija se izvede z dodatkom koagulantov z nabojem, ki je nasproten naboju suspendiranih trdnih snovi. Flokulacija se izvede z dodatkom polimerov, tako da trki mikrodelcev povzročijo povezovanje polimerov in torej nastajanje večjih kosmov.

Kristalizacija

Odstranjevanje ionskih onesnaževal iz odpadnih voda, in sicer z njihovo kristalizacijo na matičnem materialu, kot so pesek ali minerali, v procesu lebdeče plasti.

Filtracija

Ločevanje trdnih snovi iz odpadnih voda, tako da se usmerijo skozi porozni medij. Vključuje različne vrste tehnik, npr. peščeno filtracijo, mikrofiltracijo in ultrafiltracijo.

Flotacija

Ločevanje trdnih ali tekočih delcev iz odpadnih voda, tako da se vežejo na drobne mehurčke plina, običajno zraka. Plavajoči delci se naberejo na vodni površini, od koder se odstranijo s posnemali.

Ionska izmenjava

Zadržanje ionskih onesnaževal iz odpadnih voda in njihovo nadomeščanje z bolj sprejemljivimi ioni z uporabo smole za ionsko izmenjavo. Onesnaževala se začasno zadržijo in nato sprostijo v tekočino za regeneracijo ali ponovno spiranje.

Nevtralizacija

Uravnavanje vrednosti pH odpadnih voda na nevtralno raven pH (približno 7) z dodajanjem kemikalij. Za povečanje vrednosti pH se običajno uporablja natrijev hidroksid (NaOH) ali kalcijev hidroksid (Ca(OH)2), za zmanjšanje vrednosti pH pa se običajno uporablja žveplova kislina (H2SO4), klorovodikova kislina (HCl) ali ogljikov dioksid (CO2). Med nevtralizacijo se lahko obarijo nekatera onesnaževala.

Ločevanje olja in vode

Odstranjevanje prostega olja iz odpadnih voda z gravitacijskim ločevanjem in uporabo naprav, kot je separator API, nagubani ploščni prestrezniki ali vzporedni ploščni prestreznik. Ločevanju olja in vode običajno sledi flotacija, podprta s koagulacijo/flokulacijo. V nekaterih primerih je treba pred ločevanjem olja in vode razbiti emulzijo.

Oksidacija

Pretvorba onesnaževal s kemičnimi oksidanti v podobne spojine, ki so manj nevarne in/ali je njihove emisije lažje zmanjšati. V primeru odpadnih voda, ki izhajajo iz uporabe mokrih sistemov za zmanjšanje emisij, se lahko za oksidacijo sulfita (SO3
  2–) v sulfat (SO4
  2–) uporabi zrak.

Obarjanje

Pretvorba raztopljenih onesnaževal v netopne spojine z dodajanjem kemičnih sredstev za obarjanje. Trdne oborine, ki nastanejo, se nato ločijo z usedanjem, flotacijo ali filtracijo. Značilne kemikalije, ki se uporabljajo za obarjanje kovin, so apno, dolomit, natrijev hidroksid, natrijev karbonat, natrijev sulfid in organski sulfidi. Za obarjanje sulfata ali fluorida se uporabljajo kalcijeve soli (razen apna).

Usedanje

Ločevanje suspendiranih trdnih snovi z gravitacijskim usedanjem.

Odstranjevanje

Odstranjevanje onesnaževal, ki se lahko prepihujejo (npr. amoniaka), iz odpadnih voda s stikom s plinskim tokom z velikim pretokom, da se prenesejo v plinsko fazo. Onesnaževala se iz plina za odstranjevanje odstranijo v naknadni obdelavi in plin se lahko znova uporabi.

---

(1)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/249/EU z dne 7. maja 2012 o določitvi obdobij zagona in ustavitve za namene Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2948) (UL L 123, 9.5.2012, str. 44).

(2)  Pri vsakem parametru, za katerega zaradi omejitev v zvezi z vzorčenjem ali analitičnih omejitev 30-minutno merjenje ni primerno, se uporabi drugo ustrezno obdobje vzorčenja. Za poliklorirane dibenzo-p-dioksine/dibenzofurane se uporablja 6- do 8-urno obdobje vzorčenja.

(3)  Stalne meritve vsebnosti vodnih hlapov v dimnih plinih niso potrebne, če se vzorčeni dimni plini pred analizo posušijo.

(4)  Splošni standardi EN za stalne meritve so EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 in EN 14181. Standardi EN za redne meritve so navedeni v preglednici.

(5)  Pogostost spremljanja se ne uporablja, če bi naprava obratovala le zaradi izvajanja meritev emisij.

(6)  V primeru naprav z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 100 MW, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na šest mesecev. Za plinske turbine se redno spremljanje izvaja pri več kot 70-odstotni obremenitvi kurilne naprave. Pri sosežigu odpadkov ter premoga, lignita, trdne biomase in/ali šote je treba pri pogostosti spremljanja upoštevati tudi del 6 Priloge VI k direktivi o industrijskih emisijah.

(7)  V primeru uporabe selektivne katalitične redukcije je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na leto, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.

(8)  V primeru turbin na zemeljski plin z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 100 MW, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, oziroma v primeru obstoječih plinskih turbin z odprtim krožnim procesom se lahko namesto tega uporabi sistem za prediktivno spremljanje emisij.

(9)  Namesto tega se lahko uporabi sistem za prediktivno spremljanje emisij.

(10)  Izvedeta se dva sklopa meritev, in sicer prvi, ko naprava obratuje z več kot 70-odstotno obremenitvijo, in drugi, ko naprava obratuje z manj kot 70-odstotno obremenitvijo.

(11)  Če v napravah zgoreva olje z znano vsebnostjo žvepla in če nimajo sistema za razžvepljevanje dimnih plinov, se lahko za določanje emisij SO2 namesto stalne meritve uporabijo redne meritve vsaj enkrat na tri mesece in/ali drugi postopki, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

(12)  V primeru procesnih goriv iz kemijske industrije se lahko pogostost spremljanja za naprave z močjo manj kot 100 MWth po začetni opredelitvi značilnosti goriva (glej BAT 5) na podlagi ocene pomembnosti izpustov onesnaževal (npr. koncentracija v gorivu, uporabljeno čiščenje dimnih plinov) v emisijah v zrak prilagodi, vendar v vsakem primeru vsaj vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva vplivala na emisije.

(13)  Če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne, se lahko redne meritve izvajajo vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva in/ali odpadkov vplivala na emisije, vendar v vsakem primeru vsaj enkrat na leto. Pri sosežigu odpadkov ter premoga, lignita, trdne biomase in/ali šote je treba pri pogostosti spremljanja upoštevati tudi del 6 Priloge VI k direktivi o industrijskih emisijah.

(14)  V primeru procesnih goriv iz kemijske industrije se lahko pogostost spremljanja po začetni opredelitvi značilnosti goriva (glej BAT 5) na podlagi ocene pomembnosti izpustov onesnaževal (npr. koncentracija v gorivu, uporabljeno čiščenje dimnih plinov) v emisijah v zrak prilagodi, vendar v vsakem primeru vsaj vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva vplivala na emisije.

(15)  V primeru naprav z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 100 MW, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na leto. V primeru naprav z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 100 MW, ki obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto, se lahko pogostost spremljanja zmanjša na vsaj enkrat na šest mesecev.

(16)  Če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne, se lahko redne meritve izvajajo vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva in/ali odpadkov vplivala na emisije, vendar v vsakem primeru vsaj enkrat na šest mesecev.

(17)  V primeru naprav, v katerih zgorevajo procesni plini iz železarstva in jeklarstva, je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na šest mesecev, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.

(18)  Seznam onesnaževal, ki se spremljajo, in pogostost spremljanja se lahko prilagodita po začetni opredelitvi značilnosti goriva (glej BAT 5) na podlagi ocene pomembnosti izpustov onesnaževal (npr. koncentracija v gorivu, uporabljeno čiščenje dimnih plinov) v emisijah v zrak, vendar v vsakem primeru vsaj vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva vplivala na emisije.

(19)  V primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na šest mesecev.

(20)  V primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je lahko najmanjša pogostost spremljanja vsaj enkrat na leto.

(21)  Namesto stalnih meritev se lahko uporabi stalno vzorčenje v kombinaciji s pogostimi analizami časovno integriranih vzorcev, na primer s standardizirano metodo spremljanja s sorpcijskim lovilnikom.

(22)  Če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne zaradi majhne vsebnosti živega srebra v gorivu, se lahko redne meritve izvedejo le vsakokrat, ko bi lahko sprememba značilnosti goriva vplivala na emisije.

(23)  Najmanjša pogostost spremljanja se ne uporablja v primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(24)  Meritve se izvajajo, ko naprava obratuje z več kot 70-odstotno obremenitvijo.

(25)  V primeru procesnih goriv iz kemijske industrije je spremljanje ustrezno samo, če goriva vsebujejo klorirane snovi.

(26)  Alternativni možnosti sta spremljanje skupnega organskega ogljika in spremljanje kemijske potrebe po kisiku. Prednost ima spremljanje skupnega organskega ogljika, saj se pri njem ne uporabljajo zelo strupene spojine.

(27)  Seznam snovi/parametrov z opredeljenimi značilnostmi se lahko zoži le na tiste snovi/parametre, za katere je mogoče na podlagi informacij o surovinah in proizvodnih procesih razumno pričakovati, da bodo v gorivih.

(28)  Ta opredelitev značilnosti se izvede brez poseganja v uporabo postopka za predhodni prevzem in prevzem odpadkov, določenega v BAT 60(a), ki lahko vodi do opredelitve značilnosti in/ali preverjanja drugih snovi/parametrov poleg tistih, ki so navedeni tukaj.

(29)  Tehnike so opisane v oddelku 8.6.

(30)  Uporablja se raven emisij, povezana z BAT, za skupni organski ogljik ali raven emisij, povezana z BAT, za kemijsko potrebo po kisiku. Prednost ima spremljanje skupnega organskega ogljika, saj se pri njem ne uporabljajo zelo strupene spojine.

(31)  Ta raven emisij, povezana z BAT, se uporablja po odštetju vhodne obremenitve.

(32)  Ta raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo za odpadne vode, ki nastanejo pri uporabi mokrega razžvepljevanja dimnih plinov.

(33)  Ta raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo za kurilne naprave, ki pri čiščenju dimnih plinov uporabljajo kalcijeve spojine.

(34)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, morda ni ustrezna v primeru zelo slanih odpadnih voda (npr. pri koncentraciji klorida 5 g/l ali več) zaradi večje topnosti kalcijevega sulfata.

(35)  Ta raven emisij, povezana z BAT, se ne uporablja za izpuste v morje ali somorna vodna telesa.

(36)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo v primeru enot, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(37)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(38)  Spodnja meja razpona lahko ustreza primerom, v katerih na doseženo energijsko učinkovitost negativno vpliva (največ štiri odstotne točke) vrsta uporabljenega hladilnega sistema ali geografski položaj enote.

(39)  Teh ravni morda ne bo mogoče doseči, če je potencialna potreba po toploti premajhna.

(40)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(41)  Spodnje meje razponov ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, se dosežejo v primeru neugodnih podnebnih razmer, enot na nizkokakovostni lignit in/ali starih enot (prvič danih v obratovanje pred letom 1985).

(42)  Zgornja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseže pri visokih vrednostih parametrov pare (tlak, temperatura).

(43)  Izboljšanje električnega izkoristka, ki ga je mogoče doseči, je odvisno od posamezne enote, pri tem pa se povečanje za več kot tri odstotne točke šteje za odraz uporabe BAT za obstoječe enote glede na izvirno zasnovo enote in že izvedeno naknadno opremljanje.

(44)  V primeru enot, v katerih zgoreva lignit s kurilnostjo, manjšo od 6 MJ/kg, je spodnja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, 41,5 %.

(45)  Zgornja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, je lahko največ 46 % v primeru enot z močjo 600 MWth ali več, ki izkoriščajo superkritične ali ultrasuperkritične pogoje za paro.

(46)  Zgornja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, je lahko največ 44 % v primeru enot z močjo 600 MWth ali več, ki izkoriščajo superkritične ali ultrasuperkritične pogoje za paro.

(47)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(48)  V primeru naprav s kotlom za zgorevanje goriva v prahu na premog, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 1. julija 1987 in obratujejo manj kot 1 500 ur na leto ter za katere se ne uporablja selektivna katalitična redukcija in/ali selektivna nekatalitična redukcija, je zgornja meja razpona 340 mg/Nm3.

(49)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(50)  Spodnja meja razpona se šteje za dosegljivo, če se uporablja selektivna katalitična redukcija.

(51)  Zgornja meja razpona za kotle za zgorevanje v zvrtinčeni plasti, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, in za kotle za zgorevanje goriva v prahu na lignit je 175 mg/Nm3.

(52)  Zgornja meja razpona za kotle za zgorevanje v zvrtinčeni plasti, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, in za kotle za zgorevanje goriva v prahu na lignit je 220 mg/Nm3.

(53)  V primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona 200 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo 1 500 ur na leto ali več, in 220 mg/Nm3 za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(54)  Zgornja meja razpona je lahko največ 140 mg/Nm3 v primeru omejitev zaradi zasnove kotla in/ali v primeru kotlov z zgorevanjem v lebdeči plasti, ki niso opremljeni s sekundarnimi tehnikami za zmanjšanje emisij NOX.

(55)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(56)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(57)  V primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 250 mg/Nm3.

(58)  Spodnja meja razpona se lahko doseže z uporabo goriv z majhno vsebnostjo žvepla v kombinaciji z najbolj naprednimi zasnovami sistemov za mokro zmanjšanje emisij.

(59)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, v primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014 in obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je 220 mg/Nm3. Za druge obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 205 mg/Nm3.

(60)  Pri kotlih z zgorevanjem v vrtinčni plasti se lahko spodnja meja razpona doseže z uporabo visokoučinkovitega mokrega razžvepljevanja dimnih plinov. Zgornja meja razpona se lahko doseže z vbrizgavanjem sorbenta v plast v kotlu.

(61)  Spodnjo mejo teh razponov ravni emisij, povezanih z BAT, bo morda težko doseči v primeru naprav, ki so opremljene s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in grelnikom plin-plin za tem sistemom.

(62)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, je 20 mg/Nm3 v naslednjih primerih: pri napravah, v katerih zgorevajo goriva, katerih povprečna vsebnost klora je 1 000 mg/kg (suha snov) ali več; pri napravah, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto; pri kotlih za zgorevanje v zvrtinčeni plasti. Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(63)  V primeru naprav, ki so opremljene s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in grelnikom plin-plin za tem sistemom, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 7 mg/Nm3.

(64)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, je 7 mg/Nm3: pri napravah, opremljenih s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov z grelnikom plin-plin za tem sistemom; pri napravah, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto; pri kotlih za zgorevanje v zvrtinčeni plasti. Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(65)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(66)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(67)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 28 mg/Nm3.

(68)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 25 mg/Nm3.

(69)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 12 mg/Nm3.

(70)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 20 mg/Nm3.

(71)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 14 mg/Nm3.

(72)  Spodnja meja razpona ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseže s posebnimi tehnikami za zmanjšanje emisij živega srebra.

(73)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo v primeru enot, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(74)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(75)  Spodnja meja razpona lahko ustreza primerom, v katerih na doseženo energijsko učinkovitost negativno vpliva (največ štiri odstotne točke) vrsta uporabljenega hladilnega sistema ali geografski položaj enote.

(76)  Teh ravni morda ne bo mogoče doseči, če je potencialna potreba po toploti premajhna.

(77)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(78)  Spodnja meja razpona se lahko zniža na 32 % v primeru enot z močjo manj kot 150 MWth, v katerih zgoreva biomasa z veliko vsebnostjo vlage.

(79)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(80)  Za kurilne naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(81)  Za naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo kalija 2 000 mg/kg (suha snov) ali več in/ali povprečno vsebnostjo natrija 300 mg/kg ali več, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 200 mg/Nm3.

(82)  Za naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo kalija 2 000 mg/kg (suha snov) ali več in/ali povprečno vsebnostjo natrija 300 mg/kg ali več, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 250 mg/Nm3.

(83)  Za naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo kalija 2 000 mg/kg (suha snov) ali več in/ali povprečno vsebnostjo natrija 300 mg/kg ali več, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 260 mg/Nm3.

(84)  Za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014 in v njih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo kalija 2 000 mg/kg (suha snov) ali več in/ali povprečno vsebnostjo natrija 300 mg/kg ali več, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 310 mg/Nm3.

(85)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 160 mg/Nm3.

(86)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 200 mg/Nm3.

(87)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(88)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(89)  Za obstoječe naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo žvepla 0,1 mas. % ali več (suha snov), je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 100 mg/Nm3.

(90)  Za obstoječe naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo žvepla 0,1 mas. % ali več (suha snov), je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 215 mg/Nm3.

(91)  Za obstoječe naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo žvepla 0,1 mas. % ali več (suha snov), je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 165 mg/Nm3 oziroma 215 mg/Nm3, če so bile navedene naprave dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014 in/ali gre za kotle za zgorevanje v zvrtinčeni plasti, v katerih zgoreva šota.

(92)  Za naprave, v katerih zgorevajo goriva s povprečno vsebnostjo klora 0,1 mas. % ali več (suha snov), oziroma za obstoječe naprave, v katerih poteka sosežig biomase in goriva z veliko vsebnostjo žvepla (npr. šota) ali v katerih se uporabljajo alkalni dodatki za pretvorbo kloridov (npr. elementarno žveplo), je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za letno povprečje za nove naprave 15 mg/Nm3, zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za letno povprečje za obstoječe naprave pa 25 mg/Nm3. Razpon dnevnega povprečja ravni emisij, povezanih z BAT, se za te naprave ne uporablja.

(93)  Razpon dnevnega povprečja ravni emisij, povezanih z BAT, se ne uporablja za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto. Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za letno povprečje novih naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je 15 mg/Nm3.

(94)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(95)  Spodnjo mejo teh razponov ravni emisij, povezanih z BAT, bo morda težko doseči v primeru naprav, ki so opremljene s sistemom za mokro razžvepljevanje dimnih plinov in grelnikom plin-plin za tem sistemom.

(96)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(97)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(98)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(99)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(100)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(101)  Teh ravni morda ne bo mogoče doseči, če je potencialna potreba po toploti premajhna.

(102)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(103)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(104)  Za industrijske kotle in sisteme daljinskega ogrevanja, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 ter obratujejo manj kot 1 500 ur na leto in za katere se selektivna katalitična redukcija in/ali selektivna nekatalitična redukcija ne uporablja, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 450 mg/Nm3.

(105)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave z močjo 100–300 MWth in naprave z močjo 300 MWth ali več, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 110 mg/Nm3.

(106)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave z močjo 100–300 MWth in naprave z močjo 300 MWth ali več, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 1v45 mg/Nm3.

(107)  Za industrijske kotle in sisteme daljinskega ogrevanja z močjo več kot 100 MWth, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 ter obratujejo manj kot 1 500 ur na leto in za katere se selektivna katalitična redukcija in/ali selektivna nekatalitična redukcija ne uporablja, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 365 mg/Nm3.

(108)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(109)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(110)  Za industrijske kotle in sisteme daljinskega ogrevanja, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 ter obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 400 mg/Nm3.

(111)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 175 mg/Nm3.

(112)  Za industrijske kotle in sisteme daljinskega ogrevanja, ki so bili dani v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 ter obratujejo manj kot 1 500 ur na leto in za katere se mokro razžvepljevanje dimnih plinov ne uporablja, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 200 mg/Nm3.

(113)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(114)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(115)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 25 mg/Nm3.

(116)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je 15 mg/Nm3.

(117)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(118)  Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za neto električni izkoristek se uporabljajo za enote za soproizvodnjo, katerih zasnova je usmerjena k proizvodnji električne energije, in za enote, ki proizvajajo samo električno energijo.

(119)  Te ravni bo morda težko doseči v primeru motorjev, opremljenih z energijsko intenzivnimi sekundarnimi tehnikami za zmanjšanje emisij.

(120)  To raven bo morda težko doseči v primeru motorjev, ki na suhih in vročih geografskih območjih uporabljajo hladilnik motorja kot hladilni sistem.

(121)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, ali za naprave, ki jih ni mogoče opremiti s sekundarnimi tehnikami za zmanjšanje emisij.

(122)  Razpon ravni emisij, povezane z BAT, za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, in za naprave, ki jih ni mogoče opremiti s sekundarnimi tehnikami za zmanjšanje emisij, je 1 150–1 900 mg/Nm3.

(123)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(124)  Za naprave, ki vključujejo enote z močjo manj kot 20 MWth, v katerih zgoreva TKO, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 225 mg/Nm3.

(125)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(126)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(127)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, je 280 mg/Nm3, če ni mogoče uporabiti sekundarne tehnike za zmanjšanje emisij. To ustreza vsebnosti žvepla v gorivu 0,5 mas. % (suha snov).

(128)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(129)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(130)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(131)  Ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, za neto električni izkoristek se uporabljajo za enote za soproizvodnjo, katerih zasnova je usmerjena k proizvodnji električne energije, in za enote, ki proizvajajo samo električno energijo.

(132)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(133)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(134)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(135)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(136)  Ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, za neto skupni izkoristek goriva morda ne bo mogoče doseči, če je potencialna potreba po toploti premajhna.

(137)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(138)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se uporabljajo za enote, ki se uporabljajo za mehanski pogon.

(139)  Te ravni bo morda težko doseči v primeru motorjev, ki so prilagojeni za doseganje ravni NOx, nižjih od 190 mg/Nm3.

(140)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se uporabljajo tudi za zgorevanje zemeljskega plina v turbinah na dve vrsti goriva.

(141)  V primeru plinske turbine, opremljene s suhim gorilnikom z majhnimi emisijami NOx, se te ravni emisij, povezane z BAT, uporabljajo le, če suhi gorilnik z majhnimi emisijami NOX obratuje učinkovito.

(142)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(143)  Z optimiziranjem delovanja obstoječe tehnike za dodatno zmanjšanje emisij NOX so lahko ravni emisij CO na zgornji meji okvirnega razpona za emisije CO, navedenega za to preglednico.

(144)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za obstoječe turbine, ki se uporabljajo za mehanski pogon, oziroma za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto.

(145)  Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 39 %, se lahko za zgornjo mejo razpona uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/39, pri čemer je EE neto električni izkoristek ali neto mehanski izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO.

(146)  Zgornja meja razpona v primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 ter obratujejo od 500 do 1 500 ur na leto, je 80 mg/Nm3.

(147)  Za naprave z neto električnim izkoristkom (EE), večjim od 55 %, se lahko za zgornjo mejo razpona ravni emisij, povezane z BAT, uporabi korekcijski faktor, ki je določen kot [zgornja meja] x EE/55, pri čemer je EE neto električni izkoristek naprave, določen v skladu s pogoji osnovne obremenitve ISO.

(148)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 65 mg/Nm3.

(149)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 55 mg/Nm3.

(150)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 80 mg/Nm3.

(151)  Spodnja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, za NOX se lahko doseže s suhimi gorilniki z majhnimi emisijami NOX.

(152)  Te ravni so okvirne.

(153)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 60 mg/Nm3.

(154)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 65 mg/Nm3.

(155)  Z optimiziranjem delovanja obstoječe tehnike za dodatno zmanjšanje emisij NOX so lahko ravni emisij CO na zgornji meji okvirnega razpona za emisije CO, navedenega za to preglednico.

(156)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(157)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(158)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se uporabljajo samo za motorje s prisilnim vžigom in motorje na dve vrsti goriva. Ne uporabljajo se za plinske motorje s kompresijskim vžigom.

(159)  V primeru zasilnih motorjev, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, pri katerih ni mogoče uporabiti koncepta revne mešanice oziroma selektivne katalitične redukcije, je zgornja meja okvirnega razpona 175 mg/Nm3.

(160)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(161)  Ta raven emisij, povezana z BAT, je izražena kot C pri obratovanju s polno obremenitvijo.

(162)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo v primeru enot, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(163)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(164)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(165)  Širok razpon energijske učinkovitosti v enotah za soproizvodnjo je odvisen predvsem od lokalne potrebe po električni energiji in toploti.

(166)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo v primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(167)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(168)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(169)  Pričakuje se, da bodo emisije naprav, v katerih zgoreva mešanica plinov s kurilnostjo, večjo od 20 MJ/Nm3, na zgornji meji razponov ravni emisij, povezanih z BAT.

(170)  Spodnja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, se lahko doseže z uporabo selektivne katalitične redukcije.

(171)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(172)  V primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 160 mg/Nm3. Poleg tega se lahko zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, preseže, če ni mogoče uporabiti selektivne katalitične redukcije in če se uporablja velik delež koksnega plina (npr. več kot 50 %) in/ali če zgoreva koksni plin z razmeroma visoko ravnjo H2. V tem primeru je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 220 mg/Nm3.

(173)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(174)  V primeru naprav, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 70 mg/Nm3.

(175)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(176)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(177)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, se lahko preseže, če se uporablja velik delež koksnega plina (npr. več kot 50 %). V tem primeru je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 300 mg/Nm3.

(178)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(179)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(180)  Te ravni emisij, povezane z BAT, temeljijo na več kot 70 % osnovne obremenitve, ki je na voljo tisti dan.

(181)  To vključuje plinske turbine na eno in dve vrsti goriva.

(182)  Zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, je 250 mg/Nm3, če suhi gorilniki z majhnimi emisijami NOX niso ustrezni.

(183)  Spodnja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, se lahko doseže s suhimi gorilniki z majhnimi emisijami NOX.

(184)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto.

(185)  V primeru enot za soproizvodnjo se uporablja le ena od obeh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, tj. neto električni izkoristek ali neto skupni izkoristek goriva, odvisno od zasnove enote za soproizvodnjo (tj. ali je namenjena zlasti za proizvodnjo električne energije ali zlasti za proizvodnjo toplote).

(186)  Teh ravni energijske učinkovitosti, povezanih z BAT, morda ne bo mogoče doseči, če je potencialna potreba po toploti premajhna.

(187)  Te ravni energijske učinkovitosti, povezane z BAT, se ne uporabljajo za naprave, ki proizvajajo samo električno energijo.

(188)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(189)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(190)  Za obstoječe naprave z močjo 500 MWth ali manj, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 27. novembra 2003 in uporabljajo tekoča goriva z vsebnostjo dušika nad 0,6 mas. %, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 380 mg/Nm3.

(191)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 180 mg/Nm3.

(192)  Za obstoječe naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 210 mg/Nm3.

(193)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(194)  Za obstoječe naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(195)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(196)  V primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 20 mg/Nm3.

(197)  V primeru naprav, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 7 mg/Nm3.

(198)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 1 500 ur na leto, se te ravni emisij, povezane z BAT, ne uporabljajo.

(199)  Za naprave, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, so te ravni okvirne.

(200)  Za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 25 mg/Nm3.

(201)  Za naprave, ki so bile dane v obratovanje najpozneje 7. januarja 2014, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, 15 mg/Nm3.

(202)  Te ravni emisij, povezane z BAT, se uporabljajo samo za naprave, ki uporabljajo goriva iz kemičnih procesov, ki vključujejo klorirane snovi.

---