Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например, паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.Компоновку электростанции из энергоблоков называют блочной, проектные решения для осуществления такой компоновки называют блокировкой. Основная её необходимость заключается в выборе тепловой схемы электростанции.У блочных электростанций отсутствуют связи между различными паротурбинными установками в её составе. Принцип блочности распространяется как на тепловую и электрическую схемы электростанции, так и на строительную её часть.Блочная компоновка имеет ряд явных преимуществ перед неблочной, — последняя применяется обычно лишь для неядерных ТЭС, у которых отсутствует промежуточный перегрев пара. АЭС всегда строят блочнымиОсобенности блочных станций:Неядерные тепловые электростанции по типу тепловой схемы разделяются на блочные и неблочные. Все атомные электростанции блочные.При блочной схеме всё основное и вспомогательное оборудование различных паротурбинных установок в составе станции не имеет технологических связей между собой. Общими являются лишь вспомогательные линии, служащие для пусковых операций, подвода добавочной воды и других целей. При неблочной схеме пар от всех паровых котлов поступает в общий паропровод, а из неё распределяется по турбинам, таким образом можно использовать пар от всех котлов для питания любой турбины. инии, по которым питательная вода подаётся в котлы, также имеют поперечные связи.Блочные ТЭС дешевле неблочных, так как при такой компоновке упрощается схема трубопроводов и сокращается количество арматуры. Также упрощается управление отдельными агрегатами, облегчается автоматизация технологических процессов. При этом во время эксплуатации работа одного блока не сказывается на других. При расширении электростанции последующие блоки могут иметь другую мощность и технологические параметры, что даёт возможность со временем устанавливать на расширяемой станции более мощное оборудование на более высоких параметрах и повышать таким образом технико-экономические параметры станции. При этом наладка и освоение нового оборудование не будет влиять на работу уже эксплуатируемых энергоблоков.Блокировку также применяют в целях сокращения генерального плана и протяжённости инженерных коммуникаций. Для этого основные и вспомогательные здания и сооружения максимально плотно компонуют в отдельные крупные здания. Таким образом увеличивается плотность застройки промышленной площадки и, как следствие, повышает коэффициент использования территории и сокращается количество оборудования, и снижаются в нём энергетические потери. Блокирование сооружений также значительно улучшает условия для эксплуатационного обслуживания.Однако для нормальной эксплуатации блочных ТЭС надёжность их оборудования должна быть значительно выше, чем на неблочных, так как в блоках нет резервных котлов. На блочных ТЭС нельзя использовать так называемый «скрытый резерв», который широко используется на неблочных  Применение:Для паротурбинных установок с промежуточным перегревом пара блочная схема является почти единственно возможной, так как неблочная в этом случае чрезвычайно усложнится.Промежуточный перегрев пара используется обычно на крупных конденсационных электростанциях с начальным давлением пара свыше 12,7 Па и теплоэлектроцентралях с начальным давлением 23,5 Па, такие станции строятся блочными. Также строятся блочными все АЭС.Тепловые электростанции без регулируемых отборов пара с начальным давлением менее 8,8 Па и с регулируемыми отборами пара при начальном давлении менее 12,7 Па работают по циклам без промежуточного перегрева пара, такие станции обычно строят неблочными оноблоки и дубль-блоки:Если паровой котёл энергоблока ТЭС снабжает паром одну турбину, его называют моноблоком. В случае снабжения турбины паром от двух котлов — дубль-блоком. Схема с дубль-блоками даёт некоторое повышение возможности аварийного резервирования. На раннем этапе развития теплоэнергетики чаще строились дубль-блоки, однако такая схема не оправдала себя экономически и в настоящее время почти не используется, современные энергоблоки ТЭС, несмотря на большую мощность, строят моноблочнымиНа АЭС сдвоенные энергоблоки также применяются — большинство АЭС с реакторами ВВЭР-440 имели общее сооружение на два реактора, однако они имели сдвоенность лишь в строительной части, тепловая и электрические схемы таких установок являются моноблочными. Так как создать мощный реактор для параметров, применяющихся на АЭС, значительно проще, чем турбину, в блоке с одним реактором на многих АЭС, строившихся на раннем этапе развития ядерной энергетики, работали 2-3 турбины. Современные энергоблоки АЭС строят моноблочными с одной турбиной .Автоматизация энергетических блоков:Основной задачей регулирования энергоблока является выработка заданного количества электроэнергии в соответствии с суточным графиком зарядки с минимальным расходом топлива на вырабатываемый киловатт-час или достижение заданных показателей экономии.Основными регулирующими воздействиями агрегата являются смещение органов регулирования подачи топлива, питательной воды из котлов и регулирующих клапанов турбины.основными регулируемыми значениями являются активная электрическая мощность генератора и скорость вращения ротора турбины, соответствующая частоте сети.Кроме того, силовой агрегат имеет технологический набор промежуточных параметров, требующих непрерывной стабилизации для обеспечения его нормальной работы.Основной способ регулирования активной мощности турбогенератора основан на передаче эффектов через канал клапанов — мощности. Осуществляется путем перемещения регулирующих клапанов турбины под действием круиз — контроля или электрического синхронизатора турбины, другой способ основан на передаче воздействий на канал давления-мощности путем изменения начального давления пара перед турбиной. Регуляторным эффектом в данном случае является изменение подачи топлива в топку. Таким же образом блок управляется по скользящим параметрам крутящего момента при реверсировании холостого хода до набора 50-70% от номинальной мощности.Режимы работы энергоблоков и системы регулирования:Выделяют две характерные составляющие нагрузки при анализе существующих электрических нагрузок: постоянную и колебательную.Постоянная составляющая поддается достаточно точному прогнозированию. Блоки работают в базовом режиме. Колебательная составляющая обусловлена работой потребителей с быстроменяющейся нагрузкой и носит случайный характер Обеспечение последней является наиболее сложной задачей, выполнение которой падает на ТЭС и энергоблоки, действующие в регулирующем режиме.