Не допускается устанавливать лепестковые переходы на трубопроводах, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А (а) (см. таблицу 1).

- 2.2.40. Лепестковые переходы следует сваривать с последующим 100%-ным контролем сварных швов ультразвуковым или радиографическим методом.

После изготовления лепестковые переходы следует подвергать высокотемпературному отпуску.

- 2.2.41. Сварные крестовины допускается применять на трубопроводах из углеродистых сталей при рабочей температуре не выше 250°С.

Крестовины из электросварных труб допускается применять при давлении Р не более 1,6 МПа (16 кгс/см y 2 ), при этом они должны быть изготовлены из труб, рекомендуемых для применения при давлении Р не y 2 менее 2,5 МПа (25 кгс/см ).

Крестовины Крестовины из бесшовных труб допускается применять при давлении Р не более 2,5 МПа (25 кгс/см ), y при условии изготовления их из труб, рекомендуемых для применения при давлении Р не менее 4 МПа (40 y 2 кгс/см ).

- 2.2.42. Для технологических трубопроводов следует применять, как правило, крутоизогнутые отводы, изготовленные из бесшовных и сварных прямошовных труб методом горячей штамповки или протяжки, гнутые и штампосварные отводы.

2.2.43. Гнутые отводы, изготовляемые из бесшовных труб, применяются вместо крутоизогнутых и сварных отводов в тех случаях, когда требуется максимально снизить гидравлическое сопротивление трубопровода, на трубопроводах с пульсирующим потоком среды (с целью снижения вибрации), а также на трубопроводах при условном проходе D менее 25 мм. y

Пределы Пределы применения гладкогнутых отводов с радиусом гиба R 2 D из труб действующего сортамента н должны соответствовать пределам применения труб, из которых они изготовлены.

- 2.2.44. При выборе радиуса гиба гладкогнутых отводов следует руководствоваться проектной и/или нормативно-технической документацией.

Минимальную длину прямого участка от конца трубы до начала закругления следует принимать равной диаметру D трубы, но не менее 100 мм. н

- 2.2.45. Заглушки рекомендуется выбирать в зависимости от рабочих параметров среды и конкретных условий эксплуатации.
- 2.2.46. Температурные пределы применения материалов фланцевых заглушек или заглушек, устанавливаемых между фланцами, следует принимать с учетом температурных пределов применения материалов фланцев.
- 2.2.47. Быстросъемные заглушки выпускаются и устанавливают в соответствии с проектом.

Приварные плоские и ребристые заглушки можно применять для технологических трубопроводов, 2 транспортирующих вещества групп А и Б при давлении Р до 2,5 МПа (25 кгс/см ). y

- 2.2.48. Заглушки, устанавливаемые между фланцами, а также быстросъемные заглушки не следует применять для разделения двух трубопроводов с различными средами, смешение которых недопустимо.
- 2.2.49. Качество и материал заглушек подтверждаются сертификатом.

На каждой съемной заглушке (на хвостовике, а при его отсутствии - на цилиндрической поверхности) следует обозначать номер заглушки, марку стали, условное давление Р и условный проход D . y y

- 2.2.50. Установку и снятие заглушек отмечают в специальном журнале.

## III. III. Технологические трубопроводы высокого давления свыше 10 МПа (100 кгс/см ) 2 до 320 МПа (3200 кгс/см )

10