THERMALPARK DS, a.s. Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Gabčíkov ská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda a o zmene a doplnení niektorých zákonov

###### Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

Číslo zákazky :	2021/06/18
Názov zákazky :	stavebné práce - THERMALPARK DS - Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :	45000000-7 Stavebné práce
Postup obstarávania :	podľa § 117
Financovanie :	OPKZP-PO4-SC411-2020-63

#### OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukciu zdroja tepla v Thermalpark Dunajská Streda vo vlastníctve obstarávateľa . Navrhované opatrenia riešené v projekte sa nebudú dotýkať vonkajších bazénov, vodných atrakcií, reprezentačného domu a penziónu . Sú navrhnuté iba pre podporu vykurovania a prípravy teplej vody v hlavnej budove. Hlavný objekt (budova) sa skladá v z troch častí - hotelová časť s tromi podlažiami, administratívna časť so vstupnou halou s tromi podlažiami a rotunda s prístavbou k hlavnému objektu s dvomi podlažiami. Dôvo dom rekonštrukcie zdroja tepla je zníženie prevádzkových nákladov na zabezpečenie tepla a TUV pre hlavný objekt a zníženie negatívneho vplyvu na životného prostredie znížením produkcie emisií a spotreby primárnej energie.

Hlavnými cieľmi navrhovaných opatrení sú: - náhrada elektrického kotla a tým používanie elektrickej energie na vykurovanie a prípravu TÚV so zariadeniami OZE (tepelné čerpadlá),

- - zníženie potrebného odberu GTV z geotermálneho vrtu,

- ochladenie a využívanie tepelnej kapacity ochladenej GTV s pomerne vysokou teplotou (20 až 25 °C) vedenej do splaškovej kanalizácie

Na zabezpečenie týchto opatrení sa navrhuje inštalácia dvoch tepelných čerpadiel voda -voda (zemvoda) s menovitým výkonom 100,0 kW / ks do strojovne VS1, ktoré budú:

- - napojené z primárnej strany na rozvod ochladenej GTV a získať teplo z odpadovej vody GTV

(tým aj ochladiť príliš teplú odpadovú vodu GTV),

- - zabezpečiť dostatočné množstvo teplej úžitkovej vody pre hotel v celom roku,

- zabezpečiť predohrev UK v zimnom období a znížiť potrebnú kapacitu neochladenej GTV z geotermálneho vrtu na vykurovanie.

Tepelné čerpadlá spolu s potrebnými doskovými výmenníkmi tepla budú umiestnené v strojovni VS1 spolu s dvomi akumulačnými zásobníkmi teplej vody (jeden zásobník existujúci v súčasnosti ohrievaný elektrickým kotlom a druhý navrhovaný). Presné umiestnenie týchto zariadení je znázornené vo výkresovej časti.

Zdrojmi tepla pre tepelné čerpadlá budú: - ochladená GTV zo strojovne VS1 (rozvod nebude po napojení ochladenej GTV z výmenníkov tepla UK1, UK2 a TÚV v strojovni VS1 vedený ďalej do strojovne VS2 (súčasný stav), ale bude vedený späť do strojovne VS1) - prietok cca. 14,0 l/s, teplota 30-35 °C, - odpadová voda z vnútorných bazénov (hlavne z Rotundy) v strojovni VS2filtrovaná cez pieskový filter a následne napojená do rozvodu ochladenej GTV zo strojovne VS2,

- - ochladená GTV zo strojovne VS2 (zhromaždená ochladená GTV zo strojovne VS2 bude

vedená späť do strojovne VS1) - spoločný prietok s odpadovou vodou cca. 7,0 l/s, teplota 20 - 25°C, Tieto dva rozvody budú navzájom prepojené a ďalej vedené k doskovým výmenníkom tepelných čerpadiel. Po odovzdaní tepla cez výmenníky už druhý krát ochladená GTV už s níženou teplotou cca. 15-16°C bude napojená na rozvod areálovej splaškovej kanalizácie. Doskové výmenníky budú napojené na primárne strany tepelných čerpadiel a odovzdajú teplo získané

Výzva na predkladanie ponúk