DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Área de Calidad Hídrica

Si no es posible el control del vertido a la salida del bombeo, o en punto previo en el que se considere que las muestras obtenidas son representativas de la calidad del efluente, se instalará una salida en la tubería de impulsión, con un sistema de regulación de flujo. La toma de muestras se realizará en dicha salida, debiendo quedar garantizadas las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad para el personal que realice la actuación. Igualmente, se proveerá de un sistema de recogida de sobrantes o derrames, que serán canalizados adecuadamente al sistema integral de saneamiento, si esto fuera posible, o a la red de saneamiento interna de la instalación.

En el sistema de bombeo se instalará un contador de impulsos, que permita estimar el volumen vertido y la frecuencia en el vaciado de la balsa.

- 3.8. Pretratamiento.

Descripción de pretratamiento, en caso de disponer de él, donde se incluya la siguiente información:

- • del vertido a depurar. • del vertido a depurar.
- • de tratamiento de la instalación: Parámetros de diseño relativos al efluente de entrada • de tratamiento de la instalación: Parámetros de diseño relativos al efluente de entrada y salida (carga contaminante, caudal y concentración de contaminantes).
- • y procesos unitarios que componen el pretratamiento, indicando sus principales • y procesos unitarios que componen el pretratamiento, indicando sus principales características técnicas.
- • o productos empleados en la depuración. • o productos empleados en la depuración.
- • de la tipología y destino de los residuos generados en el pretratamiento. • de la tipología y destino de los residuos generados en el pretratamiento.
- • de funcionamiento del pretratamiento. • de funcionamiento del pretratamiento.
- • de control sobre su correcto funcionamiento (medidores en continuo, alarmas, • de control sobre su correcto funcionamiento (medidores en continuo, alarmas, duplicidad de equipos, etc)
- • de mantenimiento (personal, subcontratación a empresa especializada, etc). • de mantenimiento (personal, subcontratación a empresa especializada, etc).
- 3.9. Caracterización del vertido al sistema integral de saneamiento

La metodología de muestreo y análisis se ajustará a lo establecido por el Decreto 62/94, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la caracterización de los Vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento. Con carácter general, la caracterización de vertido presentada por la empresa, se realizará a lo largo de una jornada laboral completa y representativa de la actividad de la empresa.

En caso de que la empresa presente condiciones de vertido claramente divergentes en función del tipo de producción o proceso industrial, o como consecuencia de vertidos especiales (información que estará contenida en la memoria), en el informe de toma de muestras se hará constar las condiciones de vertido de esa jornada, debiendo presentar, en su caso, distintas caracterizaciones en función de las condiciones de vertido de la instalación. En caso de vertidos de limpieza de reactores o tanques de homogenización, se deberá forzar el vaciado para proceder a la caracterización del vertido.

En caso de que la empresa no se encuentre en funcionamiento, o se solicite Autorización con carácter previo a una modificación sustancial del vertido, haciendo constar esta circunstancia, la definición de los parámetros y concentraciones se basarán en previsiones, valores de diseño, etc.

Fecha de actualización: 16/07/2014

6/9