DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

Área de Calidad Hídrica

- • de cierre y protección para viandantes. • de cierre y protección para viandantes.

Sin perjuicio de otros alternativas o supuestos, se incluyen a continuación dos diseños alternativos de registros de efluentes, aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. En caso de plantear otras alternativas que no contemplen estos requisitos mínimos, deberá justificar técnicamente los motivos que impiden el cumplimiento de dichos requisitos.

- 3.7.1. Diseño alternativo del registro de efluentes, para una profundidad máxima de 2 m. (art. 27 de la Ley 10/1993)

En caso de plantear un diseño alternativo del registro de efluentes, para su aprobación por la Administración, se hará constar esta circunstancia, y se definirán todos los datos antes indicados en relación a la propuesta que se somete a aprobación. Siempre que sea viable, se implantará un único registro de efluentes, en el que confluyan todos los vertidos.

Un requerimiento imprescindible de la arqueta o registro de efluentes alternativo es que sea accesible para personas y equipos de toma de muestras y medición de caudal en las debidas condiciones de seguridad, y esté situado aguas abajo del último vertido y de tal forma ubicado que el flujo del efluente no pueda variarse. En todo caso deben quedar garantizadas las adecuadas condiciones, tanto de seguridad laboral para el personal que realice la toma de muestras, en especial, evitando situaciones de confinamiento, como para los equipos que se utilizan.

Será admisible cualquier sistema normalizado para la medición de caudales abiertos, entre los que cabe citar Parshall, Venturi, placa vertedero, medidor de ultrasonidos, caudalímetros, molinetes, etc.

Asimismo el modelo alternativo de arqueta deberá cumplir de forma general con los criterios de diseño que a continuación se refieren:

- • tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida. • tener exclusivamente una conexión de entrada y otra de salida.
- • tamaño mínimo del registro, y del acceso al mismo, será de 1 metro de ancho por 1 • tamaño mínimo del registro, y del acceso al mismo, será de 1 metro de ancho por 1 metro de largo.
- • canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias • canal debe ser recto, tener superficies lisas y longitud suficiente para evitar turbulencias del flujo del vertido; para ello, la pendiente del canal será estable, del 0,2% al 0,5% a lo largo de una longitud de 10 veces la anchura final del canal, incluida la longitud del propio registro, recorrido en el cual no deberán realizarse conexiones ni cambios de sección.
- • dimensionamiento del canal que discurre por el registro de efluentes estará en función • dimensionamiento del canal que discurre por el registro de efluentes estará en función del caudal de vertido, tomándose como referencia una altura de agua mínima de 3 centímetros en condiciones de caudal medio y que la altura del canal sea tal que no se produzca rebose. El canal tendrá una anchura mínima de 20 centímetros.
- 3.7.2. Registro de vertido sometido a bombeo

En caso de que las condiciones técnicas de la instalación, hagan necesario que el vertido a la red de saneamiento se realice por bombeo, de ser posible, se instalará un registro de efluentes dentro de la parcela, después de la tubería de impulsión.

Fecha de actualización: 16/07/2014

5/9