- ¹) tuleb arvestada keskkonnahoiu vajadusega (ISO 14001). Eelistada tuleb võimalikult väiksemate ja lühiajalisemate keskkonnamõjutustega soojustorustiku kujundust, kulgemisjoont ja paigaldusviise. Loodusressursse tuleb kasutada võimalikult säästlikult.
- 3. Soojustorustiku projekti soovituslikud kooskõlastuse etapid on tabelis 3.
- Tabel 3

Pos	Etapp	Kooskõlastaja	Nimi
3.1	Soojustorustiku kulgemisjoon, liitumiskoha täpsustamine	Võrguhooldusosakond Punane tn 36, 6107 450	V. Domnin
3.2	Armatuur/õhutused/tühjendused/kaevud/ kõrgusmärgid	Võrguhooldusosakond Punane tn 36, 6107 450	V. Domnin
3.3	Lekkeotsimissüsteemi häiretraatide kujundus /skeem	Diagnostikainsener Kadaka tee 181, 6107 473; 5120347	V. Kolotõgin
3.4	Tööprojekti kooskõlastamine	Võrguhooldusosakond Punane tn 36, 6107 453	A. Mjagkov

- 4. Projekt peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisele kehtestatud määrustele, standardile EVS 907, Tallinna linnas kehtestatud määrustele ja eeskirjadele. Projekti dokumentatsiooni koosseis peab vastama punktis 27 (tabel 5) määratud mahule. Projektdokumentatsioon peab määrama torustiku klassi (EVS-EN 13941) ja plaanilise eluea.
- 5. Projekteerimisel tuleb arvestada Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 213, 02.07.2002 kehtestatud kaugküttevõrgu kaitsevöönditega ja sellega seotud kitsendustega. Projekteerimisel tuleb arvestada ligipääsuvajadusega, teenindamiseks ( sh remondi- ja ehitustöö) vajaliku ruumi olemasoluga ja servituudivajadusega.
- 6. Projekt peab olema kooskõlastatud vastavalt Tallinna linnas kehtivatele nõuetele. Projekteerimine ja ehitamine tuleb läbi viia Ehitusseaduse põhimõtete järgi. Valminud kaugküttetorustik peab saama kasutusloa.
- 7. Eelisoleeritud soojustorustiku projekteerimisel tuleb lähtuda tehnilis-majanduslikest põhimõtetest (tööde mahtu / keerukust/ kestvust ja kaasnevaid kulutusi silmas pidades) ning jälgides valmistajatehaste ja asjakohaste standardite metoodikat, nõudeid, piiranguid ja soovitusi:
- • kujundamisele (võimalikult lihtne ja lühike kulgemisjoon) • kujundamisele (võimalikult lihtne ja lühike kulgemisjoon)
- • lahendustele (konstruktsiooni lihtsus; paigaldustöö / lühike paigaldusaeg) • lahendustele (konstruktsiooni lihtsus; paigaldustöö / lühike paigaldusaeg)
- • projekteerimise inseneriarvutustele (vt punkte 2.1 ja 2.2.) • projekteerimise inseneriarvutustele (vt punkte 2.1 ja 2.2.)
- • / ehitamisele (nõuded, juhendid, soovitused jms) • / ehitamisele (nõuded, juhendid, soovitused jms)
- 8. Projekteeritava soojustorustiku ja olemasoleva soojustorustiku ühendamisel kasutada tehnilisi lahendusi, milliste konstruktsioon tagaks torustike (kinnistoed, kompensaatorid, ehituskonstruktsioonid jm) töökindla koostoimimise. Projektdokumentatsioon peab määrama ühenduskohad ja andma kogu vajaliku informatsiooni (joonised, tööjuhendid jms) ühendamiseks vajalike ja ühendamisjärgsete tööde (läbiviigud, avade sulgemised, isoleerimine, hüdroisolatsioon jms ) tegemiseks.
- 9. Soojustorustikule projekteerida eelisoleeritud torumaterjalist vastava tingmõõduga hargnemissõlmed, mis arvestavad tarbijate paiknemisega. Arvestada tuleb hargnemissõlmede paiknemisele seatud soojuslikest liikumistest tulenevate ja hargnemiste väsimusega seotud piirangutega (need peaks väsimuse vältimiseks paiknema vähemliikuvates kohtades; hargnemiste liikumine pinnases ei tohiks ületada 40 mm).
- 10. Armatuuri teenindamiseks tuleb armatuuri kohale projekteerida teeninduskaevud, mis ohutu teenindamise huvides ei paikneks sõiduteel. Kaevud peavad olema nõuetele (tee-ehitus jms) vastavad ja inimestele ning ümbritsevale ohutud. Kaevud (nii materjal kui mõõdud!) tuleb valida ja paigutada põhimõttel, et neid saaks nõuetekohaselt paigaldada (nt tihendustööd kaevude vahel ja ümber!) ja nendes paiknev armatuur (nii sulg-, õhutus-, kui tühjendusarmatuur) oleks teenindava personali poolt ligipääsetav/teenindatav. Projektdokumentatsioon peab määrama kaevu konstruktsiooni - mõõdud, materjalid, toestus/vundament, toestavate elementide paiknemise soojustorustiku torude suhtes, nõutavad vahekaugused, armatuuri spindlite pikkuse ja nende paiknemissügavuse maapinna suhtes jms.

Vormi tähis: KOMMP1V3v3 AS Utilitas Tallinn Vorm kehtib alates: 20.03.2014