- konstruktsiooni - tagasitäite materjali, tagasitäite kihilisuse, paigaldamise ja tihendamise tingimused, kasutatava tehnika ja nõuded tihendamiseks kasutatavatele seadmetele (mass/surve pinnasele jms). Tagasitäide ja selle tihendamine ei tohi vigastada paigaldatavat soojustorustikku ning teedealune tagasitäide peab täitma asjakohase kehtiva seadusandluse (teeseadus, maanteeameti määrused) ja normdokumentide nõudeid.
- 18. Soojustorustiku projekti dokumentatsioonis sisalduv paigaldamise põhimõte, ehitusjärjekorrad jm peavad arvestama soojustorustiku paigalduskohas olevate (linna)tingimustega. Ehituse ajal on vaja tagada transpordile (sh tuletõrje ja kiirabi) ja jalakäijatele vajalikud ligi- ja läbipääsud.
- 19. Projekteerimisel näha ette ehitus- montaažtööde järjekord, arvestades et tööd viiakse läbi etapiliselt (pesu, survekatse, termiline eelpingestus jm) ja soojusenergia tarbijate katkestused oleksid võimalikult lühiajalised. Projekteerimise põhimõtted ja lahendused (projektiga määratud tööde teostamise järjekord) peavad tagama, et tarbijate soojusenergiaga varustamise katkestused oleksid võimalikult lühiajalised ja ei ületaks:
- • tundi (periood: septembrist-maini; vajalik etteteavitamine minimaalselt 7 päeva); • tundi (periood: septembrist-maini; vajalik etteteavitamine minimaalselt 7 päeva);
- • ööpäeva (periood: maist-septembrini; vajalik etteteavitamine minimaalselt 35 päeva). • ööpäeva (periood: maist-septembrini; vajalik etteteavitamine minimaalselt 35 päeva).
- • NB! Katkestused välisõhutemperatuuril ≤ 0 C tehakse ainult erandkorras!) • NB! Katkestused välisõhutemperatuuril ≤ 0 C tehakse ainult erandkorras!)
- 20. Hoonetesiseste/kanalis paiknevate soojustorustike projekteerimisel tuleb kasutada tabelis 4 toodud mõõtudega torusid (toruteraseid P235TR1, P235TR2 ja P235GH) ning kivivillast soojusisolatsiooni. Isolatsiooni paksus võtta tabelist 4. Soojustorustiku isoleerimiseks tuleb kasutada kivivillast isolatsioonikoorikuid. Hoonetesisese ja r/b kanalis paiknevate soojustorustike ja nende isolatsiooni projekteerimisel tuleb jälgida punktis 2.7 nimetatud standardi nõudeid/soovitusi. Projektdokumentatsioon peab määrama torustike toestamise ja riputamisega seotud konstruktsioonid.
- 21. Tööprojekti projektdokumentatsiooni spetsifikatsioon peab määrama kasutatava materjali tehnilised parameetrid, mis on vajalikud nende määramiseks ja mille järgi toimub paigaldamiseelne nõuetele vastavuse hindamine - so valmistajatehased, materjali margid (tähised), mõõdud, seinapaksused, pinnakatted, temperatuuritaluvus, rõhuklassid, rõngasjäikused, kinnitusvahendite tüübid, keermed jms. Kasutatud materjalid peavad vastu pidama kõikidele tekkivatele mõjutustele vähemalt punktis 1.1. nimetatud tööea jooksul. Kasutada tuleks valmistajatehaste nn kataloogitoodangut ja vältima igasuguste eriosade kasutamist - eriosade kasutamisel peab projektdokumentatsioon määrama nende valmistamiseks vajaliku informatsiooni (joonised jms).
- 22. Projekti soojustorustike plaanid siduda L-EST 97 koordinaadistikuga ja anda siduvad mõõdud torustiku olulistele osadele (kinnistoed, kompensaatorid, põlved, hargnemissõlmed, teeninduskaevud, majade sisendid jm).
- 23. Projekti soojustorustiku profiilil näidata paigaldamise hõlbustamiseks (ümberarvutamise vältimiseks) eelisoleeritud toru telje asemel eelisoleeritud toru põhja ABS kõrgus.
- 24. Soojustorustiku esimese ja järgneva röntgenkontrolli mahu määramisel tuleb lähtuda standardi EVS-EN 13941 nõuetest arvestades soojustorustiku klassiga. Keevisõmbluste kvaliteedi hindamisel (kontrolli teostamisel) lähtutakse standardi EVS-EN ISO 5817 klass C nõuetest.
- 25. AS-le Utilitas Tallinn üleantav projektdokumentatsiooni kogus:
- • eksemplar paberkandjal • eksemplar paberkandjal
- 26. Soojustorude ja hülsside ning soojusisolatsiooni mõõdud/andmed võtta tabelist 4

Vormi tähis: KOMMP1V3v3 AS Utilitas Tallinn Vorm kehtib alates: 20.03.2014