- 11. Eelisoleeritud soojustorustik tuleb paigaldada standardiga EVS-EN 13941 määratud omadustega hõõrdekihti (liivapatja). Ristumisel sõidu- ja kõnniteedega võib soojustorustiku paigaldada spetsiaalsetel kande- tsentraatorelementidel vastavat rõngasjäikust omavatesse plasthülsstorudesse, kui see annab majanduslikku kokkuhoidu hilisema remondi ajal (võimalusega torulõik tee all lihtsalt asendada) ja/või tagab soojustorustiku ehituse ajal kaeviku kiire tagasitäite võimaluse ja tagab sellega transpordi liikumistee taastamise. Hülsside mõõdud tuleb valida tabelist 4. Hülsid peavad ulatuma vähemalt 1 - 1,5 m mõlemalt poolt üle tee gabariidi võimaldamaks tee nõuetekohast taastamist.
- 12. Soojustorustik tuleb projekteerida lekkeotsimissüsteemi signaaltraatidega eelisoleeritud torudest (EVS-EN 253) ja toruelementidest (EVS-EN 448 ja 488) jälgides jätkupakenditele ja nende paigaldamisele esitatud nõudeid (EVS-EN 489). Vastavad eelisoleeritud toru isolatsiooni kaitsekesta (PE) välisläbimõõdud võtta tabelist 3.
- 13. Projekti soojustorustiku plaanil tuleb tähistada vastavate tähistega toru (DN/PE-kesta mõõt), hargnemised (nt HS-1T või HS-1P; tähistuses tähed T ja P vastavalt T-hargnemine; P-paralleelne hargnemine jne), → nurgad/pöörded (nt N-1(80); siin 80 80⁰ jne), kinnistoed (nt KT -1 jne), kompensaatorid (nt K-1 jne), stardikompensaatorid (nt STK-1 jne), armatuurisõlmed (nt A-1 jne), õhutus- ja tühjendussõlmed (nt Õ-1, T-1 jne) jm. Plaan peaks olema ülevaatlik ja sellel tuleks vältida üleliigset informatsiooni (jooned, viited, kirjeldused jms), mille õigem/otstarbekam koht on pigem mõnel teisel projektdokumentatsiooni lehel (nt montaažiskeemil või mujal).
- 14. Projekteerimise käigus tuleb koostada soojustorustiku montaažiskeem. Skeem peaks olema lihtne ja selle koostamisel tuleks kasutada torustike projekteerimisel kasutatavaid tingmärke. Skeem peaks määrama peale- ja tagasivoolutoru paiknemise, voolusuunad, põlved ja endisest suunast ärapööramise ulatuse, õhutuste ja tühjenduste paiknemise, hargnemiselementide paiknemise ja tööpõhimõtte (T- või paralleelne hargnemine), üleminekukohad, hülsside paiknemiskohad, sulgarmatuuri (A+1S) abiarmatuuri paiknemise (nö magistraali pool või teisel pool sulgarmatuuri), (stardi)kompensaatorite paiknemise, lõikude pikkuse jms.
- 15. Projekteerimise käigus tuleb koostada ülevaatlik soojustorustiku paisumisvarupatjade (PVP) paigaldamise skeem. Skeemidele tuleb kanda soojustorustiku liikumiste suurus [mm] ja suunad (noolega). Skeem peab määrama PVP kõrguse ja paksuse, PVP paiknemise, PVP kihtide arvu ja vastavad pikkusmõõdud. Skeemil tuleb ära näidata PVP paiknemine toru suhtes (fikseerimine / kinnitamine?). PVP paigaldamise skeemide koostamisel jälgida EN 13941 nõuet eelisoleeritud toru PE-kesta lubatavale pinnatemperatuurile, mis ei tohi ületada 50 °C.
- 16. Projekteerimise käigus tuleb koostada lekkeotsimissüsteemi (LOS) signaaljuhtmete montaažiskeem täites standardis EVS-EN 14419 määratut ja jälgides torumaterjali valmistajatehas(t)e nõudeid ja soovitusi. LOS kontuuri pikkus, mõõtepunktide arv ja paiknemine tuleb kooskõlastada AS Utilitas Tallinnaga. Projekteeritava soojustorustiku LOS kontrolltraatide ühendamine kas iseseisvaks kontuuriks või selle ühendamine olemasolevate LOS süsteemidega otsustatakse konsultatsioonide käigus. Skeemile tuleb muu hulgas kanda 6 allpoololevat märkust:
- • kontrolltraadid ühendamisel kasutatakse nn pressliiteid - ühendamisel tuleb kasutada selleks • kontrolltraadid ühendamisel kasutatakse nn pressliiteid - ühendamisel tuleb kasutada selleks ette nähtud tööriistu. Ühendatud kontuuri takistus peab olema väiksem kui 1,5 Ω /100m ühendatud traadikontuuri kohta.
- • väljavõtt peab olema veetihe. Tiheduse saavutamiseks tuleb kasutada valmistajatehase • väljavõtt peab olema veetihe. Tiheduse saavutamiseks tuleb kasutada valmistajatehase poolt määratud materjale.
- • traatide pikendamiseks kasutatava 3-soonelise kaabli isoleeritud vaskjuhtme soone ristlõige • traatide pikendamiseks kasutatava 3-soonelise kaabli isoleeritud vaskjuhtme soone ristlõige peab olema 1,5 mm² (3 x 1,5 mm²).
- • massiklemmi paksus peab olema 4 mm. Massiklemm peab olema ilma teravate nurkadeta • massiklemmi paksus peab olema 4 mm. Massiklemm peab olema ilma teravate nurkadeta (nurgad ümardada!) ja see ei tohi vigastada toru termokahanevat otsamütsi (arvestada kahanemisega!).
- • tuleb toru külge keevitada võimalikult PUR-isolatsiooni lähedale. Jälgida juhtmete • tuleb toru külge keevitada võimalikult PUR-isolatsiooni lähedale. Jälgida juhtmete kinnitamiseks vajaliku montaaživaru olemasolu.
- • kinnitamiseks klemmi külge tuleb kasutada kruvisid, seibe, nagaseibe ja mutreid. • kinnitamiseks klemmi külge tuleb kasutada kruvisid, seibe, nagaseibe ja mutreid.
- 17. Soojustorustiku projektdokumentatsioon peab määrama kraavkaeviku tagasitäite tegemise nõuded. Projektdokumentatsioon peab sisaldama vastavaid tüüplõikeid ja määrama torude ja kaevikuseinte vahelised kaugused, liivapadja mõõdud, hoiatuslintide paiknemise (kummalgi torul oma lint!) ja kaeviku tagasitäite

Vormi tähis: KOMMP1V3v3 AS Utilitas Tallinn Vorm kehtib alates: 20.03.2014