За помещение на 6 - ти етаж съгласно Техническо задание №1.

- • за изпитване на инсталацията от акредитирана лаборатория. • за изпитване на инсталацията от акредитирана лаборатория.
- • видове работи. • видове работи.

######## За помещение на 4 - ти етаж съгласно Техническо задание №1 на Д ИСИУС и №3 на ГД МИУ:

.

- • и монтаж на климатици. • и монтаж на климатици.
- • на съществуващата захранваща инсталация. • на съществуващата захранваща инсталация.
- • на главно табло с минимална степен на защита IP40, с три реда по 12 • на главно табло с минимална степен на защита IP40, с три реда по 12 полюса, пластмасово с прозрачен капак.
- • таблото трябва да има главен прекъсвач, индикатори на напрежение, • таблото трябва да има главен прекъсвач, индикатори на напрежение, дефектнотокови защити, автоматични прекъсвачи.
- • напрежение трябва да бъде трифазно. • напрежение трябва да бъде трифазно.
- • захранващи кабели трябва да бъдат многожилни тип POWERFLEX-RVK • захранващи кабели трябва да бъдат многожилни тип POWERFLEX-RVK или аналогични.
- • помещението трябва да има монофазни контакти, монтирани в пластмасови • помещението трябва да има монофазни контакти, монтирани в пластмасови табла и трифазни контакти 16А СЕЕ.
- • се направи проект на електроинсталацията. • се направи проект на електроинсталацията.
- • се преместят противопожарните сензори и изводите за Интернет • се преместят противопожарните сензори и изводите за Интернет
- • на електроинсталацията трябва да бъдат положени в кабелни канали и • на електроинсталацията трябва да бъдат положени в кабелни канали и да минават под окачения таван.
- • на осветлението трябва да бъдат за външен монтаж. • на осветлението трябва да бъдат за външен монтаж.
- • опроводяване на таблата трябва да бъде с многожилни проводници • опроводяване на таблата трябва да бъде с многожилни проводници със съответната цветова маркировка и с крипвани накрайници.
- • трябва да отговаря на изискванията за лабораторни помещения. • трябва да отговаря на изискванията за лабораторни помещения.
- • за изпитване на инсталацията от акредитирана лаборанория. • за изпитване на инсталацията от акредитирана лаборанория.
- • видове работи. • видове работи.
- 2.1.3. Изпълнение на ремонт на ВиК инсталации , извършени съгласно Технически инвестиционен проект по част «ВиК» придружени от количествено - стойностни сметки за видовете ВиК работи, както и технология за изпълнението им. Проектите следва да се изработат в обхат и съдържание съгласно Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да бъдат съгласувани от Възложителя или упълномощени от него лица. Проектите трябва да бъдат изработени от проектант с пълна проектантска правоспособност по част «ВиК». Ремонтът на ВиК инсталациите в помещенията, включва:

Доставка и монтаж на нови мивки. Към мивките да се предвидят шкафове (горни и долни за съхранение на консумативи ) и миещи се плотове към долните шкафове, подходящи за лабораторни помещения. Да се осигури канализация за почистване на подовата настилка, направа на сифони и др.където е необходимо....

- 2.1.4. Изпълнение на ремонт на ОВиК 'Отопление, вентилация и климатизация' извършени съгласно Технически инвестиционен проект по част «ВиК» придружени от количествено - стойностни сметки за видовете ОВ иК работи, както и технология за изпълнението им. Проектите следва да се изработат в обхат и съдържание съгласно Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да бъдат съгласувани от Възложителя или упълномощени от него лица. Проектите

6