Aldes - Description du cahier des charges InspirAIR® Top 450 Classic

Version 3.0 du 17/07/2020

- ▪ Fonction foyer ouvert

Activée par l'utilisateur final via la télécommande de l'unité, elle permet d'insuffler temporairement plus d'air frais que le volume d'air extrait afin de mettre le logement en surpression et faciliter le fonctionnement d'une cheminée à foyer ouvert.

- 12) Contrôles pour l'installateur
- ▪ Télécommande InspirAIR® (vendue en accessoire)

La télécommande filaire de dimensions 92,5x110x26mm permetàl'installateur, après avoir saisi un mot de passe de :

- - Mettre en service l'unité et paramétrer les débits, temporisations et autres fonctionnalités détaillées de l'unité avec un assistant étape par étape de mise en service
- - Accéder aux statuts de fonctionnement de la machine lors des opérations de maintenance
- - Charger des mises à jour de programme grâce à son port USB
- ▪ Logiciel Aldes Configurator

Logiciel Aldes Configurator disponible sur PC ; il permet à l'installateur de :

- - Mettre en service l'unité et paramétrer les débits, temporisations et autres fonctionnalités détaillées de l'unité avec un assistant étape par étape de mise en service et générer des rapports de mise en service de l'unité et du réseau complet
- - Accéder aux statuts de fonctionnement de la machine lors des opérations de maintenance et télécharger un rapport de maintenance
- 13) Contrôles pour l'utilisateur final
- ▪ Le capteur de qualité d'air connecté Walter® (vendu en accessoire)

Walter® mesure et informe de la qualité de l'air intérieur grâce à ses 4 capteurs de polluants dédiés : Particules fines (PM 2.5), Composés Organiques Volatils (COV), Dioxyde de Carbone (CO2), Température et Hygrométrie (°C et H20). Walter® est connecté aux solutions de double flux et purification d'air InspirAIR® et prend la main en toute autonomie pour adapter la vitesse de ventilation et garantir un air intérieur purifié et sain au quotidien. Calculé à partir des mesures des différents capteurs, il prend en compte la mesure la plus haute et la transforme en indice. L'index Aldes permet d'avoir une vision globale sur la qualité de l'air chez soi. Le niveau 0 indique une qualité parfaite et le niveau 99 indique une qualité critique. Le mode Boost se déclenche automatiquement quand l'Index Aldes dépasse 75. Une fois la qualité d'air intérieur améliorée, la ventilation reviendra à son fonctionnement normal. Walter® informe également de la qualité d'air extérieur grâce aux données qu'il reçoit du Cloud Aldes : Particules fines (PM 2.5), Pollen (PM 10) ; Dioxyde d'azote (NO2) et Ozone (O3). Le modem AldesConnect ™ Box est nécessaire pour que Walter® et InspirAIR® puissent fonctionner ensemble.

- ▪ Télécommande InspirAIR® CO2 (vendue en accessoire)

La télécommande filaire de dimensions 92,5x110x26mm fixée au mur en pièce de vie (salon ou chambre) permet à l'utilisateur final de :

- - Choisir de faire piloter sa ventilation en fonction de la qualité réelle mesurée en direct dans une pièce de vie grâce à un capteur 0-5000 ppm de haute précision
- - Choisir la vitesse de régulation de l'unité (vacances, quotidien, boost ou invités)
- - Remettre à zéro le timer filtre après le changement des filtres