Aldes - Description du cahier des charges InspirAIR® Top 450 Classic

Version 3.0 du 17/07/2020

- ▪ Réglage en vitesse de rotation (%)

L'installateur est invité à régler 4 vitesses d'extraction exprimées en % de vitesse moteur (L0=vacances, L1=quotidien, L2=boost et L3=invités) et 4 vitesses d'insufflation exprimées en % également. L'installateur paramètre également 3 temporisations associées (N0 : durée du mode vacances / N2 : durée du mode boost) / N3 : durée du mode invités).

- ▪ Changement des vitesses via un capteur 0-10V

L'installateur peut raccorder à l'unité jusqu'à 2 capteurs 0 -10V afin de piloter le changement des vitesses de l'unité. Ce changement sera fait de façon progressive en fonction de la tension envoyée par le capteur (exemple : humidité ou CO2 parmi les capteurs Aldes vendus en accessoire). Le paramétrage est simple, via la télécommande InspirAIR® ou via Aldes Configurator : l'installateur confirme la Tmin de son capteur et le niveau de ventilation standard souhaité (L1 = Quotidien) puis la Tmax de son capteur correspondant au niveau de ventilation maximal souhaité (L3 = invités).

- 11) Fonctionnalités additionnelles
- ▪ Timer et affichage témoin des filtres

L'unité applique une durée de vie standard de 9 mois pour ses filtres à l'insufflation et à l'extraction. Cette durée peut être personnalisable en fonction des caractéristiques du logement et de sa localisation. La qualité d'air extérieur peut également être prise en compte. L'alarme changement de filtre est visible via :

- - La LED allumée sur la télécommande InspirAIR®
- - Le timer dans l'App AldesConnect™ (disponible via l'accessoire modem)
- - Recommandations filtres

Grâce à l'App AldesConnect™ (disponible via l'accessoire modem), l'utilisateur particulier peut obtenir des recommandations Aldes quant au choix de ses filtres à l'insufflation (pour purifier l'air rentrant dans le logement). En acceptant de partager sa position, le particulier perm et à l'App d'accéder à l'historique de QAE (Qualité d'Air Extérieur) du logement. L'App lui pose alors 2 questions afin de cerner ses attentes en termes de QAI (Qualité d'Air Intérieur) et peut alors recommander les filtres les p lus adaptés à sa QAE et ses attentes QAI parmi la gamme de filtres disponible. (Voir § 9. Conception du produit / Filtres)

- ▪ Fonction mode radon

Activée par l'installateur uniquement via la télécommande ou via le logiciel Aldes Configurator, le mode radon permet d'insuffler plus d'air frais que le volume d'air extrait afin de mettre le logement en surpression et faciliter l'évacuation du gaz nocif radon qui vient du sol. La définition de cette fonction suit les recommandations de l'organisme français IRSN (Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire).

- ▪ Gestion du risque de givrage de l'échangeur

L'unité agit sur la température de l'air traversant l'échangeur afin de prévenir tout risque de prise de givrage des condensats dans l'échangeur : pilotage de la batterie de préchauffage (si présente), limitation des débits et déséquilibre temporaire des flux (si l'installation n'est pas certifié e PassivHaus).

- ▪ Bypass automatique en fonction de la température extérieure

L'unité utilise les informations de températures intérieures et extérieures afin de moduler l'ouverture du bypass de 0 à 100%, de façon complétement automatique en fonction de la saison et du paramètre de l'unité.