Aldes - Description du cahier des charges InspirAIR® Top 450 Classic

Version 3.0 du 17/07/2020

- 9) Conception du produit
- ▪ Caisson et tôles

Caisson en matière PPE (polypropylène expansé) thermo-isolant. Le caisson est recouvert sur sa façade et sur le dessus du produit de tôles galvanisées peintes au RAL 9016 pour une finition optimale.

- ▪ Echangeur de chaleur haute efficacité

Echangeur entièrement en polystyrène, utilisant des adhésifs sans solvant. L'échangeur est aux dimensions suivantes : 366x366x500mm. Efficacité thermique échangeur seul selon EN308 à 250 m3/h : 85,7% [air extérieur à 5°C /, humidité <20% / air sortant à 25°C, humidité <20%].

- ▪ Ventilateurs

Les deux ventilateurs sont de technologie EC. Ils sont intégrés dans une volute plastique au design optimisé pour réduire le bruit rayonné et améliorer les performances aérauliques.

- ▪ Filtres

Les filtres sont facilement accessibles et changeables, sans l'aide d'outils spécifiques : le bouchon filtre à ouvrir est sur la façade avant de l'unité . L 'unité est équipée en standard :

- - D 'un filtre « Pollen » Grossier 65% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mmpour purifier l'air à insuffler dans le logement et respiré par ses occupants.
- - D 'un filtre « Pollen » Grossier 65% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mmpour filtrer l'air extrait du logement afin d'éviter l'encrassement de l'échangeur

En accessoires, Aldes propose différents filtres pour mieux répondre aux besoins du client :

- - Filtre « Particules » ePM10 50% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mm
- - Filtre « Particules Fines » ePM1 50% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mm
- - Filtre « Bactéries » ePM1 80% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mm
- - Filtre « COV » ePM1 50% selon la norme ISO 16980 de dimensions H48 x L160x P460 mmavec dépose de charbon actif pour stopper les pollutions de gaz volatils et atténuer les odeurs venant de l'extérieur.
- 10) Réglage du produit

L'unité est conçue pour pouvoir être paramétrée selon 2 modes de régulation :

- ▪ Réglage en débit constant (m3/h)

L'installateur sélectionne le pays d'installation. En France, on saisit la taille du logement (du T3 au T7) et le nombre de pièces humides (salles de bain, WC, salles d'eau, celliers) et l'unité paramètre ainsi le débit nominal et maximal à l'extraction. L'unité applique le même débit, au coefficient d'équilibre/déséquilibre à l'insufflation rentré par l'installateur, en fonction des caractéristiques de l'installation et de l'équilibrage des branches du réseau. L'installateur peut également ajuster 3 tempo risations associées (N0 : durée du mode vacances - valeurs standard France = 30 jours / N2 : durée du mode boost - valeur standard France = 30 minutes) / N3 : durée du mode invités - durée standard France = 8h00). Hors France, l'installateur est invité à régler 4 débits d'extraction (L0=vacances, L1=quotidien, L2=boost et L3=invités). L'unité applique le même débit, au coefficient d'équilibre/déséquilibre à l'insufflation rentré par l'installateur, en fonction des caractéristiques de l'installation et de l'équilibrage des branches du réseau. L'installateur paramètre également 3 temporisations associées (N0 : durée du mode vacances / N2 : durée du mode boost) / N3 : durée du mode invités - pas de recommandations).