регистрацией в журнале.
1.1.15 Подвесные леса и подмости могут быть допущены к эксплуатации только после их испытания в течение одного часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%.	1.1.15 Дүүжин эгнээ шат, тавцанг зөвшөөрөгдөх нормативаас 20 хувь илүү статик ачаалалд нэг цагийн туршилт явуулсаны дараа ашиглахыг зөвшөөрнө.
1.1.16 Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.	1.1.16 Дүүжин эгнээ шат, тавцангийн туршилтын үр дүнг тэдгээрийг хүлээн авах акт буюу ажлын ерөнхий журналд бичнэ.
1.1.17 В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год, испытания проводить статической нагрузкой 1200Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75° к горизонту.	1.1.17 Ашиглалтын явцад модон шатыг хагас жил тутамд, төмөр шатыг жилд нэг удаа: хэвтээ гадаргууд 75 градусын өнцөгтэй байрлалд 1200 Нстатик ачааллыг шатны алгасалтын дундах аль нэг гишгүүрт өгч туршина.
1.1.18 Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с не допускается	1.1.18 Эгнээ шатыг салхины хурд 10 м/сек-ээс их байх үед шилжүүлэхийг хориглоно.
1.1.19 Запрещается устанавливать (крепить) какие - либо средства подмащивания на смонтированные, находящиеся в стадии монтажа или подготовленные к монтажу конструкции (оборудование), если это не предусмотрено ППР или не подтверждено расчетом, согласованным с проектной организацией.	1.1.19 Угсралтын ажлын явцад бүтээц (тоног төхөөрөмж) нь ажил гүйцэтгэх төсөлд тусгагдаагүй буюу тооцоогоор баталгаажаагүй тохиолдолд түүнийг зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөлгүйгээр байрлуулах, угсарсан дүүжинг аль нэг хэрэгсэлд тавих (бэхлэх) - ыг хориглоно.
1.1.20 Нагрузки на настилы лесов и подмостей не должны превышать величин, установленных проектом производства работ или техническим паспортом. Запрещается производство работ, а также нахождение рабочих под монтируемыми конструкциями и оборудованием.	1.1.20 Эгнээ шат, тавцангийн гишгүүр дэх ачааллыг техникийн паспортад заасан болон ажил гүйцэтгэх төсөлд тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлж болохгүй. Угсарч буй цахилгаан тоног төхөөрөмж, хийцүүдийн доор ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.
1.1.21 Металлические корпуса электрооборудования, металлические части машин и механизмов с электроприводом, металлические элементы лесов и подмостей, а также крановые пути должны быть заземлены в соответствии с "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей".	1.1.21 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан дамжуулгатай машин механизмын металл хэсгүүд, эгнээ шат, тавцангуудын металл элемент, өргөгч краны зам нь холбогдох дүрэм, журмын дагуу газардуулагдсан байх ёстой.
1.1.22 Съемные, раздвижные и откидные ограждения вращающихся и подвижных узлов и частей производственного оборудования, а также дверцы и крышки, установленные на технологических проемах в корпусах этого оборудования, должны иметь запорные устройства, исключающие их случайное открывание. Ограждения, дверцы и крышки должны быть оборудованы блокировочными устройствами, обеспечивающими остановку оборудования при их съеме или открывании, если это оговорено требованиями действующих норм, правил по технике безопасности для этих устройств и инструкций по эксплуатации.	1.1.22 Тоноглолын хөдөлгөөнт хэсэг, хаалга, таг зэрэг нь санамсаргүй байдлаар онгойхооргүй түгжээтэй байх ёстой. Холбогдох норм, дүрэм, журамд тусгагдсан тохиолдолд хоригтой байх ёстой. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн технологийн корпус дээр суурилагдсан онгойхоос бусад хөдөлгөөнт, эргэлддэг хэсгүүд нь санамсаргүй байдлаар онгойхооргүй хаалт түгжээтэй байх ёстой, Хаалт, хаалга, таг нь хориг түгжээгээр тоноглогдсон байх ёстой ба онгойлгох нээх бол ашиглалтын үед мөрдөх холбогдох норм, дүрэм, журмын дагуу гүйцэтгэнэ.
1.1.23 При эксплуатации оборудования, работающего под давлением, должны соблюдаться требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России.	1.1.23 Даралтат савтай ажиллах тоноглолын ашиглалтын үед хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны холбогдох дүрэм зааврын шаардлагыг баримтлан ажиллах ёстой.
1.1.24 Складирование оборудования и материалов на месте производства электромонтажных работ должно производиться в соответствии с проектом производства работ.Запрещается складирование в охранной зоне и под проводами ВЛ материалов и оборудования.	1.1.24 Тоног төхөөрөмж, бараа материалыг ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд заасан талбайд хураах буюу хадгална. Эрчим хүчний хамгаалалтын бүс болон ЦДАШ - ынутасны доор тоног төхөөрөмж, бараа материал хадгалахыг хориглоно.
1.1.25 В случае возникновения на месте производства работ условий, угрожающих жизни и здоровью людей, работы должны быть немедленно прекращены, рабочие выведены из опасной зоны, о чем должно быть сообщено руководству электромонтажной организации. Возобновление работы должно производиться только по письменному разрешению начальника участка, после устранения угрожающих факторов.	1.1.25 Ажил гүйцэтгэх үед ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах нөхцөл үүссэн тохиолдолд ажлыг нэн даруй зогсоож, ажиллагсдыг аюулгүй бүсэд гаргаж, байгууллагын удирдлагад мэдэгдэх ёстой. Аюултай хүчин зүйлсийг арилгасны дараа зөвхөн удирдлагын албан шийдвэрээр ажлыг үргэлжлүүлж болно.