передвижения крана в зоны действия эксплуатируемых кранов.
3.7.23 Совмещенные работы по наладке кранового оборудования и производству электромонтажных работ на кране запрещаются.	3.7.23 Краны тоног төхөөрөмжийн тохируулга, түүний цахилгаан угсралтын ажлыг хамтад нь зэрэгцүүлэн хийхийг хориглоно.

#### 4- Р БҮЛЭГ

IV НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4.1 Общие требования 4.1.1 По окончании монтажных и пусконаладочных работ оборудование и машины должны быть сданы заказчику по акту приемки оборудования.	4. ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫНТУРШИЛТ БА ТОХИРУУЛГА 4.1. Ерөнхий шаардлага Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, тохируулах турших ажил дууссаны дараа захиалагчид машин, тоног төхөөрөмжийг актаар хүлээлгэн өгсөн байх ёстой.
4.1.2 Наладочные работы, связанные с подачей напряжения, должны проводиться не менее чем двумя лицами, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках выше 1000 В и не ниже III в установках до 1000 В.	4.1.2. Хүчдэл өгөхтэй холбоотой туршилтын ажлыг хоёроос доошгүй хүн гүйцэтгэх бөгөөд тэдгээрийн нэг нь 1000 В - оос дээш хүчдэлтэй цахилгаан байгууламжид IV- өөс багагүй , 1000 В хүртэлх хүчдэлтэй цахилгаан байгууламжид III -аас багагүй аюулгүй ажиллагааны групптэй байх ёстой.
4.1.3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность наладочных работ в действующих электроустановках, осуществляются силами и средствами службы эксплуатации; запрещается выполнять эти работы персоналу наладочных организаций.	4.1.3 Ашиглалтад байгаа цахилгаан тоноглолын туршилт, тохируулгын ажлын аюулгүй ажиллагааг хангах техникийн арга хэмжээг ашиглагч байгууллага авна, уг ажлыг туршилт, тохируулгын байгууллагын ажилтнаар гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.
4.1.4 Руководитель наладочных работ до начала работы 4.1.1 на объекте обязан: - пройти инструктаж у ответственного представителя 4.1.2 заказчика и ознакомить наладочный персонал с правилами внутреннего распорядка на объекте; - проверить срок действия удостоверения у каждого наладчика и при выдаче задания учитывать группу по электробезопасности исполнителя работ; - провести инструктаж по технике безопасности 4.1.3 на рабочем месте персонала наладчиков, проверить наличие и состояние защитных средств; - определить состояние смонтированного оборудования, достаточность мероприятий по технике безопасности, назначить состав бригад, звеньев, наладчиков; - ознакомить членов бригады наладчиков по чертежам 4.1.4 и в натуре с электрической схемой и расположением электрических аппаратов и оборудования; - согласовать с монтажной организацией порядок 4.1.5 подачи напряжения для проведения наладочных работ и опробования схем	4.1.4 Объект дээр ажил эхлэхийн өмнө тохируулгын ажлын удирдагч дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: а. Захиалагчаас объектын дотоод дүрэм, журмын талаар тохируулгын ажилтан нарт танилцуулга хийлгэх , зааварчилгаанд хамруулах; б.Тохируулга хийх ажилтан бүрийн эрх, хүчинтэй хугацаа нь группын үнэмлэхэд тэмдэглэгдсэн эсэх, ажил гүйцэтгэгчийн цахилгааны аюулгүй ажиллагааны группыгг тооцон үзэж шалгах; в.Тохируулгын ажилтан нарт ажлын байран дээр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, ажлын болон нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлд үзлэг хийж, хангалтыг шалгах; г.Угсарсан тоноглолын ба аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний байдлыг тодорхойлж тохируулгын бригадын бүрэлдэхүүнийг томилох. д.Тохируулгын бригадын гишүүдийг зургаар болон бодит байдлаар цахилгааны схем болон цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн байршилтай танилцуулах; е.Тохируулгын ажилд зориулж хүчдэл өгөх дараалал, схемийн дагуу түр хүчдэлээр шалгаж үзэх ажлыг угсралтын байгууллагатай зөвшилцөх;
4.1.5 Руководитель наладочных работ на объекте отвечает за точное выполнение всех мер безопасности, связанных с выполнением работ. Ежедневно перед началом работ и в течение рабочего дня он обязан проверять расстановку плакатов, ограждений, заземлений.	4.1.5 Туршилтын ажлын удирдагч объект дээр ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон аюулгүй ажиллагааны бүх арга хэмжээг ягштал биелүүлэх үүрэг хүлээнэ. Өдөр бүр ажил эхлэхээс өмнө ба ажлын өдрийн турш тавигдсан плакат, хаалт, газардуулгын байрлуулалтыг тухай бүр шалгах үүрэгтэй.
4.1.6 Наладчикам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, при отсутствии напряжения на электроустановке разрешается производить единолично следующие работы: - проверку цепей вторичной коммутации, - замер величины сопротивления изоляции элементов схемы, - предварительную настройку аппаратуры, - снятие характеристик и другие аналогичные работы.	4.1.6 Цахилгаан төхөөрөмж дээр хүчдэлгүй үед III - аас доош цахилгааны аюулгүй ажиллагааны группийн тохируулагчид биечлэн дараах ажлыг хийж болно: а. Хоёрдогч залгах - таслах хэлхээг шалгах; б. Схемийн элементийн тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн хэмжээг хэмжих; в. Аппаратурын урьдчилан тохиргоо хийх; г.Үзүүлэлтүүдийг бүртгэж авах ба бусад төстэй ажил хийх;
4.1.7 Персонал наладчиков должен быть обеспечен защитными средствами индивидуального пользования:	4.1.7 Тохируулгын ажилтан нар хувийн хамгаалах хэрэгсэл: хөндийрүүлэгчтэй бээлий, гутал, хүчдэл заагч, тусгаарлагч бариултай багаж зэргээр хангагдсан байвал зохино.