правилами техники безопасности для действующих электроустановок.	тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу хийх ёстой.
3.2.10 Замену щеток вращающегося генератора (компенсатора) следует производить при соблюдении следующих мер безопасности: - работа должна производиться в налокотниках, плотно стягивающих руку у запястья; на ногах должны быть надеты диэлектрические галоши или работающий должен стоять на резиновых диэлектрических ковриках; - работы должны производиться в головном уборе (косынка, шапочка); - одновременно касаться руками токоведущих частей различных полярностей или токоведущей части и заземленных частей машины запрещается; - инструмент применять только с изолирующими рукоятками.	3.2.10 Эргэлдэж буй генератор (тэгшитгүүр) - ын щёткийг шинэчлэхдээ аюулгүй ажиллагааны дараах арга хэмжээг мөрдөж ажиллавал зохино: а.Ажилчин ажил гүйцэтгэхдээ резинэн тусгаарлагатай дэвсгэр дээр зогсох бөгөөд ажлын хувцасны ханцуйг чанга татан бугуйд сайтар наалдуулж нямбайлан бүслэн тогтоосон, тусгаарлагч гутал өмссөн байвал зохино. б.Ажил гүйцэтгэхдээ толгойн хамгаалалт (гурвалжин алчуур, малгай) - тай байх ёстой. в. Гүйдэл дамжуулах хэсэг, тухайн туйл тус бүрд болон машины газардуулгын хэсэгт нэгэн зэрэг гараар хүрэхийг хориглоно. г.Зөвхөн тусгаарлагч бариул бүхий багажийг хэрэглэнэ.
3.2.11 Перед началом работ на остановленных электродвигателях, которые могут получить вращение от приводимых ими в действие механизмов, необходимо проверить, что соответствующие вентили или шиберы закрыты и заперты на замок и на них вывешены плакаты "Не открывать - работают люди!".	3.2.11 Хөтлөгддөг механизмын үйлчлэлээс эргэлт авч болзошгүй зогсоосон цахилгаан хөдөлгүүр дээр ажиллахаас өмнө харгалзах хаалт буюу хутгануудыг хаагдаж, цоожлогдсон эсэхийг шалгаж 'Бүү нээ! Хүмүүс ажиллаж байна'. гэсэн плакат өлгөх шаардлагатай .
3.2.12 Разрешение на опробование оборудования должно быть оформлено в журнале заявок на прокрутку электроприводов совместно с механизмами.	3.2.12 Тоноглолд хүчдэл түр өгч, цахилгаан дамжуулгыг механизмтай хамт эргүүлэх сорилын зөвшөөрлийг захиалгын дэвтэрт бүртгэн баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх шаардлагатай .
3.2.13 Механомонтажная, электромонтажная и наладочная организации должны выделить ответственных представителей по каждой группе - машин, которым разрешается производить записи в журнале заявок о готовности машин к опробованию. Фамилии выделенных ответственных лиц (с указанием занимаемой должности) заносятся в журнал заявок. Принимать заявки на опробование машин от лиц, фамилии которых не занесены в журнал заявок, запрещается.	3.2.13 Механик ба цахилгаан угсралтын, зүгшрүүлэлт тохируулгын байгууллагууд нь засвар, угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа бригадын бүрэлдэхүүнд тохируулга, зүгшрүүлэлтийн буюу цахилгаан лабораторийн хүнийг туршилт хийлгэхийг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд туршилтыг удирдах үүргийг ажил гүйцэтгэгч эсвэл түүний зөвшөөрснөөр лабораторийн IV - өөс доошгүй групптэй ажилтан гүйцэтгэх ба Зөөврийн туршилтын төхөөрөмж нь туршилтын төхөөрөмжийн гаргалгаа дээр хүчдэл бий болмогц автоматаар ажилладаг гадна гэрлэн дохио, туршилтын хүчдэл өгснийг мэдээлэх дуут дохиогоор тоноглогдсон байна
3.2.14 До начала работы по опробованию механизмов представители подрядных организаций, участвующих в монтаже и наладке данной группы механизмов, обязаны сделать в журнале заявок следующие записи: - представитель электромонтажной организации - об окончании электромонтажных работ и выводе электромонтажного персонала в безопасную зону; - представитель наладочной организации - об окончании наладки электрооборудования и выводе наладочного персонала в безопасную зону; - представитель механомонтажной организации - об окончании монтажных работ, готовности механизма к опробованию и выводе монтажного персонала в безопасную зону.	3.2.14 Машиндтүр хүчдэл өгч шалгахаас өмнө тухайн бүлгийн машины угсралт тохируулга хийж буй гүйцэтгэгч байгууллагын хариуцлагатай ажилтан захиалгын журналд дараах тэмдэглэлийг хийнэ: а.цахилгааны угсралтын байгууллагын ажилтан тухайн цахилгааны угсралтын ажил дууссан болон цахилгаан угсралтын ажилтан нарыг аюулгүй ажиллагааны бүсэд гаргах тухай; б.тохируулгын байгууллагын ажилтан цахилгаан тоноглолын тохируулгын ажил дууссан болон тохируулгын ажилтан нарыг аюулгүй ажиллагааны бүсэд гаргах тухай; в. механик угсралтын байгууллагын ажилтан угсралтын ажил дууссан, машиныг шалгахад бэлэн болсон, угсралтын ажилтан нарыг аюулгүй ажиллагааны бүсэд гаргах тухай;
3.2.15 Опробование механизма совместно с электроприводом разрешается только при наличии соответствующих записей в журнале заявок ответственных представителей подрядных организаций, согласования даты опробования и наличии разрешения ответственного представителя эксплуатационного предприятия (с записью в журнал заявок).	3.2.15 Захиалгын журналд зөвхөн гүйцэтгэгч байгууллагын хариуцлагатай ажилтан холбогдох тэмдэглэл хийсэн, хүчдэлээр түр шалгаж үзэх хугацааг зөвшилцсөн ба ашиглагч байгууллагын хариуцлагатай ажилтны (захиалгын журналд тэмдэглэсэн) зөвшөөрлөөр машиныг цахилгаан дамжуулгатай нь хамт түр хүчдэлээр шалгаж үзэхийг зөвшөөрнө.
3.2.16 Присутствие ответственных представителей монтажных организаций в процессе опробования механизмов обязательно.	3.2.16 Машиныг түр хүчдэлээр шалгах явцад угсралтын байгууллагын ажилтанийг заавал байлцуулна
3.2.17 Электрооборудование вместе с механизмом после опробования и наладки передается на обслуживание персоналу эксплуатирующей организации.	3.2.17 Цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийг машинтай нь хамт түр хүчдэл өгч ажиллагааг нь шалгаж, бүрэн тохируулга хийсний дараа ашиглагч байгууллагын ажилтан нарын үйлчилгээнд шилжүүлнэ.