проверку знаний " Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок " в своей организации в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. Выполнение работ в этом случае осуществляется по наряду - допуску, приведенному в прил. 7 Правил .	мэдлэгийн шалгалтанд өөрийн байгууллага дээр гүйцэтгэх ажилд тавигдах шаардлагын хэмжээнд хамрагдсан байх ёстой. Энэ тохиолдолд дүрмийн Хавсралт 7 - д үзүүлсэн ажилд оруулах зөвшөөрөл (наряд) - ийн дагуу уг ажлыг гүйцэтгэнэ.
1.2.5 Перед допуском к работам на действующей электроустановке персонал электромонтажной (наладочной) организации должен пройти инструктаж по технике безопасности и схемам присоединений под руководством работников действующей электроустановки, о чем должна быть произведена соответствующая запись в журнале учета инструктажей.	1.2.5 Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж түүний хамгаалалтын бүсэд ажиллах ажилтныг ажилд оруулахаас өмнө тухайн ашиглагч байгууллагын холбогдох ажилтны удирдлаган дор холболтын схем болон аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгаа өгч, ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх арга хэмжээг тодорхой тусгаж, ажлын байрыг газар дээр нь зааж өгч акт үйлдэнэ.
1.2.6. Персоналу необходимо знать, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.	1.2.6 Ажилтан нь цахилгаан тоноглол хүчдэлгүй болсны дараа урьдчилан сануулалгүйгээр тухайн тоноглолд гэнэт хүчдэл өгч болохыг зайлшгүй мэдвэл зохино.
1.2.7 Порядок предварительных и периодических медицинских осмотров работников определяется Минздравом России.	1.2.7 Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт ажилтан нь тогтмол хамрагдана.
1.2.8 В составе персонала электромонтажных бригад должен быть обученный инструктор - реаниматор в соответствии с инструкцией "Первая медицинская, экстренная реанимационная помощь при работах на энергетических объектах" (Приказ Минтопэнерго РФ от 29.07.94 №161).	1.2.8 Цахилгаан угсралтын ажлын бригадын бүрэлдэхүүн нь угсралтын ажлын ослын үед 'Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм' - ийн дагуу цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдсэн болон бусад осолд өртсөн ажилтанд анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх арга барил эзэмшсэн, анхан шатны мэдлэггэй байна.
1.2.9. В случае невыполнения положений настоящих Правил работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	1.2.9 Дүрмийн шаардлагыг биелүүлээгүй ажилтан нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
1.2.10. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском (прил. 2) несут руководители организаций, участвующих в работе, и действующего предприятия.	1.2.10 Аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний хэрэгжилтийг хавсралт №2 - д заасан ажилд оруулах наряданд томилогдсон байгууллагын удирдах ажилтан, аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нар хариуцан ажиллана.
1.3 Допуск персонала к работам в действующих электроустановках Общие требования 1.3.1 1.3.1 Допуск персонала электромонтажной организации 1.3.2 к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4- 80* и " Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".	1.3 Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж, түүний хамгаалалтын бүсэд ажилд оруулах Ерөнхий шаардлага 1.3.1 Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж, түүний хамгаалалтын бүсэд ажилд оруулахдаа 'Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм' - ийг мөрдөх ёстой.
1.3.2 Перед началом работ в действующих 1.3.3 электроустановках стороннего предприятия строительно - монтажная организация должна: - Оформить акт - допуск по форме приложения 2. - Представить эксплуатационному предприятию список работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ и ответственных исполнителей (производителей) работ из числа тех, кого будет лично допускать к работам представитель эксплуатационного предприятия. - В списке необходимо указать должность, фамилию, инициалы и группу по электробезопасности. - Список должен быть утвержден главным инженером электромонтажной (наладочной) организации.	1.3.2 Ашиглагч байгууллагын ашиглалтад байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр гаднын цахилгаан байгууламж угсралтын ажлын байгууллага ажил эхлэхийн өмнө дараах ажлыг хийвэл зохино: - Ажилд оруулах - нарядыг ААД - д заасан загвараар бүрдүүлэх - Ашиглагч байгууллагын төлөөлөгчид наряд олгох эрхтэй ажилтнууд, ажлын удирдагч, ажил хариуцан гүйцэтгэгч ( угсралтын ажилтнууд )- ын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж өгөх ба түүний дараа ашиглалтын байгууллагын төлөөлөгч тэднээс хэн хэнийг биечлэн ажилд оруулах; - Жагсаалтанд ажилтнуудын овог, нэр, албан тушаал, цахилгааны аюулгүй ажиллагааны группийг заасан байх ёстой; - Цахилгаан угсралтын ажлын байгууллагын ерөнхий инженер 'Жагсаалт' - ыг баталсан байна;
1.3.3 По прибытии на эксплуатационное предприятие 1.3.4 персонал строительно - монтажной организации должен	1.3.3 Барилга угсралтын ажлын байгууллагын ажилтан нар нь ашиглагч байгууллагад мөрдөгдөж буй дүрмүүд болон