4.2.9 Место испытаний, а также соединительные провода должны быть ограждены или у места испытаний должен быть выставлен наблюдающий. Ограждения должны быть сигнальными инвентарными по ГОСТ 12.4.059 - 89 с подвешенными плакатами "Стой - напряжение!" или световое табло с той же надписью.	4.2.9 Туршилтын байр, түүнчлэн холболтын утаснуудад хаалт тавих буюу туршилтын байрны дэргэд хянагч тавьсан байх ёстой. Хаалтууд нь MNS 0012 -4- 002 ба MNS 4643 дагуу дохионы хэрэгсэлтэй, 'Зогс - хүчдэл' плакат өлгөсөн байх буюу мөн ийм бичигтэй гэрэлтэгч самбартай байх ёстой.
4.2.10 Если соединительные провода, находящиеся под испытательным напряжением, расположены вне помещения электроустановок напряжением выше 1000 В (коридоры, лестницы, проходы, территории), необходимо независимо от ограждения выставить наблюдающего.	4.2.10 Хэрэв туршилтын хүчдэлд байгаа холболтын утаснууд нь 1000В-оос дээш хүчдэлтэй цахилгаан төхөөрөмжийн байрны гадна (хонгил, шат, явах зам, дэвсгэр) байвал хаалтнаас үл хамааран хянагчид тавих шаардлагатай.
4.2.11 При испытании кабеля, если противоположный конец его расположен в запертой ячейке распределительного устройства, на дверях или ограждении ячейки должен быть вывешен плакат: "Стой - напряжение!", а на приводах отключенных разъединителей - "Не включать - работают люди!". Если двери указанной ячейки распределительного устройства не заперты, либо испытанию подвергается кабель с разделанными (на трассе) концами, то кроме вывешивания плакатов "Стой - напряжение!" у дверей ячейки или у места, где находятся концы кабеля, должен быть выставлен наблюдающий.	4.2.11 Кабель турших үед түүний нөгөө үзүүр нь хуваарилах байгууламжийн түгжээтэй хоргонд байвал хоргоны хаалга буюу хаалтан дээр 'Зогс өндөр хүчдэл!' гэсэн плакат өлгөх ба хуурай салгуурын дамжуулга дээр 'Бүү залга . Хүмүүс ажиллаж байна.!' гэсэн плакат өлгөнө. Хэрэв заасан хоргоны хаалга түгжээгүй, эсвэл кабель үзүүрлэсэн төгсгөлүүд дээр (трасс дээр ) туршилт явагдаж байгаа бол хоргоны хаалга дээр буюу кабелийн үзүүр байгаа газарт 'Зогс өндөр хүчдэл!' гэсэн плакат өлгөхөөс гадна харуул тавьсан байх ёстой.
4.2.12 В тех случаях, когда испытываемое оборудование расположено в разных помещениях, разрешается для наблюдения за состоянием изоляции пребывание членов бригады в этих помещениях. Этим лицам запрещается производство каких - либо работ.	4.2.12 Туршилтын төхөөрөмжийг ажиллуулагчийн ажлын байр 1000 В - оос дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламжийн хэсгээс тусдаа байх ёстой. Хэрэв туршигдаж байгаа тоног төхөөрөмжүүд нь өөр өөр өрөөнд байгаа тохиолдолд тусгаарлах байдлыг хянах зорилгоор бригадын гишүүдээс тухайн өрөөнд байж хяналт тавих ажиглагчийг томилно. Ажиглагч нь ямар нэг ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.
4.2.13 Перед подачей испытательного напряжения руководитель наладочных работ обязан: - проверить, все ли члены бригады находятся на местах, удалены ли посторонние лица и можно ли подавать на оборудование испытательное напряжение; - сделать предупреждение членам бригады словами:, "Подаю напряжение", после чего с вывода испытательной установки снять заземление и включением коммутационной аппаратуры подать напряжение - С момента снятия заземляющей штанги вся испытательная установка, включая испытательное оборудование и соединительные провода, должна считаться под напряжением, и производить какие - либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается.	4.2.13 Тохируулгын ажлын удирдагч нь туршилтын хүчдэл өгөхөөс өмнө дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: а. Бригадын бүх гишүүд байрандаа байгаа, гадны хүмүүс гарсан болон тоноглолд турших хүчдэл өгч болох эсэхийг шалгах; б.Бригадын бүх гишүүдэд 'Хүчдэл өглөө' гэж урьдчилан анхааруулга өгөөд туршилтын тоноглолын гаргалгаанаас газардуулгыг авч залгах - таслах аппаратыг залган хүчдэл өгөх; в. Газардуулгын штангыг авсан агшинаас эхлэн туршилтын тоноглол, туршилтын тоног төхөөрөмжүүд ба холболтын утсыг оруулан бүгдийг нь хүчдэлтэйд тооцох ёстой бөгөөд туршиж байгаа тоноглолын схем болон туршиж байгаа тоног төхөөрөмжийн схемийн холболтонд ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хориглох;
4.2.14 По окончании испытаний руководитель наладочных 4.2.2 работ обязан: - снизить напряжение испытательной установки до нуля; - отключить испытательную установку от сети; - разрядить и заземлить высоковольтный вывод испытательной установки; - убедиться в полном отсутствии заряда на установке, сообщить членам бригады наладчиков, что напряжение с установки снято; 4.2.3 - отсоединить провода и снять ограждения. 4.2.4	4.2.14 Туршилтын ажил дууссаны дараа тохируулгын ажлын удирдагч дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд: а.Туршилтын тоноглолын хүчдэлийг тэг болтол бууруулна; б.Туршилтын тоноглолыг сүлжээнээс тасална; в.Туршилтын тоноглолын өндөр хүчдэлийн гаргалгааг газардуулж, цэнэгийг нь шавхана; г.Төхөөрөмж бүрэн цэнэггүйг магадлаад тохируулгын бригадын гишүүдэд хүчдэлийг тасалсан тухай мэдэгдэнэ; д.Утсыг салгаж, хаалт хашлагыг авна
4.2.15 При работе с передвижной высоковольтной испытательной установкой (автолабораторией) кроме вышеперечисленных правил должны быть выполнены следующие мероприятия по технике безопасности: - автолаборатория должна находиться в зоне ограждения объекта испытания; - до начала испытания корпус автолаборатории должен быть заземлен медным гибким проводом сечением не менее 10 мм2;	4.2.15 Зөөврийн өндөр хүчдэлийн туршилтын тоноглолтой (автолаборатори) ажиллах үед дээр дурдсан заалтаас гадна дараах аюулгүй ажиллагааны техникийн арга хэмжээг авч заавал биелүүлсэн байх ёстой. Үүнд: а. Автолаборатори нь туршилтын объектын хаалттай бүсэд байрласан байх; б. Туршилт эхлэхээс өмнө автолабораторийн машины их биеийг 10 мм² - с багагүй хөндлөн огтлолтой, уян зэс утсаар газардуулсан байх;