пройти инструктаж по правилам, действующим на данном предприятии, по вопросам электробезопасности с учетом особенностей участков электроустановки, на которых ему предстоит работать. Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей на эксплуатационном 1.3.5 предприятии.	цахилгаан тоноглолын хэсгүүдийн онцлогтой холбоотой цахилгааны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд хамрагдана. Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг холбогдох дүрэм, журам, стандартад заасны дагуу өгөх ба журналд бүртгэж тэмдэглэнэ.
1.3.4 При выполнении работ в действующих электроустановках предприятий различных ведомств и форм собственности персонал строительно - монтажной организации должен руководствоваться правилами техники безопасности, по которым эксплуатируются данные электроустановки.	1.3.4 Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж, түүний хамгаалалтын бүсэд ажил гүйцэтгэхдээ ААД, техник ашиглалтын дүрэм болон ашиглагч байгууллагын аюулгүй ажиллагааны болон ашиглалтын зааврыг мөрдлөг болгоно.
Допуск к работам в электроустановках энергопредприятий 1.3.5 Электромонтажные работы в действующих электроустановках электростанций и подстанций должны выполняться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, отсоединения их от действующей части электроустановки (разрезанием шлейфов, снятием перемычек и др.) и заземления.	Эрчим хүчний ашиглагч байгууллагын цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр ажилтныг ажилд оруулах 1.3.5 Ашиглалтад байгаа эрчим хүчний (цахилгаан станц, уурын зуух, дэд станц г.м) байгууламжийн цахилгаан тоног төхөөрөмжид цахилгаан угсралтын ажлын ажил гүйцэтгэхийн өмнө угсралтын ажлын бүс доторх гүйдэл дамжуулах бүх хэсгийн хүчдэлийг салгах ба ашиглалтад байгаа цахилгааны тоноглолын хэсгээс тайлж хөндийрүүлэг ба газардуулга авах гэх мэт техникийн арга хэмжээг ашиглагч байгууллагын төлөөлөгч ( ажлын байр бэлтгэгч )- өөр гүйцэтгүүлэх ёстой.
1.3.6 Зона работ, выделенная для строительно - монтажной 1.3.1 организации, должна быть выгорожена сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проникновению электромонтажного персонала в действующую часть электроустановки.	1.3.6 Ажил гүйцэтгэх ажлын байрны бүсийг хаалт, хашилтаар тусгаарлах бөгөөд ашиглалтад байгаабайгууламж, тоног төхөөрөмжид нэвтрэх боломжийг хаах, тэмдэг тэмдэглэгээ плакат тавих ёстой.
1.3.7 Пути прохода и проезда персонала, машин 1.3.1 и механизмов строительно - монтажной организации в выгороженную зону не должен пересекать территорию или помещения с находящимися под напряжением токоведущими частями. В тех случаях, когда путь следования персонала строительно - монтажной организации в выделенную зону проходит по территории или помещениям действующего распредустройства, допуск в эту зону выполняет представитель эксплуатационного предприятия, который должен довести персонал строительно - монтажной организации до входа или въезда в зону работ. 1.3.2	1.3.7 Барилга угсралтын ажлын байгууллагын ажилтны машин механизмыг тусгаарласан бүсэд нэвтэрч орох, гарах зам нь ашиглагч байгууллагын нутаг дэвсгэрээр буюу хүчдэл бүхий гүйдэл дамжуулах хэсгүүд байрласан барилгыг дайран өнгөрч болохгүй. Барилга угсралтын ажлын байгууллагын ажилтан нарын тусгаарласан бүсэд нэвтэрч орох, гарах зам нь ажиллагаанд буй хуваарилах байгууламжийн байр буюу нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөхөөр байвал эрчим хүчний ашиглагч байгууллагын төлөөлөгч цахилгаан угсралтын ажлын байгууллагын ажилтан нарыг дагуулан энэ бүсээс гаргах буюу энэ бүсэд оруулж өгөх ёстой.
1.3.8 Если выделенная для строительно - монтажной организации зона не ограждена, то работы в ней должны проводиться под наблюдением представителя эксплуатационного предприятия, о чем должна быть сделана запись в наряде допуске. Ежедневный допуск к работе в этом случае осуществляет представитель эксплуатационного предприятия. При проведении наладочных работ наблюдающий не назначается. Персонал строительно - монтажной организации эти работы может выполнять на правах командированного.	1.3.8 барилга угсралтын ажлын талбай хашилт 1.3.8 барилга угсралтын ажлын талбай хашилт тусгаарлалт хийгээгүй бол өдөр бүр ашиглалт үйлчилгээг хариуцагч байгууллагын ажилтны хяналтын дор гүйцтэгх ба энэ тухай наряданд тусгах ёстой. Энэ тохиолдолд өдөр бүр ажилд оруулөх зөвшөөрлийг хариуцагч байгууллагын ажилтан олгоно. Тохируулгын ажил хийх явцад албан томилолтоор ажиллаж байгаа бүх хүмүүс нь цахилгаан байгууламжийн ашиглалт үйлчилгээг хариуцагч байгууллагын ажилтны аюулгүй ажиллагаатай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.
1.3.9 К командированному персоналу относится персонал ремонтных и наладочных организаций, направляемый для выполнения работы в действующих электроустановках электростанций, предприятий, электрических или тепловых сетей и не состоящий в их штатах. К командированному может быть отнесен монтажный персонал строительно - монтажной организации, направляемый для выполнения работ в действующих электроустановках. Решение об отнесении этого персонала к командированному принимает руководитель предприятия, эксплуатирующего электроустановку, по согласованию с руководством строительно - монтажной организации.	1.3.9 Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламжийн хамгаалалтын бүсэд ажил гүйцэтгүүлэхээр явуулсан барилга угсралтын байгууллагын хүнийг томилолтоор ажиллаж байгаад тооцож болно. Эдгээр ажилтныг томилох шийдвэрийг ашиглагч байгууллагын удирдлага нь Цахилгаан байгууламж угсралтын ажлын байгууллагын удирдлагатай зөвшилцөж гаргана. Ашиглалтад байгаа цахилгаан станц, үйлдвэр, цахилгаан болон дулааны сүлжээний хамгаалалтын бүсэд ажил гүйцэтгүүлэхээр явуулсан барилга угсралтын байгууллагын хүнийг томилолтоор ажиллаж байгаад тооцно. Эдгээр ажилтныг томилох шийдвэрийг ашиглагч байгууллагын удирдлага нь Цахилгаан байгууламж угсралтын ажлын байгууллагын удирдлагатай зөвшилцөж гаргана.