s.c.“VoLUMPRoIECT”s.r.l

300595 Timisoara, str. P. Ramneantu nr. 31, tel. +40 722 376 638

ancamaria.badea@yahoo.com

- 3. distanţe, precizate mai sus, pot fi modificate pe baza studiilor de impact 3. distanţe, precizate mai sus, pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.

Art.8 Intersecţii de reţele tehnico edilitare

- 1. intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura 1. intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura internă ori pentru îmbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe verticală (alin.1, art.31, anexa laHG930/2005).
- 2. zonele de traversare prevăzute la aliniatul precedent aducţiunile se vor 2. zonele de traversare prevăzute la aliniatul precedent aducţiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecţie (alin.2, art.31, anexa laHG930/2005).
- 3. cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau 3. cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apă potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea îngheţului (alin.1, art.32, anexa laHG930/2005).
- 4. când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la 4. când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la aliniatul precedent, se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate (alin.2, art.32, anexa la HG 930/2005).
- 5. proiectarea şi execuţia reţelelor de apă potabilă se vor avea în vedere 5. proiectarea şi execuţia reţelelor de apă potabilă se vor avea în vedere evitarea oricăror legături între acestea şi reţelele de apă nepotabilă, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanşeităţii (art.33, anexa la HG 930/2005).
- 6. interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape minerale prin 6. interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape minerale prin cămine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc (art.34, anexa la HG 930/2005).

#### VII. PREVEDERI SPECIALE LA NIVELUL ZONELOR CU RISCURI NATURALE ZONE CU RISC NATURAL DE INUNDAŢII

#### Cap.1 Generalităţi

Art.1 Zone cu risc natural de inundaţii

###### 1. majoră a râului Bega, precum şi albiile majore ale torenţilor şi 1. majoră a râului Bega, precum şi albiile majore ale torenţilor şi reprezintă zonele evidenţiate cu risc natural de inundaţii.

- 2. asemenea reprezintă zone cu risc natural de inundații, toate cele 2. asemenea reprezintă zone cu risc natural de inundații, toate cele cuprinse în hărțile de risc, conform părții grafice din prezentul proiect, până când acestea nu vor fi eliminate prin lucrari specifice de îndiguire / ridicare a cotei de protecție la inundații a digurilor. Asupra acestor zone sunt aplicate, până la eliminarea cauzelor inundațiilor prin măsuri de anvergură măsurile și condițiile cuprinse mai jos în acest capitol.
- 3. UAT Tomesti mai cuprinde și zone posibile a fi inundate cuprinse în 3. UAT Tomesti mai cuprinde și zone posibile a fi inundate cuprinse în hărțile de hazard, dar care nu au fost incluse în hărțile de risc la inundații. Acestea au fost evidențiate ca atare în partea grafica a proiectului. Asupra