s.c.“VoLUMPRoIECT”s.r.l

300595 Timisoara, str. P. Ramneantu nr. 31, tel. +40 722 376 638

ancamaria.badea@yahoo.com

Art.15 Racordarea la reţelele tehnico - edilitare existente

- 1. construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie 1. construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de echipări tehnico edilitare proprii ce folosesc surse de energii regenerabile.
- 2. cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată 2. cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când acestea se vor realiza.
- 3. situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în 3. situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului.
- 4. de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 4. de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor saubeneficiar.
- 5. de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran. 5. de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran. Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri,etc.

Art.16 Sisteme individuale de echipare edilitară

- 1. Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, coteţe, depozit de deşeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor (alin.2,art.27, anexa la OMS119/2014).
- 2. Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol(curţi,grădini,străzi,locuri
- 3. riverane ş.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară asurselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la OMS119/2014).
- 4. Îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid - menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se întreţin în bună stare de