- 4.4. Tahliye Planları ISO 23601 standartında acil durum talimatı ve yangın talimatı içerecektir.
- 4.5. Tahliye Planları ISO 7010 standartında acil durum ve yangın sembolleri dizini bulunacaktır.
- 4.6. Kuzeyi gösterir konumda vaziyet planı ve toplanma noktası plan dahilinde gösterilecektir. (plan ebatının en az %10 (on) alanında).
- 4.7. Afet durumları ve afet toplanma alanları, vb unsurların tahliye planı üzerinde gösterimi bu şartname kapsamı dışındadır.
- 4.8. 1/50-1/250 aralığında ölçekli çizim sağlanacak, rölöve proje verilmeyen yerler için ölçeğe yakın kroki üzerinden çizim hazırlanacak, planın asılacağı noktaya göre tasarım yönlendirilecek, tasarımın mevcut pusula yönü ayrıca belirtilecektir. Genel vaziyet (yerleşke/kampüs), kat ve oda tipi sınıflandırması kapsamında ISO 23601 gereği planların asılacağı noktalar, ebat ve yön tayini yüklenici tarafından kuruma bildirilir. Kurum planların asılabilmesi için belirtilen noktalarda gerekli düzenlemeleri hazırlar. Oda tipi planlar ve en az 2 çıkışı gösteren kısmi kat planları, tam kat planının varlığı halinde kullanılabilir.
- 4.9. Binanın bir yerleşke dahilinde olması veya binanın muhtelif müştemilatlarının varlığı söz konusuysa, ekipman, araç vb unsurların tahliyesi de söz konusuysa bina ve kat tahliye planlarının yanı sıra saha/yerleşke tahliye planlarının da hazırlanmasını kurum tarafından talep edebilir.
- 4.10. Tahliye planları senaryo çalışmalarını ihtiva etmeyerek, tam tahliye esaslarına göre hazırlanacaktır. Yatay, kısmi tahliye vb senaryoları tanzim talebi kurumun tasarrufundadır.
- 4.11. Plan üzerinde, Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği kapsamında bulunan sembollerin sınırlı olması sebebiyle TS EN ISO 7010:2011 standartlarında piktogramlar kullanılacaktır. Plan üzerinde gösterilen işaretlemeler; yangın müdahale envanterleri, acil müdahale envanteri, tehlike işaretleri vb, planın hazırlandığı dönemi yansıtmakta olup, fiili ilave, eksiltme ve benzeri düzenlemeler kurumun sorumluluğunda olup, yükleniciye revizyon bildiriminde bulunmalıdır. Yüklenici ISO 7010 standartına uygun piktogramlar kullanmaması, standart dışı kopya piktogramlar kullanmasından sorumlu olur.
- 4.12. ‘İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği’ Madde 12 esaslarına, ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ madde 4,30,31,33,38,39,49,146,151 esaslarına uygun olarak ISO 16069 standartında ve “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” EK2 Md 3 gereği acil tahliye yolları ve okları yeşil, yangın tahliye yolları ve okları kırmızı ile işaretlenecektir. ISO 16069 standartına uygun düzenlenen kaçış yollarının fiili düzenleme ve uygulama yükümlülüğü kuruma aittir. Yüklenici, yönetmelik ve ISO standartları gereği işyerinde olması gereken ve tahliye planı üzerinde gösterimi zaruri unsurlarda fiili eksiklik veya yanlış kullanım/uygulama durumunda, özellikle Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik md 30 gereği 2. Kaçış yolu eksikliğinde, kurumu bilgilendirir, kurumun alacağı tedbirlere göre tahliye planlarını hazırlar.
- 4.13. ISO 23601 standartları gereği, hareket ettirilebilecek dolap masa vb. eşyalara, yeri değiştirilebilecek tefriş vb. unsurlar planda yer verilmeyecektir. Yüklenici temsili gösterimde bulunabilir.
- 4.14. Hazırlanacak tahliye planları yönetmelik veya standartlarda değişiklik olmadığı sürece 5 (beş) yıl geçerlidir.
- 4.15. CE Sertifikalı UV boya ve UV baskı ile doğrudan baskı kullanılacaktır.
- 4.16. ISO normları gereği yapışkan folyo baskısı, solvent boya kullanılmayacaktır. Solvent boya ve solvent baskı kurşun içeriği sebebiyle asla kullanılmayacaktır.
- 4.17. Ekli listeye bağlı olarak bir kısım planlar dekota malzemeye UV boya baskı yapılacak; 2,6-3,0mm dekota malzeme, çift taraflı endüstriyel bantla montaja hazır olacaktır. Bir kısım planlar için pleksi malzemeye baskı yapılacak; 2,6-3,0mm şeffaf pleksi malzemeye ters UV boya baskı yapılacaktır. Metal ayaklarıyla montaja hazır olacaktır.