Zavese za dim i toplotu moraju činiti nepropusnu vezu sa tavanicom ili krovnim pokrivačem. Viseće tavanice ne smeju sprečavati funkcionisanje zavese za dim i toplotu i ne smeju ometati odvođenje dima i toplote. Zavesa za dim i toplotu spušta se u prostor najmanje toliko koliko iznosi računska visina dimne zone.

##### Član 18.

Prostorija koja je opremljena sistemom za odvođenje dima i toplote mora imati otvore za dovođenje svežeg vazduha čiji se poklopci, u slučaju požara, moraju što pre otvoriti.

##### Član 19.

Geometrijska površina preseka otvora za dovođenje svežeg vazduha mora biti najmanje dva puta veća od geometrijske površine otvora sistema za odvođenje dima i toplote iz sektora sa najvećom efektivnom površinom otvora.

##### Član 20.

Prozori i vrata ispod jedne polovine srednje konstrukcione visine objekta, koji se u slučaju požara mogu otvoriti i sa spoljašnje strane, smatraju se otvorima za dovođenje svežeg vazduha. Svaka zastakljena površina koja se nalazi u donjem delu konstrukcione visine objekta i na kojoj se staklo može razbiti smatra se otvorom za dovođenje svežeg vazduha.

##### Član 21.

Efektivna površina otvora na uređajima za odvođenje dima i toplote ne sme se zbog deformisanja uređaja prilikom požara smanjiti u toj meri da se dovede u pitanje njena osnovna namena.

##### Član 22.

Ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplote za različite uslove, prema veličini prostorije, vrsti proizvodnje ili materijala koji se skladišti, računa se prema obrascima iz čl. 23, 24. i 25. ovog pravilnika i tabelama br. 1 do br. 5. Tabele br. 1. do br. 5. iz stava 1. ovoga člana odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

##### Član 23.

Za Za prostorije čija je površina poda veća od 1600 m , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplote izračunava se prema sledećem obrascu: Avs = p p gde je: 2 A vs - ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplote, u m ; p - tabelarne veličine efektivne površine otvora referentnih grupa zavisno od srednje konstrukcione visine prostorije i računske debljine dimne zone (date u tabeli br. 5), u %; Fp - površina poda prostorije za koju se izračunava efektivna površina za odvođenje dima i 2 toplote, u m .

##### Član 24.

Za Za prostorije čija je površina poda preko 800 do 1600 m , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplote izračunava se prema sledećem obrascu: Avs = p gde oznake A vs i p imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

##### Član 25.

Za Za prostorije čija je površina poda do 800 m , ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplote izračunava se prema sledećem obrascu: Avs = (pp x 16 gde oznaka A vs , p i F p imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

##### Član 26.

Na mestu na kome je opasnost od požara povećana usled visokog požarnog opterećenja ili zbog materija opasnih po požar, a takav slučaj nije posebno obuhvaćen tabelom br. 1. ili tabelom br. 2, efektivna površina sistema za odvođenje dima i toplote iznosi naj manje 6% površine poda takvog mesta.

##### Član 27.

Za višenamenske prostorije sa više različitih kategorija opasnosti od požara, efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplote izračunava se za svaki pojedini dimni sektor. Ako zbog tehnološkog procesa u višenamenskoj prostoriji nije moguća podela na dimne sektore, za izračunavanje se uzima najveća kategorija opasnosti od požara i dobijena efektivna