površine poda, što je moguće više prema gornjoj konstrukcionoj visini krova, pri čemu ravan površine otvora mora biti u vodoravnom položaju. Ako krovna konstrukcija obrazuje dimne podsektore, na svaki podsektor postavlja se najmanje jedan uređaj za odvođenje dima i toplote. Uređaji za odvođenje dima i toplote ugrađuju se u šed -krovove tako da vetar ne ometa njihov rad.

##### Član 6.

Dužina stranice ili prečnik otvora uređaja za odvođenje dima i toplote ne sme biti veći od 2,50 m .

##### Član 7.

Ako se sistem za odvođenje dima i toplote aktivira i pomoću uređaja za ručno aktiviranje, takvo aktiviranje mora se izvoditi sa bezbednog mesta. Na uređaju za ručno aktiviranje sistema za odvođenje dima i toplote mora biti vidno naznačeno za koji dimni sektor je namenjen i da li je aktiviran ili nije. Uređaj za ručno aktiviranje sistema za odvođenje dima i toplote mora biti zaštićen tako da ne postoji mogućnost za nenamerno aktiviranje.

##### Član 8.

Pri grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplote, istovremeno se otvaraju samo uređaji za odvođenje dima i toplote iz jednog dimnog sektora. Pri automatskom grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplote predviđa se na 2 svakih 400 m najmanje jedan dimni ili dva termička detektora, osim na mestima sa visokim požarnim opterećenjem ili sa materijama koje pospešuju požar, na koje se postavlja dodatni detektor. Detektori moraju biti postavljeni tako da su izloženi požarnim veličinama.

##### Član 9.

U prostorijama koja se štite šprinkler - uređajima za gašenje požara, uređaji za odvođenje dima i toplote smeju se otvarati samo posle aktiviranja šprinkler - uređaja. Pri aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplote pomoću termičkih detektora požara, nazivna temperatura termičkog detektora požara za aktiviranje tog sistema mora biti za o najmanje 18 S veća od nazivne temperature za aktiviranje šprinkler - uređaja.

##### Član 10.

U dimnim sektorima opremljenim šprinkler - uređajima i drenčer - uređajima, detektori požara za sisteme za odvođenje dima i toplote moraju se zaštititi od neposrednog prskanja vodom.

##### Član 11.

Dimni Dimni sektori ne smeju biti veći od 1600 m , a dužina sektora ne sme iznositi više od 60 m .

##### Član 12.

Uređaji za odvođenje dima i toplote moraju biti konstruisani i održavani tako da funkcionišu bez obzira na opterećenje usled vetra, snega ili leda.

##### Član 13.

Uređaji za odvođenje dima i toplote moraju raditi i ako nastane prekid u snabdevanju energijom. Aktiviran uređaj za odvođenje dima i toplote mora ostati otvoren i ako je oštećena instalacija za snabdevanje energijom.

##### Član 14.

Instalacije za napajanje i aktiviranje uređaja za odvođenje dima i toplote moraju biti raspoređeni tako da su što manje izložene vatri i da izdrže povećanu temperaturu za vreme dok se uređaj ne otvori.

##### Član 15.

Oko uređaja za odvođenje dima i toplote mora biti ugrađen takav materijal koji u pogledu širenja plamena po površini ima najmanje iste karakteristike kao i materijal od kog je napravljen krovni pokrivač.

##### Član 16.

Zavese za dim i toplotu moraju biti stabilne i nepropusne za dim i toplotu i pri porastu o o temperature okoline od 298 + 5 K (25 + 5 S) na 773 K (500 S) u toku 30 minuta.

##### Član 17.