- состояние цепей самодиагностики. Параметры: Номинальное напряжение питающей сети - 220 В, 50Гц + /- 1. Рабочий диапазон значений напряжения сети от 187 до 242 В. Номинальная выходная активная мощность – не менее 3 кВт; КПД при выходной мощности, равной Рном - не менее 85%. Номинальное выходное напряжение - 48 В. Номинальный выходной ток - не менее 62,5 А. Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока) - не более 1.5%. Уставка защитного потенциала в диапазоне от -0.0 до -5В. Точность поддержания защитного потенциала, - не более 2%. Точность поддержания выходного (защитного) тока, - не более 2 %. Уровень шума, - не более 60 дБ. Сопротивление изоляции электрических цепей не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях и не менее 5 МОм в условиях воздействия относительной влажности 98%. Рабочий диапазон температур, не менее - 40 до +45 градусов. Габаритные размеры станции, не более - 565*395*935 мм. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 3 лет. Срок службы станции 15 лет.
4	Станция катодной защиты адаптивная телемеханизированная АСКЗ-ТМ-5,0 кВт	Штука	3,000	Нет	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	187000, Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 4
Технические характеристики предмета закупки	Адаптивная телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ по ТУ 3415-028-73573426-2016; Тип преобразователя станции АСКЗ-ТМ - инверторный; Преобразователь выполнен в виде силового модуля универсальной мощности, с возможностью регулировки в диапазоне - от 0.8 до 5 кВт; Количество силовых модулей в станции – не более 2 шт.; Номинальная выходная мощность силового модуля - не менее 5 кВт; Силовой модуль должен иметь: легкодоступный собственный выключатель питания, расположенный на внешней панели. Должен поддерживаться автоматический переход в режим стабилизации тока при обрыве в цепи измерения потенциала и обратный автоматический переход при её восстановлении. Наличие защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки. Наличие защиты от перегрузки по выходной мощности. Наличие встроенных средств защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений со стороны вводов питающего напряжения и нагрузки – не менее 4 шт. Наличие защиты от поражения человека электрическим током АВДТ-32 с током утечки не более 32мА. Наличие кабельных вводов с внутренним диаметром не менее 45мм в количестве не менее 3 шт., для подключения силовых кабелей. Наличие разъёма РY04-19T c IP68 в составе станции для подключения телеметрического контроллера. Наличие болтовых соединений Анод, Труба для подключения кабелей сечением, не менее - 80 мм2; Степень защиты IP34 Станция должна быть оснащена телеметрическим контроллером «CCoфт:Сигнал» по ТУ 4232-020-73573426-2009, для измерения, индикации, передачи данных и удалённого управления АСКЗ-ТМ. Телеметрический контроллер должен иметь сертификат об утверждении типа средств измерений, поставляется с первичной поверкой. Должна быть обеспечена интеграция станции к системе телемеханики «ССофт:Сигнал» ПО Монитор телеметрии. Обмен данными телеметрического контроллера с силовым модулем должен осуществляться по протоколу Modbus RTU. Антивандальная антенна. Встроенные в станцию средства телемеханики должны иметь возможность передачи информации: 1. по каналу связи с использованием сети ИНТЕРНЕТ (GPRS).

12