content:
Switchboard sulit dibayangkan tanpa perangkat perlindungan modular modern, seperti pemutus sirkuit, perangkat arus sisa, pemutus sirkuit diferensial dan semua jenis relai perlindungan. Tetapi tidak selalu perangkat modular ini terhubung dengan benar dan aman.
Mengingat pemeliharaan panel listrik, saya kadang-kadang harus menghadapi kesalahan menghubungkan pemutus sirkuit yang diinstal di dalamnya. Tampaknya, bagaimana Anda dapat menghubungkan tiang tunggal otomatis seperti biasa? Saya membersihkan kabel dengan panjang tertentu, memasukkannya ke dalam terminal, mengencangkan sekrup dengan aman.
Tetapi tidak peduli betapa anehnya kedengarannya, kebanyakan orang memiliki tangan yang "kikuk" dan kualitas perisai yang membangun banyak yang diinginkan. Meskipun pada kenyataannya kita semua membuat atau membuat kesalahan dalam industri tertentu, dan seperti pepatah terkenal mengatakan: "orang yang tidak melakukan apa pun tidak salah".
Salam untuk semua teman di situs "Electric in the House." Dalam artikel ini kita akan mempertimbangkan bagaimana menghubungkan mesin di panel dan menganalisis beberapa opsi untuk kesalahan yang paling umum dan kotor.
Koneksi otomat di panel - apakah pintu masuk dari atas atau bawah?
Hal pertama yang ingin saya mulai adalah koneksi mesin yang benar pada prinsipnya. Seperti diketahui, pemutus sirkuit memiliki dua kontak untuk menghubungkan bergerak dan tetap. Manakah dari kontak yang perlu menghubungkan daya ke atas atau bawah? Hingga saat ini, ada banyak kontroversi mengenai masalah ini. Pada setiap forum listrik banyak pertanyaan dan pendapat tentang masalah ini.
Kami meminta saran untuk dokumen peraturan. Apa yang EMP katakan tentang ini? Dalam edisi ke-7 OSP, klausa 3.1.6. berkata:
Seperti yang bisa dilihat dalam aturan, dikatakan bahwa kabel listrik saat menghubungkan mesin di perisai harus dihubungkan, sebagai aturan, untuk kontak tetap. Ini juga berlaku untuk semua ouzo, difavtomam dan perangkat perlindungan lainnya. Ungkapan "sebagai aturan" tidak jelas dari semua kliping ini. Artinya, tampaknya, sebagaimana mestinya, tetapi dalam beberapa kasus bisa ada pengecualian.
Untuk memahami di mana kontak bergerak dan tetap berada, Anda harus mewakili perangkat internal pemutus sirkuit. Mari kita ambil contoh robot satu kutub untuk mempertimbangkan di mana kontak tetap berada.
Sebelum kami adalah seri mesin otomatis BA47-29 dari iek. Dari foto itu jelas bahwa kontak tetapnya adalah terminal atas, dan kontak yang bergerak adalah terminal bawah. Jika kita mempertimbangkan sebutan listrik pada sakelar itu sendiri, maka di sini juga terlihat bahwa kontak tetap berada di atas.
Pemutus sirkuit lain dari produsen lain memiliki sebutan yang sama pada casing tersebut. Ambil, misalnya, automat Schneider Electric Easy9, kontak tetapnya juga di atas. Untuk Schneider Electric RCD, semua sama, ada kontak tetap di atas, dan yang bergerak dari bawah.
Contoh lain adalah perangkat keamanan Hager. Pada badan pemutus sirkuit dan HBO RCD, Anda juga dapat melihat simbol-simbol, dari mana jelas bahwa kontak tetap berada di atas.
Mari kita lihat, dari sisi teknis, apakah ada nilai, bagaimana menghubungkan mesin dari atas atau bawah.
Pemutus sirkuit melindungi garis dari beban berlebih dan sirkuit pendek. Ketika terjadi overcurrents, rilis termal dan elektromagnetik yang terletak di dalam perumahan bereaksi. Dari sisi mana daya akan terhubung dari atas atau bawah untuk pengoperasian releaser, sama sekali tidak ada perbedaan. Artinya, dapat dikatakan dengan keyakinan bahwa pengoperasian mesin tidak mempengaruhi kontak mana yang akan diberi daya.
Sebenarnya, saya harus mencatat bahwa produsen perangkat modular "bermerek" modern, seperti ABB, Hager, dan lainnya, memungkinkan koneksi daya ke terminal yang lebih rendah. Untuk tujuan ini, ada klem khusus pada mesin, yang dirancang untuk ban sisir.
Mengapa OIR menyarankan Anda untuk terhubung ke kontak tetap (atas)? Aturan seperti itu disetujui untuk tujuan umum. Setiap ahli listrik yang berpendidikan tahu bahwa ketika bekerja, perlu untuk menghapus tegangan dari peralatan yang akan bekerja. "Zalazy" dalam perisai seseorang secara intuitif mengasumsikan kehadiran fase di atas mesin otomatis. Mematikan AV di panel, dia tahu bahwa tegangan di terminal bawah dan semua yang bergerak menjauh dari mereka, tidak.
Sekarang bayangkan bahwa koneksi automata di switchboard dilakukan oleh seorang ahli listrik Paman Vasya, yang menghubungkan fase ini ke kontak bawah AB. Beberapa waktu telah berlalu (minggu, bulan, tahun) dan Anda harus mengganti salah satu mesin (atau menambahkan yang baru). Paman listrik Peter datang, mematikan mesin yang diperlukan dan dengan percaya diri memanjat dengan tangan kosong di bawah tegangan.
Di masa lalu Soviet baru-baru ini, semua automata memiliki kontak tetap di bagian atas (misalnya, AP-50). Sekarang, dengan pembangunan AB modular, Anda tidak dapat membongkar di mana bergerak dan di mana kontak tetap. Di AB yang kami pertimbangkan di atas, kontak tetap berada di atas. Dan di mana jaminan bahwa kontak tetap automaton Cina akan berada di atas.
Oleh karena itu, dalam aturan ПУЭ, koneksi dari konduktor suplai ke kontak tetap hanya menyiratkan sambungan ke terminal atas untuk keperluan pesanan umum dan estetika. Saya sendiri adalah pendukung untuk menghubungkan daya ke kontak atas pemutus sirkuit.
Bagi mereka yang tidak setuju dengan saya, pertanyaan tentang pengurukan, mengapa di sirkuit listrik, kekuatan ke automata terhubung ke kontak tetap.
Jika Anda mengambil, misalnya, jenis biasa RB switch, yang diinstal pada setiap fasilitas industri, maka tidak akan pernah terhubung terbalik. Menghubungkan daya ke perangkat switching semacam ini hanya percaya kepada kontak teratas. Matikan sakelar dan Anda tahu bahwa kontak bawah tanpa tegangan.
Kami menghubungkan kabel ke mesin - kabel dengan inti monolitik
Bagaimana cara menghubungkan mesin di panel sebagian besar pengguna? Kesalahan apa yang bisa dibuat saat melakukan ini? Mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang paling umum di sini.
Kesalahan - 1. Kontak dengan isolasi.
Semua orang tahu bahwa sebelum Anda menghubungkan mesin di panel Anda perlu menghapus isolasi dari kabel yang terhubung. Tampaknya tidak ada yang rumit, dilucuti inti ke panjang yang diinginkan, kemudian masukkan ke terminal menjepit mesin dan kencangkan dengan sekrup, sehingga memastikan kontak yang dapat diandalkan.
Tetapi ada beberapa kasus ketika orang bingung mengapa mesin terbakar, ketika semuanya terhubung dengan benar. Atau mengapa makanan di apartemen secara berkala menghilang ketika pemasangan kabel dan pengisian panel benar-benar baru.
Salah satu alasan di atas adalah masuknya insulasi kawat di bawah klip kontak pemutus sirkuit. Bahaya seperti itu dalam bentuk kontak yang buruk membawa bahaya isolasi meleleh, tidak hanya kabel, tetapi juga mesin itu sendiri, yang dapat menyebabkan kebakaran.
Untuk menghilangkan ini, Anda perlu memonitor dan memeriksa bagaimana kawat dikencangkan di soket. Koneksi yang benar dari mesin di switchboard harus menghilangkan kesalahan tersebut.
Kesalahan - 2. Tidak mungkin untuk menghubungkan beberapa inti dari bagian yang berbeda ke satu terminal AB.
Jika perlu untuk menghubungkan beberapa automata yang berdiri di baris yang sama dari satu sumber (kawat) untuk tujuan ini, bus sisir tidak bisa lebih sesuai. Tapi ban seperti itu tidak selalu di tangan. Bagaimana cara menggabungkan beberapa mesin kelompok dalam kasus ini? Setiap teknisi listrik, menjawab pertanyaan ini, akan memberitahu Anda untuk membuat jumper-jumper kabel buatan sendiri.
Untuk membuat jumper seperti itu, gunakan potongan kawat dari penampang yang sama, tetapi jangan dipecahkan sama sekali sepanjang keseluruhan. Bagaimana cara melakukan ini? Tanpa melepas isolasi dari kawat, bentuk jumper dari bentuk dan ukuran yang diinginkan (dengan jumlah cabang). Lalu kita bersihkan insulasi dari kawat pada titik tikungan ke panjang yang diinginkan, dan kita mendapatkan jumper yang tak terpisahkan dari satu kawat.
Jangan menghubungkan automatons dengan jumper dengan kabel dari bagian yang berbeda. Kenapa Ketika kontak dikencangkan, inti dengan penampang besar akan dijepit dengan baik, dan inti itu dengan penampang yang lebih kecil akan memiliki kontak yang buruk. Akibatnya, fusi insulasi tidak hanya pada kabel, tetapi juga pada mesin itu sendiri, yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan kebakaran.
Contoh penghubung pemutus sirkuit dengan jumper dari bagian kabel yang berbeda. The "fase" datang ke mesin pertama dengan kawat 4 mm2, dan jumper dengan kawat 2,5 mm2 sudah pergi ke mesin lain. Foto itu menunjukkan bahwa jumper dari kabel dari berbagai bagian. Akibatnya, kontak yang buruk, peningkatan suhu, peleburan isolasi tidak hanya pada kabel, tetapi juga pada mesin itu sendiri.
Sebagai contoh, mari kita coba untuk mengencangkan di terminal pemutus sirkuit dua tinggal dengan penampang 2,5 mm2 dan 1,5 mm2. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha memastikan kontak yang dapat diandalkan dalam kasus ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kawat dengan bagian 1,5 mm2 longgar menggantung.
Contoh lain dalam foto adalah difavtomat, di terminal yang dua kawat dari berbagai penampang disisipkan dan mereka mencoba untuk mengencangkan semuanya. Akibatnya, kawat dengan potongan melintang yang lebih kecil dan bunga api.
Kesalahan - 3. Pembentukan ujung kabel dan kabel.
Item ini kemungkinan besar tidak mengacu pada kesalahan, tetapi untuk rekomendasi. Untuk menghubungkan inti kabel dan kabel yang keluar ke mesin, kami melepas insulasi dari mereka sekitar 1 cm, masukkan bagian kosong ke dalam kontak dan kencangkan dengan sekrup. Menurut statistik, 80% tukang listrik menghubungkan cara ini.
Kontak di persimpangan dapat diandalkan, tetapi dapat lebih ditingkatkan tanpa membuang waktu dan uang. Saat menghubungkan kabel dengan inti monolitik ke mesin, buat tikungan berbentuk U di ujungnya.
Pembentukan ujung-ujung ini akan meningkatkan area kontak kawat dengan permukaan penjepit, yang berarti kontak akan menjadi lebih baik. P.S. Dinding bagian dalam bantalan kontak AB memiliki takik khusus. Ketika sekrup dikencangkan, torehan ini memotong inti, sehingga meningkatkan keandalan kontak.
Menempelkan ke mesin kabel yang terdampar
Untuk papan kabel, listrik sering memberikan preferensi ke kawat fleksibel dengan kawat pilin tipe PV-3 atau PugV. Lebih mudah dan lebih mudah untuk bekerja dengannya daripada dengan hunian monolitik. Tapi ada satu fitur.
Kesalahan utama yang dibuat oleh para pendatang baru dalam hal ini adalah menghubungkan kabel yang dilepaskan ke mesin tanpa mengakhiri. Jika Anda memadatkan kawat yang telanjang itu seperti apa adanya, maka ketika pembuluh darah dikencangkan, mereka ditekan dan putus, dan ini menyebabkan hilangnya penampang dan deteriorasi kontak.
"Spesialis" berpengalaman tahu bahwa tidak mungkin untuk mengencangkan kawat telanjang di terminal. Dan untuk penghentian inti multi-kawat, Anda perlu menggunakan kiat khusus NSHV atau NShVI.
Selain itu, jika ada kebutuhan untuk menghubungkan dua kabel yang dililitkan ke satu klip mesin, Anda perlu menggunakan NSHVI-2 lug ganda. Dengan bantuan NShVI-2, sangat mudah untuk membentuk jumper untuk menghubungkan beberapa grup automat.
Kabel solder di bawah penjepit mesin - ERROR (kesalahan)
Secara terpisah, saya ingin memikirkan cara mengakhiri kabel dalam perisai seperti menyolder. Ini adalah sifat alami manusia, bahwa orang-orang berusaha menyelamatkan segalanya dan tidak selalu ingin menghabiskan uang untuk semua jenis tips, peralatan dan segala macam hal-hal kecil modern untuk instalasi.
Misalnya, perhatikan kasus ketika tukang listrik dari departemen perumahan Paman Peter memasang kabel panel listrik dengan kawat multicore (atau menghubungkan jalur keluar ke apartemen). Dia tidak memiliki kiat NShVI. Tapi di tangan selalu ada besi solder tua yang bagus. Dan Paman Peter, seorang ahli listrik, tidak menemukan cara lain untuk menggalang inti multi-kawat, mendorong semuanya ke terminal mesin dan mengencangkannya dengan sekrup. Apa bahaya menghubungkan mesin-mesin tersebut di switchboard?
Saat memasang switchboard, TIDAK diperbolehkan menyolder dan melayani inti multi-kawat. Faktanya adalah bahwa senyawa kaleng mulai "mengambang" dari waktu ke waktu. Dan agar kontak semacam itu dapat diandalkan, ia harus selalu diperiksa dan dikencangkan. Dan ketika latihan menunjukkan, mereka selalu melupakannya. Solder mulai panas, solder meleleh, persimpangan melemah lebih banyak lagi, dan kontak mulai "terbakar". Secara umum, sambungan semacam itu dapat menyebabkan KEBAKARAN.
Oleh karena itu, jika instalasi menggunakan kabel multicore, maka untuk penghentiannya perlu menggunakan ujung NShVI.
Seleksi dan pemasangan automata di panel listrik lakukan sendiri
Pemutus sirkuit modern sangat andal dalam operasi dan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan perangkat lain yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik.
Mereka adalah perangkat dengan dua kontak dan mekanisme shutdown dalam kasus dielektrik. Ini adalah elemen yang sangat diperlukan dari perisai listrik.
Bagaimana cara memilih
Ada beberapa parameter yang perlu Anda perhatikan ketika memilih:
Jumlah kutub. Tergantung pada jumlah fase jaringan. Saklar satu kutub dan dua kutub dipasang dalam jaringan satu fase, dan tiga kutub dan empat kutub dalam sirkuit tiga fase.
Tegangan terukur. Tegangan di mana perangkat beroperasi. Harus lebih besar dari atau sama dengan tegangan jaringan.
Arus operasi maksimum. Nilai arus instrumen harus lebih besar dari atau sama dengan arus pengenal tertinggi.
Untuk menghitung nilai maksimum, perlu mencari kekuatan total semua konsumen listrik di area ini dan hitung menggunakan rumus.
Kapasitas putus. Arus yang dimatikan oleh perangkat harus lebih besar daripada arus hubung singkat. Arus tersandung adalah arus hubung singkat maksimum yang dapat mematikan perangkat pada tegangan pengenal.
Instalasi dan koneksi di switchboard
Pada tahap pemasangan, diasumsikan bahwa casing telah dirakit dan dipasang, dan kabelnya dililit. Kemudian tahap pemasangan perangkat mengikuti sesuai dengan skema koneksi switchboard listrik yang dikembangkan sebelumnya.
Koneksi otomat diferensial di switchboard dilakukan sesuai dengan skema berikut:
Diagram berikut menunjukkan cara menghubungkan otomat di panel listrik:
Pada tahap ini, Anda perlu memasang dua ban - untuk pentanahan dan kawat netral, pemutus sirkuit input, RCD, dan jumlah autoswitch yang diperlukan. Semua operasi penginstalan harus dilakukan hanya ketika catu daya dimatikan.
Untuk mulai dengan, perlu menginstal DIN-rel di dalam perisai, mereka perlu dikunci dengan sekrup, menggunakan perforasi profil logam. DIN-rel adalah strip logam yang dirancang untuk pemasangan perangkat dan ban.
Di rel, Anda perlu memasang nol (di bagian atas perisai) dan bus arde (di bagian bawah). Mereka adalah pelat tembaga di dasar plastik dengan klip untuk konduktor. Hanya satu konduktor yang dapat dihubungkan ke setiap terminal.
Setelah itu, perlu menginstal RCD dan tombol input yang akan memberi daya pada seluruh panel listrik. Ini harus dipasang di sudut kiri atas casing, kabel input harus ditempatkan di sebelahnya, jika memungkinkan. Untuk menghubungkan pemutus sirkuit input dua kutub di switchboard, Anda perlu menghubungkan fase dan nol, untuk satu kutub tunggal, hanya fase.
Maka Anda perlu melakukan instalasi mesin untuk mengontrol pasokan listrik dari tempat individu dan konsumen listrik yang besar. Automata diinstal pada DIN-rel, mereka terhubung ke kabel utama di dashboard.
Tanah terhubung ke bus tanah menggunakan kabel kuning-hijau. Housing logam dan pintu switchboard listrik juga harus terhubung dengannya. Setelah itu, Anda dapat menerapkan tegangan ke panel listrik dan menguji kinerjanya dengan bantuan indikator tegangan.
Video yang bermanfaat, bagaimana cara memasang panel listrik di apartemen:
Untuk mencegah kesalahan
Saat-saat Anda perlu memperhatikan ketika menginstal mesin otomatis di switchboard dengan tangan Anda sendiri:
Kualitas koneksi. Diperlukan sikap yang bertanggung jawab terhadap bagaimana konduktor dihubungkan dan terminal diperketat, ini akan membantu menghindari kontak yang buruk.
Menandai pada kabel. Perlu untuk memperhatikan momen ini. Di masa depan, itu akan membantu dengan cepat menentukan tujuan konduktor.
Keamanan listrik. Pekerjaan dapat dilakukan hanya ketika listrik dimatikan.
Untuk memilih dan memasang pemutus sirkuit sendiri dalam panel listrik, Anda perlu melakukan urutan tindakan sederhana. Hal utama dalam proses ini adalah ketaatan tindakan keamanan, serta semua persyaratan GOST dan PUE.
Bagaimana cara melakukan pemasangan switchboard dan automata listrik yang kompeten dengan tangan Anda sendiri, Anda dapat mencari tahu dengan menonton video ini:
Fitur koneksi perangkat otomatis dan RCD di panel: skema + aturan untuk instalasi
Dari sambungan kabel listrik yang tepat di rumah tergantung pada kenyamanan hidup semua penghuninya dan kelancaran pengoperasian peralatan rumah tangga. Apakah kamu setuju? Untuk melindungi peralatan di rumah dari efek tegangan berlebih atau korsleting, dan penghuni dari bahaya yang terkait dengan arus listrik, perlu menyertakan perangkat pelindung di sirkuit.
Dalam hal ini, perlu memenuhi persyaratan utama - koneksi RCD dan automata di panel harus dilakukan dengan benar. Sama pentingnya untuk tidak salah dengan pilihan perangkat ini. Namun jangan khawatir, kami akan memberi tahu Anda cara melakukannya dengan benar.
Dalam artikel ini, kita akan fokus pada parameter yang dipilih RCD. Selain itu, di sini Anda akan menemukan fitur, aturan untuk menghubungkan automata dan RCD, serta banyak diagram pengkabelan yang berguna. Dan video yang diberikan dalam materi akan membantu mewujudkan semuanya dalam praktik, bahkan tanpa keterlibatan spesialis, jika Anda tahu sedikit tentang teknik elektro.
Prinsip-prinsip koneksi dasar
Untuk menghubungkan RCD di panel membutuhkan dua konduktor. Menurut yang pertama dari mereka, arus masuk ke beban, dan sesuai dengan yang kedua - itu meninggalkan konsumen di sepanjang sirkuit eksternal.
Segera setelah kebocoran arus terjadi, perbedaan antara nilai input dan outputnya muncul. Ketika hasilnya melebihi jumlah yang telah ditentukan, RCD memicu dalam mode darurat, sehingga melindungi seluruh jalur apartemen.
Perangkat shutdown yang protektif berdampak negatif terhadap hubung singkat (hubungan pendek) dan penurunan voltase, sehingga mereka sendiri perlu ditutupi. Masalahnya diselesaikan dengan memasukkan di sirkuit automata.
Arus yang memasok peralatan listrik mengalir melalui salah satu gulungan inti di satu arah. Ini memiliki orientasi lain dalam gulungan kedua setelah melewati mereka.
Instalasi independen dari perangkat perlindungan melibatkan penggunaan sirkuit. Baik RCD modular dan perangkat otomatis untuk mereka dipasang di panel.
Sebelum memulai instalasi, Anda perlu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut:
berapa banyak RCD yang harus dipasang;
di mana mereka harus berada dalam skema;
cara menyambungkan sehingga RCD berfungsi dengan benar.
Aturan pengkabelan menyatakan bahwa semua koneksi dalam jaringan fase tunggal harus dimasukkan dalam perangkat yang terhubung dari atas ke bawah.
Ahli listrik profesional menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa jika Anda memulainya dari bawah, efisiensi sebagian besar automata akan berkurang seperempatnya. Selain itu, master, yang bekerja di perisai, tidak perlu memahami skema lebih lanjut.
RCD yang dirancang untuk pemasangan pada jalur terpisah dan memiliki nilai nominal kecil tidak dapat dipasang ke jaringan umum. Dalam hal ketiadaan aturan ini, baik kemungkinan kebocoran dan arus pendek akan meningkat.
Pilihan RCD pada parameter utama
Semua nuansa teknis yang terkait dengan pilihan UZO hanya diketahui oleh pemasang profesional. Untuk alasan ini, para ahli harus membuat pemilihan perangkat bahkan dalam pengembangan proyek.
Kriteria # 1. Nuansa pemilihan aparatur
Ketika memilih perangkat, arus nominal yang melewatinya dalam operasi berkelanjutan adalah kriteria utama.
Nilai dari In adalah dalam kisaran 6–125 A. Arus diferensial IΔn adalah karakteristik paling penting kedua. Ini adalah nilai tetap di mana RCD dipicu. Ketika dipilih dari rentang: 10, 30, 100, 300, 500 mA, 1 Dan persyaratan keselamatan memiliki prioritas.
Memengaruhi pilihan dan tujuan pemasangan. Untuk memastikan operasi yang aman dari satu perangkat, mereka berorientasi pada nilai arus pengenal dengan margin kecil. Jika perlindungan diperlukan untuk rumah secara keseluruhan atau untuk apartemen, semua beban dirangkum.
Kriteria # 2. Jenis RCD yang ada
Penting untuk membedakan antara RCD dan tipe. Hanya ada dua - elektromekanik dan elektronik. Unit kerja utama yang pertama adalah sirkuit magnetik dengan belitan. Efeknya adalah membandingkan nilai arus yang masuk ke jaringan dan kembali lagi.
Ada fungsi semacam itu dalam alat tipe kedua, hanya menjalankan papan elektroniknya. Ia hanya bekerja di hadapan tegangan. Karena itu, perangkat elektromekanik melindungi lebih baik.
Dalam situasi di mana konsumen secara tidak sengaja menyentuh konduktor fase, dan papan dihilangkan listriknya, jika RCD elektronik dipasang, orang tersebut akan berada di bawah tegangan. Dalam hal ini, perangkat pelindung tidak berfungsi, dan perangkat elektromekanik dalam kondisi seperti itu akan tetap beroperasi.
Pemasangan UZO dan mesin otomatis di penjaga
Panel listrik, di mana perangkat metering dan load sharing berada, biasanya tempat untuk instalasi RCD. Terlepas dari skema yang dipilih, ada aturan yang diperlukan saat menghubungkan.
Aturan koneksi utama
Seiring dengan perangkat shutdown otomatis, mesin otomatis juga dipasang di perisai. Semua yang diperlukan untuk ini adalah alat yang minimal dan skema yang kompeten.
Perangkat standar harus terdiri dari:
dari paket obeng;
tang;
pemotong sisi;
tester;
kunci pas soket;
cambric
Juga untuk instalasi Anda akan membutuhkan kabel VVG dengan warna berbeda, dipilih di bagian sesuai dengan arus. Pipa isolasi PVC melakukan penandaan konduktor.
Ketika ada tempat di blok DIN yang tersedia di perisai, perangkat keamanan dipasang di atasnya. Jika tidak, instal tambahan.
Prinsip utama instalasi adalah sebagai berikut: kontak dari konduktor netral setelah RCD dengan input nol atau grounding tidak dapat diterima, oleh karena itu, diisolasi oleh analogi dengan konduktor lain.
Anda perlu mengaktifkan pemutus sirkuit otomatis secara seri dengan RCD. Ini juga salah satu aturan paling penting.
Ketika perlindungan seluruh perumahan dilakukan menggunakan satu UZO, gunakan skema yang mencakup beberapa mesin.
Proyek ini mencakup, di samping tambahan AV, komponen lain - isolator bus nol. Dipasang di tubuh perisai atau din-rail.
Perkenalkan penambahan ini karena dengan sejumlah besar konduktor netral yang terhubung ke terminal output perangkat tersandung, mereka tidak muat dalam satu klip. Ban nol yang terisolasi adalah jalan keluar terbaik dari situasi ini.
Kadang-kadang listrik, untuk menempatkan seluruh bundel kawat netral di soket, memutuskan pengarsipan konduktor dari kabel single-core. Dalam kasus ketika kabel terdampar beberapa vena dihapus.
Pilihan ini lebih baik tidak digunakan, karena karena pengurangan penampang konduktor, resistensi akan meningkat, oleh karena itu, pemanasan akan meningkat.
Karena jumlah lubang pemasangan, dan diameternya mungkin berbeda. Ban bumi melekat langsung ke lambung.
Nol kabel dalam satu putaran - ketidaknyamanan tambahan dalam mendeteksi kerusakan pada saluran, serta ketika Anda perlu membongkar salah satu kabel. Ini tidak bisa dilakukan tanpa membuka klem, membuka gulungan baju zirah, yang tentu memprovokasi munculnya retakan di pembuluh darah.
Anda tidak dapat memasang secara bersamaan dan dua kabel dalam satu soket. Input dari pemutus sirkuit dihubungkan oleh jumper. Sebagai yang terakhir untuk instalasi profesional menggunakan ban sambungan khusus yang disebut "sisir".
Fitur diagram koneksi
Pilihan skema melibatkan dengan mempertimbangkan karakteristik jaringan listrik tertentu. Di antara banyak pilihan hanya ada dua skema yang digunakan untuk menghubungkan mesin dan RCD di panel, yang dianggap dasar.
Dengan cara yang pertama dan paling sederhana, ketika satu UZO melindungi seluruh jaringan listrik, ada kerugian. Masalah utamanya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi situs kerusakan tertentu.
Yang kedua adalah bahwa ketika beberapa jenis kerusakan terjadi dalam operasi RCD, seluruh sistem akan dikeluarkan dari operasi. Perangkat keamanan diberikan tempat segera setelah meter.
Metode berikut menyediakan kehadiran perangkat tersebut pada masing-masing baris. Jika salah satu dari mereka gagal, semua yang lain akan dalam kondisi kerja. Untuk menerapkan skema ini membutuhkan perisai yang lebih dimensi dan biaya tinggi dalam hal keuangan.
Detail tentang skema sederhana
Pertimbangkan koneksi RCD dengan automata pada panel apartemen sederhana. Di pintu masuk ada bipolar switch otomatis. Ini terhubung ke RCD bipolar, yang dua mesin kutub tunggal.
Output dari masing-masing terhubung ke beban. Pada prinsipnya, RCD diperkenalkan ke sirkuit serta saklar otomatis.
Fase yang dipasok ke perangkat switch-on memasuki input RCD dengan output pada mesin. Output nol dari mesin pergi ke bus nol, dan dari sana ke pintu masuk ke perangkat.
Dari outputnya, konduktor nol sudah diarahkan ke bus nol kedua. Di hadapan bus kedua ini adalah nuansa khusus, tidak tahu yang mana tidak mungkin untuk mencapai fungsi normal sirkuit.
RCD dalam proses mengendalikan tegangan masuk dan keluar - berapa banyak yang masuk ke input, begitu banyak yang harus di output.
Jika keseimbangan terganggu dan pada output lebih oleh nilai setpoint ke mana RCD diatur, itu diaktifkan dan daya secara otomatis dimatikan. Bus nol bertanggung jawab untuk proses ini.
Di sirkuit listrik, di mana instalasi perangkat pelindung tidak diramalkan, hanya ada satu nol umum.
Di sirkuit dengan RCD, gambarnya berbeda - beberapa angka nol seperti itu sudah ada di sini. Saat menggunakan satu perangkat, ada dua perangkat - umum dan satu perangkat yang dioperasikan perangkat pelindung.
Jika dua RCD terhubung, ada tiga busbar nol. Ditunjuk oleh indeks mereka: N1, N2, N3, dll. Secara umum, selalu ada satu nol lebih dari perangkat arus sisa. Salah satunya adalah yang utama, dan yang lainnya terikat langsung dengan RCD.
Jika dimaksudkan untuk menghubungkan tidak semua peralatan melalui RCD, maka nol dipasok dari bus umum. Perangkat keamanan dalam hal ini dikeluarkan dari sirkuit.
Ketika menambahkan mesin satu kutub yang beroperasi dari RCD, dari output yang terakhir, fase diumpankan ke input pemutus sirkuit. Dari output sakelar, konduktor terhubung ke satu kontak beban. Nol di atasnya mengarah pada kesimpulan kedua. Itu datang dari bus nol yang dibuat oleh UZO.
Pada perisai ada elemen lain - bus pembumian pelindung. Operasi yang benar dari RCD tidak mungkin tanpa itu.
Jaringan tiga kawat hanya ada di rumah baru. Selalu memiliki fase nol dan koneksi ground. Di rumah yang dibangun lama, hanya ada fase dan nol. Dalam kondisi seperti itu, RCD juga akan berfungsi, tetapi sedikit berbeda dari pada jaringan tiga fase.
Sebagai jalan keluar dari posisi tanah, konduktor ketiga dibawa ke rongsokan, dan kemudian ke langit-langit tempat kandil terhubung. Ke switch "ground" tidak dilayani.
Opsi koneksi untuk mesin otomatis tanpa RCD
Ada beberapa kasus ketika salah satu mesin perlu dihubungkan, melewati perangkat pelindung pelindung. Daya tersambung bukan dari output RCD, tetapi dari input ke sana, yaitu. langsung dari mesin. Fasa diumpankan ke input, dan dari output itu terhubung ke output kiri dari beban.
Nol diambil dari bus nol umum (N). Jika kerusakan terjadi di area yang dikendalikan oleh RCD, itu akan dihapus dari sirkuit, dan beban kedua tidak akan kehilangan energi.
RCD dalam jaringan tiga fase
Dalam jaringan jenis ini termasuk RCD tiga fase khusus dengan delapan kontak, atau tiga fase tunggal.
Prinsip koneksi benar-benar identik. Pasang sesuai skema. Fase A, B, dan C menyuplai daya ke beban yang diberi nilai 380 V. Jika kita mempertimbangkan setiap fase secara terpisah, kemudian bersama-sama dengan kabel N (0), ia menyediakan serangkaian konsumen fase tunggal 220 V.
Produsen memproduksi perangkat perlindungan perjalanan tiga fase yang disesuaikan dengan arus bocor yang tinggi. Mereka melindungi kabel hanya dari api.
Untuk melindungi orang dari efek arus listrik, RCD dua fase dua kutub dipasang pada cabang yang keluar, disetel ke arus bocor dalam kisaran 10-30 mA. Untuk menutupi setiap insert otomatis. Di sirkuit setelah RCD, tidak mungkin menghubungkan nol dan tanah yang bekerja.
RCD dan pemutus sirkuit tiga fase
Mari kita telaah secara terperinci tidak cukup skema standar yang dirakit pada papan distribusi tiga fase. Ini berisi:
pemutus sirkuit tiga fase input - 3 pcs.;
tiga-fase sisa perangkat saat ini - 1 pc.;
fase tunggal RCD - 2 pcs.;
mesin otomatis single-pole single-phase - 4 pcs.
Dari otomat masukan pertama, tegangan masuk ke automaton tiga fase kedua melalui terminal atas. Dari sini, satu fase pergi ke RCD fase tunggal pertama, dan yang kedua ke yang berikutnya.
RCD fase tunggal yang dipasang pada panel bipolar, dan otomatis - tiang tunggal. Untuk fungsi yang benar dari perangkat pelindung, perlu bahwa nol yang bekerja setelah itu tidak boleh terhubung di tempat lain. Oleh karena itu, setelah setiap RCD, bus nol dipasang di sini.
Ketika automata tidak tunggal, tetapi kutub ganda, bus nol terpisah tidak harus diinstal. Jika dua ban nol digabungkan, false positive akan terjadi.
Masing-masing RCD kutub tunggal dirancang untuk dua mesin (1-3, 2-4). Beban terhubung ke terminal bawah mesin.
Bus grounding umum dipasang secara terpisah. Tiga fase memasuki automat induksi: L1, L2, L3, konduktor netral N dan PE yang berfungsi adalah pelindung.
Nol terhubung ke nol umum, dan dari itu pergi ke semua UZO. Kemudian ia pergi ke beban: dari aparatus pertama - ke yang fase-tiga, dan dari fase-fase satu berikutnya - masing-masing ke busnya sendiri.
Meskipun di switchboard ini inputnya tiga fase, pemisahan kabel ke PEN dan PE tidak dilakukan, karena masukan lima kawat. Tiga fase datang ke perisai, nol dan tanah.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Nuansa menginstal semua elemen di panel apartemen:
Detail pemasangan RCD:
UZO dan mesin otomatis - peralatan itu secara teknis sulit. Dianjurkan untuk menginstalnya di tempat-tempat di mana arus listrik dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan orang dan peralatan rumah tangga. Pemasangan ini melibatkan banyak parameter yang diperhitungkan, oleh karena itu, baik perhitungan dan pemasangan paling baik dilakukan oleh spesialis yang berkualifikasi.
Bagaimana cara menghubungkan mesin dengan benar di panel listrik
Pemutus sirkuit, juga dikenal sebagai paket kantong atau pemutus sirkuit, adalah perangkat switching yang tugasnya adalah memasok arus ke elemen-elemen jaringan listrik, dan jika terjadi kerusakan operasinya, secara otomatis tidak diberi energi lagi. Mereka dipasang, sebagai aturan, di switchboard, dan memungkinkan Anda untuk melindungi sirkuit dari kerusakan yang disebabkan oleh beban yang berlebihan, penurunan tegangan, dan sirkuit pendek. Dalam materi ini kami akan menjelaskan bagaimana peralatan ini diklasifikasikan, apa saja fitur dari pekerjaannya dan bagaimana menghubungkan mesin di panel listrik dengan benar.
Klasifikasi Pemutus Sirkuit
Hari ini, perangkat ini dijual dalam kisaran besar. Di antara mereka sendiri, mereka berbeda dalam karakteristik berikut:
Sirkuit utama saat ini. Ini bisa bervariasi, konstan atau gabungan.
Metode kontrol. Peralatan dapat dikontrol secara manual atau menggunakan penggerak motor.
Metode instalasi Perangkat adalah plug-in, retractable atau stasioner.
Lihat perjalanan. Elemen-elemen ini dapat berupa elektronik, elektromagnetik dan termal, serta semikonduktor.
Tipe lambung. Ini bisa modular, cor atau terbuka.
Indikator operasi saat ini. Nilainya bisa dari 1,6 A hingga 6,3 kA.
Mesin modern memiliki mekanisme keamanan jaringan yang kompleks. Mereka memiliki fitur tambahan, yang meliputi:
Kemungkinan membuka sirkuit listrik di kejauhan.
Kehadiran kelompok-kelompok kontak sinyal.
Operasi otomatis dari perangkat pelindung dalam hal penurunan tegangan ke nilai kritis.
Diagram langkah demi langkah pemilihan saklar otomatis pada video:
Tas paket dapat memiliki berbagai ukuran, dan mereka dapat digunakan untuk melindungi jaringan listrik tidak hanya di apartemen dan rumah pribadi, tetapi juga di objek besar. Perangkat ini diproduksi di Rusia dan di luar negeri.
Dalam kondisi hidup paling sering digunakan pemutus sirkuit modular, kecil dan ringan. Mereka menerima nama "modular" karena lebar standar mereka, yaitu 1 modul (1,75 cm).
Untuk melindungi sirkuit listrik bangunan, jenis switch berikut ini dipasang:
RCD, yang disingkat sebagai alat pelindung, disebut, mencegah sengatan listrik dari orang yang menyentuh konduktor, dan tidak membiarkan benda-benda di sekitarnya terkena api karena kebocoran listrik, yang dapat terjadi jika isolasi kabel rusak.
Pemutus sirkuit melindungi sirkuit dari korsleting dan memungkinkan Anda menghidupkan dan mematikan daya secara manual. Perangkat pelindung tercanggih adalah otomaton diferensial. Ini menggabungkan kemampuan perangkat keamanan dan pemutus sirkuit konvensional. Bagger ini dilengkapi dengan perlindungan internal terhadap aliran elektron yang terlalu kuat. Itu dikendalikan oleh arus diferensial.
Mesin satu kutub dan dua kutub dapat dipasang dalam jaringan listrik satu fase. Pilihan bagger mempengaruhi jumlah kabel di kabel listrik.
Perangkat keamanan: perangkat dan prinsip operasi
Sebelum mempertimbangkan urutan hubungan automata pelindung dalam panel listrik, mari kita lihat bagaimana mereka diatur dan atas dasar apa mereka dipicu.
Produk termasuk elemen-elemen seperti:
Perumahan
Sistem kontrol.
Terminal atas dan bawah.
Beralih perangkat
Ruang lengkung.
Sebagai bahan untuk pembuatan lambung dan sistem kontrol digunakan plastik yang tahan terhadap api. Perangkat switching termasuk memindahkan kontak, serta yang tetap.
Pada sepasang kontak, yang merupakan kutub tas, ruang lengkung dipasang. Ketika kontak putus di bawah beban, busur listrik muncul, yang dipadamkan oleh kamera. Yang terakhir terdiri dari pelat baja, terisolasi antara mereka dan pada jarak yang sama. Piring-piring ruang berkontribusi pada pendinginan dan pemadaman busur listrik, yang muncul dalam kasus malfungsi. Mesin otomatis dapat memiliki satu, dua atau empat pasang kontak.
Dua kutub automata memiliki dua pasang kontak: satu adalah seluler, yang kedua adalah tetap.
Saklar seperti itu dilengkapi dengan indikator posisi, yang membuatnya mudah untuk mengetahui apakah mesin menyala (lampu merah) atau mati (hijau).
Prinsip pengoperasian switch otomatis pada video secara visual:
Unit perjalanan
Untuk mematikan mesin jika terjadi keadaan darurat, perangkat dilengkapi dengan pelepasan. Ada beberapa jenis mekanisme ini yang secara struktural berbeda satu sama lain dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.
Pelepasan termal
Secara struktural, elemen ini termasuk pelat ditekan dari dua logam yang berbeda dengan koefisien ekspansi non-linear yang tidak sama, yang terhubung ke sirkuit di bawah beban dan disebut bimetal. Selama operasi pelepasan, aliran elektron yang melewati pelat memanaskannya.
Karena koefisien ekspansi logam kurang dari plat, melengkung ke arahnya. Ketika rating saat ini melebihi nilai yang diizinkan, pelat melengkung, yang bekerja pada mekanisme pemicu, mematikan mesin. Jika suhu sekitar tidak normal, sakelar juga beroperasi.
Rilis magnetik
Pelepasan jenis ini adalah koil, yang meliputi gulungan tembaga berinsulasi dan inti. Karena arus beban mengalir melaluinya, ia harus terhubung ke rangkaian secara seri dengan kontak. Jika arus beban melebihi nilai yang diizinkan, inti bergerak di bawah pengaruh medan magnet dari pelepasan dan membuka kontak batch dengan cara melepas perangkat.
Selektif automata dengan rilis semikonduktor
Perangkat ini dilengkapi dengan panel khusus di mana waktu pemutusan otomatis diatur. Mereka menyediakan penundaan waktu dalam hal sirkuit pendek, yang memungkinkan dalam hal situasi darurat untuk mematikan bagian darurat tanpa mengganggu catu daya ke objek.
Pemutus sirkuit tanpa pelepasan disebut pemisah.
Bagaimana cara memilih mesin?
Sebelum memulai pemasangan pemutus sirkuit pelindung, Anda harus memilihnya, serta memahami seluk-beluk sambungan. Orang yang ingin belajar cara menghubungkan pemutus sirkuit diminta berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah mesin di switchboard terhubung sebelum atau sesudah meter? Haruskah saya memasukkan input otomatis? Koneksi ini dan koneksi lainnya memikat pengguna.
Parameter utama pemutus sirkuit
Karakteristik mesin pelindung meliputi:
Arus pengenal (dalam ampere).
Tegangan operasi dari jaringan listrik (dalam Volts).
Arus hubung singkat maksimum.
Batasi kapasitas switching.
Jumlah kutub.
Kapasitas switching maksimum dicirikan oleh nilai maksimum yang diijinkan di mana saklar dapat bekerja. Peralatan rumah tangga PKS bisa 4,5, 6 atau 10 kA.
Ketika memilih, paling sering dipandu oleh indikator dasar seperti arus hubung singkat pada arus pendek, serta arus berlebih.
Penyebab kelebihan beban menjadi koneksi ke jaringan listrik perangkat dengan kekuatan total yang sangat tinggi, yang mengarah ke kelebihan suhu yang diijinkan dari koneksi kontak dan kabel.
Mempertimbangkan ini, perlu untuk menginstal tas di sirkuit, nilai arus yang tidak kurang dari arus pengenal, dan lebih baik jika itu melebihi sedikit. Untuk menentukan arus terhitung, Anda perlu menjumlahkan kekuatan perangkat yang seharusnya terhubung ke sirkuit (untuk masing-masing, indikator ini tersedia di paspor). Jumlah yang dihasilkan harus dibagi dengan 220 (nilai tegangan standar dalam jaringan rumah tangga). Hasilnya adalah besarnya kelebihan beban saat ini. Juga harus diingat bahwa seharusnya tidak melebihi arus pengenal yang dapat ditahan oleh kawat.
Besarnya arus tersandung pada kesalahan adalah indikator di mana pemutus sirkuit otomatis dimatikan. Perhitungan arus hubung singkat dilakukan saat merancang garis menggunakan rumus dan tabel referensi, serta menggunakan peralatan khusus. Berdasarkan nilai yang diperoleh, jenis perlindungan ditentukan. Pada objek kecil dan dalam jaringan rumah tangga, automata tipe B atau C digunakan.
Memasang mesin keamanan di panel listrik melakukannya sendiri
Pertama-tama, Anda perlu memutuskan koneksi kabel listrik, dan hanya setelah itu Anda dapat mengetahui cara menghubungkan mesin ke jaringan. Jika Anda tidak tahu apakah konduktor pasokan harus dihubungkan ke bagian atas atau bawah tas, lihat persyaratan Kode Instalasi Listrik, yang merupakan pedoman utama untuk pekerjaan listrik.
Peraturan jelas menetapkan bahwa kabel listrik harus dihubungkan ke kontak tetap, dan persyaratan ini harus dipenuhi dalam diagram pengkabelan pemutus sirkuit apa pun. Dalam perangkat modern, kontak tetap berada di atas.
Untuk pemasangan, Anda perlu perangkat dan alat kontrol, yang meliputi:
Memasang pisau.
Obeng (silang dan slotted).
Obeng multimeter atau indikator.
Jadi, bagaimana cara menghubungkan mesin dengan benar? Pertimbangkan pemasangan pemutus sirkuit dalam jaringan fase tunggal.
Koneksi dua fase dan tiga fase lebih kompleks, dan diinginkan dilakukan oleh seorang spesialis.
Automat kutub tunggal
Instalasi dilakukan dalam jaringan di mana dua kabel digunakan untuk input: nol (PEN) dan fase (L). Sistem semacam itu ada di gedung-gedung gedung lama. Konduktor catu daya terhubung ke terminal input otomat, kemudian melewati output melalui meter, dan kemudian diteruskan ke perangkat pelindung dari kelompok tertentu. Kabel pasokan ke PEN juga disediakan melalui meteran listrik.
Penerapan automata satu, dua, dan tiga kutub pada video:
Mesin tiang ganda
Kami mempertimbangkan pemasangan perangkat pelindung dalam jaringan fase tunggal, di mana tiga konduktor digunakan untuk input: fase, nol dan kabel ground. Terminal input berlabel 1 dan 3 pada perangkat terletak di bagian atas mesin, dan output (2 dan 4) berada di bagian bawah.
Kabel daya masuk ke terminal input 1 dan terpasang dengan aman di atasnya. Demikian pula, kawat netral terpasang ke terminal 3. Fase melewati meteran listrik. Daya didistribusikan secara merata dalam kelompok sakelar. Dari terminal 4, kabel nol terhubung ke bus N, melewati meteran dan RCD.
Koneksi kawat
Paspor dilampirkan pada pemutus sirkuit apa pun, yang menyatakan bagaimana menghubungkan kabel ke terminalnya dengan benar. Dokumen tersebut berisi semua informasi yang diperlukan - dari bagian kabel dan jenis koneksi mereka dengan panjang bagian yang dilucuti dari konduktor.
Mengupas ujung kabel untuk menghubungkan mesin rumah tangga dilakukan dengan pisau pemasangan sekitar 1 cm Konduktor dapat dibedakan dengan tanda warnanya:
Kabel fase - putih atau coklat.
Kabel netral berwarna hitam, biru atau biru.
Konduktor grounding berwarna hijau.
Setelah membersihkan ujung kawat dengan pisau, pisau harus dimasukkan ke dalam penjepit kontak dan diamankan dengan sekrup pengikat. Sekrup dikencangkan dengan obeng. Setelah memperbaiki kawat, Anda perlu menarik sedikit untuk memastikan fiksasi. Jika kawat fleksibel digunakan untuk menghubungkan ke bagger, maka untuk meningkatkan keandalan koneksi, kiat khusus harus digunakan.
Untuk memasang automaton di panel listrik dan menghubungkan kabel-kabel itu dengan benar, Anda perlu mengingat kesalahan umum dan mencegahnya bekerja:
Penetrasi lapisan isolasi di bawah klip kontak.
Terlalu banyak kekuatan saat mengencangkan, yang dapat menyebabkan deformasi tubuh dan, akibatnya, kerusakan mesin.
Seringkali, beberapa perangkat pelindung dipasang di switchboard. Spesialis yang tidak berpengalaman menggunakan jumper untuk menghubungkannya.
Pada prinsipnya, ini bukan kesalahan, tetapi masih dalam hal ini lebih baik menggunakan ban khusus, potong dengan ukuran yang diinginkan - yang disebut sisir. Dengan itu, kabel-kabel dihubungkan ke kantong dalam urutan yang diinginkan.
Fitur menghubungkan CIP ke mesin pengantar
Kawat terisolasi mandiri banyak digunakan untuk mentransfer listrik ke jaringan rumah dari saluran transmisi overhead bukan kabel biasa. Dengan semua keuntungan dari konduktor ini, koneksi dari CIP ke pelindung otomaton tidak boleh dilakukan secara langsung, karena selama operasi aluminium mulai "mengambang" dan isolasi terbakar. Pada akhirnya, ini mengarah, paling baik, ke kegagalan seorang automaton, dan paling buruk, untuk menembak. Cara termudah untuk menghindari masalah tersebut adalah dengan menghubungkan CIP ke mesin melalui lengan adaptor khusus.
Perangkat semacam itu memberikan transisi dari kawat aluminium ke tembaga. Anda dapat membelinya di toko khusus.
Langkah demi langkah instalasi mesin - dalam video berikut:
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami membahas pertanyaan tentang bagaimana menghubungkan pemutus sirkuit pelindung dengan benar di panel listrik, dan juga memeriksa jenis perangkat ini dan fitur pekerjaan mereka. Menggunakan informasi di atas, Anda dapat menginstal tas sendiri dan menghubungkannya ke jaringan rumah Anda. Tentu saja, dengan prosedur ini, Anda harus benar-benar mengikuti aturan keselamatan listrik, seperti halnya pekerjaan yang berkaitan dengan listrik.
Bagaimana menghubungkan mesin di panel listrik
Bagaimana cara menghubungkan mesin di dashboard?
Panel listrik adalah perangkat yang sering terletak di dekat pintu masuk ke ruang yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik, itu mengarahkan arus ke outlet dan berbagai peralatan dan perangkat.
Di dashboard yang paling sering dipasang meteran listrik, itu memperhitungkan dan menghitung semua biaya energi. Sebagian besar model penjaga menyediakan koneksi baik dari perangkat cut-off pelindung (RCD) dan perangkat otomatis. Mereka melindungi terhadap tegangan lebih dalam jaringan dan risiko hubungan pendek dan terhubung ke sirkuit segera setelah meteran.
Seringkali kita harus berurusan dengan masalah menghubungkan atau mengganti mesin di dashboard. Untuk melakukan hal ini bekerja sendiri, Anda memerlukan sejumlah alat dan, tentu saja, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Sebelum, misalnya, menghubungkan bola lampu dan switch melalui pemutus sirkuit baru yang terpisah, perlu untuk mematikan daya dengan saklar umum. Jika tidak ada, maka dilarang bekerja di bawah tegangan!
Ada banyak skema koneksi dan mobil yang halus, jadi jika Anda tidak yakin apa yang Anda lakukan, maka lebih baik untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada seorang profesional. Sekarang kami mempertimbangkan koneksi mesin di panel untuk melindungi jaringan fase tunggal. Ini adalah jaringan yang paling sering digunakan di apartemen dan rumah-rumah negara, ini adalah yang disebut sirkuit dua-kawat, di mana satu kawat adalah fase, yang lain netral.
Setelah melepas penutup dari perangkat, Anda dapat melihat massa kabel dan beberapa automata yang sudah diinstal (jika Anda, tentu saja, tidak menginstal otomat di perisai yang benar-benar baru), yang biasanya ditandatangani oleh teknisi listrik yang teliti. Seringkali prasasti berada langsung di dasbor, dan oleh karena itu disarankan untuk segera memberikan penunjukan ke mesin baru yang akan Anda pasang. Cara termudah untuk memasang mesin baru ke yang sudah ada adalah dengan mengulangi skema koneksi yang akan Anda lihat. Selain itu, diinginkan untuk menjaga warna kabel.
Dari kabel itu perlu untuk menghapus isolasi atas dan mengupas setiap inti sekitar satu sentimeter. Dianjurkan untuk melakukan hal ini setelah Anda memutuskan panjang yang dibutuhkan setiap inti untuk koneksi gratis ke terminal. Jika blok terminal dari kabel "grounding" dan "nol" belum dipasang, maka harus dilakukan. Yang terakhir biasanya berwarna biru.
Selanjutnya kita menghubungkan kabel ground dan netral ke blok terminal yang sesuai. Ie Sekarang Anda perlu menghubungkan konduktor ground ke salah satu klem, prosedur serupa harus dilakukan untuk "nol" konduktor kabel. Hanya sekarang Anda bisa pergi ke pertanyaan utama - koneksi mesin.
Pemasangan DIN-rel dipasang (jika belum diinstal), di mana switch akan "snap". Anda dapat langsung ke ini, tetapi Anda dapat menginstal relay - pilihan murah untuk rumah, mengatasi dengan lonjakan daya. Kemudian ke mesin pertama untuk menerapkan daya dari input atau dari relai, jika tersedia. Untuk sisanya harus dibawa dari atas, menggunakan kabel jumper, tetapi dengan bus distribusi pekerjaan akan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, kabel terhubung ke mesin. Itu harus sama seperti pada gambar.
Untuk catatan: opsi terbaik adalah mesin otomatis untuk sepuluh Ampere, itu juga terjadi selama enam belas, tetapi tidak memberikan perlindungan yang memadai, meskipun dipasang di sebagian besar rumah. Mengikuti rekomendasi ini, dimungkinkan untuk menghubungkan pemutus sirkuit dengan benar.
Saya akan sangat senang dengan kritik Anda dan dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan di komentar dan menambahkan / memperbaiki artikel jika perlu. Selamat mencoba!
Video tentang menghubungkan mesin:
Bagaimana menghubungkan mesin di panel tanpa kesalahan
Switchboard sulit dibayangkan tanpa perangkat perlindungan modular modern, seperti pemutus sirkuit, perangkat arus sisa, pemutus sirkuit diferensial dan semua jenis relai perlindungan. Tetapi tidak selalu perangkat modular ini terhubung dengan benar dan aman.
Mengingat pemeliharaan panel listrik, saya kadang-kadang harus menghadapi kesalahan menghubungkan pemutus sirkuit yang diinstal di dalamnya. Tampaknya, bagaimana Anda dapat menghubungkan tiang tunggal otomatis seperti biasa? Saya membersihkan kabel dengan panjang tertentu, memasukkannya ke dalam terminal, mengencangkan sekrup dengan aman.
Tetapi tidak peduli betapa anehnya kedengarannya, kebanyakan orang memiliki tangan yang "kikuk" dan kualitas perisai yang membangun banyak yang diinginkan. Meskipun pada kenyataannya kita semua membuat atau membuat kesalahan dalam industri tertentu, dan seperti pepatah terkenal mengatakan: "orang yang tidak melakukan apa pun tidak salah".
Salam untuk semua teman di situs "Electric in the House." Dalam artikel ini kita akan mempertimbangkan bagaimana menghubungkan mesin di panel dan menganalisis beberapa opsi untuk kesalahan yang paling umum dan kotor.
Koneksi otomat di panel - apakah pintu masuk dari atas atau bawah?
Hal pertama yang ingin saya mulai adalah koneksi mesin yang benar pada prinsipnya. Seperti diketahui, pemutus sirkuit memiliki dua kontak untuk menghubungkan bergerak dan tetap. Manakah dari kontak yang perlu menghubungkan daya ke atas atau bawah? Hingga saat ini, ada banyak kontroversi mengenai masalah ini. Pada setiap forum listrik banyak pertanyaan dan pendapat tentang masalah ini.
Kami meminta saran untuk dokumen peraturan. Apa yang EMP katakan tentang ini? Dalam edisi ke-7 OSP, klausa 3.1.6. berkata:
Seperti yang bisa dilihat dalam aturan, dikatakan bahwa kabel listrik saat menghubungkan mesin di perisai harus dihubungkan, sebagai aturan, untuk kontak tetap. Ini juga berlaku untuk semua ouzo, difavtomam dan perangkat perlindungan lainnya. Ungkapan "sebagai aturan" tidak jelas dari semua kliping ini. Artinya, tampaknya, sebagaimana mestinya, tetapi dalam beberapa kasus bisa ada pengecualian.
Untuk memahami di mana kontak bergerak dan tetap berada, Anda harus mewakili perangkat internal pemutus sirkuit. Mari kita ambil contoh robot satu kutub untuk mempertimbangkan di mana kontak tetap berada.
Sebelum kami adalah seri mesin otomatis BA47-29 dari iek. Dari foto itu jelas bahwa kontak tetapnya adalah terminal atas, dan kontak yang bergerak adalah terminal bawah. Jika kita mempertimbangkan sebutan listrik pada sakelar itu sendiri, maka di sini juga terlihat bahwa kontak tetap berada di atas.
Pemutus sirkuit lain dari produsen lain memiliki sebutan yang sama pada casing tersebut. Ambil, misalnya, automat Schneider Electric Easy9, kontak tetapnya juga di atas. Untuk Schneider Electric RCD, semua sama, ada kontak tetap di atas, dan yang bergerak dari bawah.
Contoh lain adalah perangkat keamanan Hager. Pada badan pemutus sirkuit dan HBO RCD, Anda juga dapat melihat simbol-simbol, dari mana jelas bahwa kontak tetap berada di atas.
Mari kita lihat, dari sisi teknis, apakah ada nilai, bagaimana menghubungkan mesin dari atas atau bawah.
Pemutus sirkuit melindungi garis dari beban berlebih dan sirkuit pendek. Ketika terjadi overcurrents, rilis termal dan elektromagnetik yang terletak di dalam perumahan bereaksi. Dari sisi mana daya akan terhubung dari atas atau bawah untuk pengoperasian releaser, sama sekali tidak ada perbedaan. Artinya, dapat dikatakan dengan keyakinan bahwa pengoperasian mesin tidak mempengaruhi kontak mana yang akan diberi daya.
Sebenarnya, saya harus mencatat bahwa produsen perangkat modular "bermerek" modern, seperti ABB, Hager, dan lainnya, memungkinkan koneksi daya ke terminal yang lebih rendah. Untuk tujuan ini, ada klem khusus pada mesin, yang dirancang untuk ban sisir.
Mengapa OIR menyarankan Anda untuk terhubung ke kontak tetap (atas)? Aturan seperti itu disetujui untuk tujuan umum. Setiap ahli listrik yang berpendidikan tahu bahwa ketika bekerja, perlu untuk menghapus tegangan dari peralatan yang akan bekerja. "Zalazy" dalam perisai seseorang secara intuitif mengasumsikan kehadiran fase di atas mesin otomatis. Mematikan AV di panel, dia tahu bahwa tegangan di terminal bawah dan semua yang bergerak menjauh dari mereka, tidak.
Sekarang bayangkan bahwa koneksi automata di switchboard dilakukan oleh seorang ahli listrik Paman Vasya, yang menghubungkan fase ini ke kontak bawah AB. Beberapa waktu telah berlalu (minggu, bulan, tahun) dan Anda harus mengganti salah satu mesin (atau menambahkan yang baru). Paman listrik Peter datang, mematikan mesin yang diperlukan dan dengan percaya diri memanjat dengan tangan kosong di bawah tegangan.
Di masa lalu Soviet baru-baru ini, semua automata memiliki kontak tetap di bagian atas (misalnya, AP-50). Sekarang, dengan pembangunan AB modular, Anda tidak dapat membongkar di mana bergerak dan di mana kontak tetap. Di AB yang kami pertimbangkan di atas, kontak tetap berada di atas. Dan di mana jaminan bahwa kontak tetap automaton Cina akan berada di atas.
Oleh karena itu, dalam aturan ПУЭ, koneksi dari konduktor suplai ke kontak tetap hanya menyiratkan sambungan ke terminal atas untuk keperluan pesanan umum dan estetika. Saya sendiri adalah pendukung untuk menghubungkan daya ke kontak atas pemutus sirkuit.
Bagi mereka yang tidak setuju dengan saya, pertanyaan tentang pengurukan, mengapa di sirkuit listrik, kekuatan ke automata terhubung ke kontak tetap.
Jika Anda mengambil, misalnya, jenis biasa RB switch, yang diinstal pada setiap fasilitas industri, maka tidak akan pernah terhubung terbalik. Menghubungkan daya ke perangkat switching semacam ini hanya percaya kepada kontak teratas. Matikan sakelar dan Anda tahu bahwa kontak bawah tanpa tegangan.
Kami menghubungkan kabel ke mesin - kabel dengan inti monolitik
Bagaimana cara menghubungkan mesin di panel sebagian besar pengguna? Kesalahan apa yang bisa dibuat saat melakukan ini? Mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang paling umum di sini.
Kesalahan - 1. Kontak dengan isolasi.
Semua orang tahu bahwa sebelum Anda menghubungkan mesin di panel Anda perlu menghapus isolasi dari kabel yang terhubung. Tampaknya tidak ada yang rumit, dilucuti inti ke panjang yang diinginkan, kemudian masukkan ke terminal menjepit mesin dan kencangkan dengan sekrup, sehingga memastikan kontak yang dapat diandalkan.
Tetapi ada beberapa kasus ketika orang bingung mengapa mesin terbakar, ketika semuanya terhubung dengan benar. Atau mengapa makanan di apartemen secara berkala menghilang ketika pemasangan kabel dan pengisian panel benar-benar baru.
Salah satu alasan di atas adalah masuknya insulasi kawat di bawah klip kontak pemutus sirkuit. Bahaya seperti itu dalam bentuk kontak yang buruk membawa bahaya isolasi meleleh, tidak hanya kabel, tetapi juga mesin itu sendiri, yang dapat menyebabkan kebakaran.
Untuk menghilangkan ini, Anda perlu memonitor dan memeriksa bagaimana kawat dikencangkan di soket. Koneksi yang benar dari mesin di switchboard harus menghilangkan kesalahan tersebut.
Kesalahan - 2. Tidak mungkin untuk menghubungkan beberapa inti dari bagian yang berbeda ke satu terminal AB.
Jika perlu untuk menghubungkan beberapa automata yang berdiri di baris yang sama dari satu sumber (kawat) untuk tujuan ini, bus sisir tidak bisa lebih sesuai. Tapi ban seperti itu tidak selalu di tangan. Bagaimana cara menggabungkan beberapa mesin kelompok dalam kasus ini? Setiap teknisi listrik, menjawab pertanyaan ini, akan memberitahu Anda untuk membuat jumper-jumper kabel buatan sendiri.
Untuk membuat jumper seperti itu, gunakan potongan kawat dari penampang yang sama, tetapi jangan dipecahkan sama sekali sepanjang keseluruhan. Bagaimana cara melakukan ini? Tanpa melepas isolasi dari kawat, bentuk jumper dari bentuk dan ukuran yang diinginkan (dengan jumlah cabang). Lalu kita bersihkan insulasi dari kawat pada titik tikungan ke panjang yang diinginkan, dan kita mendapatkan jumper yang tak terpisahkan dari satu kawat.
Cara menghubungkan pemutus sirkuit
Pemutus sirkuit (bisa juga disebut otomatis, switch) - perangkat switching yang dirancang untuk memasok listrik. arus ke fasilitas dan shutdown dalam mode otomatis ketika masalah terjadi di jaringan listrik. Produk melakukan fungsi melindungi sirkuit listrik terhadap faktor-faktor berikut:
sirkuit pendek;
kelebihan beban;
pengurangan tegangan di bawah nilai yang diizinkan.
Mesin otomatis modular perusahaan tiga-dan satu-kutub MOELLER
Catu daya dari objek apa pun, baik kompleks dan sederhana, dilakukan sesuai dengan diagram sirkuit. Ini bersifat individual dalam setiap kasus. Penting untuk tidak hanya memisahkan kabel di sekitar tempat dan ke peralatan, perangkat dan perangkat, tetapi juga untuk memilih perangkat perlindungan yang tepat untuk skema spesifik, serta menghubungkan kabel atau kabel kepada mereka, membuat instalasi di switchboard.
Klasifikasi
Perangkat ini tersedia dalam jangkauan yang luas dan berbeda dalam fitur berikut:
arus sirkuit utama (DC, AC, gabungan);
jumlah kutub (dari 1 hingga 4);
metode kontrol (manual, penggerak motor);
jenis rilis (dengan panas, elektromagnetik, semikonduktor, elektronik);
metode instalasi (ditarik, stasioner, plug-in);
arus operasi, diukur dalam A (dari 1,6 hingga 6300);
tipe rumah (terbuka, cor, modular).
Switch modern memiliki sistem perlindungan sirkuit listrik yang lebih kompleks dan dilengkapi dengan fungsi tambahan, termasuk:
pemutusan jarak jauh (memiliki perangkat tersandung independen);
operasi otomatis ketika tegangan turun di bawah 85% dari nilai nominal;
operasi otomatis ketika tegangan turun menjadi 35% dari nilai nominal;
kehadiran sinyal atau grup kontak gratis.
Mesin diproduksi oleh produsen dalam dan luar negeri dari berbagai ukuran dan dapat digunakan baik untuk melindungi tempat kecil dan benda-benda besar. Dalam kehidupan sehari-hari, paling sering menggunakan pemutus sirkuit modular. Perangkat tersebut dicirikan oleh dimensi kecil dan berat, dan mereka disebut modular karena lebar produk standar, yang sama dengan 17,5 mm (satu modul).
Beralih perusahaan modular tiga kutub ABB
Untuk apartemen, kantor, rumah pribadi, toko, vila, bangunan luar, dan fasilitas umum dan industri lainnya, gunakan perangkat berikut:
saklar otomatis;
RCD (perangkat arus sisa);
diferensial otomatis.
Tipe pertama mengaktifkan dan menonaktifkan sirkuit listrik secara manual dan melindungi mereka jika terjadi hubungan pendek (hubungan pendek). RCD memiliki fungsi yang lebih luas: untuk melindungi seseorang dari dampak e-mail. saat ini dalam kasus kontak dengan bagian hidup, serta dari terjadinya kebakaran, yang dapat disebabkan oleh kebocoran arus melalui isolasi konduktor yang rusak. Pemutus sirkuit diferensial menggabungkan fungsi pemutus sirkuit sederhana dan RCD dan merupakan perangkat perlindungan yang paling canggih. Ini dikendalikan oleh arus yang berbeda dan memiliki perlindungan arus lebih besar.
Dalam fase el tunggal. jaringan menggunakan automaton satu atau dua kutub. Pemasangan perangkat tertentu tergantung pada jumlah kabel yang terhubung.
Perangkat dan prinsip operasi
Agar dapat menghubungkan mesin dengan benar, perlu memahami desain dan prinsip operasinya.
Perangkat pemutus sirkuit dengan pelepasan panas di bagian
Bagian-bagian utama produk adalah sebagai berikut:
perumahan;
perangkat switching;
mekanisme kontrol (pegangan, tombol);
ruang pemadam busur;
terminal sekrup (atas, bawah).
Tubuh dan mekanisme kontrol terbuat dari plastik tahan lama yang tidak mendukung pembakaran. Perangkat switching merupakan ponsel dan kontak tetap. Kutub dari otomat adalah sepasang kontak ini, yang memiliki ruang lengkung. Tujuan utamanya - untuk mengirim e-mail. busur, yang muncul pada saat pecahnya kontak di bawah beban. Ini adalah satu set pelat baja dengan bentuk profil khusus. Mereka berjarak sama dari satu sama lain dan terisolasi di antara mereka sendiri. Untuk pelat-pelat ini, busur listrik yang timbul dalam proses malfungsi tertarik. Di sini ia mendingin dan padam. Jumlah pasangan kontak bisa dari 1 hingga 4.
Misalnya, pemutus sirkuit bipolar memiliki 2 pemindahan dan 2 kontak tetap. Mesin memiliki indikator posisi: merah berarti bahwa produk hidup, dan hijau berarti mati. Ini memungkinkan Anda dengan cepat menavigasi dan mengetahui keadaan mesin.
Di luar mesin, hanya pegangannya, klip sekrup yang terletak di atas dan di bawah, dan indikatornya terlihat. Yang lainnya ada di dalam perangkat.
Housing ini memiliki rahang khusus, yang disebut retainer, yang memungkinkan Anda dengan cepat memasang pemutus sirkuit pada rel khusus yang disebut DIN. Dalam hal penggantian produk, penjepit yang sama memungkinkan Anda dengan cepat membongkarnya: melonggarkan sekrup pengencang di terminal alat berat, cukup gerakkan penjepit ke bawah. Otomatis dengan mudah dikeluarkan dari rel. Hari ini, rel semacam itu merupakan bagian integral dari panel listrik apa pun. Banyak unsur modern elektronik dan otomasi dibuat khusus untuk pemasangan pada rel DIN.
Mekanisme yang mematikan saklar ketika situasi darurat terjadi disebut perjalanan. Setiap jenis unit perjalanan memiliki perangkat sendiri.
Rilis termal dalam desainnya memiliki pelat khusus yang disebut bimetalik. Ini dibuat dengan menekan dari 2 logam berbeda yang memiliki koefisien ekspansi linear yang berbeda. Hubungkan pelat di sirkuit listrik secara seri dengan beban. Selama operasi perangkat, pelat dipanaskan oleh arus yang melewatinya, dan membungkuk ke arah logam, yang memiliki koefisien ekspansi yang lebih rendah. Jika arus naik di atas nominal (kelebihan beban), tekukannya akan menyebabkan pemutusan otomat. Untuk melakukan ini, desain menyediakan mekanisme pemicu.
Pengoperasian sakelar selain ini dipengaruhi oleh suhu sekitar. Oleh karena itu, dalam beberapa produk, waktu respons disesuaikan dengan suhu ini. Dalam hal apapun, semakin tinggi nilai saat ini dari nilai nominal, semakin cepat pelepasan panas akan beroperasi. Beberapa dari mereka bekerja dalam hitungan detik.
Pemutus sirkuit dengan pelepasan magnetik
Sebuah koil dengan belitan dan inti - ini adalah pelepasan magnet. Winding terbuat dari kawat tembaga berinsulasi. Termasuk dalam email. rangkaian secara seri dengan kontak - arus beban bergerak di sepanjang itu. Jika melebihi nilai set yang dapat diterima, medan magnet kumparan akan menggerakkan inti, dan itu, pada gilirannya, mempengaruhi perangkat pemutus. Ini akan menyebabkan pemutus sirkuit terbuka.
Perangkat adalah mesin dengan kombinasi tipe kontrol
Beberapa jenis switch menyediakan penundaan waktu selama korsleting dan mereka disebut selektif. Produk semacam itu memiliki panel khusus di mana waktu pemutus breaker diatur. Hal ini memungkinkan untuk mematikan suatu bagian tertentu yang telah terjadi hubungan singkat. dan di mana mesin lain bekerja. Akibatnya, Anda tidak perlu memutuskan sepenuhnya objek dari catu daya, Anda hanya dapat memutuskan bagian di mana situasi darurat telah berkembang. Sebagai aturan, ini adalah perangkat kuat yang memiliki rilis semikonduktor.
Desain mesin mungkin hilang rilis, dan kemudian disebut saklar-pemisah.
Pemilihan otomatis
Sebelum melanjutkan instalasi, Anda harus memilih produk yang tepat. Berapa banyak yang harus dimasukkan: satu atau beberapa, untuk apa kekuatan, produsen apa? Apakah saya perlu mesin pengantar? Hubungkan ke konter atau sesudahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
Setiap switch ditandai oleh parameter berikut:
arus pengenal (ditunjukkan dalam A);
tegangan kerja el. jaringan (ditunjukkan dalam B);
jumlah kutub;
arus pendek maksimum saat ini;
karakteristik waktu-saat (waktu respon perangkat tergantung pada besarnya arus yang mengalir - kapasitas switching maksimum (PKS)).
Parameter terakhir ditunjukkan dalam angka, yang berarti pada nilai apa saat ini perangkat akan mempertahankan kapasitas kerjanya. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan produk yang memiliki angka 4500, 6000 dan 10000 A.
Produsen biasanya menunjukkan semua ini secara langsung pada kotak instrumen, termasuk konsep switching dan simbol saklar.
Penempatan karakteristik teknis perangkat otomatis pada casing perangkat
Saklar dipilih sesuai dengan daya beban dan penampang kabel yang terhubung. Biasanya, dua parameter dipilih: arus berlebih, arus cut-off pada arus pendek.
Overload terjadi ketika perangkat dan perangkat termasuk dalam jaringan, kekuatan total yang akan menyebabkan pemanasan berlebihan dari konduktor dan koneksi kontak. Oleh karena itu, otomat yang akan dipasang di sirkuit tertentu harus memiliki arus shutdown lebih besar dari atau sama dengan yang dihitung. Ini ditentukan dengan menjumlahkan kekuatan perangkat listrik yang akan digunakan (ditunjukkan dalam paspor). Selanjutnya, gambar yang dihasilkan dibagi menjadi 220 (ingat fisika dan hukum Ohm) dan dapatkan kelebihan arus yang diinginkan saat ini. Perlu untuk memperhitungkan satu lagi keadaan: arus ini seharusnya tidak lebih besar daripada arus yang dapat mengalir melalui konduktor.
Shutdown saat ini di korsleting - ini adalah nilai di mana pemutus sirkuit terputus. Ini juga dihitung, dan kemudian dipilih sesuai dengan jenis perlindungan. Ini berisi nilai-nilai relatif arus relatif terhadap arus hubung-pendek yang mungkin. Arus ini tergantung pada jenis beban listrik. Dalam kehidupan sehari-hari dan untuk benda-benda kecil, perangkat dengan simbol B, C digunakan, dan pada input - D (lihat penempatan simbol pada gambar).
Paling sering, di samping automata untuk setiap baris grup, rangkaian listrik juga termasuk automaton pengantar, RCD, atau otomaton diferensial.
Diagram pengkabelan perangkat proteksi di panel distribusi
Diagram menunjukkan poin-poin berikut, yang penting untuk diketahui:
set lengkap switchboard (pengantar otomatis, meteran listrik, RCD, mesin otomatis dari garis berjalan);
operasi pasangan dari otomat input dan RCD (ini dibuktikan dengan arus pengenal RCD yang lebih kecil, daripada otomat masukan);
lokasi pemasangan RCD (harus dekat dengan catu daya input, sehingga dipasang tepat di belakang meter);
pemasangan satu RCD yang melindungi seluruh rangkaian listrik (kebocoran arus tidak boleh melebihi 30 mA);
ketika menginstal RCD, nol pelindung (PE - garis hitam) dan nol konduktor kerja (N - garis biru) dipisahkan;
bagian konduktor dan merek kawat;
bagaimana fase konduktor terhubung ke perangkat utama dari rangkaian (pada diagram garis merah).
Munculnya panel distribusi dengan perangkat yang dipasang untuk mengukur konsumsi e. energi dan perlindungan listrik. Rantai ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Penempatan elemen keamanan dan counter di panel distribusi
Pabrikan
Pemutus sirkuit diproduksi di banyak negara. Persyaratan utama untuk perangkat ini adalah harus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan memiliki masa pakai yang lama. Harga mesin dengan kekuatan yang sama dapat bervariasi dalam kisaran yang luas dan itu tergantung pada pabrikan.
Perusahaan-perusahaan berikut memproduksi mesin dengan kualitas terbaik:
Prancis: Legrand, Schneider Electric, Hager;
Slowakia SEZ Krompachy;
Jerman: ABB, Moeller, Kopp;
AS General-Electric;
Rusia: Kontaktor, KEAZ.
Sebelum memasang sakelar, Anda perlu menentukan dengan jelas di mana harus menghubungkan kabel atau kabel listrik dengan benar: di bagian atas atau bawah produk atau, lebih mudah, ke kontak bergerak atau tetap. Dan meskipun banyak yang tidak mematuhi kondisi ini dan terhubung tanpa mempertimbangkan faktor ini, tetap lebih tepat untuk mengacu pada EMP, yang untuk teknisi listrik adalah dokumen yang instruksinya harus diamati. Ini jelas menyatakan: koneksi dari kabel pasokan (kabel) harus dilakukan ke kontak tetap. Mereka berada di semua mesin modern di atas.
Instalasi tidak dapat dilakukan tanpa alat dan perangkat kontrol. Harus memiliki:
set obeng;
pisau pemasangan;
tester atau obeng dengan indikator.
Tiang tunggal
Instalasi dilakukan dalam jaringan fase tunggal, di mana input dibuat oleh 2 kabel (biasanya ini adalah bangunan dari bangunan lama): fase (L) dan nol (PEN), yaitu. dibuat pada sistem TN-C. Kabel listrik terhubung ke terminal 1 mesin, dari terminal 2 melalui penghitung didistribusikan ke mesin-mesin kelompok tertentu. Nol makan melalui meteran dipasok ke nol bus PEN. Ini secara grafis ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Skema koneksi mesin kutub tunggal di switchboard
Bipolar
Instalasi dilakukan dalam jaringan fase tunggal di mana input dilakukan oleh 3 kabel, salah satunya adalah fase (L), yang kedua adalah nol (N), yang ketiga adalah tanah (PE), yaitu Koneksi dilakukan melalui sistem TN-C-S atau TN-S. Di sini, kawat pasokan dipasok ke terminal 1, nol ke terminal 3 dan dikencangkan dengan aman. Terminal 2 adalah output, fase melewati meteran. Perangkat input, yaitu RCD, mendistribusikan daya secara merata di seluruh switch, digabungkan ke dalam kelompok-kelompok terpisah. Dari terminal 4, yang merupakan output, nol melewati meteran listrik, RCD dan terhubung ke bus N. Kabel ditampilkan secara skematik pada Gambar 10.
Diagram koneksi di panel pemutus sirkuit kutub ganda
Di paspor ke mesin yang ditentukan persyaratan untuk menghubungkan ke terminal konduktor. Informasi harus dipelajari dengan saksama. Ini berlaku untuk penampang melintang dan jenis sambungan konduktor, serta panjang bagian yang dibersihkan.
Biasanya untuk mesin otomatis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kabel-kabel tersebut dilucuti dari isolasi untuk panjang hingga 1 cm menggunakan pisau pemasangan. Juga perlu memperhatikan tanda warna dari kabel. Putih atau coklat pada kawat pasokan (fase), biru (biru, hitam) - pada konduktor netral, kuning-hijau atau hijau - di tanah.
Setelah pengupasan dengan pisau instalasi, bagian telanjang kawat dimasukkan ke terminal dari atas atau bawah, tergantung pada konduktor yang terhubung (fase, tanah atau nol). Selanjutnya, mereka dengan aman tertuju ke terminal yang sesuai dengan sekrup. Dibutuhkan obeng. Keandalan dari lampiran konduktor diperiksa oleh kedutan. Dalam kasus koneksi ke pemutus sirkuit dari kawat fleksibel, perlu menggunakan tip khusus, yang membuat koneksi lebih dapat diandalkan.
Saat menghubungkan konduktor ke mesin, Anda harus mengikuti faktor-faktor berikut:
isolasi tidak boleh jatuh di bawah klip kontak;
Jangan kencangkan dengan susah payah, itu dapat merusak tubuh dan, sebagai akibatnya, menyebabkan kegagalan perangkat, rusak atau berkurangnya umur pemakaian.
Dalam banyak kasus, beberapa pemutus sirkuit dipasang di switchboard. Listrik yang tidak berpengalaman menghubungkannya dengan jembatan. Ini diperbolehkan, tetapi lebih baik menggunakan bus khusus. Ini disebut sisir. Biasanya dipotong sesuai ukuran yang diperlukan, dan kemudian hubungkan fasa ke mesin dalam urutan yang disediakan oleh email prinsip. skema.
Munculnya bus penghubung
Elektrifikasi
Untuk benar melaksanakan elektrifikasi objek dari setiap kompleksitas, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:
untuk menyusun rangkaian listrik dengan mempertimbangkan semua fitur instalasi listrik dari objek tertentu;
benar menentukan total konsumsi daya;
tentukan jumlah kelompok listrik dan kekuatan masing-masing kelompok;
menentukan lokasi instalasi dari panel distribusi dan berapa banyak modul yang seharusnya;
mengambil perangkat metering (meteran listrik);
menghubungkan jalur keluar dan masuk dengan benar;
membuat sambungan perisai ke jaringan perusahaan catu daya.
Koneksi Video
Tentang diagram pengkabelan pemutus sirkuit dapat ditemukan dalam video di bawah ini.
Semua ini hanya mungkin oleh tenaga listrik yang kompeten yang berpengalaman dalam catu daya benda-benda sederhana dan kompleks. Mereka tahu basis listrik modern dan mampu menyelesaikan dengan semua panel listrik yang diperlukan dengan biaya minimal. Selain itu, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, mereka dapat memberikan tips yang berguna untuk menghemat energi dan meningkatkan pasokan listrik ke fasilitas yang ada.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Seleksi dan pemasangan automata di panel listrik lakukan sendiri
Relai Kontrol Fase Tujuan
Pemanas Di Bawah Lantai
Beralih ke dua arah: satu kutub, dua kutub, satu-tombol
Bagaimana menghubungkan bohlam melalui switch: diagram dan aturan koneksi
Diagram pengkabelan di apartemen: kabel listrik untuk ruangan yang berbeda
Koneksi motor 380 volt. Wiring diagram
Bagaimana menghubungkan saklar lampu dengan dua tombol
Kontrol pencahayaan dari dua, tiga atau lebih tempat
Bagaimana cara membuat kabel twist?
Aman kabel di kamar mandi dengan tangannya sendiri - petunjuk langkah demi langkah
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Beban saat ini melintasi kabel
380 v diagram pengkabelan starter magnetik
Landasan
Blok terminal Wago untuk menghubungkan kabel
Pencahayaan
Tata letak kabel di apartemen
Pencahayaan
Letakkan penghitung di tiang yang bisa kamu curang
Pencahayaan
Tukang listrik di apartemen - aturan pemasangan dan pemasangan yang menjamin pengoperasian dan keamanan jaringan
Alat
Apa karakteristik waktu saat pemutus sirkuit
Pencahayaan
Hubungan mesin diferensial
Pencahayaan
Tabel arus dan bagian kabel
Alat
Diagram koneksi dari meteran listrik fase tunggal: kita melakukan semuanya dengan benar
Pengeposan
Tentang Kami
Untuk membuat diagram pengkabelan di apartemen satu kamar dengan tangan Anda sendiri, Anda harus memiliki bahan-bahan berikut: fotokopi denah lantai (lebih baik menempatkan penempatan semua elemen di atasnya); alat tulis (pensil, penggaris, dll.); membangun meteran.<


content:
Alih-alih mengantar orang atau barang dengan ridesharing dan layanan pengiriman, Anda bisa mendapatkan sedikit lebih banyak dengan menyewakan kendaraan Anda kepada orang lain. Anda dapat menghasilkan uang dengan melakukan sangat sedikit. Dulu, ini bukan pilihan, tetapi sekarang hampir semua orang dapat melakukannya berkat banyak aplikasi yang dapat Anda unduh di ponsel cerdas Anda. Mendaftar melalui situs web perusahaan terlebih dahulu terkadang diperlukan, tetapi yang lainnya dilakukan melalui aplikasi.
Jenis aplikasi yang Anda perlukan untuk menyewakan mobil Anda disebut platform peer-to-peer. Aplikasi ini memungkinkan orang-orang di daerah Anda menyewa kendaraan dengan menghubungi Anda secara langsung, bukan dengan cara tradisional (melalui perusahaan persewaan). Anda bahkan dapat melakukan seluruh transaksi tanpa bertemu orang yang menyewa kendaraan Anda jika Anda mau. Hampir semuanya dilakukan di aplikasi, yang biasanya ramah pengguna dengan petunjuk langkah demi langkah.
Jadi tunggu apalagi? Teruslah membaca dan ubah mobil Anda menjadi uang.
Turo
Turo dengan mudah adalah salah satu aplikasi berbagi mobil peer-to-peer paling populer. Perusahaan telah beroperasi secara nasional selama bertahun-tahun dan mengklaim sebagai pasar berbagi mobil terbesar di dunia. Ini gratis untuk mendaftar di Turo dan Anda menetapkan harga dan aturan Anda sendiri seperti batasan jarak tempuh. Selain itu, seperti kebanyakan layanan berbagi mobil peer-to-peer, mobil Anda dapat diambil oleh orang yang menyewa di mana pun Anda memilih - apakah itu di jalan masuk Anda atau di tempat parkir perpustakaan.
Turo menyaring semua pengemudi sebelum mereka mulai menyewa dan ulasan dapat diberikan kepada pemilik dan penyewa. Beberapa kelemahan termasuk tidak dapat menyewa per jam dan fitur populer yang memungkinkan penyewa untuk mencari dan membuka kunci mobil Anda dengan aplikasi ini opsional (memerlukan instalasi perangkat keras Turo Go) dan hanya tersedia di kota-kota tertentu. Tanpa Turo Go, pemilik harus menemui penyewa untuk menyerahkan kunci kecuali jika kotak kunci digunakan.
Seperti semua aplikasi berbagi mobil, ada persyaratan yang harus dipenuhi mobil Anda agar terdaftar di Turo. Misalnya, kendaraan Anda tidak boleh lebih dari 12 tahun (kecuali mobil khusus atau klasik), memiliki jarak kurang dari 130.000 mil, dan harus memiliki judul bersih. Selain itu, kendaraan tertentu seperti sepeda motor, RV, dan kendaraan dengan kursi lebih dari delapan tidak dapat disewa di Turo. Daftar lengkap persyaratan tercantum di situs web Turo.
Biaya: Gratis untuk dicantumkan. Instalasi perangkat keras Turo Go opsional adalah $ 190 dan saat ini tidak ada biaya berlangganan.
Persentase yang diperoleh: Anda mempertahankan 65-85% dari biaya sewa (tergantung pada rencana perlindungan kendaraan yang Anda pilih).
Ketersediaan: Secara Nasional.
Asuransi: $ 1 juta dalam kewajiban dan rencana perlindungan kerusakan.
Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan: Turo mengklaim pemilik rata-rata $ 706 sebulan.
Siapa yang akan menyewa mobil saya: Siapa saja kecuali pengemudi rideshare.
Instalasi perangkat keras: Opsional.
Getaround
Seperti Turo, Getaround adalah aplikasi berbagi mobil peer-to-peer, tetapi tidak seperti Turo, Getaround memungkinkan pengguna untuk menyewa per jam. Meskipun, satu kelemahan besar adalah aplikasi tersebut tidak tersedia secara nasional. Jika Anda tinggal di salah satu kota yang terdaftar dan memutuskan untuk menyewa dengan Getaround, Anda harus menginstal perangkat keras Getaround Connect. Ini adalah fitur populer yang memungkinkan penyewa menemukan dan membuka kunci mobil Anda, jadi tidak perlu menemui mereka.
Aplikasi ini menetapkan harga rental untuk Anda menggunakan algoritme yang dikembangkan perusahaan. Getaround mengklaim metode ini akan memaksimalkan penghasilan Anda, tetapi Anda juga dapat menetapkan harganya. Penyewa potensial disaring oleh sistem Getaround, memberi pemilik lebih banyak ketenangan pikiran.
Persyaratan kendaraan untuk menyewa serupa dengan Turo's. Kendaraan Anda harus model tahun 2010 atau yang lebih baru, memiliki jarak kurang dari 125.000 mil, dan memiliki delapan kursi atau kurang. Selain itu, tidak semua jenis kendaraan dapat dicantumkan; itu harus merupakan kendaraan penumpang pribadi dengan setidaknya empat roda. Situs web Getaround memiliki daftar lengkap persyaratan.
Biaya: Gratis selama 90 hari kemudian biaya berlangganan $ 20 dibebankan setiap bulan. Pembayaran satu kali sebesar $ 99 juga diperlukan untuk instalasi perangkat keras.
Persentase yang diperoleh: Anda mempertahankan 60% dari biaya sewa.
Ketersediaan: Di lebih dari 100 kota (kebanyakan California, Massachusetts, dan New Jersey).
Asuransi: $ 1 juta dalam kewajiban dan rencana perlindungan kerusakan.
Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan: Klaim Getaround yang dapat diperoleh penyewa rata-rata ribuan per tahun.
Siapa yang dapat menyewa mobil saya: Siapa saja termasuk pengemudi Uber (tetapi bukan Lyft).
Instalasi perangkat keras: Diperlukan.
HyreCar
HyreCar juga merupakan aplikasi berbagi mobil peer-to-peer tetapi menarik: Hanya pengemudi transportasi online dan layanan pengiriman Uber dan Lyft lokal (seperti DoorDash dan Postmates) yang dapat menyewa melalui aplikasi. Itu berarti mobil Anda dapat digunakan untuk berbagi tumpangan dan / atau makanan dan pengiriman paket. Ini gratis untuk membuat daftar dan Anda dapat mengatur tarif Anda tetapi mobil harus diperiksa dan disetujui oleh Uber dan Lyft terlebih dahulu.
Tidak ada perangkat keras untuk mencari dan membuka kunci kendaraan dengan aplikasi yang ditawarkan, jadi pemilik kemungkinan harus bertemu dengan penyewa. Seperti aplikasi lain, penyewa disaring sebelum mereka dapat menyewa melalui aplikasi. Karena kendaraan HyreCar harus disetujui dan diperiksa oleh Lyft dan Uber, persyaratan kendaraan ditentukan oleh perusahaan tersebut dan terdaftar di situs web mereka.
Biaya: Gratis.
Persentase yang diperoleh: Anda mempertahankan 85% dari biaya sewa.
Ketersediaan: Secara Nasional.
Asuransi: $ 300.000 dalam bentuk kewajiban dan perlindungan kerusakan.
Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan: HyreCar mengklaim penyewa bisa mendapatkan $ 1.200 sebulan.
Siapa yang dapat menyewa mobil saya: Rideshare, pengantaran makanan, dan supir pengantaran paket.
Instalasi perangkat keras: Tidak ditawarkan.
Kategori: Media sosial
posting navigasi
← Memori berlimpah: Cara membagikan foto Anda dengan teman di Google Foto Berharap Galaxy S9 Anda adalah Pixel? Berikut cara membuatnya terlihat seperti stok Android →

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind

label: id


content: Blog tentang masakan dan makanan dari Jepang, tempat-tempat di Jepang yang unik dan menarik serta cara menikmati masakan Jepang	View all posts by IINE JAPAN

warc-identified-content-language: eng,ind


content: Ada banyak aneka resep kue kering yang bisa anda coba untuk membuatnya. Aneka makanan kue kering laris manis dan cocok untuk dijual apalagi untuk hidangan lebaran. Lebaran selalu identik dengan hidangan makanan enak dan aneka kue kering yang enak enak. Berbagai macam kue kering di jual saat menjelang hari raya…

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Bagi sebagian orang, mendaki memang sebuah kegiatan yang seru. Mendaki tak hanya mampu melepas penat, tapi juga menjadi salah satu aktivitas yang membuat kita semakin dekat dengan alam dan mengagumi ciptaanNya. Namun, sebelum mulai mendaki, ada banyak persiapan yang perlu dilakukan. Mulai dari persiapan kebutuhan mendaki seperti tas, sepatu, jaket, kaos, tenda, dan yang tak kalah penting, makanan.
Source: suksesluarbiasa.com
Sebelum mendaki, banyak orang yang masih bingung harus membawa bekal apa yang cocok untuk mendaki. Buat kamu yang bingung ingin membawa bekal apa saja, simak beberapa rekomendasi bekal mendaki yang bisa kamu bawa di bawah ini.
Kentang Mustofa
Kentang Mustofa adalah salah satu makanan yang tak hanya cocok untuk lauk namun juga cemilan yang mengenyangkan. Bagaimana tidak, olahan kentang dengan rasa gurih ini cocok dimakan hanya dengan nasi hangat tanpa tambahan lauk lainnya. Namun juga cocok untuk cemilan yang mengenyangkan karena kentang mustofa merupakan sumber karbohidrat terbaik dari kentang.
source: inews.id
Roti
Selain kentang mustofa, makanan lain yang wajib masuk ke tas bekal mendaki adalah roti. Makanan tinggi karbohidrat dan rasa yang enak ini cocok di makan saat perut mulai keroncongan. Dengan membawa roti rasa apa saja, kamu bisa langsung makan tepat waktu saat mendaki tanpa perlu repot – repot masak dulu.
Source: Shutterstock
Nasi Instan Kokikit
Pilihan makanan praktis lainnya yang bisa kamu bawa selama mendaki adalah nasi instan dari Kokikit. Kamu hanya perlu membawa air panas dalam termos untuk menyeduh nasi instan ini. Hanya dengan menunggu 15 menit saja, kamu bisa menikmati nasi instan dan lauknya dengan nikmat.
Source: Dokumentasi Kokikit
bekal, catering, catering harian, catering murah, catering perusahaan, kokikit, liwetan, mendaki, mendaki gunung, olahan tempe, porsi catering, resep nusantara

label: en


content: Pengurutan standar Urutkan berdasar tren Urutkan menurut yang terbaru Urutkan dari termurah Urutkan dari termahal


content:
Jika Anda di pasar untuk tips tentang cara yang tepat untuk memenangkan permainan mesin slot, maka periksa ini. Anda akan belajar cara menang di kasino pai gow poker dan bersenang-senang sambil mendapatkan modal.
Rasakan suara menarik dari kasino benar-benar membutuhkan perhatian di rumah. Bank standar mesin Crazy Diamonds. Ini adalah replika pada skala yang jauh lebih besar yang menampilkan suara kehidupan nyata di dalam kasino dalam cahaya jackpot yang berkedip bersama dengan kenyamanan bank ini menghemat banyak koin perak dan emas Anda. Ngomong-ngomong, mesin slot ini akan mengambil 98% koin yang dibuat di seluruh dunia.
Meskipun permainan mesin Slot Antik ini memiliki banyak garansi seumur hidup, kemampuan plug-in, tombol reset untuk mengubah kesulitan untuk bermain token, Anda tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan Anda dapatkan. slot pulsa alasan kami memberi tahu Anda ini benar-benar karena kami telah membeli empat pro masing-masing yang luar biasa. Tentu, masing-masing bisa menjadi Jackpot Skill Stop Slot Machine, tetapi gulungan bervariasi pada 1. Kami menyukai variasi sehingga termasuk bagus untuk mencapai jenis yang berbeda.
Sekarang jika Anda berencana untuk mengembangkan kasino Anda sendiri, ini adalah kapan harus mencari penawaran. Penyedia asuransi mulai saya akan melanjutkan dengan peralatan bekas dan mengubahnya. Membeli mesin Slot yang diperbarui dapat membantu menurunkan biaya awal sambil menjaga pinjaman Anda agar tidak diperparah dengan bunga. Setelah Anda apa yang Anda inginkan, simpan saja nomor tukang reparasi untuk memeriksa mesin dan berakhir dengan baik.
Pertama, Perjudian strategi apa pun meminta untuk menyingkirkan semua uang. O.K., saya mengerti Anda ketika Anda keberatan Anda tidak ingin membuat strategi Perjudian atau tidak dapat menyusun strategi Perjudian Saya mengakui maksud Anda, namun, Anda selalu dapat belajar cara untuk menyusun strategi Perjudian untuk berjudi di internet.
Namun, seseorang memutuskan untuk mulai berjudi online, namun berhati-hatilah dalam hal taruhan. Jangan pernah berjudi dengan investasi pinjaman. Hanya berjudi di memiliki Anda menerima uang tunai untuk itu. Selain itu, harus mempertimbangkan bahwa kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya menjadi bangkrut karena perjudian dengan baik mengumpulkan sejumlah besar visa atau hutang mastercard setiap pinjaman lebih dari yang dapat mereka bayar kembali.
Di sisi lain, jika Anda melihat bahwa kasino online yang Anda mainkan tidak menghasilkan kemenangan, pilih kasino baru. Biasanya beberapa banyak lagi di luar sana untuk dipilih yang menawarkan permainan yang terjangkau. Yang paling penting bersenang-senang berjudi online. Ini hanya salah satu bentuk relaksasi utama yang akan Anda dapatkan secara online.


content: PT.REFA AGUNG PROPERTY adalah perusahaan yang bergerak di bidang property yang sedang berkembang,saat ini kami sedang membutuhkan tenaga kerja yang profesional dengan posisi dan kualifikasi sebagai berikut :


content: Sore-sore dapat broadcast BBM dari temen kalau Indosat punya program baru yang namanya Indosat Senyum, dimana katanya poin yang terkumpul bisa ditukar dengan diskon belanja di Metro dan