content:
Untuk menghitung kekuatan perangkat otomatis tiga fase nominal, perlu untuk menjumlahkan total daya perangkat listrik yang akan terhubung melaluinya. Misalnya, beban fase adalah sama:
L1 5000 W + L2 5000 kW + L3 5000W = 15000 W
Kapas yang dihasilkan diterjemahkan menjadi kilowatt:
15000 W / 1000 = 15 kW
Jumlah yang dihasilkan dikalikan dengan 1,52 dan kita dapatkan arus kerja A.
15 kW * 1,52 = 22,8 A.
Arus pengenal mesin harus lebih besar dari pekerja. Dalam kasus kami, arus operasi adalah 22.8 A, jadi kami memilih 25 A. otomatis
Nilai nominal arus otomatis: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Tentukan penampang kabel untuk kepatuhan dengan beban di sini.
Rumus ini berlaku untuk beban yang sama dalam tiga fase. Jika konsumsi salah satu fase jauh lebih tinggi, maka nilai nominal mesin dipilih oleh kekuatan fase ini:
Misalnya, beban pada fase: L1 5000 W; L2 4000 W; L3 6000 W.
Kapas wol diubah menjadi kilowatt yang 6000 W / 1000 = 6 kW.
Sekarang kita menentukan arus operasi untuk fase ini 6 kW * 4,55 = 27,3 A.
Arus pengenal dari otomat harus lebih besar dari arus kerja dalam kasus kami, arus kerja adalah 27,3 A. Kami memilih otomat 32 A.
Dalam rumus di atas, 1,52 dan 4,55 adalah koefisien proporsionalitas untuk tegangan 380 dan 220 V.
Materi terkait:
3 x fase automat
Mesin apa yang harus dipasang pada 15 kW
Panjang melewati waktu colokan keramik, yang disekrup ke panel listrik rumah. Saat ini, berbagai jenis pemutus sirkuit yang melakukan fungsi pelindung banyak digunakan. Perangkat ini sangat efektif untuk sirkuit pendek dan kelebihan beban. Banyak konsumen belum sepenuhnya menguasai perangkat ini, jadi pertanyaannya sering muncul, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW. Pengoperasian jaringan listrik, perangkat dan perlengkapan yang andal dan tahan lama di rumah atau apartemen sepenuhnya tergantung pada pilihan alat berat.
Fungsi utama mesin
Sebelum memilih perangkat pelindung otomatis, perlu memahami prinsip-prinsip operasi dan kemampuannya. Banyak yang menganggap fungsi utama dari perlindungan mesin dari peralatan rumah tangga. Namun, penilaian ini sepenuhnya salah. Mesin tidak merespon perangkat yang terhubung ke jaringan, hanya berfungsi ketika sirkuit pendek atau kelebihan beban.Kondisi kritis ini menyebabkan peningkatan tajam saat ini, menyebabkan kabel kebakaran yang terlalu panas dan bahkan kebakaran.
Peningkatan tertentu dalam arus diamati selama korsleting. Pada saat ini, nilainya meningkat hingga beberapa ribu ampere dan kabelnya tidak dapat menahan beban seperti itu, terutama jika penampangnya 2,5 mm2. Dengan penampang seperti itu terjadi pengapian seketika dari kawat.
Karena itu, banyak tergantung pada memilih mesin yang tepat. Perhitungan yang akurat, termasuk daya, memungkinkan untuk melindungi jaringan listrik dengan andal.
Parameter perhitungan otomatis
Setiap pemutus sirkuit terutama melindungi kabel yang terhubung setelahnya. Perhitungan utama perangkat ini dilakukan pada arus beban pengenal. Perhitungan daya dilakukan dalam kasus ketika seluruh panjang kawat dirancang untuk beban, sesuai dengan arus pengenal.
Pilihan terakhir dari arus pengenal untuk mesin tergantung pada penampang kawat. Hanya dengan demikian beban dapat dihitung. Arus maksimum yang diizinkan untuk kawat dengan penampang spesifik harus lebih besar dari arus pengenal yang ditunjukkan pada mesin. Jadi, ketika memilih alat pelindung, penampang kawat minimum yang ada di jaringan listrik digunakan.
Ketika konsumen memiliki pertanyaan, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW, tabel memperhitungkan jaringan listrik tiga fase. Untuk perhitungan semacam itu, ada metode tersendiri. Dalam kasus ini, daya pengenal pemutus sirkuit tiga fase didefinisikan sebagai penjumlahan semua peralatan listrik yang direncanakan untuk dihubungkan melalui saklar otomatis.
Sebagai contoh, jika beban masing-masing dari tiga fase adalah 5 kW, maka nilai arus operasi ditentukan dengan mengalikan jumlah kekuatan semua fase dengan faktor 1,52. Jadi, itu adalah 5х3х1.52 = 22.8 amps. Arus yang terukur dari mesin harus melebihi arus operasi. Dalam hal ini, yang paling cocok akan menjadi alat pelindung dengan nilai nominal 25 A. Nilai nominal paling umum dari automata adalah 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 dan 100 ampere. Pada saat yang sama, konformitas inti kabel ke beban yang disebutkan ditentukan.
Teknik ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana bebannya sama untuk ketiga fase. Jika salah satu fase mengkonsumsi lebih banyak daya daripada yang lain, maka peringkat pemutus sirkuit dihitung dari kekuatan fase khusus ini. Dalam hal ini, hanya nilai daya maksimum dikalikan dengan faktor 4,55 yang digunakan. Perhitungan ini memungkinkan Anda memilih mesin tidak hanya berdasarkan tabel, tetapi juga dengan data paling akurat yang diperoleh.
Seleksi saklar daya
Ketika mendesain jaringan listrik rumah baru, untuk menghubungkan peralatan berkekuatan tinggi yang baru, dalam proses retrofitting papan listrik, perlu memilih pemutus sirkuit untuk keamanan listrik yang andal.
Beberapa pengguna sembarangan berhubungan dengan tugas ini, dan mungkin tidak ragu-ragu untuk menghubungkan mesin apa pun yang ada, hanya untuk bekerja, atau jika mereka memilih, mereka dipandu oleh kriteria berikut: lebih murah, sehingga mereka tidak mengalahkan terlalu banyak, atau lebih kuat, sehingga mereka tidak menjatuhkannya lagi.
Sangat sering, kelalaian dan ketidaktahuan dari aturan dasar untuk memilih peringkat dari alat keamanan menyebabkan konsekuensi yang fatal. Artikel ini akan memperkenalkan kriteria utama untuk perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih dan hubung singkat, agar dapat memilih pemutus sirkuit otomatis yang tepat sesuai dengan konsumsi daya listrik.
Secara singkat, prinsip operasi dan tujuan mesin pelindung
Pemutus sirkuit pendek beroperasi hampir seketika karena splitter elektromagnetik. Pada kelebihan tertentu dari nilai nominal arus, pelat pemanas bimetal akan mematikan tegangan setelah beberapa waktu, yang dapat dipelajari dari grafik waktu karakteristik saat ini.
Perangkat keamanan ini melindungi kabel dari arus pendek dan arus lebih dari nilai yang dihitung untuk penampang kawat tertentu, yang dapat memanaskan kabel konduktif ke suhu leleh dan insulasi api. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda tidak hanya perlu memilih sakelar keselamatan yang sesuai dengan kekuatan perangkat yang terhubung, tetapi juga untuk memeriksa apakah jaringan yang ada dapat menahan beban tersebut.
Penampilan pemutus sirkuit tiga kutub
Kabel harus sesuai dengan beban.
Sering terjadi bahwa meteran listrik baru, otomatis, UZO dipasang di rumah tua, tetapi kabel tetap tua. Banyak peralatan rumah tangga yang dibeli, kekuatannya dijumlahkan dan mesin dipilih untuk itu, yang secara teratur menyimpan beban semua peralatan listrik yang disertakan.
Tampaknya semuanya benar, tetapi tiba-tiba isolasi kabel mulai mengeluarkan bau khas dan asap, nyala api muncul, dan perlindungan tidak berfungsi. Ini dapat terjadi jika parameter kabel tidak dirancang untuk arus seperti itu.
Misalkan penampang kabel lama adalah 1,5 mm², dengan batas arus maksimum yang diizinkan 19A. Kami menerima bahwa pada saat yang sama beberapa perangkat listrik terhubung ke itu, yang membuat total beban 5 kW, yang dalam setara saat ini adalah sekitar 22,7A, itu sesuai dengan 25A mesin otomatis.
Kawat akan memanas, tetapi robot ini akan tetap di sepanjang waktu sampai isolasi meleleh, yang menyebabkan korsleting, dan api sudah dapat mulai dalam ayunan penuh.
Kabel daya NYM
Lindungi tautan terlemah di kabel Anda
Oleh karena itu, sebelum memilih mesin sesuai dengan beban yang dilindungi, Anda perlu memastikan bahwa kabel dapat menahan beban ini.
Menurut PUE 3.1.4, otomat harus melindungi terhadap beban berlebih bagian terlemah dari rangkaian listrik, atau dipilih dengan arus pengenal yang sesuai dengan arus dari instalasi listrik yang terhubung, yang lagi-lagi menyiratkan hubungan mereka dengan konduktor dengan penampang melintang yang diperlukan.
Jika Anda mengabaikan aturan ini, Anda tidak boleh menyalahkan otomaton yang salah perhitungan dan mengutuk pabrikannya jika link lemah dari kabel menyebabkan kebakaran.
Isolasi kawat cair
Perhitungan nilai mesin
Kami berasumsi bahwa kabel itu baru, dapat diandalkan, dihitung dengan benar, dan memenuhi semua persyaratan. Dalam hal ini, pilihan pemutus sirkuit dikurangi menjadi penentuan nilai nominal yang sesuai dari serangkaian nilai khas, berdasarkan arus beban terhitung, yang dihitung dengan rumus:
dimana P adalah kekuatan total peralatan listrik.
Ini menyiratkan beban aktif (pencahayaan, elemen pemanas listrik, peralatan rumah tangga). Perhitungan ini sangat cocok untuk jaringan listrik rumah di apartemen.
Misalkan perhitungan daya yang dihasilkan: P = 7,2 kW. I = P / U = 7200/220 = 32,72 A. Kami memilih otomat yang tepat pada 32A dari rentang nilai: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
Denominasi ini sedikit kurang dari yang dihitung, tetapi praktis tidak ada peralihan simultan dari semua peralatan listrik di apartemen. Juga, harus diperhitungkan bahwa dalam prakteknya operasi otomat dimulai dengan nilai 1,13 kali lebih besar dari nominal, karena karakteristik waktu-ke-waktunya, yaitu, 32 * 1,13 = 36,16A.
Untuk menyederhanakan pemilihan automat pelindung, ada tabel di mana nilai-nilai nominal otomatis sesuai dengan kapasitas beban fase tunggal dan tiga fase:
Tabel pemilihan otomatis saat ini
Nilai nominal yang ditemukan dalam contoh di atas paling dekat dengan nilai daya yang ditunjukkan dalam sel merah yang disorot. Juga, jika Anda ingin menghitung arus untuk jaringan tiga fase, ketika memilih mesin, baca artikel tentang perhitungan dan pemilihan bagian kawat
Pemilihan pemutus sirkuit untuk instalasi listrik (motor listrik, transformator) dengan beban reaktif, sebagai suatu peraturan, tidak dibuat oleh tenaga. Peringkat dan jenis waktu dari karakteristik pemutus sirkuit saat ini dipilih sesuai dengan arus kerja dan awal yang ditentukan dalam paspor perangkat ini.
Artikel terkait
Pemilihan meja ukuran kawat untuk daya
Ukuran kawat apa yang Anda butuhkan untuk 3 kW?
Rumus bagaimana menemukan kekuatan saat ini
Mulai halus dari motor listrik asinkron dengan rotor hubung singkat
Ucapan Tahun Baru dengan humor
Cara menjalankan pilihan mesin untuk beban daya
Pemutus sirkuit dirancang untuk melindungi jaringan listrik di mana konsumen terhubung. Dalam hal ini, kekuatan total konsumen tidak boleh melebihi kekuatan mesin itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk benar memilih mesin sesuai dengan daya beban. Bagaimana ini bisa dilakukan, apakah ada satu cara untuk memilih atau beberapa?
Cara memilih
Segera buat reservasi yang ada beberapa cara. Tetapi apa pun yang Anda pilih, pertama-tama Anda perlu menentukan total beban pada jaringan. Bagaimana cara menghitung angka ini? Untuk melakukan ini, Anda harus berurusan dengan semua peralatan rumah tangga yang dipasang di situs jaringan catu daya. Agar tidak tidak berdasar, kami memberikan contoh jaringan seperti itu, yang biasanya menghubungkan sejumlah besar peralatan rumah tangga. Ini dapur.
Jadi, di dapur biasanya berada:
Kulkas dengan konsumsi daya 500 watt.
Microwave - 1 kW.
Ketel listrik - 1,5 kW.
Hood - 100 watt.
Ini hampir set standar, yang bisa sedikit lebih banyak, atau lebih sedikit. Dengan menambahkan semua angka ini, kita mendapatkan kekuatan total dari situs, yang sama dengan 3,1 kW. Dan sekarang metode untuk menentukan beban dan pilihan mesin itu sendiri.
Metode tabular
Ini adalah opsi termudah untuk memilih pemutus sirkuit yang tepat. Untuk melakukan ini, Anda akan membutuhkan meja di mana Anda dapat memilih otomat (satu atau tiga fase) sesuai dengan indikator total. Berikut adalah tabel pilihan di bawah ini:
Semuanya cukup sederhana di sini. Yang paling penting, perlu dipahami bahwa total daya yang dihitung mungkin tidak sama dengan yang ada di tabel. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan indikator yang dihitung ke meja. Dalam contoh kita, dapat dilihat bahwa konsumsi daya situs adalah 3,1 kW. Tidak ada indikator seperti itu di meja, jadi kami ambil yang terdekat. Dan ini 3,5 kW, yang sesuai dengan 16 amp otomatis.
Cara grafis
Ini praktis sama dengan tabular. Hanya sebagai ganti tabel, grafik digunakan di sini. Mereka juga tersedia secara gratis di Internet. Misalnya, ini salah satunya.
Grafik secara horizontal berisi pemutus sirkuit dengan indikator beban saat ini, konsumsi daya vertikal dari bagian jaringan. Untuk menentukan kekuatan saklar, Anda harus terlebih dahulu menemukan konsumsi daya yang dihitung berdasarkan perhitungan pada sumbu vertikal, lalu tarik garis horizontal dari itu ke bar hijau yang menentukan arus pengenal mesin. Anda dapat melakukannya sendiri dengan contoh kami, yang menunjukkan bahwa perhitungan dan pemilihan kami dilakukan dengan benar. Artinya, daya ini sesuai dengan mesin dengan beban 16A.
Nuansa pilihan
Hari ini perlu untuk memperhitungkan fakta bahwa jumlah peralatan rumah tangga yang nyaman dihitung, dan setiap orang mencoba untuk mendapatkan peralatan baru, sehingga memudahkan hidupnya. Dan ini berarti bahwa meningkatkan jumlah peralatan, kami meningkatkan beban pada jaringan. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan menggunakan faktor pengali ketika menghitung kekuatan mesin.
Mari kita kembali ke contoh kita. Bayangkan bahwa pemilik membeli mesin kopi 1,5 kW. Dengan demikian, total indeks daya akan sama dengan 4,6 kW. Tentu saja, ini lebih dari kekuatan pemutus sirkuit yang dipilih (16A). Dan jika pada saat yang sama semua perangkat dihidupkan (plus mesin kopi), mesin akan segera mengatur ulang dan memutus sirkuit.
Anda dapat menghitung ulang semua indikator, membeli mesin baru, dan menginstal ulang. Pada prinsipnya, ini semua mudah. Tetapi akan lebih baik jika Anda meramalkan situasi ini terlebih dahulu, terutama karena itu standar saat ini. Sulit untuk meramalkan peralatan rumah tangga mana saja yang dapat diinstal. Oleh karena itu, opsi termudah adalah meningkatkan total indikator yang dihitung hingga 50%. Artinya, gunakan faktor dorongan 1,5. Sekali lagi, kita kembali ke contoh kita, di mana hasil akhir ini akan menjadi:
3.1 x1.5 = 4,65 kW. Kami kembali ke salah satu metode untuk menentukan beban saat ini, di mana akan ditunjukkan bahwa indikator seperti itu membutuhkan otomat sebesar 25 ampere.
Untuk beberapa kasus, Anda dapat menggunakan faktor reduksi. Misalnya, jumlah soket yang tidak mencukupi untuk secara bersamaan bekerja semua perangkat sekaligus. Ini bisa menjadi salah satu outlet untuk ketel listrik dan mesin kopi. Artinya, pada saat yang sama kedua perangkat ini tidak dapat dinyalakan.
Perhatian! Ketika datang untuk meningkatkan beban saat ini pada bagian jaringan, perlu untuk mengubah tidak hanya mesin, tetapi juga untuk memeriksa apakah kabel listrik akan menahan beban, untuk itu bagian dari kabel diletakkan dipertimbangkan. Jika bagian tersebut tidak memenuhi standar, maka pemasangan kabel lebih baik diubah.
Pilihan tiga fase otomatis
Dalam artikel ini, tidak mungkin mengabaikan perangkat otomatis tiga fase yang ditujukan untuk jaringan 380 volt. Khususnya di tabel mereka terdaftar. Berikut ini adalah pendekatan yang sedikit berbeda dengan pilihan, yang didasarkan pada perhitungan awal dari beban saat ini. Ini adalah versi yang disederhanakan.
Pertama, kekuatan total semua perangkat dan sumber cahaya yang terhubung ke mesin ditentukan.
Hasilnya dikalikan dengan faktor 1,52. Ini adalah arus beban.
Selanjutnya, pilih saklar otomatis di atas meja.
Tetapi perhatikan bahwa arus pengenal harus lebih dari perkiraan minimum sebesar 15%. Ini yang pertama. Kedua, perhitungan ini hanya dapat digunakan jika tiga fase dari jaringan konsumsi akan memiliki beban yang sama atau mendekati indikator yang sama. Jika pada salah satu fase beban lebih besar dari pada dua lainnya, maka otomat dipilih tepat untuk beban tinggi ini. Namun perlu diingat bahwa untuk perhitungan beban dalam kasus ini, faktor 4.55 digunakan, karena satu fase diperhitungkan.
Ukuran kawat apa yang diperlukan untuk beban 5 kW
Cara benar menghitung penampang kabel kabel untuk beban
Pemutus sirkuit yang sudah ada
Mesin apa yang harus dipasang pada 15 kW
Panjang melewati waktu colokan keramik, yang disekrup ke panel listrik rumah. Saat ini, berbagai jenis pemutus sirkuit yang melakukan fungsi pelindung banyak digunakan. Perangkat ini sangat efektif untuk sirkuit pendek dan kelebihan beban. Banyak konsumen belum sepenuhnya menguasai perangkat ini, jadi pertanyaannya sering muncul, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW. Pengoperasian jaringan listrik, perangkat dan perlengkapan yang andal dan tahan lama di rumah atau apartemen sepenuhnya tergantung pada pilihan alat berat.
Fungsi utama mesin
Sebelum memilih perangkat pelindung otomatis, perlu memahami prinsip-prinsip operasi dan kemampuannya. Banyak yang menganggap fungsi utama dari perlindungan mesin dari peralatan rumah tangga. Namun, penilaian ini sepenuhnya salah. Mesin tidak merespon perangkat yang terhubung ke jaringan, hanya berfungsi ketika sirkuit pendek atau kelebihan beban.Kondisi kritis ini menyebabkan peningkatan tajam saat ini, menyebabkan kabel kebakaran yang terlalu panas dan bahkan kebakaran.
Peningkatan tertentu dalam arus diamati selama korsleting. Pada saat ini, nilainya meningkat hingga beberapa ribu ampere dan kabelnya tidak dapat menahan beban seperti itu, terutama jika penampangnya 2,5 mm2. Dengan penampang seperti itu terjadi pengapian seketika dari kawat.
Karena itu, banyak tergantung pada memilih mesin yang tepat. Perhitungan yang akurat, termasuk daya, memungkinkan untuk melindungi jaringan listrik dengan andal.
Parameter perhitungan otomatis
Setiap pemutus sirkuit terutama melindungi kabel yang terhubung setelahnya. Perhitungan utama perangkat ini dilakukan pada arus beban pengenal. Perhitungan daya dilakukan dalam kasus ketika seluruh panjang kawat dirancang untuk beban, sesuai dengan arus pengenal.
Pilihan terakhir dari arus pengenal untuk mesin tergantung pada penampang kawat. Hanya dengan demikian beban dapat dihitung. Arus maksimum yang diizinkan untuk kawat dengan penampang spesifik harus lebih besar dari arus pengenal yang ditunjukkan pada mesin. Jadi, ketika memilih alat pelindung, penampang kawat minimum yang ada di jaringan listrik digunakan.
Ketika konsumen memiliki pertanyaan, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW, tabel memperhitungkan jaringan listrik tiga fase. Untuk perhitungan semacam itu, ada metode tersendiri. Dalam kasus ini, daya pengenal pemutus sirkuit tiga fase didefinisikan sebagai penjumlahan semua peralatan listrik yang direncanakan untuk dihubungkan melalui saklar otomatis.
Sebagai contoh, jika beban masing-masing dari tiga fase adalah 5 kW, maka nilai arus operasi ditentukan dengan mengalikan jumlah kekuatan semua fase dengan faktor 1,52. Jadi, itu adalah 5х3х1.52 = 22.8 amps. Arus yang terukur dari mesin harus melebihi arus operasi. Dalam hal ini, yang paling cocok akan menjadi alat pelindung dengan nilai nominal 25 A. Nilai nominal paling umum dari automata adalah 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 dan 100 ampere. Pada saat yang sama, konformitas inti kabel ke beban yang disebutkan ditentukan.
Teknik ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana bebannya sama untuk ketiga fase. Jika salah satu fase mengkonsumsi lebih banyak daya daripada yang lain, maka peringkat pemutus sirkuit dihitung dari kekuatan fase khusus ini. Dalam hal ini, hanya nilai daya maksimum dikalikan dengan faktor 4,55 yang digunakan. Perhitungan ini memungkinkan Anda memilih mesin tidak hanya berdasarkan tabel, tetapi juga dengan data paling akurat yang diperoleh.
Saklar otomatis 3 fasa
Pemutus sirkuit 3-fase adalah perangkat listrik yang dirancang untuk melindungi jalur kabel tiga fase, serta perangkat yang menyiratkan sirkuit daya ini, misalnya, motor listrik. Saat menganalisis jenis perangkat ini, Anda harus segera menyorot sejumlah poin:
Mesin otomatis 3-fase mampu melayani beberapa bagian jaringan fase tunggal secara bersamaan;
Menghubungkan perangkat ini ke jaringan tidak berarti bahwa unit yang terhubung dengannya ditenagai dari tiga fase.
Mesin listrik untuk 3 fase - fitur kerja
Penting untuk memahami bahwa tiga aparatus fase tunggal yang dipasang dalam satu paket sama sekali tidak akan beroperasi sesuai dengan prinsip perangkat ini. Penting untuk menyoroti fitur kerja utamanya. Kegagalan daya dalam keadaan darurat terjadi segera pada semua gulungan. Untuk menekan terjadinya arus parasit, pemutus sirkuit proteksi 3 fase memiliki resistansi tambahan berdasarkan sirkuit kaskade atau thyristor. Tujuan perbaikan ini tidak hanya untuk menghilangkan energi saluran, tetapi juga untuk mengecualikan kemungkinan lonjakan tegangan balik pada sirkuit terputus yang dapat memprovokasi kerusakan pada belitan.
Opsi aplikasi
Teknik ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Jika apartemen memiliki kabel tiga fase, maka perlu membeli mesin listrik 3-fase, penggunaan beberapa fase tunggal analog tidak diperbolehkan, karena dapat memprovokasi api.
Automat 3 fase juga dapat digunakan secara aktif di industri. Dalam hal ini, bagaimanapun, penting untuk memilih perangkat yang tepat sesuai dengan gelombang sinus saat ini. Beberapa lampu pijar yang kuat membutuhkan perangkat yang benar-benar berbeda dari mesin las.
Manajer toko online kami siap membantu klien memilih pemutus sirkuit tiga fase yang akan sepenuhnya memenuhi kondisi operasional yang akan datang. Kami menawarkan produk dari merek terkenal dengan harga yang sesuai dengan rekomendasi resmi dari produsen. Konsultan situs selalu siap untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengiriman barang di St. Petersburg dan permukiman regional.
Beralih otomatis Legrand tiga fase 25A
Pemutus sirkuit Legrand - perawatan tepat waktu untuk keamanan kesehatan dan properti dari kelebihan beban dan korsleting. Di garis Legrand otomatis untuk domestik dan untuk penggunaan teknis. Mereka terbuat dari bahan yang sangat andal, yang menjamin perlindungan 100% terhadap arus pendek dan kelebihan beban. Selain pembuat mobil, pabrikan menawarkan berbagai perangkat tambahan dan perangkat alarm yang berinteraksi dengan semua perangkat.
Beli "Sinele-Electric":
Dua toko / gudang di Moskow:
m Falcon, m Tulskaya.
Kami hanya memiliki produk resmi.
Kami akan mengirimkan pembelian Anda tidak hanya di Moskow, tetapi di seluruh Rusia.
Legrand TX3 dan Legrand DX3
Seri peralatan modular inovatif Legrand TX3 dan DX3 telah menggantikan seri LR (konsumen) dan DX (profesional). Perangkat yang diperbarui memiliki sejumlah peningkatan desain dibandingkan dengan pendahulunya, serta rentang model yang diperluas, yang juga termasuk mesin perlindungan kelas B.
Legrand TX3
Legrand TX3 - perlindungan yang dapat diandalkan untuk instalasi listrik rumah atau kantor. Moto seri rumah tangga ini adalah keamanan dan kesederhanaan maksimum: penandaan yang mudah digunakan, gorden di klem terminal, karakteristik pembuangan panas yang lebih baik, dll. Dan rentang model mencakup hampir semua kebutuhan konsumen biasa.
Legrand DX3
Legrand DX3 - perwujudan teknologi canggih. Perangkat seri profesional ini dirancang untuk arus hingga 125 A dan sama-sama cocok untuk panel rumah tangga dan sistem distribusi yang rumit untuk keperluan industri. Banyak mesin yang kompak, sehingga menghemat ruang di rel. Rentang model sangat luas sehingga memungkinkan melengkapi switchboards dari setiap kerumitan: berbagai perangkat kontrol, shutdown pelindung dan pengukuran yang kompatibel satu sama lain - semua fungsi pada rel DIN tunggal.
Mengganti ABB rumah tangga otomatis tiga fase, 25A arus pengenal
Pemutus sirkuit merupakan bagian integral dari pasokan listrik di rumah manapun.
Lonjakan listrik dapat secara instan merusak semua peralatan listrik yang terhubung sementara pemutus sirkuit mematikan catu daya dalam kondisi tidak normal (seperti hubung singkat).
Mesin ABB menonjol di pasaran karena keandalannya yang luar biasa (semua pemutus sirkuit dibuat di Jerman!), Harga yang menguntungkan dan sejumlah besar barang. Di situs kami, Anda akan dapat memilih sendiri otomat, berdasarkan jumlah fase, peringkat saat ini dan kelas operasi, serta berdasarkan seri dan tujuan: rumah tangga dan teknis.
Beli "Sinele-Electric":
Toko adalah 7 menit berjalan kaki dari stasiun metro Sokol.
Kami hanya memiliki produk resmi.
Kami akan mengirimkan pembelian Anda tidak hanya di Moskow, tetapi di seluruh Rusia.
Otomatis ABB S200 dan SH200L
Mesin otomatis seri S200 termasuk dalam segmen profesional switch ABB. Ragam model yang luas termasuk perangkat yang cocok untuk instalasi listrik rumah tangga, baik untuk sistem industri komersial maupun kompleks. Mereka memiliki klem ganda yang memungkinkan Anda untuk secara bersamaan menghubungkan dua konduktor, baik di bagian bawah dan di bagian atas. Anda dapat menghubungkan aksesori tambahan. S200 automatons disediakan dalam versi satu, dua, tiga dan empat kutub, karakteristik respon adalah B, C, D, K dan Z.
SH200L adalah versi ringan dari seri S200, bagian dari rangkaian Compact Home untuk ruang kantor kecil dan perumahan. Mengurangi biaya seri ini dicapai dengan mengurangi kapasitas switching nominal dan mengurangi rentang model. Tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai automata input. Selain itu, tidak ada kemungkinan untuk menghubungkan perangkat sinyal dan kontrol tambahan. Seperti seri yang lebih lama, mereka dipasok dalam kinerja satu, dua, tiga, dan empat kutub, karakteristik responsnya adalah C.
Semua pemutus sirkuit dipasok melalui saluran resmi dari pabrik di Jerman. Dengan membeli mesin ABB di toko kami, Anda dapat yakin kualitas tinggi barang yang dikirim.
Untuk informasi lebih lanjut tentang lini mesin, unduh katalog resmi ABB.
Perangkat Pemutus Sirkuit
1. Lever. Melakukan dan mematikan pasokan arus ke terminal.
2. Terminal sekrup. Diperlukan untuk suplai dan perbaikan kontak yang diberikan ke mesin.
3. Memindahkan kontak. Spring-loaded, diperlukan untuk pemutusan kontak secara cepat.
4. Kontak tetap. Mengganti sirkuit dengan kontak yang bergerak.
5. Pelat bimetalik. Jika nilai yang diizinkan terlampaui, pelat memanas, membungkuk, dan memicu mekanisme tersandung.
6. Menyesuaikan sekrup. Ini digunakan untuk mengatur arus respons.
7. Solenoid. Pindah inti, yang juga memicu mekanisme pelepasan.
8. Arcing grille. Ini mencegah terjadinya busur listrik ketika kontak dilepaskan.
9. Latch. Memperbaiki perumahan pada rel DIN.
Koneksi yang benar dari diffavtomat ke jaringan fase tunggal: 4 karakteristik
Difavtomat adalah perangkat yang mudah digunakan yang mampu beroperasi di jaringan yang sama tanpa perlindungan tambahan Saat ini, berbagai pemutus sirkuit digunakan sebagai perangkat pelindung untuk kabel dan peralatan listrik. Ini termasuk diphavomaty. Keuntungan dari perangkat ini adalah mereka menggabungkan dua perangkat dan dapat bekerja di jaringan tertentu tanpa perlindungan tambahan, yang secara signifikan mengurangi biaya selama pekerjaan instalasi listrik.
Diagram koneksi dari diffavtomat ke jaringan satu fasa 220 Volt
Untuk memasok arus listrik ke apartemen, digunakan jaringan satu fasa, di mana dua konduktor terlibat (fase dan nol bekerja). Oleh karena itu, untuk melindungi kabel dan peralatan, perlu memilih perangkat yang tepat (diff).
Mesin diferensial terhubung dalam dua cara:
Perlindungan seluruh apartemen;
Instalasi pada grup terpisah.
Dalam perakitan standar switchboard, satu difavtomat sering dipasang, dari mana pemutus sirkuit untuk masing-masing kelompok terhubung.
Dalam hal ini, pengkabelan perangkat adalah sebagai berikut. Pemutus sirkuit input dipasang, dirancang untuk kekuatan total semua konsumen.
Setelah itu, alat meteran listrik (counter) dibangun ke sirkuit. Selanjutnya, atur mesin diferensial. Perlu dicatat bahwa ketepatan koneksi dari konduktor netral adalah penting. Kabel nol dari meter terhubung ke typesetter, dan kemudian pergi ke bus nol.
Diagram koneksi dari diffavtomat ke jaringan satu fasa 220 Volt
Perhatikan! Dengan koneksi ini, setelah memicu diphiftomate, cukup sulit untuk mendeteksi masalah.
Pilihan terbaik adalah menginstal beberapa diphkavomov pada jalur jaringan yang terpisah. Penting untuk memahami bahwa koneksi semacam itu harus dilakukan dengan benar. Konduktor fase dari konter, terhubung ke difactom, nol yang bekerja, terhubung ke bus nol.
Selanjutnya, dari nol bus, nol yang bekerja terhubung ke difactomu. Karena biaya perangkat pelindung ini tidak terlalu kecil, Anda harus menginstal diffavtomata pada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, mesin cuci terpisah dan oven listrik.
3-fase otomatis: koneksi
Tidak seperti apartemen, makanan untuk rumah pribadi dalam banyak kasus dilayani melalui jaringan tiga fase. Konduktor dalam hal ini adalah kabel lima atau empat kawat.
Tahapan kerja:
Pemasangan mesin masukan;
Menghubungkan konter;
Memasang petak.
Jaringan tiga fase 380 volt berbeda dari fase tunggal karena memiliki tiga konduktor fase, nol bekerja dan kabel ground. Oleh karena itu, untuk menerapkan perlindungan rumah pribadi, perangkat tiga fase dipilih.
Pertama-tama, kita membuat koneksi yang benar dari otomat masukan. Perangkat ini datang dalam tiga atau empat tiang. Oleh karena itu, jika otomaton adalah 4-kutub, kemudian tiga fase dan nol, menjadi tiga kutub, hanya tiga kabel fase yang dapat dihubungkan dengannya.
Perhatikan! Untuk mencegah kesalahan saat menghubungkan perangkat tiga fase, izinkan penandaan khusus, yang diterapkan pada badan perangkat (kawat fase-L, konduktor N-netral).
Setelah itu, kami membuat sambungan dari meter listrik tiga fase. Untuk terminal 1, 3, dan 5, kita menghubungkan tiga kabel fase dari otomat masukan. Ke terminal 7, kita menghubungkan nol kerja dari kabel daya.
Skema koneksi dari mesin otomatis tiga fase
Selanjutnya, ke terminal 2, 4 dan 6, kita menghubungkan konduktor fase menuju ke difavtomat, dan ke Lemma 8 kita menghubungkan kabel netral. Perlu dicatat bahwa ketika menginstal beberapa difavtomatov pada jalur yang terpisah, itu tidak dapat diterima untuk membalik fase.
Dan prasyarat adalah distribusi perangkat daya yang seragam untuk masing-masing fase. Dengan demikian, Anda dapat mencapai operasi jaringan Anda yang stabil dan benar.
Difautomat Schneider (Schneider): perangkat
Salah satu pemimpin di pasar barang-barang elektronik, adalah perusahaan Schneider. Perusahaan ini memproduksi berbagai perangkat berkualitas tinggi. Salah satu perwakilan perangkat tersebut adalah otomaton diferensial.
Perangkat difavtomata:
Kasus perangkat terbuat dari plastik, yang mampu menahan berbagai beban termal dan mekanik.
Terminal blok dilengkapi dengan dua, tiga atau empat terminal sekrup, di mana koneksi konduktor dibuat.
Perhatikan! Untuk memeriksa pengoperasian perangkat, ada tombol khusus yang menciptakan ketidakseimbangan arus buatan, yang mengarah ke perangkat yang dimatikan.
Tergantung pada tujuan (fase tunggal atau jaringan tiga fase), trafo dari suatu difavtomat dapat dilengkapi dengan beberapa gulungan. Operasi transformator didasarkan pada fakta bahwa selama operasi, ia membandingkan arus beban, dan jika mereka memiliki potensi yang berbeda, arus bocor muncul pada gulungan sekunder, yang mengalir ke mekanisme pemicu perangkat. Mekanisme ini menyediakan diphiftomate penonaktifan instan.
Pelepasan elektromagnetik, dibuat dalam bentuk elektromagnet dengan inti, yang selama operasi mengontrol pengoperasian mekanisme shutdown. Ketika arus beban mencapai nilai tertentu, perangkat akan mati.
Difavtomat Schneider (Schneider) memiliki kualitas dan keandalan yang tinggi
Jaringan listrik dilindungi terhadap beban berlebih akibat pelepasan panas. Rancangan rilis ini adalah pelat bimetalik. Asalkan arus beban melebihi nilai nominal mengalir melalui pelat ini, pelat berubah bentuk, sehingga memutus catu daya ke saluran.
Bagaimana menghubungkan mesin satu fase
Perlindungan jaringan catu daya tertentu dari kelebihan beban, menyediakan pemutus sirkuit. Setiap switchboard dilengkapi dengan mesin-mesin ini. Tetapi penting untuk memahami bahwa kualitas dan durasi perangkat ini bergantung pada ketepatan sambungan.
Perintah kerja:
Pilihan mesin;
Pemasangan di perisai;
Hubungkan perangkat.
Pertama-tama, perlu memilih mesin yang tepat untuk arus operasi pengenal. Indikator-indikator ini untuk penggunaan domestik dapat (10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 40 A dan 63A).
Misalnya, untuk memastikan keamanan bagi sekelompok perangkat pencahayaan, Anda harus memilih mesin dengan nilai 10 atau 16 A. Untuk menghubungkan peralatan berkekuatan tinggi, dari 25 A. Ini dilakukan untuk melindungi konduktor dari beban berlebih dan mencegah kegagalannya.
Perhatikan! Switch pengaman, dapat digunakan untuk koneksi fase tunggal atau tiga fase.
Pemasangan mesin, dibuat pada DIN - rel khusus. Untuk melakukan ini, di bagian bawahnya, dengan menggunakan obeng pipih, Anda perlu menekan pengancing, memasang mesin pada rel dan melepaskan mekanismenya.
Setelah itu, konduktor dibersihkan untuk dihubungkan. Penting untuk memahami bahwa tidak dapat diterima untuk memasukkan insulasi ke klem terminal.
Koneksi diphavtomat dalam jaringan fase tunggal (video)
Dengan informasi ini, Anda dapat dengan mudah membuat pilihan yang tepat untuk pemutus sirkuit atau mengubah jenis, dan menghubungkan perangkat tanpa melibatkan seorang ahli listrik.
Pilihan mesin otomatis sesuai dengan kekuatan pemuatan dan bagian kawat
Pemilihan kapasitas beban otomatis
Untuk memilih pemutus sirkuit sesuai dengan daya beban, perlu menghitung arus beban, dan pilih nilai pemutus sirkuit lebih besar dari atau sama dengan nilai yang diperoleh. Nilai arus, dinyatakan dalam ampere dalam jaringan fase-tunggal 220 V., biasanya melebihi nilai daya beban, dinyatakan dalam kilowatt 5 kali, yaitu. jika daya penerima listrik (mesin cuci, lampu, kulkas) adalah 1,2 kW., maka arus yang akan mengalir di kabel atau kabel adalah 6,0 A (1,2 kW * 5 = 6,0 A). Dalam perhitungan 380 V., dalam jaringan tiga fase, semuanya serupa, hanya besarnya arus melebihi daya beban sebesar 2 kali.
Anda dapat menghitung lebih akurat dan menghitung arus sesuai dengan hukum ohm I = P / U - I = 1200 W / 220 V = 5.45A. Untuk tiga fase, tegangan akan menjadi 380V.
Anda dapat menghitung dengan lebih akurat dan mempertimbangkan cos φ - I = P / U * cos φ.
Ini adalah kuantitas fisik tanpa dimensi yang mencirikan konsumen dari arus listrik bolak-balik dari sudut pandang kehadiran komponen reaktif dalam beban. Faktor daya menunjukkan seberapa jauh arus bolak-balik yang mengalir melalui beban bergeser dalam fase relatif terhadap tegangan yang diterapkan padanya.
Faktor daya secara numerik sama dengan kosinus pergeseran fasa ini atau cos φ
Cosine fi akan diambil dari tabel 6.12 dari dokumen peraturan SP 31-110-2003 “Desain dan pemasangan instalasi listrik di bangunan perumahan dan umum”
Tabel 1. Nilai Cos φ tergantung pada jenis penerima listrik
Kami akan menerima receiver listrik 1,2 kW kami. sebagai kulkas fase tunggal rumah tangga pada 220V, cos φ akan diambil dari tabel 0,75 sebagai mesin dari 1 hingga 4 kW.
Hitung arus I = 1200 W / 220V * 0,75 = 4.09 A.
Sekarang cara paling tepat untuk menentukan arus penerima listrik adalah mengambil jumlah arus dari pelat rating, paspor atau instruksi manual. Papan nama dengan karakteristik ada pada hampir semua peralatan listrik.
Arus total dalam saluran (misalnya, jaringan outlet) ditentukan dengan menjumlahkan arus semua penerima listrik. Menurut arus yang dihitung, kita memilih nilai nominal terdekat dari mesin otomatis dalam arah yang besar. Dalam contoh kita, untuk arus 4.09A, ini akan menjadi otomat 6A.
Penting untuk dicatat bahwa memilih pemutus sirkuit hanya untuk kekuatan beban adalah pelanggaran berat terhadap persyaratan keselamatan kebakaran dan dapat menyebabkan isolasi api kabel atau kawat dan, akibatnya, terhadap terjadinya kebakaran. Perlu mempertimbangkan pilihan penampang kawat atau kabel.
Menurut daya beban, lebih tepat untuk memilih penampang konduktor. Persyaratan untuk seleksi ditetapkan dalam dokumen pengaturan utama untuk tukang listrik dengan nama PUE (Aturan Instalasi Listrik), dan lebih khusus lagi dalam Bab 1.3. Dalam kasus kami, untuk jaringan listrik rumah, sudah cukup untuk menghitung arus beban, seperti yang ditunjukkan di atas, dan pada tabel di bawah ini, pilih konduktor penampang, asalkan nilai yang diperoleh lebih rendah dari arus yang diijinkan terus menerus sesuai dengan bagiannya.
Pilihan mesin otomatis pada bagian kabel
Pertimbangkan masalah memilih pemutus sirkuit untuk kabel rumah secara lebih rinci berkaitan dengan persyaratan keselamatan kebakaran.Persyaratan yang diperlukan diuraikan dalam Bab 3.1 "Perlindungan jaringan listrik hingga 1 kV.", Karena tegangan jaringan di rumah-rumah pribadi, apartemen, cottage adalah 220 atau 380V.
Perhitungan kabel dan inti kawat
- jaringan fasa tunggal terutama digunakan untuk soket dan pencahayaan.
380V. - Ini terutama jaringan distribusi - jaringan listrik yang melewati jalan-jalan, dari cabang mana yang terhubung ke rumah-rumah.
Menurut persyaratan bab di atas, jaringan internal bangunan perumahan dan publik harus dilindungi dari arus sirkuit pendek dan kelebihan beban. Untuk memenuhi persyaratan ini, perangkat perlindungan diciptakan yang disebut pemutus sirkuit otomatis (pemutus sirkuit).
Saklar otomatis "otomatis"
Ini adalah perangkat switching mekanik yang mampu menyalakan, menjalankan arus dalam keadaan normal sirkuit, serta menyalakan, melakukan untuk waktu yang telah ditentukan dan secara otomatis memutus arus dalam keadaan abnormal tertentu dari sirkuit, seperti arus sirkuit pendek dan kelebihan arus.
Hubungan pendek (hubungan pendek)
sambungan listrik dua titik dari rangkaian listrik dengan nilai potensial berbeda, tidak disediakan oleh rancangan perangkat dan mengganggu operasi normalnya. Hubungan pendek dapat terjadi sebagai akibat kegagalan isolasi elemen pembawa arus atau kontak mekanis dari elemen yang tidak terisolasi. Juga, hubungan pendek adalah keadaan ketika resistansi beban kurang dari resistansi internal dari catu daya.
- melebihi nilai normalisasi arus yang diizinkan dan menyebabkan pemanasan berlebihan dari konduktor Perlindungan terhadap arus sirkuit pendek dan terlalu panas diperlukan untuk keselamatan kebakaran, untuk mencegah pengapian kabel dan kabel, dan sebagai akibat dari kebakaran di rumah.
Kabel atau kawat saat ini terus menerus diizinkan
- Jumlah arus yang terus mengalir melalui konduktor, dan tidak menyebabkan pemanasan yang berlebihan.
Besarnya arus yang diijinkan jangka panjang untuk konduktor penampang dan material yang berbeda disajikan di bawah ini Tabel ini adalah versi gabungan dan disederhanakan yang berlaku untuk jaringan catu daya rumah tangga, Tabel No. 1.3.6 dan 1.3.7 ПУЭ.
Pemilihan rangkaian otomatis untuk arus hubung singkat
Pemilihan pemutus sirkuit untuk proteksi terhadap hubung singkat (hubung pendek) dibuat berdasarkan nilai arus hubung singkat yang dihitung pada akhir baris. Perhitungannya relatif kompleks, nilainya tergantung pada kekuatan gardu transformator, penampang konduktor dan panjang konduktor, dll.
Dari pengalaman perhitungan dan desain jaringan listrik, parameter yang paling berpengaruh adalah panjang garis, dalam kasus kami, panjang kabel dari panel ke stopkontak atau kandil.
Sejak di apartemen dan rumah pribadi panjang ini minimal, maka perhitungan seperti itu biasanya diabaikan dan switch otomatis dengan karakteristik "C" dipilih, Anda tentu saja dapat menggunakan "B", tetapi hanya untuk penerangan di dalam apartemen atau rumah, karena seperti luminair daya rendah tidak menyebabkan arus awal yang tinggi, dan sudah di jaringan untuk peralatan dapur yang memiliki motor listrik, penggunaan mesin dengan karakteristik B tidak dianjurkan, karena Ada kemungkinan bahwa mesin akan beroperasi ketika kulkas atau blender dihidupkan karena lompatan dalam arus start.
Pemilihan otomat sesuai dengan arus jangka panjang yang diizinkan (DDT) dari konduktor
Pemilihan pemutus sirkuit untuk proteksi terhadap overload atau overheating konduktor dibuat atas dasar nilai DDT untuk area terlindung dari kawat atau kabel. Nilai mesin harus kurang dari atau sama dengan nilai konduktor DDT yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Ini memastikan shutdown otomatis mesin ketika DDT terlampaui dalam jaringan, yaitu. Bagian dari kabel dari mesin ke konsumen terakhir dilindungi dari overheating, dan sebagai akibat dari kebakaran.
Contoh pemilihan saklar otomatis
Kami memiliki kelompok dari panel yang direncanakan untuk menghubungkan pencuci piring -1,6 kW, pembuat kopi - 0,6 kW dan ketel listrik - 2,0 kW.
Kami mempertimbangkan total beban dan menghitung arus.
Muat = 0,6 + 1,6 + 2,0 = 4,2 kW. Saat ini = 4,2 * 5 = 21A.
Kami melihat tabel di atas, di bawah saat ini dihitung oleh kami, semua bagian konduktor kecuali 1,5 mm2 untuk tembaga dan 1,5 dan 2,5 untuk aluminium cocok.
Pilih kabel tembaga dengan konduktor dengan penampang 2.5mm2, karena Tidak masuk akal untuk membeli kabel dengan penampang yang lebih besar untuk tembaga, dan konduktor aluminium tidak disarankan untuk digunakan, dan mungkin sudah dilarang.
Kami melihat skala nominal automata yang diproduksi - 0,5; 1,6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Pemutus sirkuit untuk jaringan kami cocok untuk 25A, karena tidak cocok untuk 16A karena arus terhitung (21A.) Melebihi 16A nominal, yang akan memicu ketika ketiga receiver listrik menyala sekaligus. Automat pada 32A tidak akan berfungsi karena melebihi DDT kabel yang dipilih oleh kita 25A., Yang dapat menyebabkan konduktor menjadi terlalu panas dan, sebagai hasilnya, kebakaran.
Tabel ringkasan untuk pemilihan pemutus sirkuit untuk jaringan fasa tunggal 220 V.
Tabel ringkasan untuk memilih pemutus sirkuit untuk jaringan tiga fase 380 V
* - kabel ganda, dua kabel terhubung secara paralel, misalnya, 2 kabel VVGng 5x120
Hasil
Ketika memilih mesin otomatis, perlu memperhitungkan tidak hanya daya beban, tetapi juga penampang melintang dan bahan konduktor.
Untuk jaringan dengan kawasan lindung kecil dari arus hubung singkat, dimungkinkan untuk menggunakan pemutus sirkuit dengan karakteristik "C"
Nilai mesin harus kurang dari atau sama dengan konduktor arus panjang yang diijinkan.
Jika Anda menemukan kesalahan, silakan pilih fragmen teks dan tekan Ctrl + Enter.
Artikel terkait lainnya
Ini juga akan menarik
1. Dengan mesin lebih dari 16A, soket standar tidak akan berfungsi.
2. Ketika memilih kabel untuk 25C otomatis, pertimbangkan saat ini tidak terputus 1,13 - setidaknya (1,13 * 25 = 28,25A) - ini adalah 4mm ^ 2, memperhitungkan 1,45 (ambang pelepasan panas) untuk 25C = 36.25A - 6mm ^ 2
Otomatis 25 amp - kabel bagian dari 10 milimeter persegi di atas tembaga untuk kabel rumah tangga.
Anatoly Mikhailov, Automat akan memiliki 25 amps dengan bagian kabel yang cukup kepala, 6 mm² karena menahan arus, 34 A dengan strip tersembunyi, dan 50 A dengan yang terbuka. Jadi jangan menipu kepala orang!
Ya, perhitungan termal menunjukkan bahwa bagian 6 milimeter persegi cukup untuk otomat dari 25 ampere, jika hanya karena pada suhu kamar otomat oleh 25 ampere hanya merupakan otomat dari 32 ampere dan dengan meningkatnya bagian kabel kepadatan arus dalam kabel menurun dan arus di kabel tembaga tersembunyi dengan penampang 6 milimeter persegi 40 ampere, 32 ampere - ini adalah arus nominal kabel dengan penampang 4 milimeter persegi, dan 10 milimeter persegi di atas tembaga dengan strip tersembunyi sudah 55 amps.Bahkan tes paling sederhana sesuai dengan standar DIN dan untuk automata modular yang diproduksi sesuai dengan standar DIN, ini menunjukkan bahwa 28 * 1,45 = 40,6 ampere, sehingga penampang sepanjang 6 milimeter cocok. Masalahnya, Anda biasanya jarang melihat penampang melintang seperti itu di kabel apartemen. Arus pengenal dari otomat adalah 25 amp - Ini adalah arusnya, menurut katalog PUE dan produsen, pada suhu sekitar + 30 derajat Celsius, dan pada suhu kamar + 18 derajat Celcius karena kondisi pendinginan yang lebih baik dari pelat bimetalik perlindungan termal, waktu automaton adalah karakteristik saat ini. ATA digeser, yaitu, pada suhu kamar, sebuah otomat untuk 25 amp sudah merupakan otomat untuk 28 ampere, ditambah zona mati otomat pada 13% dari arus pengenal sebenarnya di mana otomat, menurut waktunya, tidak menjamin karakteristik saat ini selama satu jam, dan itu mungkin sebenarnya tidak berfungsi sama sekali selama beberapa jam, yaitu, 28 * 1,13 = 31,64 atau sekitar 32 ampere. Kabel atau kawat saat ini ditetapkan pada suhu + 25 derajat Celcius menurut OLC juga meningkat pada suhu kamar + 18 derajat C, untuk bagian 6 mi meter persegi tembaga sudah 43 amp, bukan 40 ampere. Ya, Anda perlu memperhitungkan pengaruh mesin tetangga, memanaskan mesin kami, tetapi hanya ketika memilih kekuatan beban, dan bukan ketika memilih perlindungan, karena perlindungan garis tidak harus tergantung pada beban tetangga Mari kita hitung koefisien termal dari kabel dengan penampang 6 milimeter persegi - 40/1600 = 0,025. Pada + 18 derajat Celcius, kabel akan memanas hingga 18 + 1024 * 0,025 = 18 +25,6 = + 43,6 derajat Celcius dalam ruangan, yang tidak hanya dapat diterima, tetapi diinginkan untuk pengoperasian kabel jangka panjang, seperti yang direkomendasikan Menurut produsen kabel untuk operasi kabel jangka panjang yang dapat diandalkan, suhu maksimumnya tidak boleh melebihi 49 - 51 derajat Celcius, Ketika kabel dimuat ulang untuk satu setengah kali dalam waktu kurang dari satu jam, sesuai dengan karakteristik arus waktu dari mesin, suhunya akan menjadi 18 + (28 * 1.45) ^ 2 * 0,025 = 18 + 41 = + 59 derajat Celcius, yang diizinkan, tetapi tidak diinginkan, karena suhu maksimum yang diizinkan dari kabel vinyl-terisolasi adalah + 70 derajat Celcius, terutama karena kabel akan bekerja di zona kelebihan dari 1,13-1,45 dan waktu shutdown otomatis akan jauh lebih dari satu jam. Dengan suhu sekitar + 35 derajat Celcius, arus pengenal aktual dari mesin untuk 25 ampere sudah 24 ampere dan arus operasi maksimumnya adalah 24 * 1,13 = 27 ampere. Kemudian pada arus kerja maksimum kabel memanas hingga 35 + 16,4 = + 51,4 derajat Celcius dan hingga 35 + 30 = + 65 derajat Celsius pada satu setengah kali kelebihan. Ya, benar-benar ada cukup untuk mesin 25 amps 6 milimeter, 10 milimeter persegi diperlukan hanya untuk mesin 32 amp atau bahkan 40 ampere. Tapi sekarang Anda membutuhkan mesin 16 amp bagian kabel dari 4 milimeter persegi, menurut perhitungan panas, karena pada suhu kamar sebenarnya adalah 20 amp mesin otomatis, meskipun menurut perhitungan termal yang sama, dapat digunakan untuk 16 kabel ampere dan otomat dan penampang persegi 2,5 milimeter, tetapi tidak diinginkan. Dan untuk mesin amp 20 amp Adalah mungkin untuk menggunakan kabel dengan penampang 4 milimeter persegi dengan kabel interchangeable dan 6 milimeter persegi dengan kabel yang tidak dapat diganti, meskipun, menurut PUE, Anda dapat meletakkan dua garis sejajar dengan penampang sepanjang 2,5 milimeter persegi dan simpan.
Semua nilai dari nilai nominal automata dan beban arus pada kabel sangat dilebih-lebihkan, sehingga suhu maksimum yang diizinkan dari isolasi kabel (kabel, kabel-kabel) dengan isolasi PVC adalah + 70 derajat Celcius. Untuk kabel tiga-inti, satu konduktor yang merupakan konduktor pelindung, kita temukan dalam tabel OES arus yang diizinkan dalam jangka panjang dengan peletakan terkubur 25 ampere, nilai saat ini sesuai dengan pemanasan inti kabel hingga suhu + 65 derajat Celcius pada suhu sekitar + 25 derajat Celcius. PUE secara khusus meninggalkan margin suhu kabel 5 derajat Celsius, karena ketika kabel dipanaskan lebih dari + 65 derajat Celcius, kebocoran arus melalui isolasi sangat besar sehingga menyebabkan pemanasan kabel yang lebih besar dan dapat menyebabkan kegagalan kabel yang sangat cepat. Mari kita menentukan koefisien pemanasan kabel saat ini dengan satu derajat. (65 - 25) / 25 = 1.6 Yaitu, ketika arus mengalir pada 1, 6 amp, kabel akan memanas sebesar satu derajat. Atau (25 * 1,6) + 25 = 65 derajat Celcius. Hal ini diperlukan untuk menyediakan operasi kabel jangka panjang yang dapat diandalkan. 10 derajat Celsius untuk kemungkinan peningkatan suhu sekitar hingga 35 derajat Celcius dan kemungkinan pemanasan kabel tambahan dengan arus berlebih dan KZ. Dalam PUE, untuk tujuan ini, faktor penurun koreksi dari arus pengenal kabel digunakan ketika suhu sekitar naik di atas + 25 derajat Celcius, diperhitungkan Ketika memilih bagian kabel, kemudian untuk mesin dengan 20 ampere, dengan mempertimbangkan zona insensitivitas saat ini sebesar 13% dari arus pengenal mesin, kita mendapatkan - (20 * 1,13 * 1,6) = 25 = + 61 derajat Celcius, yang sangat banyak. dalam hingga satu jam, sesuai dengan waktu - karakteristik mesin saat ini, kita dapatkan - (20 * 1,5 * 1,6) + 25 = 73 derajat Celcius, jika bersamaan dengan kelebihan beban kabel sudah dipanaskan oleh lingkungan hingga + 35 derajat C, maka suhunya akan mencapai + 83 derajat Celsius dan kabelnya akan gagal dan harus diganti, mungkin ya kabel pengapian e dari - utechki.Avtomat besar arus ke dalam tidak cocok untuk kabel rumah dan hanya dapat diterapkan dalam produksi dengan tujuan untuk menyelamatkan kabelya.Avtomat 16 amp - (16 * 1,13 * 1,6) + 25 = + 54 derajat celsius. (16 * 1,5 * 1,6) +25 = 63,4 derajat Celcius. Pada suhu +35 derajat Celsius, suhu insulasi kabel adalah + 73,4 derajat Celcius. Mesin ini dapat digunakan sebagian, dapat digunakan tanpa adanya kelebihan beban dan kabel listrik. Mesin otomatis pada 13 amp - (13 * 1,13 * 1,6) + 25 = + 48,5 derajat Celcius. Dan (13 * 1,5 * 1,6) + 25 = + 56,2 derajat Celcius. Pada suhu + 35 derajat Celsius, suhu insulasi kabel adalah + 66,2 derajat Celcius. Mesin ini sangat cocok untuk operasi kabel yang dapat diandalkan dalam jangka panjang dalam kondisi overload yang sering dan pada suhu ambien yang tinggi. Demikian pula, untuk kabel dengan penampang 1,5 milimeter persegi, Anda membutuhkan mesin 6 amp.
Jika 6A per 1,5 mm2 adalah normal, maka Anda mungkin adalah salah satu dari perancang atau pemasang yang, alih-alih satu kelompok dengan pistol pada 16A, membuat 3 kelompok masing-masing 6A dengan kenaikan harga 3 kali. Untuk installer yang mendapatkan 3 kali lebih tentu saja bagus, tapi untuk pelanggan itu buruk.
Faktanya adalah bahwa ini adalah perhitungan yang diperkirakan. Perhitungan yang lebih akurat menunjukkan bahwa mesin 6 amp harus dipasang pada kabel persegi 2,5 mm (well, 10 amp bisa beresiko).Ada standar EIR yang diperlukan saat merancang saluran kabel parameternya dipilih sesuai dengan kondisi terburuk pemasangannya. Arus nominal dari saluran kabel ketika ditata tidak diketahui untuk berbagai bahan konstruksi, bahkan untuk kabel di PUE, arus nominal hanya diberikan jika dibuka terbuka di udara atau di pipa, termasuk dalam kerut, yang merupakan pipa PVC yang fleksibel, untuk kabel dan kabel - kabel, kawat yang dilindungi, yaitu memiliki lapisan pelindung di PUE, ada dua cara meletakkan - di tanah atau terbuka untuk udara, yang dikonfirmasi oleh harga produsen kabel tentang tujuan mereka - untuk open laying, adalah mungkin untuk secara independen menghitung arus pengenal kabel dalam hal ini dengan formula yang dikenal sesuai dengan GOST RM EK 60287 - 2 - 1 - 2009, tetapi untuk perhitungan perlu mengetahui lingkungan termal dari peletakan kabel, menurut teknik panas. Untuk siapa direktori ketahanan termal, misalnya, beton aerasi adalah (12,5 - 7,14) derajat * meter / watt, perhitungan arus pengenal memberikan nilai 12 - 17 amp untuk kabel tembaga tiga inti dari seri VVG dengan penampang 2,5 milimeter persegi. Namun, nilai spesifik dari ketahanan termal beton aerasi yang mana jalur kabel kami lewat, kami tidak tahu.Menurut PUE, sesuai dengan kondisi terburuk untuk mesin otomatis modular yang diproduksi sesuai dengan standar DIN, pilihan arus pengenal juga harus dibuat sesuai dengan standar DIN, yaitu, nominal Ada kemungkinan untuk menemukan mesin 8 amp dari pabrik pabrik, Anda dapat mengaturnya, tetapi jika tidak, Anda harus memasang mesin 6 amp. Jika Anda menempatkan mesin 10 amp, yang sesuai dengan katalog teknis, misalnya, ABB, pada suhu ruangan + 20 derajat Celcius, sudah memiliki arus pengenal 10,5 ampere dan arus operasi kontinu maksimum lebih dari satu jam, dengan mempertimbangkan zona ketidakpekaan mesin sebesar 13%, sesuai dengan karakteristik arus waktu dari mesin dari katalog teknis. Tentang pabrik 10,5 * 1,13 = 11,865 ampere atau sekitar 12 ampere, yang dapat diterima, namun, ketika mesin beroperasi di area 1,13 - 1,45 dari arus pengenalnya dan pada arus 1,45 arus pengenal mesin, kita mendapatkan 10,5 * 1,45 = 15,225, sekitar 15 ampere. kami memiliki ketahanan termal dari beton aerasi 12,5 derajat * meter / watt, maka fluks panas dari kabel ketika arus mengalir melaluinya hingga 15 ampere adalah 15 * 15 * 0,00871 * 2 = 3,91, sekitar 4 watt. Dan ini fluks panas dari kabel dari pemanasan kabel dia saat ini, memanaskan beton gas hingga suhu 12,5 * 4 = 50 derajat Celcius dalam kasus terburuk teh, suhu ruangan + 20 derajat Celcius, perbedaan suhu dalam isolasi inti kabel dan cangkangnya sesuai dengan data yang dihitung 10 derajat Celsius. Dari sini suhu inti kabel adalah 20 + 50 + 10 = + 80 derajat Celcius, dengan suhu maksimum inti kabel yang diizinkan menurut PUE + 65 derajat Celsius dan suhu maksimum untuk isolasi kabel polivinil klorida + 70 derajat Celcius dalam waktu kurang dari satu jam, jika suhu di dalam ruangan lebih tinggi, maka suhu inti kabel hanya akan meningkat. Ya, kabel ini tahan termal dan mampu menahan suhu ini Hore, tetapi kehidupan layanannya akan berkurang secara dramatis Menurut data ahli independen, kehidupan pelayanan yang sebenarnya dari isolasi inti kabel dari seri VVG dari komersial yang tersedia Dan 40 - 13 A seri vinyl plastik pada suhu operasi optimal dari isolasi inti kabel + 50 derajat Celcius adalah 14,5 tahun, bukannya 30 tahun diletakkan di NTD Jadi, dari mana otomat 6 ampere datang di penampang kabel dari 1,5 milimeter persegi Tentu saja, ada jalan keluar, untuk meletakkan kabel di kerut, tetapi banyak listrik tidak melakukannya, mengutip penurunan nominal Namun, seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan, dalam hal apapun, mesin otomatis dengan nilai nominal lebih dari 16 ampere tidak dapat dipasang pada kabel dengan penampang 2,5 milimeter persegi, sehingga beberapa peningkatan arus pengenal kabel saat meletakkannya di bawah plester di atas basa yang terbuat dari berbagai bahan bangunan. dan ketika menghitung arus pengenal kabel yang diletakkan dalam plester, menurut metode menghitung arus pengenal kabel saat meletakkannya di tanah dengan konduktivitas termal rendah, mengingat bahwa lapisan plester di atas kabel tidak boleh itu adalah 10 milimeter, itu tidak masalah.Hanya ketika berbaring di beton bertulang di pasir dan semen plester pada kabel dengan penampang lintang kawat persegi 2,5 mm, Anda dapat menginstal mesin amp 20 amp sesuai dengan kondisi pendinginan kabel.Ketika meletakkan di pipa bergelombang atau PVC dari diameter yang sesuai, kita mendapatkan sebagai hasil dari perhitungan, untuk kabel dengan penampang konduktor 1,5 milimeter persegi arus pengenal kabel adalah 17 ampere, daya kerugian panas pada arus ini adalah 7,8 watt per meter dari panjang garis, pemutus rangkaian garis adalah 10 ampere, arus operasi kontinu pengenal adalah 12 ampere, diameter internal dari kerut dari kondisi pendinginan kabel oleh udara dengan perpindahan panas konveksi adalah 14, 1 mm, diameter internal yang sama dari corrugations cocok untuk kabel dua inti dengan penampang 2,5 milimeter persegi, diameter eksternal dari kerut adalah 16 mm milimeter hanya cocok untuk kabel tanpa selubung pelindung.Untuk kabel dengan penampang 2,5 milimeter persegi, arus pengenal adalah 21 ampere, daya kalor panas pada arus ini adalah 8 watt per meter panjang garis, pemutus sirkuit saluran dan 13 ampere, dengan kabel yang dapat dipertukarkan dan tidak adanya beban jangka panjang berlebih dari arus 16 ampere, arus operasi kontinu yang terukur dari saluran adalah 15,5 ampere, diameter bagian dalam dari gelombang adalah 18,3 milimeter dan diameter luar adalah 25 milimeter. dengan diameter luar 32 milimeter dan diameter dalam 24,1 milimeter, 29-30 ampere, mesin otomatis 16 ampere atau, paling banyak, diizinkan, 20 ampere, kehilangan panas per meter dari garis sekitar 9,2 watt dengan arus kabel nominal 29-30 ampere, untuk bagian 6 mili meter persegi dinilai arus kabel dalam gelombang 36-37 amps, kehilangan panas per meter panjang garis - 9,6 watt, pemutus sirkuit - 25 ampere, diameter luar dari gelombang 32 - 40 milimeter Untuk kabel penampang 10 milimeter persegi terukur arus kabel dalam kerut dengan diameter luar 40 milimeter 49 - 50 ampere, pemutus sirkuit saluran - 32 ampere, kehilangan panas per meter panjang garis - 10.3 watt, panjang arus operasi maksimum yang diizinkan dari kabel pada suhu ruangan + 20 derajat Celsius 48 amp. nomi Arus kabel saat ini dan kondisi untuk pendinginannya dengan udara sepanjang seluruh garis, terlepas dari konduktivitas termal dari bahan sepanjang mana garis diletakkan, pada arus operasi panjang maksimum dari kabel, suhu permukaan luar dari gelombang tidak melebihi suhu lingkungan dengan lebih dari 10 derajat C menunda pemanasan paking ke suhu berbahaya dan memungkinkan perlindungan cadangan kabel untuk bekerja dengan waktu tunda tertentu, yaitu, ia melakukan fungsi pencegahan kebakaran, memberikan saya Perlindungan anic isolasi kabel terhadap perataan oleh medium kabel petelur ketika dipanaskan dan terhadap retakan longitudinal pada insulasi kabel ketika garis kabel melewati bahan dengan konduktivitas termal yang berbeda pada batas zona dengan suhu isolasi yang berbeda.Keuntungan dari gelombang adalah kemungkinan terjadinya kejenuhan selama keadaan darurat dari kabel dimana kabel tersebut menyentuh kabel..
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Tujuan RCD
Cara memasang kotak di bawah soket atau beralih di dalam dinding
Pemanas Di Bawah Lantai
Bintang atau segitiga mana yang lebih baik?
Apa warna kabel di kabel: fase, nol, bumi
Motor asinkron: sirkuit segitiga bintang
Transformator untuk lampu halogen - elektronik, toroidal
Saklar berpendar
Step-down transformer dari 220 hingga 12 volt - sederhana dan mudah dilakukan dengan tangan Anda sendiri
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Diameter mahkota di bawah stopkontak dan jenisnya
Karakteristik teknis dari kawat CIP, jenis dan aplikasi
Indikator tegangan obeng untuk rumah
Mengapa mengetuk mesin di dasbor - kami memahami penyebabnya dan menghilangkannya
Landasan
Diagram pengkabelan di apartemen: kabel listrik untuk ruangan yang berbeda
Pengeposan
Cara memasang meteran listrik - petunjuk langkah demi langkah
Alat
Apa yang harus dilakukan jika pemutus sirkuit di panel listrik berdengung dan retak
Pengeposan
Koneksi dari meteran listrik tiga fase - skema
Penghitung
Contoh perhitungan bagian kabel.
Penghitung
Bagaimana cara menghubungkan motor listrik tiga fase jika hanya ada 220 volt?
Pencahayaan
Bagaimana menghubungkan motor listrik fase tunggal melalui kapasitor: mulai, bekerja dan opsi switching campuran
Alat
Relai otomotif standar. Skema dan beberapa kegunaan
Alat
Tentang Kami
Perangkat tidak selalu berguna berarti rumit dan mahal. Misalnya, harus ada obeng indikator di dalam tas pahat. Ini dapat digunakan untuk menentukan keberadaan tegangan, periksa kabel, sekering.


content:
Inimajalah.com tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana artikel, berita, foto, video, grafik, iklan dan sebagainya yang bukan dihasilkan oleh staf editorial majalah online ini.
Inimajalah.com juga tidak bertanggungjawab ke atas semua komen. Ia pendapat peribadi individu berkenaan dan bukan menggambarkan pendirian kami.

warc-identified-content-language: msa

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id


content:
Permainan judi tembak ikan atau lebih dikenal dengan taruhan fish hunter ini adalah salah satu perjudian online yang sangat populer dan juga menarik minat dari para pemain di Indonesia. Dalam melakukan permainan judi pada jenis taruhan tembak ikan ini, mengharuskan para pemain untuk menembak setiap ikan yang berlalu-lalang di depan layar atau monitor para pemain.
Permainan judi tembak ikan atau lebih dikenal dengan taruhan fish hunter ini adalah salah satu perjudian online yang sangat populer dan juga menarik minat dari para pemain di Indonesia. Dalam melakukan permainan judi pada jenis taruhan tembak ikan ini, mengharuskan para pemain untuk menembak setiap ikan yang berlalu-lalang di depan layar atau monitor para pemain.
Dalam memainkan jenis taruhan ikan ini, para pemain harus bisa membunuh ikan-ikan tersebut supaya bisa mendapatkan point. Jadi semakin banyak ikan yang dapat para pemain bunuh, maka semakin banyak point yang para pemain dapatkan.
Dalam memainkan jenis permainan judi tembak ikan ini memanglah sebuah taruhan yang sangat menghibur, sebab dulunya jenis dari taruhan ini hanya dapat dimainkan di tempat bermain anak-anak. Akan tetapi, sekarang ini jenis taruhan fish hunter ini dapat digunakan dengan memakai uang asli.
Jadi para pemain yang ingin memainkan jenis taruhan ini harus menggunakan uang asli untuk dapat bermain. Dan apabila para pemain bisa mendapatkan kemenangan dalam melakukan permainan judi ini, maka nantinya para pemain akan mendapatkan kemenangan berupa uang asli. Cara adalah dengan melakukan penarikan point ke rekening para pemain.
Panduan Dalam Bermain Taruhan Tembak Ikan Di Indonesia
Menariknya dalam memainkan jenis taruhan tembak ikan online ini memberikan banyak keuntungan yang sangat menarik sekali. Bahkan para pemain nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipatganda. Bahkan terdapat banyak sekali bonus yang bisa para pemian peroleh. Kemudian para pemain dapat memperoleh hadiah jackpot hingga mencapai puluhan judi rupiah.
Dalam melakukan permainan judi tembak ikan dengan menggunakan sistem online ini, untuk sekarang telah dapat dimainkan dengan menggunakan komputerm laptop dan juga smartphone. Kemudian dari perangkat tersebut harus tersambung dengan koneksi internet, agar dapat melakukan taruhan online ini.
Bahkan jika dimainkan dengan menggunakan smartphone, sudah terdapat aplikasi jika ingin melakukan taruhan fish hunter ini. Jadi para pemain hanya perlu mendownload aplikasi tersebut saja. Jadi dengan kemudahan bermain tersebut, maka akan membuat para pemain bisa melakukan taruhan ini kapanpun dan di mana saja sesuai keinginan.
Dalam panduan bermain judi tembak ikan ini wajib dilakukan oleh para pemain terlebih dulu adalah harus melakukan login ke dalam salah satu website perjudian online yang terbaik dan juga terpercaya. Untuk para pemain yang masih belum memiliki akun atau ID, maka para pemain dapat melakukan pendaftaran ke dalam salah satu website perjudian online yang terpercaya di Indonesia ini.
Jadi untuk para pemain yang masih saja kebingungan dalam melakukan pemasangan taruhan pada jenis taruhan ini, maka para pemain dapat langsung menghubungi pihak customer service yang memang telah disediakan oleh pihak website perjudian online tersebut. Jadi dengan begitu, para pemain akan dapat lebih mudah memperoleh kemenangan dalam melakukan taruhan.
Setelah para pemain telah melakukan seluruh proses dengan benar dan juga baik, maka para pemain akan dapat melakukan permainan judi dengan menggunakan uang asli sebagai media pemasangan taruhan. Jika para pemain dapat memainkan jenis taruhan ini dengan sangat baik, tentu saja hal tersebut akan membuat para pemain bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar
Akan tetapi, untuk para pemain yang sembarangan dalam melakukan permainan judi ini pastinya akan mengalami kekalahan dalam jumlah yang besar. Jadi kami sangat menyarankan kepada para pemain untuk tidak sembarangan dalam melakukan pemasangan taruhan tembak ikan ini.
Author judionlineku123Posted on March 4, 2020 April 15, 2021 Categories Tembak IkanTags Judi Tembak Ikan, Tembak Ikan

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Cara menentukan nomor atom memiliki keterkaitan erat dengan nomor massa dan jumlah neutron dalam ilmu kimia. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang bagaimana caranya, simak terlebih dahulu serba-serbi berikut ini.
ADVERTISEMENT
Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Menurutnya, atom adalah suatu partikel kecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi.
Teori atom dari Dalton ini dapat menjelaskan berbagai fakta eksperimen pada masa itu, seperti Hukum Kekekalan Massa dan Hukum Perbandingan Tetap.
Atom juga memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang disebut partikel dasar penyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron.
Proton, atom bermuatan positif
Elektron, atom bermuatan negatif
Neutron, atom yang tidak bermuatan atau bersifat netral
Menurut buku Belajar Kimia Secara Menarik untuk SMA/MA Kelas X karya Das Salirawati, istilah nomor atom dalam bahasa Jerman adalah atomzahi, lambang Z diambil dari singkatan Zahi yang berarti nomor. Nomor atom juga menjadi ciri khas dari suatu unsur, karena setiap atom memiliki nomor yang berbeda-beda.
ADVERTISEMENT
Atom juga dikenal memiliki sifat yang netral. Hal tersebut karena jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Itu sebabnya, untuk sebuah atom yang netral, nomor atom tidak hanya menyatakan jumlah proton tetapi juga menyatakan jumlah elektron.
Tentang Nomor Massa
Seperti yang telah disebutkan bahwa nomor atom berhubungan erat dengan nomor massa. Namun, apakah arti dari istilah nomor massa tersebut?
Menghimpun buku Kimia Dasar Jilid 1 Edisi 3 yang disusun oleh Raymond Chang, nomor massa adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur, kecuali bentuk dari hidrogen yang memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron.
Untuk mencari nomor massa, dapat menggunakan rumus, yakni:
Nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron
ADVERTISEMENT
Bagaimana Cara Menentukan Nomor Atom?
Setelah membahas sedikit tentang nomor atom dan nomor, bagaimana cara menentukan nomor atom? Ingatlah bahwa lambang atom, yakni:
Perbesar
Lambang unsur atom. Foto: Unsplash
Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa,
X = lambang unsur
A = nomor massa
Z = nomor atom
Jika sudah memahami lambang atom di atas, maka cara menentukan nomor atom dapat lebih mudah. Berikut beberapa contoh soal yang dapat dipelajari, di antaranya:
Perbesar
Cara membaca unsur senyawa. Foto: Unsplash
Dari empat unsur senyawa yang ada di atas, mana saja yang menggambarkan lambang unsur, atom, hingga massa?
Gambar 1 yang merujuk pada senyawa Natrium menunjukkan bahwa lambang unsur adalah Na, nomor massa adalah 24, dan nomor atom adalah 11
Gambar 2 yang merujuk pada senyawa Magnesium menunjukkan bahwa lambang unsur adalah Mg, nomor massa adalah 24, dan nomor atom adalah 12
Gambar 3 yang merujuk pada senyawa Karbon menunjukkan bahwa lambang unsur adalah C, nomor massa adalah 13, dan nomor atom adalah 6
Gambar 4 yang merujuk pada senyawa Nitrogen menunjukkan bahwa lambang unsur adalah N, nomor massa adalah 14, dan nomor atom adalah 7

warc-identified-content-language: ind


content:
Garuda138 merupakan Bandar Slot Online Terlengkap dan Terbesar di Indonesia, Menyediakan berbagai macam permainan game slot online yang menarik untuk kalian para pecinta game slot online. Bandar Garuda138 menjadi salah satu penyedia lahan permainan judi slot online yang memberikan jaminan serta pelayanan yang terbaik untuk para member setia. Situs kami sudah berdiri sejak tahun 2020 dan sudah di percayai sebagai Bandar Judi Online yang mudah untuk di menangkan. Oleh karena itu Garuda138 menjadi Agen Slot Online yang memberikan kemudahan bagi para member, Kalian bisa memainkan semua permainan cukup dengan mendaftarkan data identitas valid. Dengan mendaftar kalian sudah menjadi bagian dari Keluarga Garuda138 dan kalian juga bisa memainkan semua permainan menggunakan smartphone kesayangan kalian.
Apa Itu Slot Online?
Slot Online adalah permainan klasik yang dulunya dimainkan oleh kalangan masyarakat pecinta judi dengan menggunakan mesin slot yang bertuas. Cara memainkannya pun cukup mudah, dengan memutar tuas mesin pun akan langsung berputar. Di era sekarang ini kalian sudah tidak perlu menggunakan mesin slot lagi, Karena di era yang canggih ini mesin slot sudah di gantikan dengan Permainan Slot Online. Keunggulan adanya slot online kalian sudah tidak perlu lagi berpergian ke luar negeri hanya untuk bermain game slot, Kalian cukup menggunakan Smartphone atau PC yang terkoneksi ke internet dan langsung mengakses situs bandar Judi Slot Online Garuda138 sudah bisa untuk di mainkan. Garuda138 selaku Bandar Judi Slot Online memberikan jaminan permainan yang Fair Play tanpa adanya BOT.
Daftar Agen Slot Online Terlengkap Di Indonesia
Permainan slot banyak sekali diminati oleh para player online di indonesia. Tak heran banyak orang yang berbondong-bondong mencari situs judi slot online terpercaya. Eiiittsss… Awas jangan salah pilih situs judi online sembarangan, Karena banyak sekali situs yang beredar yang tidak bertanggung jawab. Dengan kehadirannya situs bandar judi slot online Garuda138 kalian tidak perlu khawatir lagi. Karena kami sudah memiliki lisensi resmi yang di keluarkan langsung oleh perusahaan perjudian yakni Pagcor dan BMM Testlabs. Untuk semua player yang mendaftar di situs judi slot online kami, Kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dan kemudahan di banding dengan situs judi lainnya. Kelebihan dan Kemudahan yang kalian dapatkan seperti Cara Pendaftaran yang tidak rumit, Proses Transaksi Deposit dan Withdraw yang sangat cepat hingga Layanan Customer Service yang Online 24 Jam Nonstop siap membantu masalah kesulitan kalian di dalam permainan. Buruan daftar dan jadi bagian dari Garuda138, Menangkan hadiah hingga Ratusan Juta Rupiah, Cukup dengan melakukan Deposit sebesar 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sudah bisa memainkan semua permainan yang ada di Situs Slot Garuda138.
Bandar Judi Slot Online Dengan Provider Terlengkap
Garuda138 selaku situs judi slot online terlengkap sudah bekerjasama dengan para Provider terkenal dan ternama. Sekarang ada 14 Provider yang sudah bergabung dan mempercayai situs kami sebagai situs slot online terpercaya. Berikut ini 14 Provider yang sudah bergabung dan bekerjasama dengan kami seperti Pragmatic Play, Microgaming, PG Pocket Games Soft, Toptrend, Habanero, BBIN, BBQ, Spadegaming, Joker, Playstar, CQ9, BNG, Slot8 dan Mimi Gaming. Untuk dapat bermain di semua provider tersebut kalian hanya perlu Deposit sebesar 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
Login Agen Slot Online Pragmatic Garuda138
Untuk dapat Login ke dalam website, kalian di haruskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Menu pendaftaran berada di bagian pojok kanan atas, Cara pendaftarannya pun sangat lah mudah cukup dengan mengisi data identitas valid anda seperti Username, Password, Nama Lengkap, No. Rekening dan isi Captca yang sudah disiapkan lalu klik tombol sabmit tunggu beberapa detik dan kalian langsung di bawa masuk kedalam halaman login website. Di dalam menu login kalian bisa memainkan semua permainan yang ada seperti Game Slot Online, Sportbooks, Casino Online, Tembak Ikan, Sabung Ayam, Lottery dan juga IDN Poker. Semua Data yang kalian daftarkan di jamin aman dan tidak akan di beritahukan ke orang lain.
Keuntungan Bermain Judi Di Situs Slot Online Gacor Garuda138
Keuntungan dan Kelebihan yang bisa kalian dapatkan di Garuda138 Link Alternatif sangat amat banyak. Kalian akan di manjakan dengan berbagai macam promo dan bonus yang melimpah serta Pelayanan Customer Service yang rama dalam membantu kesulitan kalian. Kelebihan dan Keuntungan yang kami berikan sebagai berikut :
Garuda138 Sudah Bersertifikat Resmi
Dalam memilih situs judi online tentunya kalian harus lebih teliti lagi, Karena banyak di luaran sana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Situs Garuda138 selaku bandar judi slot online terpercaya dan sudah berpengalaman serta memiliki sertifikat resmi perjudian akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada member baru maupun member lama. Jaminan 100% Permainan Fair Play akan selalu menjadi pedoman kami, Kemenangan berapapun yang kalian dapatkan pasti akan selalu di bayarkan dengan lunas.
Permainan Judi Online Terlengkap
Agen Garuda138 menyediakan berbagai macam permainan yang menarik dan bervariasi seperti Game Slot Online, Sportbooks, Casino Online, Tembak Ikan, Sabung Ayam, Lottery dan juga IDN Poker. Permainan tersebut dapat dimainkan jika kalian sudah mendaftar dan melakukan deposit.
Promo Bonus Event Yang Menarik
Banyak berbagai macam situs yang menawarkan Promo dan Bonus. Karena ini sebagai salah satu kunci untuk menarik para member bergabung dan bermain di situs mereka. Kali ini kami akan membeberkan Promo dan Bonus yang kita berikan seperti Welcome Bonus 20%, Bonus Freespin Slot Online Pragmatic Play 20%, Bonus Deposit Harian hingga 5 Juta, Promo Extra Bonus MAXWIN Slot Gates Of Olympus dan Starlight Princess.
Layanan Customer Service Slot88 Online 24 Jam
Kami selaku agen judi slot online Garuda138 memberitahukan bahwasannya reputasi dan rating situs kami terbaik di asia. Oleh karena itu kami memiliki visi misi besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik selama 24 jam tiap harinya. Garuda138 akan selalu memberikan dukungan penuh serta pelayanan yang terbaik kepada member yang ingin bermain taruhan slot online menggunakan uang asli. Karena kami selalu mensupport para member dengan pelayanan yang ramah dan sopan. Ditahun sekarang ini 2022 kami di berikan predikat sebagai “Agen Slot Online” oleh Asosiasi Situs Bandar Judi Online Indonesia. Dengan adanya predikat tersebut kami jadi lebih semangat untuk melayani dan mensupport para player yang ingin bermain judi slot online di Garuda138.
Bagi kalian yang ingin melakukan taruhan judi slot online di Garuda138 Login, Jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami. Karena kami akan selalu melayani dan mendukung anda 24 jam setiap harinya. Berbagai macam provider slot online tersedia disini dan kalian hanya tinggal memilih provider mana yang ingin dimainkan. Untuk kalian para bettor yang berlokasi di Indonesia dapat dengan mudah melakukan Transaksi, Karena disitus ini juga sudah bergabung dengan Mitra Keuangan seperti Bank Lokal Indonesia, Ewallet Gopay dan DANA serta kami juga sudah support untuk deposit via Pulsa. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bermain judi online, disarankan kalian jangan membagikan data pribadi seperi Username dan Password kepada pihak lain.


content:
Situs togel Singapore resmi dan terpercaya sekarang ini sedang menarik perhatian banyak orang. Beragam keunggulan yang ditampilkan oleh pihak bandar judi togel memang cukup menggiurkan bagi semua pemainnya.
Kehadiran situs judi togel online ini rupanya membawa angin segar bagi sebagian pemain di tanah air. Hal tersebut dikarenakan taruhan togel sudah resmi dilarang dan seluruh agen judi togel darat tidak dapat menerima permainan judi dalam bentuk apa pun.
Oleh sebab itulah, dengan adanya situs judi togel ini bisa mendatangkan kegembiraan karena dapat dimainkan oleh siapa saja. Tetapi, sebelum bermain taruhan togel online, ada beberapa hal yang harus dipastikan untuk bisa memproleh situs judi togel yang terpercaya.
Tampilan Situs Togel Singapore Menarik
Permainan judi togel online untuk zaman modern seperti sekarang ini memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara menghadirkan sebuah situs judi online. Hal tersebut tentu dapat dimanfaatkan oleh pemain.
Akan tetapi, calon member wajib bermain taruhan di dalam situs terpercaya. Adapun ciri khas dari situs web resmi tersebut bisa dilihat dari tampilan serta kelengkapan isi di dalamnya.
Salah satunya adalah tampilan website yang menjanjikan dengan menawarkan berbagai ragam dan jenis pertaruhan togel online. tampilan inilah yang nantinya bisa menghibur semua orang yang ingin bertaruh di dalamnya.
Taruhan togel Singapore kini sudah bisa dimainkan secara online melalui situs judi resmi terpercaya, dengan ciri khas yang meyakinkan calon pemain.
Menyediakan Hasil Keluaran SGP Terlengkap Resmi
Serta bandar togel singapore resmi pastinya akan menyediakan hasil keluaran sgp hari ini terlengkap resmi. Yang dimana dengan adanya hasil keluaran sgp hari ini, para bettor bisa dengan mudah mendapatkan informasi dalam permainan.
Oleh karena itulah kami menyarankan para bettor untuk selalu mencari bandar togel singapore terpercaya yang menyediakan hasil keluaran sgp ini. Sehingga para pemain tidak perlu repot lagi untuk melihat hasil keluaran sgp terbaru dalam bermain togel singapore.
data sgpkeluaran sgppengeluaran sgptogeltogel onlinetogel singapore
Post navigation
Previous PostKeeping Up With the Latest Fashion Trends For WomenNext PostThe Evolution of Cryptocurrency


content:
Masa remaja merupakan masa coba-coba, apalagi dengan penampilan rasanya rugi kalau tidak diikuti. Mulai dari pakaian, sepatu, tas bahkan make up pun selalu ingin meniru terutama artis terkenal.
Sering kita melihat artis-artis yang matanya kelap-kelip dengan perpaduan warna eyeshadow sangat menawan. Tapi ketika kita mencobanya, wah hasilnya malah geli sendiri. Nah untuk mencoba perpaduan warna eyeshadow sahabat girls tak perlu khawatir karena eye shadow Sariayu memberikan alternatif warna yang banyak.
Mengenakan eyeshadow kesannya menor. Itulah sebagian besar pandangan remaja. Padahal hal itu salah. Kita lihat saja tujuan menggunakan eyeshadow adalah untuk mempercantik mata dengan menutupi kekurangan yang ada dengan menggunakan eyeshadow.
Jadi tujuan menggunakan eyeshadow di sini adalah untuk menutupi kekurangan pada mata kita. Berikut tips tampil cantik dengan menggunakan eye shadow Sariayu pada remaja, adalah:
Menggunakan warna primer. Memakai eyeshadow primer, foundation, atau BB cream bisa membuat eyeshadow yang akan kita pakai menempel dengan lebih sempurna. Kalau eyeshadow menempel dengan baik di kelopak mata, warnanya juga akan lebih bertahan lama.
Menggunakan aplikasi base eyeshadow. Dengan menggunakan base eyeshadow akan membuat warna eyeshadow lebih terlihat jelas. Terdapat dua pilihan base eyeshadow yaitu eyeshadow warna kulit atau natural seperti cokelat atau peach, pilih eyeshadow netral dengan warna setingkat atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit kita. Kedua, base eyeshadow warna putih atau eyeshadow warna cerah. Seperti hijau, biru, orange, atau warna seru lainnya.
Pilihan warna terbaik buat remaja yaitu warna natural yang membuat tampilan seperti tidak memakai make up. Warna natural seperti coklat, peach, atau pink lebih cocok untuk remaja. Jika menggunakan warna cerah aplikasikan untuk acara-acara tertentu saja.
Demikianlah tips menggunakan eyeshadow pada remaja. Dengan memilih warna-warna natural akan menghilangkan kesan menor. Cukup mengenakan eyeshadow hanya untuk menutupi kekurangan kita saja.
Apalagi jika menggunakan eye shadow Sariayu dengan warna pigmen yang kuat. Sangat cocok untuk para remaja karena memiliki warna-warna natural yang pigmental.


content:
Seorang SEO Specialist & Website Enthusiast dengan pengalaman lebih dari 8 tahun yang berhasil meningkatkan traffic & ranking website klien ke halaman 1 Google.
Saya membantu pebisnis dari skala Personal, UMKM-Korporat melalui website & optimasi SEO. Dan saya siap berkolaborasi dengan bisnis Anda juga.
Facebook Instagram Linkedin
Project Klien Yang Telah Saddam Kerjakan
Tentang Saddam
Berawal dari hobi hingga menjadi passion dalam bidang digital marketing.
Kini, saya memfokuskan skill di bidang SEO dan Website.
SEO dan Website adalah skillset utama saya
Mengawali bidang digital marketing pada tahun 2014, melalui serangkaian ecourse hingga Trial & Eror yang tidak terhitung jumlahnya, membuat saya semakin mendalami bidang digital marketing mulai dari FB Ads, Google Ads, ASO, pembuatan aplikasi, youtube, website, coding, dll.
Setelah mencoba banyak bidang digital marketing, akhirnya saya memfokuskan diri di tahun 2017 bahwa SEO & Website adalah bidang dan skill utama saya.
Ditambah background kuliah dibidang ilmu komunikasi, membuat saya semakin paham tentang pentingnya konten yang berkualitas. Konten berkualitas + SEO yang baik = UNLIMITED ADVATAGE sebuah website.


content: 2. Klik tombol "Lokasi Saya"atau bisa juga dengan mengetik alamat sesuai lokasi Anda, lalu klik "Set Lokasi".

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
SEMUTIRENGAPK | Heloo gguys, selamat siang nih, bagaiman kabarnya semoga baik baik saja ya. Ok guys pada kesempatan siang ini saya bisa kembali hadir untuk membagikan Game Game keren atau pun aplikasi android yang keren. Nah guys, kali ini saya akan membagikan sebuah game Simulator yang sangat keren dan seru jika kita mainkan di android kita, apa lagi game ini sangat bernuansa indonesia banget. Yaitu Bus Simulator Indonesia v.2.1, yup mungkin kalian sudah pada tahukan dengan game yang satu ini. Ok sob dari pada kelamaan langsung saja simak dulu sedikit ulasan tentang Game Bus Simulator v.2.1 dibawah ini.
Game Bus Simulator Indonesiq v.2.1 ini merupakan game yang berbasis android, jadi kailan bisa bermain di hp android kalian, game ini di developeri oleh Maleo, merupakan developer game dari indonesia loh, makanya game Bus Simulator Ini bernuansa banget dengan indonesia. Di game ini kalian akan bermain sebagai supir bus dan merasakan gimana keseruannya suka dukanya menjadi seorang supir bus. Menurut saya Game bus simulator ini sangat bagus dan keren jika di lihat dari grafiknya sangat enak di liat dan ga lag (untuk dihp saya ya hehe), dan kalian bisa menjelajahi rute yang ada di game ini dari Jakarta Sampe solo dengan melewati beberapa kota lainya. Ok sob dari pada penasaran langsung saja download Game Bus Simulator v.2.1 Maleo ini dibawah yah.


content:
Jepang, adalah suatu negara yang sangat kontroversial terutama dimata orang Indonesia. Banyak cerita tentang Jepang. Jepang pernah menjajah Indonesia , katanya seumur Jagung yaitu tiga setengah tahun. Beberapa waktu yang lalu orang Indonesia enggan sekali untuk membeli barang-barang buatan Jepang, karena terkenal sebagai barang :”kodian”, barang plastik dan lain-lain yang artinya adalah berkualitas jelek.
Namun beberapa waktu kemudian, menjadi terbalik, yaitu orang Indonesia justru mencari barang-barang yang asli bikinan Jepang, karena kualitasnya jauh lebih bagus dari bikinan negara lain. Kemajuan Jepang memang sangat fenomenal. Kalau dahulu orang sangat fanatik dengan mobil bikinan Amerika dan Eropa, maka sekarang ini, bahkan orang Amerika dan Eropa sendiri banyak yang menjadi fanatik dengan mobil Jepang.
Dominasi jam tangan “Swiss” tumbang dengan jam tangan-jam tangan buatan Jepang. Hampir semua barang-barang di dunia ini sepertinya menjadi “made in Japan”. Di Kota-kota Dunia seperti New York, San Fransisco, Paris, London dan lain-lain, banyak dijumpai barang “souvenir” nya ternyata “made in Japan”.
Setelah perang dunia kedua berlalu, Jepang mungkin adalah negara yang paling maju, tidak saja dibandingkan dengan negara-negara yang kalah perang, bahkan bila dibandingkan dengan negara yang memenangkan perang sekalipun ! Jepang telah menjadi satu negara yang sangat “mengagumkan”.
Konon orang Jepang adalah orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang pintar.
Konon orang Jepang selalu ingin memperlihatkan bahwa Jepanglah yang paling maju di dunia ini.
Filosofi orang Jepang adalah “Kaizen”, artinya “perbaikan/perubahan tiada henti”. Itulah yang memacu etos kerjanya.
Katanya, para manajer orang Jepang kewalahan harus menegur pegawainya yang sering curi-curi untuk tidak mau mengambil cuti. Bayangkan, biasanya orang curi-curi waktu untuk cuti atau bolos, di Jepang susah sekali memerintahkan orang untuk cuti ! Cuti telah menjadi kewajiban bagi orang Jepang dan harus ke luar negeri ! katanya.
Berkunjung ke Jepang sangat menyenangkan. Banyak yang bisa dilihat dan sekaligus dipelajari. Jangan kaget, karena konon di Jepang banyak sekali orang Jepang yang menyenangi lagu Bengawan Solo dan juga lagu-lagunya Ebiet G AD.
Dibanyak toko-toko besar yang sering dikunjungi turis di Tokyo, mereka menyediakan orang-orang khusus untuk melayaninya, termasuk ada orang-orang Indonesia yang bekerja di toko-toko tersebut yang tugasnya melayani turis dari Indonesia, jadi kita bisa belanja menggunakan bahasa Indonesia. Kelemahannya hanya satu saja, yaitu barang-barang yang dijual disitu pada umumnya adalah asli “made in Japan” dan harga nya sangat mahal untuk ukuran kebanyakan orang Indonesia.
Frans, atau Nufransa Wira Sakti tahu banyak tentang hal ini. Sebentar lagi Iskandar Jet akan menyusul….. Selamat ya !
Salah satu yang istimewa dari Jepang adalah sistem transportasinya. Disana ada kereta api dengan kecepatan “peluru”, “the bullet train” orang Jepang bilang “Shinkanzen” dan banyak lagi angkutan umum yang tidak hanya bersih dan tepat waktu akan tetapi juga terpadu.
Katanya, bila sampai ada kereta api yang terlambat sampai lebih dari 20 menit saja, maka hal tersebut akan menggegerkan sidang kabinet pemerintahannya. Bagaimana kalau bolak balik terguling atau tabrakan ? kurang jelas apa jadinya.
Semua angkutan umum serba prima, karena menjadi prioritas kerja pemerintahnya. Pemerintahnya terdiri dari orang-orang yang sangat memperhatikan kepentingan orang banyak terlebih dahulu baru dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak hanya sistem angkutan umum yang cepat dan tepat yang dikelola dengan baik, akan tetapi juga lalulintas jalan rayanya. Di Tokyo, di jalan-jalan yang satu arah, benar-benar satu arah, tidak ada motor-motor yang dengan tenang menerobos berlawanan arah, demikian pula bila lampu merah tidak ada seorang pun yang berani untuk menerobosnya, tidak ada itu… tidak ada itu ! Hukuman untuk hal-hal seperti ini sangat keras.
Begitu besar perhatian pemerintahnya kepada kepentingan orang banyak, sehingga mereka pun memberikan fasilitas yang khusus untuk angkutan anak-anak di Jepang. Salah satunya adalah dengan menyediakan kereta api untuk anak-anak. Gambar-gambarnya bisa dilihat dibawah ini. Jadi kesimpulannya untuk Iskandar Jet, anda boleh koq bawa anak anda ke Jepang. Selamat Jalan ! Have a Nice Trip !


content:
Cara Menyimpan Produk Kecantikan yang Benar Jangan Tertipu, Ini Dia 7 Tips Mengetahui Kosmetik Palsu Ketahui 8 Simbol Penting pada Kemasan Produk Kecantikan Tips Riasan yang Tepat untuk Kulit Sawo Matang Kenali Ciri-ciri Kosmetik Anda sudah Kadaluarsa
Rahasia Awet Muda Dengan Masker Selada
Shabrina Fitzel
22 October 2015 22 October 2015
DOKTERCANTIK.COM – Apa yang kamu harapkan ketika seseorang menanyakan umurmu? Banyak wanita yang stress ketika dinilai oleh seseorang kelihatan lebih tua dari usianya, ada yang mungkin langsung melihat cara berpakaiaannya apa ada yang salah, atau minta izin ke toilet untuk melihat apa ada yang salah dengan make–upnya, atau mungkin dengan memelas bertanya pada lawan bicaranya, “aku kelihatan tua ya?”
DAFTAR ISI show
1 Faktor yang membuat kita terlihat tua
2 Rahasia awet muda dengan daun selada
Kelihatan lebih tua membuat seseorang tidak percaya diri. Sebaliknya, ketika seseorang dikatakan bahwa dirinya lebih muda dari usia, senangnya minta ampun dan percaya dirinya naik seketika.
Faktor yang membuat kita terlihat tua
Ada beberapa faktor yang membuat seseorang terlihat tua baik sesuai usianya ataupun bahkan lebih tua dari usianya.
TERKAIT: Beragam Manfaat Madu Untuk Kulit Wajah
Pertama, cara berpakaiannya. Usia yang bertambah bukan berarti kita tidak harus trendy, bukan berarti kita harus mengenakan pakaian-pakaian yang identik dengan pakaian orang tua. Kita bisa kok tetap tampil trendy. Itu artinya cara berpakaian bisa disiasati meski kita sudah tidak muda lagi.
Kedua, pemakaian make up. Pemakaian make up juga bisa memperkuat usia seseorang bahkan terkadang membuat seseorang terlihat tua dari usianya. Bagaimana mensiasatinya? Berpandai-pandailah dalam menyapukan make up agar terlihat lebih muda.
Ketiga, faktor fisik, terutama kulit. Jikalah sudah fisik yang berbicara, mau pakai pakaian apapun, make up setebal dan seprofesional apapun, kulit keriput tetap akan menunjukkan usiamu. Itulah kenapa menjadi tua adalah salah satu hal yang ditakutkan Para wanita karena kulit mereka akan menjadi keriput. Kalau faktor ini bagaimana mensiasatinya?
Kita tidak Bisa mengobati kulit keriput, iya kan, tapi kita bisa mencegah atau memperlambatnya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara mengkonsumsi banyak sayuran untuk menutrisi kulit atau mengaplikasikan sayuran sebagai salah satu bahan untuk merawat kulit. Salah satu bahan yang bisa kita gunakan adalah daun selada.
TERKAIT: Manfaat Daun Kemangi untuk Wajah dan Rambut
Rahasia awet muda dengan daun selada
Daun selada merupakan sayuran yang sangat mudah kita temukan sehari-hari. Biasanya sayur selada digunakan untuk campuran roti burer, hotdog, nasi goreng, pecel lele atau hanya sekedar garnis pada makanan. Rasanya yang pahit membuat sebagian orang tidak menyukai sayuran ini terutama anak-anak. Padahal daun selada banyak sekali khasiatnya.
Daun selada banyak mengandung nutrisi dan vitamin yang dapat mengobati dan melindungi tubuh kita dari beberapa penyakit dan juga berkhasiat untuk awet muda. Daun selada mengandung zeaxanthin yang berfungsi sebagai antioksidan. Zat zeaxanthin ini bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berpotensi membuat kulit kita mudah mengerut dan keriput.
TERKAIT: 3 Vitamin Terbaik Untuk Awet Muda
Kita bisa memanfaatkan daun selada untuk merawat kulit dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita bisa memenuhi nutrisi kulit dengan rajin mengkonsumsi daun selada dengan kandungan-kandungan pentingnya.
Perawatan dari luar juga bisa kita lakukan dengan cara membuat masker dari daun selada. Caranya mudah kok :
Pertama, siapkan bebarapa lembar daun selada yang masih segar dan sudah dicuci bersih
Haluskan selada tersebut bersama sedikit kayu cendana
Tambahkan minyak zaitun secukupnya
Setelah tercampur rata, maka oleskan masker daun selada ke wajah. Oya jangan lupa bersihkan wajah dulu ya sebelum menerapkan masker
Biarkan 30 menit, baru dibasuh dengan air.
So simple kan? Yuk rajin konsumsi daun selada serta maskeran selada biar awet muda.
Awet MudaCara Agar Awet MudaMasker SeladaRahasia Awet MudaRamuan Herbal Untuk Awet MudaTips Awet Muda

annotation: short_sentences header footer

label: en


content: Heroslot88 adalah situs slot online gacor yang menjadi penyedia permainan judi slot online gacor terlengkap. daftar slot online gacor bersama hero slot88 dan raih kemenangan setiap hari.


content:
www.kavsar.net – Arti Mimpi Digigit Lebah memiliki beragam interpretasi yang berbeda, baik menurut primbon maupun berdasarkan sains Islam.
Seperti yang telah kita lihat, belakangan ini kita dikejutkan oleh sengatan lebah yang dapat menyebabkan kematian.
Jenis-jenis lebah yang dapat menyerang adalah lebah Vespa affilis yang oleh orang Jawa disebut “tawon ndas”.
Karena kejadian itu, mungkin sebagian dari kita dapat trauma atau bahkan terbawa oleh mimpi.
Maka pasti kita bertanya apakah makna mimpi disengat oleh lebah, apakah itu tanda baik atau buruk. Untuk menjawab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas arti dari mimpi sengatan lebah.
Arti Mimpi Digigit Lebah
1. Peringatan Keras
Mimpi disengat oleh lebah atau tawon bisa menjadi tanda peringatan bagi si pemimpi. Peringatan tentang apa? Mungkin itu masih terkait dengan perilaku dan tindakan si pemimpi.
Jadi seperti makna mimpi lainnya, kita harus belajar menjaga sikap dan perilaku.
2. Disengat lebah yang sangat sakit
Ini berarti Anda akan mendapatkan masalah dan kesulitan yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja Anda akan bingung dalam menyelesaikannya, bisa jadi menyerah kalah.
Tapi itu bukan pilihan yang tepat, Anda harus menyelesaikan masalah meskipun sangat sulit. Ingat “Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar”.
3. Ketakutan
Makna mimpi yang disengat lebah juga bisa menggambarkan rasa takut yang begitu hebat dalam diri Anda.
Menurut psikolog, ketakutan berhubungan dengan pekerjaan, pernikahan, masa depan, dengan kegagalan. Anda seharusnya tidak takut sebelum mencobanya.
4. Disengat Banyak Lebah
Menurut psikolog, mimpi ini tidak berarti buruk tetapi berarti baik. Dijelaskan bahwa Anda saat ini disukai oleh banyak orang karena suatu alasan.
Bisa jadi karena Anda baik, suka membantu orang, dan memiliki sifat serta perilaku yang menyenangkan orang lain.
Baca Juga : Arti Mimpi Menangis
5. Disengat Lebah Hingga Bengkak
Pernahkah Anda bermimpi disengat lebah menyebabkan memar dan bengkak? Itu bisa menjadi pertanda buruk. Menurut psikolog, Anda akan mengalami peristiwa buruk dalam waktu dekat dan akan menjadi kenangan buruk yang sulit untuk dilupakan.
6. Disengat lebah tetapi tidak sakit
Itu berarti Anda adalah orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup.
Itu membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk mengejar impian dan cita-cita Anda di dunia nyata. Bagaimana jika di dunia ini tidak seperti makna mimpi ini? Ya kita harus sadar.
7. Disengat Lebah karena Mengambil Madunya
Mimpi ini berarti Anda memilih jalan yang sangat sulit dalam hal kesuksesan. Tetapi semakin sulit Anda hadapi, hasilnya juga akan semakin besar. Jadi Anda akan mendapatkan prestasi berbeda dari orang lain, Anda juga akan mendapatkan kesuksesan besar.
8. Mimpi digigit lebah besar
Menurut respons psikolog, mimpi ini menggambarkan perasaan atau kondisi emosional Anda yang tidak stabil.
Hanya dalam waktu singkat perubahan emosional dapat terjadi, terkadang muncul kesedihan, kecemasan, gelisah, dan sebagainya. Itu pertanda bahwa Anda perlu tenang untuk menyingkirkan emosi buruk.
9. Arti Mimpi Tersengat oleh Lebah Kecil
Apa artinya disengat lebah kecil? Dijelaskan oleh para psikolog, mimpi ini berarti Anda akan mengalami peristiwa kecil yang cukup memalukan di dunia nyata. Sebaiknya berhati-hati saat bertindak, jangan membuat diri Anda malu di depan umum.
10. Disengat lebah di hutan
Menurut psikolog mimpi ini mencerminkan kesulitan yang Anda hadapi di dunia nyata, akan ada banyak tantangan dan hambatan yang menunggu Anda. Tapi jangan putus asa karena terlihat sulit, hadapi saja apa yang telah Anda pilih.
Arti Mimpi Digigit Lebah Berdasarkan Mitos
1. Mimpi yang Tersengat oleh Lebah Besar
Dalam sebuah mitos, mimpi ini menyiratkan bahwa pemimpi akan terancam atau diintimidasi oleh orang lain.
Mungkin ada orang yang menyimpan dendam atau membencimu karena merencanakan sesuatu yang buruk. Yang terbaik adalah berhati-hati terhadap orang yang mencurigakan.
2. Disengat Lebah karena Mengganggunya
Apa artinya disengat oleh lebah karena mengganggu sarangnya? Dalam mitos yang beredar, mimpi ini menyiratkan bahwa Anda akan berurusan dengan orang yang memiliki posisi tinggi karena menggoda.
Pelajarannya adalah bahwa kita tidak mengganggu kehidupan orang lain jika kita tidak ingin mendapat masalah.
3. Disengat oleh Lebah Madu
Bagaimana jika disengat oleh lebah penghasil madu? Dalam sebuah mitos, mimpi ini berarti bahwa jalan Anda menuju kesuksesan cukup sulit.
Namun ternyata Anda akan mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Ini sesuai dengan pepatah “Hasil tidak akan jauh dari usaha”.
4. Disengat oleh Lebah sampai Lebam
Bagaimana dengan mimpi yang disengat oleh lebah yang menyebabkan bekas luka? Ini berarti Anda akan mendapatkan nasib buruk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Bisa jadi nasib buruk dalam hal pekerjaan, bisnis, atau orang lain. Tentu saja Anda harus berhati-hati dalam bertindak karena biasanya nasib buruk adalah karena kecerobohan Anda sendiri.
5. Disengat oleh Lebah Hitam
Itu artinya anda akan mendapat banyak musuh di dunia nyata, apa penyebabnya? Mungkin karena tindakan atau tindakan Anda yang tidak disukai orang lain.
Anda harus menjaga sikap dan perilaku Anda, jangan membuat orang lain membenci dan memusuhi Anda.
Baca Juga : Arti Mimpi Kedatangan Tamu
Arti Mimpi Digigit Lebah di Primbon Jawa
1. Makna Mimpi Disengat Lebah secara Umum
Peristiwa mimpi yang disengat lebah adalah pengalaman tidur yang tidak disukai orang.
Dalam bahasa pribumi Jawa, disengat umumnya menunjukkan peristiwa buruk atau pengalaman yang tidak diinginkan di dunia nyata.
Menyengat juga berhubungan dengan sakit hati karena sesuatu yang baru saja dialami si pemimpi.
2. Arti Mimpi Digigit Lebah di Bagian Bibir
Acara yang satu ini mungkin sering dialami di dunia nyata, bagaimana jika itu muncul dalam mimpi? Itu berarti peringatan bagi pemimpi untuk menepati kata-katanya.
Jadi kita tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata buruk, menyakiti perasaan, atau menyinggung orang lain.
3. Disengat oleh Lebah Hitam
Apa artinya disengat oleh lebah hitam? Anda akan mendapatkan beberapa musuh baru di dunia nyata. Apa penyebabnya? Mungkin karena perbedaan pendapat, perselisihan, atau sebelum ada perkelahian kecil. Lebih baik menghindari hal-hal yang memicu Anda untuk mendapatkan banyak musuh.
4. Mimpi disengat lebah putih
Ini berarti Anda akan mendapatkan bantuan atau bantuan dari orang lain ketika Anda mengalami kesulitan atau dalam masalah besar.
Tetapi sebenarnya mimpi ini mengajarkan kita untuk terbiasa membantu orang lain, tetapi membantu dalam kebaikan.
5. Mimpi yang Tersengat oleh Lebah Besar
Dalam bahasa Jawa Primbon, mimpi ini adalah tanda bahwa Anda akan kehilangan harapan atau impian besar di dunia nyata. Apa penyebabnya? Ternyata itu hanya kegagalan atau jalan buntu.
Yang terbaik adalah jangan menyerah, ingatlah bahwa orang tidak akan pernah berhasil sebelum mereka mengalami banyak kegagalan.
6. Lebah Menyengat di Telinga
Ini berarti Anda akan mendapat berita mengejutkan dari seseorang, dijelaskan dalam bahasa Jawa Primbon bahwa berita itu baik.
Itu bisa berupa tawaran pekerjaan, hadiah, atau mungkin kekayaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
7. Disengat lebah di pipi
Artinya saat ini ada seseorang yang benar-benar menyukai Anda, memang ini wajar jika Anda remaja. Tapi ingat, jangan buang waktu ketika muda hanya memikirkan pasangan hidup.
Lebih baik mengejar impian dan harapan Anda terlebih dahulu, ada masalah perjodohan yang ditetapkan.
8. Disengat lebah di kaki
Jika Anda disengat lebah, itu bisa menjadi pertanda buruk. Dalam bahasa Jawa Primbon, mimpi ini berarti Anda akan mendapatkan rintangan atau tantangan yang cukup sulit ketika mengejar cita-cita.
Hadapi saja apa yang sedang dihadapi, wajar saja jika perjalanan hidup penuh dengan rintangan.
9. Disengat Lebah di Tangan
Dalam bahasa Jawa kuno, mimpi ini menggambarkan perasaan kekecewaan Anda yang begitu besar yang diinginkan orang yang Anda percayai.
Mandat yang diberikan tidak dapat dijalankan olehnya, kebijaksanaannya adalah kita harus berhati-hati dalam memberikan kepercayaan atau kepercayaan kepada orang lain. Yang terbaik adalah melihat orang itu dulu, apakah dia bisa menepati janji atau tidak.
10. Disengat Lebah di Badan
Akhirnya ada mimpi disengat lebah di bagian tubuh lain, mungkin punggung, leher, perut, paha, lengan, dan lain-lain. Mimpi ini dijelaskan sebagai tanda penurunan kondisi kesehatan Anda dalam waktu dekat.
Apa penyebabnya? Mungkin sering bekerja larut malam, kurang istirahat, dan gaya hidup tidak sehat.
Baca Juga : Arti Mimpi Dikejar Kucing
Penutup
Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai Arti Mimpi Digigit Lebah Menurut Psikolog, Mitos dan Primbon Jawa, semoga bisa membantu anda semua.
Terima kasih telah membaca artikel ini dan jangan lupa untuk membaca artikel kami yang lainnya.
Share this:
Posted in Arti MimpiTagged arti mimpi digigit kumbang, arti mimpi digigit serangga terbang, arti mimpi dikejar gerombolan lebah, arti mimpi melihat sarang tawon ndas, cari arti mimpi tawon, disengat tawon, mimpi dikerubungi banyak tawon, mimpi dikroyok lebah, mimpi disengat lebah di perut, mimpi disengat lebah dikepala, mimpi disengat lebah tangan kanan, mimpi disengat lebah togel, mimpi lebah masuk telinga kanan, mimpi leher disengat tawon, mimpi makan sarang madu, mimpi mengambil madu, mimpi sarang lebah togel, mimpi tawon 2d, tafsir mimpi