content:
Circuit Breaker (AB) adalah perangkat switching yang mampu melakukan arus dalam keadaan normal dari rangkaian listrik dan memutus hubungan ketika arus melebihi nilai yang ditentukan, melindungi kabel dari kelebihan beban. Untuk pertanyaan tentang bagaimana memilih mesin, segera datang setelah pemasangan kabel untuk apartemen atau rumah.
Jenis pemutus sirkuit untuk apartemen dan rumah
Agar kabel tetap utuh, arus respons harus 10-15% di bawah nilai maksimum yang diizinkan. Penampang kabel harus dipilih saat menghitung beban yang diharapkan.
Ketika beban meningkat, penggantian pemutus sirkuit dengan yang lebih kuat harus dilakukan bersamaan dengan pemasangan kabel dari bagian besar, jika tidak kabel tidak akan menahan panas dan akan terbakar. Dengan demikian, ambang operasi mesin harus kurang dari arus maksimum yang diijinkan dari kabel dan lebih dari arus beban.
Struktur
Untuk apartemen atau rumah, mesin otomatis dari seri VA biasanya digunakan, yang mengandung dua jenis perlindungan: elektromagnetik dan termal.
Elemen utama dari perlindungan termal adalah pelat bimetal yang dilalui aliran arus. Ketika itu menjadi lebih tinggi dari nominal, ada pemanasan dan lentur dari pelat, yang mendorong mematikan mesin. Setelah dingin dan arus di sirkuit menjadi normal kembali, pemutus sirkuit dapat terhubung secara manual lagi.
Perangkat internal dari saklar otomatis
Proteksi elektromagnetik dipicu dari arus pendek arus pendek yang mengalir melalui kumparan rilis, menyebabkan inti bergerak yang terletak di dalamnya bergerak, yang mengaktifkan mekanisme tersandung. Akibatnya, kontak-kontak daya dibuka, dan salurannya tidak aktif.
Ketika kontak daya terbuka, busur yang kuat muncul, menyebabkan kehancuran mereka. Gambar di bawah ini menunjukkan pembentukan busur dan pendinginannya saat kontak terbuka. Urutan tindakan diberi nomor dari 1 hingga 6. Ketika kontak terbuka, busur bertambah (ditampilkan dalam warna merah dan kuning). Pada akhir aksinya terbatas pada ruang busur yang terletak di bawah, yang terdiri dari pelat logam paralel. Di dalam bilik, busur dibagi menjadi bagian-bagian yang jatuh pada pelat, mendingin, dan aksinya berhenti.
Proses pemadaman busur saat mematikan mesin
Mesin ini juga menyediakan cara mekanis untuk menyalakan dan mematikannya secara manual. Fitur utama adalah sifat-sifat pelepasan elektromagnetik dan termal, yang merupakan karakteristik mesin secara bersamaan. Mereka ditunjukkan pada kasusnya dan ditempatkan sebelum nilai peringkat saat ini.
Dengan demikian, pemutus rangkaian berbeda satu sama lain dalam karakteristik mereka, mewakili ketergantungan operasi dan waktu tersandung pada besarnya arus beban. Semua karakteristik dihitung dalam kaitannya dengan arus pengenal - nilai, di atas mana sirkuit diputuskan. Jika arus mengalir terus menerus tidak melebihi arus pengenal, pemutusan sambungan tidak harus dilakukan.
Karakteristik AB
MA - tidak ada pelepasan panas. Jika relay saat ini terhubung ke beban jenis motor listrik, maka hanya pemutus sirkuit dengan fungsi proteksi sirkuit pendek diperlukan.
A - operasi pelepasan panas saat arus pengenal 1,3 kali lebih tinggi. Di sini waktu shutdown bisa tertunda hingga 1 jam. Tripping saat ini dikonfigurasi untuk memutus ketika nilai nominal terlampaui 2 kali dengan kecepatan 0,05 detik. Jika dalam kasus ini solenoid tidak memiliki waktu untuk bekerja, perlindungan termal beroperasi, yang mematikan sirkuit dalam 20-30 detik. Dengan karakteristik A, automata dipasang untuk sirkuit yang mengandung bagian semikonduktor yang gagal pada lonjakan arus kecil. Untuk perangkat elektronik, Z automata juga digunakan, di mana operasi terjadi ketika arus melebihi dua kali.
B - elektromagnet dipicu saat arus naik sebanyak 3 kali dibandingkan dengan yang nominal dalam 0,015 detik, dan pelepasan panas - setelah 4-5 detik. Automata dengan karakteristik B digunakan dalam jaringan dengan arus awal yang kecil, misalnya, pencahayaan.
C adalah karakteristik yang paling umum ketika operasi kedua perlindungan terjadi dengan peningkatan lima kali lipat dalam arus pengenal. Dalam panel listrik rumah tangga dipasang mesin-mesin semacam itu, memungkinkan peralatan mulai arus moderat.
Dalam industri, D dan K automaton digunakan, dirancang untuk beban dengan arus awal yang besar. Jika motor listrik yang kuat atau ketel listrik digunakan untuk rumah pribadi, diperlukan peralatan merek D.
Seleksi
Nilai saat ini Melebihi itu akan memicu perlindungan yang berlebihan. Dengan benar mengambil arus dapat berada di penampang kabel, yang tertanam dalam mesin. Pertama, arus maksimum yang diijinkan dari kabel ditemukan, dan nominal untuk otomat diambil 10-15% lebih rendah, memimpin kemudian ke seri standar. Kumparan berdengung ketika beban dilampaui. Ini bisa diperiksa dengan mengurangi itu. Jika saat ini normal dan mesin berdengung, tidak ada bahaya.
Tersandung saat ini Arus pengenal dipilih tergantung pada beban. Untuk elektronik, kelas switching tipe A atau Z dipilih, untuk penerangan - B, untuk boiler pemanas - C, dan motor listrik kuat dari mesin dengan arus start yang besar - D. Dalam hal ini, semua peralatan listrik dilindungi dengan andal dan mesin-mesin tidak akan beroperasi karena engine start atau mesin las kerja.
Selektivitas Peringkat saat ini dari otomat dipilih tergantung pada beban setiap baris. Masukan utama tidak boleh melebihi total beban maksimum yang diizinkan pada kabel input. Menurut arus pengenal, perangkat ini terutama dipilih sebagai berikut: saklar utama adalah 40 A, kompor listrik 32 A, peralatan listrik yang kuat adalah 25 A, pencahayaan adalah 10 A, soket 16 A. Pendekatan umum ditunjukkan di sini, tetapi rangkaian mungkin berbeda. Jika perangkat listrik diperlukan untuk 25 A, dan sambungan dilakukan melalui soket, maka harus dicocokkan dengan daya yang sama.
Wiring diagram untuk kabel otomatis dari sebuah apartemen standar
Gambar di atas menunjukkan skema koneksi umum untuk automata sebuah apartemen biasa. Di depan meter, input bipolar utama dipasang, kemudian RCD perlindungan kebakaran terhubung (dari kiri ke kanan), diikuti dengan kabel ke konsumen dengan mesin satu kutub. Merah adalah fase, biru adalah nol, dan coklat adalah tanah. Ban nol kawat dan bumi terhubung secara terpisah.
Pada mesin kutub tunggal, pastikan untuk menghubungkan kawat fase, bukan netral.
Jumlah kutub. Untuk input tiga fase utama, otomat dengan empat kutub dipilih, dan untuk jaringan fase tunggal, dengan dua kutub. Peralatan rumah tangga dan pencahayaan yang sesuai dengan sakelar kutub tunggal, dan untuk motor listrik tiga fase atau ketel listrik akan memerlukan pemutus sirkuit tiga kutub.
Pabrikan. Karena penggunaan pemutus sirkuit terkait dengan keselamatan, pilih produk dari perusahaan terkenal. Parameter yang tidak selalu dinyatakan adalah fakta yang sama. Beli perangkat harus di toko khusus, di mana mereka memiliki dokumentasi. Produsen terkemuka tidak menjual barang yang buruk. Bahkan palsu perangkat tersebut dapat memiliki kualitas normal.
Automat dengan jumlah kutub yang berbeda
Perangkat dihitung untuk sejumlah operasi tertentu. Tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai saklar beban. Mekanisme itu cepat habis, dan kontak-kontaknya mati. Menurut aturan, beban dialihkan menggunakan relay atau kontaktor (starter magnetik).
Penting untuk memilih jumlah mesin yang tepat. Biasanya, kotak input otomatis dipasang, dan kemudian memasang kabel pada soket, garis penerangan dan secara terpisah untuk setiap konsumen yang kuat (jika dia tidak memiliki perlindungan bawaannya sendiri).
Produsen automata yang berbeda berbeda satu sama lain dalam metode pengikatan dan penghubung konduktor. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti perangkat dengan yang serupa dengan yang ada di dasbor.
Menandai
Gambar di bawah ini menunjukkan mesin-mesin dari berbagai perusahaan terkemuka. Angka (1) menunjukkan arus pengenal dalam ampere. Huruf di sebelah kiri mencerminkan karakteristik pelepasan elektromagnetik. Angka tersebut menunjukkan kelas C - yang paling umum.
Angka (2) menunjukkan pada apa arus hubung singkat dalam ampere switch-off otomatis. Ketika kontak menyimpang, busur listrik muncul, yang harus dipadamkan. Mesin ini juga bekerja dengan arus hubung singkat yang tinggi, tetapi busurnya mungkin terlalu kuat. Daya tembus mencerminkan kemampuan mesin untuk membayarnya kembali. Gambar ini menunjukkan kapasitas pemutusan yang relatif kecil - 4,500 A dan 6.000 A. Ini khas untuk persediaan perumahan, tetapi di gedung-gedung baru bisa ada 10.000 A, di mana sebagian besar anak tangga dipasang di pintu masuk.
Angka (3) mencerminkan kelas batasan saat ini - waktu respon ke arus hubung singkat (1/3 dari fase setengah periode). Kelas ini digunakan hampir di mana-mana, lebih disukai karena kecepatannya yang tinggi. Ada juga kelas 2, tetapi automata seperti itu berfungsi kemudian (1/2 setengah periode).
Mesin untuk rumah. Video
Video ini memberikan gambaran umum tentang mesin rumah.
Setelah memahami pelabelan, Anda dapat dengan benar memilih pemutus sirkuit yang diinginkan untuk apartemen atau rumah Anda. Karakteristik mesin secara langsung tergantung pada penampang kabel dan jenis beban yang terhubung. Penggunaan mereka sebagai saklar perangkat sangat mengurangi jangka operasi. Pada arus hubung pendek, tripping elektromagnetik, dan selama overload jangka panjang - perlindungan termal.
Mesin otomatis apa yang harus dipasang pada soket
Mesin jenis apa yang harus dipasang pada switchboard di 32A atau 25A jika kawat dari perisai ke kotak persimpangan adalah 3 * 4mm, tetapi dari kotak persimpangan ada dua 3 * 2,5 kabel ke dua soket (tidak dalam seri). Setiap outlet dapat dinyalakan pada saat yang sama, ketel listrik (di satu outlet) dan setrika (di tempat lain).
Natalya Nikolaevna, perlu menginstal diferensial 16A otomatis saat ini cf. 30 mA, karena soket dirancang untuk arus maksimum 16A.
Natalya Nikolaevna, perlu menginstal diferensial 16A otomatis saat ini cf. 30 mA, karena soket dirancang untuk arus maksimum 16A.
Faktanya adalah bahwa perisai di rel sangat erat. Mesin diferensial tidak termasuk.Dan Anda dapat menempatkan mesin biasa pada 16A atau 25A
Jika tidak mungkin untuk menempatkan Diff., Letakkan yang sederhana, tetapi hanya pada 16A, lebih disukai Schneider Electric atau Merlingerin. Sebelumnya, seperti yang terjadi tanpa Difov.
Tidak ada mesin lain? Sebelumnya, tanahnya datar. Pertama Anda perlu memahami sistem seperti apa yang dimiliki Natalia Nikolaevna, dan hanya dengan begitu Anda dapat berbicara tentang apakah Anda dapat melakukannya tanpa Difov.
Alexander, ada banyak automata lainnya. DEKI, IEKi dan seterusnya. Saya tidak memikirkan mesin, karena mereka tidak memiliki satu ons perak pada kontak, kontaknya terbakar habis, dan yang panas tidak berfungsi. Saya mengubah mereka di perisai orang lain. Jika 16A otomat biaya kurang dari 130 p., Maka ini harus diragukan. ABB-seluruhnya Cina, paling banter, Peter. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Legrand, saya bekerja terlalu sedikit dengannya. Saya menganggap yang terbaik dalam kualitas Siemens, tetapi mereka sangat mahal dan jarang setuju untuk menempatkan mereka.
Mengapa ABB adalah Cina. Di mana kamu membeli?
Serial sh200 sering dipalsukan, ada seri abb s200 - dirakit di Jerman, harga mesin penjual eceran adalah sekitar 160r, merlin geri tidak lagi tersedia, sekarang mereka dicap sebagai Schneider.
Jika tidak ada ruang, letakkan YES dengan perlindungan elektronik, misalnya, schnider Acti 9 iDif K. Ini adalah satu modul yang lebar. Anda membutuhkan model dengan arus pengenal 16 amp dan arus bocor 30mA
Saya ragu bahwa kabel 3 * 4 akan beralih dari perisai dan hanya akan menghasilkan 2 soket. ada yang salah di sini.
Saya telah berulang kali menemukan ini. Jadi super listrik lakukan))) Yah, dan kemudian mereka menempatkan otomatis di atas penampang kawat yang lebih besar.
Natalya Nikolaevna, bisakah Anda mengunggah foto perisai Anda? Jika tidak ada tempat sama sekali, maka bertaruh pada 16A.
Jawaban terbaik sudah ada di sana, tapi saya punya pendapat sendiri. Dispenser (ouzo) diletakkan di jalur grup yang memberdayakan mesin cuci, outlet jalan - yaitu, konsumen, di mana ada kemungkinan sengatan listrik jika insulasi rusak. Jika isolasi rusak (misalnya, saat basah, digosok ) memicu UZO (difavtomat), yang menyelamatkan seseorang dari sengatan listrik. Masukan dihavtomat (UZO) di mana-mana pada semua jaringan outlet non-diferensial dihavtomat (UZO) tidak murah, tidak selalu dibenarkan dan tidak perlu oleh aturan.kelompok sehingga dilindungi? Uzo- bukan obat mujarab, dan kadang-kadang ada kabel srabatyvaniya..Na palsu 3 * 4 biasanya diletakkan pada 32A mesin. Tapi itu juga mungkin untuk 25 amp, jika memang Anda tidak akan menggantung beban yang lebih kuat pada kabel ini (misalnya, pemanas lain untuk 3 kW). Secara umum, Anda memiliki semacam perceraian "gemuk" untuk 2 konsumen..
Soket dirancang untuk 16A, dan Anda mengusulkan untuk memasang saluran 25A. Jika semuanya baik-baik saja dengan kabel dan konsumen, maka RCD tidak akan memiliki kunci palsu. Bagaimana menginstal RCD opsional? Tapi bagaimana dengan "Instalasi RCD dilakukan di semua kelompok sirkuit listrik di mana soket dipasang. Arus tripling yang terukur dari RCD seharusnya tidak lebih dari 30 milliamperes."
Mengenai EXPANSION TERLAMBAT, hanya ada kabel yang tersisa, memegangnya dari kotak ke perisai. Besi dan teko adalah satu-satunya beban kuat yang mungkin pada 2 soket ini. Terima kasih kepada semua orang. Saya menyadari bahwa adalah mungkin untuk menempatkan mesin 16A tiang tunggal biasa.
besi dan ketel adalah 4a, 2,5 kotak adalah norma untuk beban seperti itu. otomatis tanggal 25. Hati-hati dan instal Ouzo jika tidak ada. guys, mari kita membanjiri (setelah master seperti itu, dll, dll.) C25. Mesin las tidak termasuk siapa pun di apartemen.
Basil, di ujung baris adalah soket rumah yang dirancang untuk arus tidak lebih dari 16A, 25A yang dapat kita bicarakan? Itu setelah seperti saran ahli "kompeten" dari brigade terpadu yang terjadi kebakaran.
Lebih baik tidak memberi tahu
Itu tergantung pada beban pada soket? Sebagian besar pada 16A
Saya tidak keberatan tanpa banjir. Hati-hati membaca pertanyaan? Kabel pergi ke 4 sq. Mm, dan ini sudah otomatis 32 amp. Ini melindungi kabel, dan bukan apa yang menggantung di atasnya. Mesin otomatis pada 25 ampere juga melindungi kabel di 4 sq. Mm. Atau apakah saya salah? Apa gunanya jaringan outlet dan ceret dengan setrika? Jika saya melakukan semuanya dengan benar, saya akan setuju dengan Anda. Pada kabel 3 * 2.5 sq. Mm mereka menempatkan 16A otomatis, bukan 25 ampere. Tapi ada kabel 4 sq. Mm! Jika Anda tidak terlalu malas dan menghitung, maka mesin otomatis 16 amp pada kabel ini dengan beban seperti itu (besi + ketel ) tidak akan cukup baik itu akan berada di batas (2 kW ketel + 2 kW besi).Ada lebih banyak ceret dan setrika ekonomis. Kekuatan yang belum diumumkan oleh pelanggan..
Dalam kasus Anda, diperbolehkan untuk menggunakan mesin otomatis pada 32A (ПУЭ 3.1.19). Tugas pemutus sirkuit adalah untuk melindungi kabel dari perlindungan overheating dan sirkuit pendek (fungsi pemutus sirkuit ini didasarkan pada perlindungan seseorang dari sengatan listrik - semua bagian konduktif dari perangkat listrik terhubung ke konduktor pelindung dan jika isolasi pecah pada fase konduktor terjadi hubungan pendek beralih dan orang tersebut tidak punya waktu untuk mendapatkan tegangan di bawah). Untuk kedamaian pikiran Anda, gunakan pemutus sirkuit 16 A (saat ketel sedang memanas, mesin kemungkinan besar tidak akan punya waktu untuk bekerja). Jika, bagaimanapun, sebuah senapan mesin 16 A akan bekerja - ganti dengan 25 A (yang ini akan bekerja dengan tepat ketika ketelnya menyala dan tidak akan ada setrika). Sekali lagi saya mengingatkan Anda - dalam kasus Anda diizinkan untuk menggunakan mesin otomatis untuk 32 A, tetapi OES merekomendasikan penggunaan automata dengan nilai nominal serendah mungkin.
Satu lampu dan soket otomatis, apa?
Selamat malam
Bangunan baru, renovasi sudah lebih dari 3 tahun yang lalu.
Di panel apartemen ada 1 otomatis memasok logistik (kamar tidur) (lampu / soket).
Kabel 2,5 mm2 dibawa ke loggia di kotak persimpangan dan dari kotak distribusi. kotak kabel 1,5 mm2 untuk penerangan (lampu LED, 6 W).
Pertanyaan: mana mesin otomatis untuk menginstal, В10А atau В16А?
Pada loggia digunakan: konverter dinding (1,5 kW), penyedot debu (1,6 kW) dan beberapa. outlet.
Sekarang ada C25A, "IEK", tetapi saya tahu ini tidak benar, jadi saya mengubah semua mesin menjadi yang benar dan lebih dapat diandalkan.
P. Dia masuk 3 tahun, karena The UZO dari IEK pecah, mulai "menggali" dan ternyata mesin-mesin itu tidak sesuai dengan bagian kabel.
Jika Anda tidak menggantung apa pun di telepon dengan kabel 1.5 kecuali lampu daya rendah, maka menurut saya, B16A dapat diterima.
Saya berharap kabelnya normal? BBH-NG-ls GOST? Pabrikan?
BBH-NG, GOST. Di Leroy Merlin dibeli.
Igor.O. menulis:
Selamat malam
Bangunan baru, renovasi sudah lebih dari 3 tahun yang lalu.
Di panel apartemen ada 1 otomatis memasok logistik (kamar tidur) (lampu / soket).
Kabel 2,5 mm2 dibawa ke loggia di kotak persimpangan dan dari kotak distribusi. kotak kabel 1,5 mm2 untuk penerangan (lampu LED, 6 W).
Pertanyaan: mana mesin otomatis untuk menginstal, В10А atau В16А?
Pada loggia digunakan: konverter dinding (1,5 kW), penyedot debu (1,6 kW) dan beberapa. outlet.
Sekarang ada C25A, "IEK", tetapi saya tahu ini tidak benar, jadi saya mengubah semua mesin menjadi yang benar dan lebih dapat diandalkan.
Perhitungan bagian kabel. Kesalahan
Salam untuk Anda, para pembaca situs http://elektrik-sam.info!
Bahan ini akan dikhususkan untuk bagaimana TIDAK memilih bagian kabel.
Seringkali saya bertemu bahwa penampang kabel yang diperlukan dipilih sesuai dengan jumlah kilowatt yang dapat "dimuat" pada kabel ini.
Biasanya argumennya seperti ini: "Kabel 2,5 mm2 tahan arus sebesar 27 ampere (kadang-kadang 29 ampere), oleh karena itu kami menempatkan automat pada 25 A."
Dan dalam prakteknya, kadang-kadang ada kelompok roset yang dilindungi oleh mesin otomatis 25A, dan pencahayaan - oleh mesin otomatis 16A.
Seperti pendekatan ketika memilih pemutus sirkuit menyebabkan overheating, meleleh dan kerusakan pada isolasi, dan sebagai hasilnya - ke sirkuit pendek dan api.
Mengacu pada tabel 1.3.4. dari PUE.
Arus kontinyu yang diizinkan untuk kabel tembaga tersembunyi - 25 A. Sepertinya baik-baik saja, kan?
Jika Anda mengatur pemutus sirkuit menjadi 25A, yang disebut "head on," dan dari rangkaian pemutus sirkuit, kita ingat bahwa perlindungan termal pemutus sirkuit akan dapat memicu ketika arus pengenal 13% lebih tinggi, yang dalam kasus kami adalah 25x1.13 = 28.25A. Dan waktu tanggapan akan lebih dari satu jam.
Ketika kelebihan beban sebesar 45%, pelepasan panas akan beroperasi dalam waktu kurang dari 1 jam, yaitu 25Ah1.45 = 36.25 A. Tetapi itu juga bisa bekerja dalam satu jam.
Jelas bahwa pada saat ini kabel hanya akan terbakar.
Dalam kasus pemasangan pada pencahayaan mesin 16A, hasilnya akan sama, Anda dapat menghitungnya sendiri.
Selain itu, soket tersedia untuk arus maksimum 16A, dan switch - 10A. Jika Anda menginstal lebih dari pemutus sirkuit pada soket dan lampu, ini akan menyebabkan peleburan, kerusakan kontak dan berpotensi kebakaran. Saya pikir Anda bertemu soket meleleh - hasil menghubungkan beban yang sangat kuat, di mana soket tidak dirancang.
INGAT! Di apartemen dan rumah kami, kelompok soket dibuat dengan kabel 2,5 mm2 dengan instalasi pemutus sirkuit 16A, kelompok pencahayaan dilakukan dengan kabel 1,5 mm2 dengan mesin 10A. Denominasi yang lebih kecil adalah mungkin, lebih tidak mungkin!
Variasi dari pendekatan ini: mesin mengetuk keluar, terutama untuk kelompok soket dari dapur, di mana peralatan yang kuat terhubung. Sebagai cadangan, agar "tidak melumpuhkan", mesin otomatis 32A dan 40A diinstal. Dan ini dengan kabel yang dilakukan oleh kabel 2,5 mm2. Konsekuensinya jelas dan dibahas di atas.
Masih ada situasi ketika kabel dari bagian yang lebih besar (misalnya, 4 mm2) diletakkan sebelum kotak persimpangan, dan kemudian 2,5 mm2 garis ditata dan automat pada 25A atau 32A dipasang di panel listrik.
Arus pemutus sirkuit harus dipilih berdasarkan titik terlemah di garis, dalam contoh kita, kabel 2,5 mm2. Oleh karena itu, kelompok semacam itu masih diperlukan untuk melindungi mesin pada 16A.
Jika Anda mengatur pemutus sirkuit ke 25A, maka ketika Anda menghidupkan beban dekat 25A ke salah satu soket, kabel ke kotak persimpangan akan terbakar, dan untuk kabel 4 mm2 dari kotak persimpangan ke sakelar otomatis, ini akan menjadi mode normal.
Semua poin ini harus dipertimbangkan ketika menghitung bagian kabel.
Tonton video detailnya:
Perhitungan bagian kabel. Kesalahan
6 kriteria pemilihan penting untuk pemutus sirkuit
Kriteria pemilihan utama
Jadi, pertimbangkan cara memilih parameter terpenting dari perangkat untuk melindungi kabel di rumah dan apartemen.
Arus hubung singkat. Untuk memilih pemutus sirkuit untuk arus hubung singkat, perlu untuk mempertimbangkan suatu kondisi penting - oleh aturan ПУЭ, automata dengan kapasitas pemutusan tertinggi kurang dari 6 kA dilarang. Sampai saat ini, perangkat dapat memiliki peringkat 3; 4.5; 6 dan 10 kA. Jika rumah Anda terletak di sebelah gardu trafo, Anda harus memilih pemutus sirkuit yang beroperasi saat arus pendek 10 kA. Dalam kasus lain, itu sudah cukup untuk memilih perangkat switching dengan nilai nominal 6000 Amer.
Nilai saat ini (bekerja). Selanjutnya, kriteria tidak kalah penting untuk memilih mesin untuk rumah adalah sesuai dengan arus pengenal. Karakteristik ini menampilkan nilai saat ini di mana sirkuit akan terputus dan, karenanya, perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih. Untuk memilih nilai yang sesuai (bisa 10, 16, 32, 40A, dll.), Perlu bergantung pada penampang kabel kabel rumah dan kekuatan konsumen listrik. Ini adalah pada seberapa tinggi arus mampu melewati kabel itu sendiri dan pada saat yang sama, berapa total daya dari semua peralatan rumah tangga, akan tergantung pada arus operasi dari perangkat switching. Dalam hal ini, untuk memilih karakteristik pemutus sirkuit yang sesuai, kami menyarankan untuk menentukan penampang kabel di rumah atau apartemen Anda, dan kemudian ikuti tabel berikut:
Kami juga menyarankan untuk melihat tutorial video, yang menyediakan semua tabel dan rumus yang diperlukan untuk memilih pemutus sirkuit untuk bagian arus, daya dan kabel:
Kriteria yang tercantum untuk memilih pemutus sirkuit adalah dasar, dan pertama-tama, perhatikan parameter ini. Perlu dicatat bahwa menghemat mesin sangat bodoh! Perbedaan antara kualitas produk (dari produsen ABB atau Schneider Electric) dan palsu tidak terlalu besar, mengingat rumah Anda dan, yang lebih penting, hidup dipertaruhkan!
Kesalahan tidak valid saat membeli
Ada beberapa kesalahan yang dapat dibuat oleh teknisi listrik pemula ketika memilih pemutus sirkuit dalam hal kekuatan dan beban saat ini. Jika Anda salah memilih pistol otomatis protektif, bahkan "sedikit overshot" dengan nilai nominal, ini mungkin memerlukan banyak efek buruk: pemicu otomatis saat alat dihidupkan, kabel tidak akan menahan beban saat ini, masa pakai switch akan cepat berkurang, dll.
Hal pertama dan terpenting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pada saat penandatanganan kontrak, pelanggan baru memesan kapasitas daya dari koneksi mereka. Dari sini, departemen teknis membuat perhitungan dan memilih di mana koneksi akan berlangsung dan apakah peralatan, saluran, TP dapat menahan beban. Juga, menurut daya yang dinyatakan, penampang kabel dan nilai nominal pemutus sirkuit dihitung. Untuk pelanggan perumahan, peningkatan beban yang tidak sah pada input tidak dapat diterima tanpa modernisasi, karena proyek telah menyatakan kapasitas dan meletakkan kabel pasokan. Secara umum, nilai nominal dari otomat masukan tidak dipilih oleh Anda, tetapi oleh departemen teknis. Jika pada akhirnya Anda ingin memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, semuanya harus konsisten.
Selalu fokus tidak pada kekuatan peralatan rumah tangga, tetapi pada kabel. Anda tidak boleh memilih mesin hanya pada karakteristik peralatan listrik, jika kabel sudah tua. Bahayanya adalah jika, misalnya, untuk melindungi kompor listrik, Anda memilih model 32A, dan penampang kabel aluminium lama hanya dapat menahan arus 10A, maka kabel Anda tidak akan bertahan dan meleleh dengan cepat, yang akan menyebabkan korsleting di jaringan. Jika Anda perlu memilih perangkat switching yang kuat untuk perlindungan, pertama-tama ganti kabel di apartemen dengan yang baru, yang lebih kuat.
Jika, misalnya, ketika menghitung nilai nominal yang sesuai dari otomat untuk arus operasi, Anda memiliki nilai rata-rata antara dua karakteristik - 13.9A (bukan 10 dan bukan 16A), berikan preferensi ke nilai yang lebih besar hanya jika Anda tahu bahwa kabel akan bertahan saat ini memuat 16A.
Untuk taman dan garasi lebih baik memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, karena Mesin las, pompa submersible yang kuat, motor asinkron, dll. Dapat digunakan di sini. Lebih baik untuk meramalkan hubungan konsumen yang kuat di muka, agar tidak membayar lebih pada pembelian perangkat switching dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Sebagai aturan, 40A cukup untuk melindungi garis dalam kondisi penggunaan domestik.
Dianjurkan untuk mengambil semua otomatisasi dari satu, produsen berkualitas tinggi. Dalam hal ini, probabilitas perbedaan apa pun direduksi menjadi minimum.
Beli barang hanya di toko khusus, dan bahkan lebih baik - dari distributor resmi. Dalam hal ini, Anda tidak mungkin memilih palsu dan, apalagi, biaya produk dari pemasok langsung, sebagai suatu peraturan, sedikit lebih rendah daripada perantara.
Itulah seluruh metode memilih mesin yang tepat untuk rumah, apartemen, dan pondok Anda sendiri! Kami berharap bahwa sekarang Anda tahu bagaimana memilih pemutus sirkuit untuk arus, beban dan karakteristik lain yang sama pentingnya, serta kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan saat membeli!
Bagian kabel, pemutus sirkuit, sakelar dan soket - pilihan
Diposting oleh OLEGA2007, 9 April 2015 di Listrik, arus rendah
Tulisan Unggulan
Untuk memposting pesan, buat akun atau masuk
Anda harus menjadi pengguna terdaftar untuk meninggalkan komentar.
Buat akun
Daftar di komunitas kami. Ini sangat mudah!
Masuk
Sudah punya akun? Login ke sistem.
Atau masuk dengan salah satu layanan ini.
Google merekomendasikan
Rekomendasi kami
Casing buatan sendiri di atas penggiling untuk cangkir atau sikat berlian
FugenFührer memposting entri blog di FugenFührer Blog, 13 Februari 2017, entri blog
Cara terbaik untuk membuat partisi eternit
Sander memposting topik di Work with Drywall, 3 Maret 2005, topik
Pondok di hutan: sebagai seniman, Igor Shubin mengubah plot hutan. Layfkhaki untuk penghuni musim panas
KGB menerbitkan artikel di Country House, Dacha, 28 Agustus, artikel
Senapan unit gas HILTI GX 120
Sano menerbitkan artikel dalam Instrumen dan Peralatan, 11 Maret 2012, artikel
Pemasangan plafon di langit-langit
andral memposting topik di Plasterboard Ceilings, 17 Januari 2005, topik
Cordless palu bor TE 30-A36
Sano menerbitkan artikel dalam Instrumen dan Peralatan, 29 April 2013, artikel
Tes tes melihat SCW 22-A dan SCM 22-A
Sano menerbitkan artikel di Instrumen dan Peralatan, 24 Desember 2012, artikel
Cara memotong engsel di pintu interior.
Sano menerbitkan artikel di School of Repair, 15 Juni 2007, artikel
Outlet dan lampu otomatis
Terhadap latar belakang minat di posting pertama, saya memutuskan untuk melanjutkan.
Tidak semua orang perlu menaiki tangannya di kabel yang terbuka, mengganti soket, otomatis dan mengubah kabel. Tapi pasti ada saat-saat dalam kehidupan semua orang ketika mesin diklik di rumah dan lampu ditebang. Seseorang lebih sering, seseorang yang kurang, tapi mungkin semuanya. Jika situasi ini berulang secara berkala, "orang berpengetahuan" disarankan untuk mengganti mesin. Dan apa yang harus menggantikannya dengan - tentang hal itu lebih jauh.
Ingat - listrik itu mematikan. Tidak yakin - jangan pergi! TIDAK PERNAH MENJAGA! SEMUA JANGAN PERNAH MENJAGA JIKA ANDA TIDAK TAHU APA YANG ANDA LAKUKAN!
Tapi mari kita, sebelum memulai kuliah berikutnya, cepat belajar bagaimana membandingkan kekuatan dan arus. Jadi akan lebih mudah bagi Anda untuk memahami semua omong kosong teknis yang tidak bisa saya tulis ini. Ya, dan dalam hidup itu akan berguna.
Daya = Tegangan x Arus.
Arus = Daya Tegangan.
Semua Seluruh rahasia. Fisika untuk kelas 9. Tegangan di outlet adalah 220 V. Oleh karena itu, jika 1200 W ditulis pada mesin kopi, maka konsumsi arus akan menjadi 1200 220 = 5,45 (A). Jika Anda mau, Anda bisa menggunakan metode yang lebih kasar - 1200 200 = 6 (A). Ya, ini tidak sepenuhnya benar. Tapi metode ini nyaman untuk menghitung perkiraan.
Jadi Razik lain. 400W ditulis di TV - itu berarti arus 1,81 A atau sekitar 2 A. 800W - 4A ditulis pada pengering rambut. Setrika pada 2000W (2kW atau 2000W) - 10 A. Jika Anda tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi - baca ulang paragraf. Semua Sekarang Anda adalah ahli listrik tingkat kedua - Anda tahu cara mengubah daya menjadi arus. Dapatkan kekuatan dari arus, saya pikir Anda akan berhasil juga).
Membosankan bagian teori.
Kami ulangi bahwa ada sirkuit pendek (hubungan pendek) - flash, kapas, kesenangan, lampu padam. KZ adalah fase ke nol (ground) fault.
Ya, ya, ahli listrik-kuns sekarang akan mulai menulis bahwa masih ada sirkuit pendek antara dua fase, antara tiga fase, dan seterusnya, dan sirkuit pendek adalah konsep yang sedikit lebih rumit. Tetapi saat ini kami tidak terlalu tertarik. Kami sedang mempertimbangkan sistem dengan 1 fase. Seperti banyak di apartemen.
Selanjutnya Kami menyentuh dalam artikel terakhir bahwa Avtomatch melindungi kita dari penutupan (dan kelebihan muatan). Nomor di atasnya adalah arus pengenal, yaitu arus di mana mesin dapat bekerja sebanyak yang diinginkan dan tidak mati. Ini diulang. Sekarang tentang buvka.
Dalam komentar ke posting pertama, sir kapithan mendeskripsikan semuanya dengan sangat tepat. Saya hanya bisa mengulangnya setelahnya)))
Huruf di depan nomor berfungsi untuk menentukan batas Arus dari operasi seketika - yaitu seperti saat di mana mesin akan segera mati. Surat bisa berbeda - A, B, C, D, tetapi kita hanya tertarik pada B dan C. Di rumah kita, di dalam kita semua, dalam 90% kasus, akan ada otomat dengan C-karakteristik. Ini berarti mesin dengan nilai nominal 10 A akan bekerja seketika pada arus 50-100 A. Apa yang tidak cukup, bukan? Sebuah otomat dengan karakteristik-B akan langsung bekerja pada arus 30-50 A. Ini sudah entah bagaimana lebih baik, tetapi masih mengganggu sedikit, bukan? Terutama setelah semua kengerian yang dijelaskan di posting terakhir). Tetapi mereka tidak takut dengan jumlah yang sangat besar - dalam hal ini kami mempertimbangkan arus JANGKA PENDEK, yaitu mereka bisa online untuk pecahan detik.
Sebuah contoh. Jika penyedot debu dalam mode biasa mengkonsumsi, katakanlah, 2200 W (kira-kira 10-11 A), maka pada saat menyalakan arus awal dapat mencapai 20-30 A, yaitu. 2-3 kali lebih banyak dari nominal. Juga dengan banyak konsumen lainnya - arus pada saat menyalakan dapat jauh lebih tinggi daripada yang diperingkat.
Untuk apartemen / rumah, solusi terbaik adalah mesin grup B. Semua apartemen 2 kamar saya didukung melalui satu B16 otomatis. Untuk kedua, ini adalah 2 lemari es, mesin cuci, setrika, penyedot debu, komputer, penggabung, pemanggang roti, serta inkubator lainnya untuk Zerg) Tidak ada ketel listrik. Selama 5 tahun TIDAK ada SATU operasi B16 otomatis karena kelebihan beban. Beberapa kali ada penutupan, tapi ini bodoh sendiri.
Saya tidak dapat menjamin bahwa mesin tipe B akan ditemukan di toko listrik terdekat, tetapi harus ada toko besar. Tentang perusahaan sebentar lagi.
upd.meminta tetangga jika automata mereka ditebang - ternyata mereka menebang - mesin cuci + kulkas + TV + besi + penyedot debu = kelebihan beban. Jika Anda juga memiliki satu mesin untuk apartemen, saya menyarankan Anda untuk tidak memuat jaringan begitu banyak sekaligus).
Dasar tentang notasi mesin semua. Sedikit lebih teori dan beralih ke memilih mesin untuk rumah.
Mengapa kita membutuhkan mesin, kita tahu, tetapi apa yang dilindungi? Besi? Outlet? Hak Cipta? Tidak ada artinya. Mesin diperlukan untuk melindungi saluran (kabel, kabel, sesukamu). Kenapa begitu? Ini sederhana - jika terlalu banyak arus yang mengalir melalui kawat, kawat memanas. Ini mengurangi masa pakai kawat, dan jika arus yang meningkat terlalu lama, kawat bisa menyala! Hilangnya pengering rambut favorit Anda karena automaton yang gagal adalah sebuah tragedi. Tetapi jika kawat menyala di lampu gantung - ini adalah ancaman api nyata.
Sedikit berlebihan, tetapi setuju - jika Anda memiliki kawat yang dibakar di suatu tempat di dinding, akan membosankan untuk mencari istirahat, memalu dinding dan merobek wallpaper baru?
Melihat ke depan untuk mengatakan bahwa mesin tidak melindungi seseorang dari kekalahan email. saat ini. Ini hanya melindungi KABEL. Untuk manusia, ada Pelindung Nonaktifkan Perangkat (RCD). Apa itu, apakah itu perlu dan bagaimana memilihnya untuk rumah - tentang itu segera.
Sedikit lebih banyak bicara tentang kabel. Karena pilihan kabel dan mesin sangat erat kaitannya.
Di rumah yang lebih tua dari 15 tahun, ada kemungkinan kabel aluminium tanpa pembumian (ada 2 kabel di outlet). Aluminium sangat rapuh, mudah pecah, mentransmisikan lebih sedikit arus daripada tembaga (karena resistansi internal yang lebih tinggi) dan tidak sama sekali. Plus utama adalah harga. Oleh karena itu, di tiang-tiang jalan, misalnya, itu adalah kawat aluminium yang diregangkan, bukan tembaga.
Tapi jangan terburu-buru melarikan diri dengan kapak untuk mendapatkan juta pertama Anda dalam pengiriman logam warna - pertama, itu adalah artikel dari kode kriminal, dan kedua - di bawah pengaruh tegangan tinggi dan superhigh seseorang tidak bisa hanya berubah menjadi tumpukan bara, tetapi juga menguap. Dengan cara yang paling alami - nihil dan tidak. Oleh karena itu, lebih baik tidak melakukannya))
Di rumah setelah pembangunan tahun 2001, semuanya agak berbeda - ada kabel tembaga dan grounding (ada tiga kabel di outlet). Kabel tembaga kurang rapuh, memungkinkan penampang yang sama untuk melewatkan arus yang lebih besar dan umumnya orang-orang keren. Dalam situasi yang aneh, pilih kawat tembaga!
Untuk kabel selain material, parameter yang penting adalah BAGIAN.
Bagian (lebih tepatnya, penampang inti dalam mm2) diperlukan bagi kita untuk mengetahui apa yang saat ini kita dapat dengan aman "drive" melalui kawat - yang disebut. arus kontinyu maksimum. Pada intinya, ini berarti berapa banyak amp bisa melewati kawat tanpa harus rusak, terlalu panas dan menjaga parameter operasi.
Ketika Anda diberitahu "untuk memasang perlengkapan di langit-langit peregangan, Anda memerlukan kabel 2 oleh 1,5," 1,5 adalah penampang melintang, dan 2 adalah jumlah total yang hidup (untuk informasi lebih lanjut tentang merek dan pilihan produk kabel dalam artikel terpisah).
Menandai 3x2.5mm2 berarti 3 adalah jumlah kabel dalam kawat, 2.5 adalah penampang satu inti.
Rumah Soviet tua memiliki kabel aluminium, paling sering 1 mesin otomatis untuk 16-40 A dan tidak ada grounding (kabel di outlet 2). Ketebalan konduktor pada saat yang sama di suatu tempat 2,5-3mm. Ini berarti bahwa melalui itu Anda dapat melewati suatu tempat 16-22 A (atau 3,5-5 kW). Ie kita dapat menghubungkan konsumen dengan kekuatan ini tepat untuk kekuatan ini. Bahkan, 3,5-4,5 kW adalah daya yang dialokasikan maksimum per apartemen di Uni Soviet. TAPI! TAPI! TAPI! Saya harus memperingatkan Anda bahwa rumah-rumah sudah tua, kabel sudah tua, yang berarti berbahaya untuk memuat kabel terlalu banyak. Beban aman untuk rumah yang lebih tua dari 15-20 tahun hingga sekitar 3,5 kW. Ini tidak berarti bahwa jika Anda menyalakan ketel, mesin cuci dan lemari es, semuanya akan langsung meledak - tentu saja tidak. Tapi semakin tua rumah, semakin hati-hati saya menyarankan Anda untuk kelebihan beban. Terutama jika Anda tidak tahu jenis robot apa di dasbor dan siapa yang ada di sana sebelum menggali dengan tangan yang jenaka.
Di rumah baru, sekitar 7kW dialokasikan ke apartemen. Jika ada kompor listrik, maka sekitar 10 kW. Di atas kompor biasanya menggunakan kabel terpisah dengan pemutus sirkuit tiga fase terpisah. Tapi tentang lempengan entah bagaimana nanti)
Untuk saat ini, hanya berbaring di kesadaran bahwa tembaga mentransmisikan arus lebih dari aluminium.
Kawat aluminium dengan penampang 2.5mm2 dengan aman bekerja dengan arus hingga 16-24 A.
Bagian kawat tembaga 2.5mm2 dengan aman bekerja dengan arus 21-30 A.
Bagaimana bisa kawat yang sama melompati 20 A dan 30 A? Itu semua tergantung pada cara kabel diletakkan - jika kabel kita tersembunyi jauh di dalam dinding, maka itu lebih buruk daripada jika itu tergeletak di lantai didinginkan oleh kipas))))) Saya melebih-lebihkan sedikit, tetapi arus maksimum yang diijinkan tergantung pada kemampuan kabel untuk mentransfer panas ke lingkungan.
Itu saja untuk saat ini, jika tidak, Anda lelah dengan arus kesadaran ini)
Memilih kabel dan mesin untuk rumah.
Jadi, mari kita belajar sesuatu yang bermanfaat.
Anda telah memutuskan untuk meregangkan outlet. Bagian apa untuk mengambil kabel? Jika kita berbicara tentang outlet biasa, maka kita membutuhkan kabel tembaga dengan penampang 2,5. Dan mesin mana yang kemudian pilih? 16 A. Mengapa begitu banyak? Kabel tembaga 2,5 mm2 mungkin lompatan, katakan 25 A. Otomatis 16 A pada arus 23 A akan terputus dalam satu menit. Ie dalam beberapa situasi bodoh, ketika kabel kami kelebihan muatan, dapat dengan mudah bertahan satu menit bekerja dengan arus seperti itu. Seperti yang Anda lihat, semuanya baik-baik saja, satu menit telah berlalu, mesin telah bekerja, kabel masih utuh.
Sayangnya, jika Anda mencapai dashboard dan melihat ke dalam, maka kemungkinan besar akan ada 25A otomatis. Apa artinya ini? Dan ini berarti bahwa kabel kita harus menanggung arus 36,25 A selama 60 detik. Pada arus maksimum 30 A (dan ini di bawah pendinginan normal!). Apa yang terjadi adalah bahwa kabel kita akan terlalu panas, isolasi akan "menjadi tua", soket akan mencair dan semua ini dalam 60 detik. Wow, kan?
Oleh karena itu, jika Anda memiliki mesin 16 A mengetuk (atau bahkan 20-25 A) dan teknisi listrik yang akrab mengatakan "Ya, taruh saja mesin otomatis yang lebih besar" - DAPATKAN ORANG TERSEBUT! Mengejar mereka dengan kain kencing dan mengucapkan kata-kata paling kotor yang Anda bisa. Karena seseorang dengan SADAR menempatkan hidup Anda dan properti Anda dalam bahaya.
Saya akan menambahkan dari diri saya sendiri. Di masa kanak-kanak, itu terjadi bahwa di musim dingin itu sangat panas, jadi saya harus menggunakan beberapa pemanas. Mesin otomatis yang tidak diperlukan terlempar keluar. Tukang listrik dari departemen perumahan mereka menempatkan mesin pada 32 !! A. Setelah itu, soket mulai menyala. Tetapi mesin tidak berfungsi, ya) B - Keamanan.
Dengan cahaya, semuanya sedikit lebih sederhana - biasanya tidak ada beban besar, jadi kami mengambil kabel 3x1.5 atau 2x1.5, atur mesin di depannya untuk 10A dan semuanya akan baik-baik saja. Arus apa yang akan terjadi jika Anda meletakkan mesin pada 16 A atau 25 A, hitung sendiri.
Sejujurnya, itu mungkin hanya membatasi bagian terakhir, tapi saya harap sisanya juga berguna bagi Anda. Pada akhirnya, sekarang akan lebih sulit bagi Anda untuk membingungkan tukang listrik, karena siapa yang diperingatkan - dia bersenjata))
Di ujung meja korespondensi antara penampang kawat dan mesin yang direkomendasikan Kabel tembaga. Tabel ini masih versi pra-alfa, tapi mungkin seseorang sudah bisa berguna.
Mesin apa yang harus dipilih untuk apartemen
Circuit Breaker (AB) adalah perangkat switching yang mampu melakukan arus dalam keadaan normal dari rangkaian listrik dan memutus hubungan ketika arus melebihi nilai yang ditentukan, melindungi kabel dari kelebihan beban. Untuk pertanyaan tentang bagaimana memilih mesin, segera datang setelah pemasangan kabel untuk apartemen atau rumah.
Jenis pemutus sirkuit untuk apartemen dan rumah
Agar kabel tetap utuh, arus respons harus 10-15% di bawah nilai maksimum yang diizinkan. Penampang kabel harus dipilih saat menghitung beban yang diharapkan.
Ketika beban meningkat, penggantian pemutus sirkuit dengan yang lebih kuat harus dilakukan bersamaan dengan pemasangan kabel dari bagian besar, jika tidak kabel tidak akan menahan panas dan akan terbakar. Dengan demikian, ambang operasi mesin harus kurang dari arus maksimum yang diijinkan dari kabel dan lebih dari arus beban.
Struktur
Untuk apartemen atau rumah, mesin otomatis dari seri VA biasanya digunakan, yang mengandung dua jenis perlindungan: elektromagnetik dan termal.
Elemen utama dari perlindungan termal adalah pelat bimetal yang dilalui aliran arus. Ketika itu menjadi lebih tinggi dari nominal, ada pemanasan dan lentur dari pelat, yang mendorong mematikan mesin. Setelah dingin dan arus di sirkuit menjadi normal kembali, pemutus sirkuit dapat terhubung secara manual lagi.
Perangkat internal dari saklar otomatis
Proteksi elektromagnetik dipicu dari arus pendek arus pendek yang mengalir melalui kumparan rilis, menyebabkan inti bergerak yang terletak di dalamnya bergerak, yang mengaktifkan mekanisme tersandung. Akibatnya, kontak-kontak daya dibuka, dan salurannya tidak aktif.
Ketika kontak daya terbuka, busur yang kuat muncul, menyebabkan kehancuran mereka. Gambar di bawah ini menunjukkan pembentukan busur dan pendinginannya saat kontak terbuka. Urutan tindakan diberi nomor dari 1 hingga 6. Ketika kontak terbuka, busur bertambah (ditampilkan dalam warna merah dan kuning). Pada akhir aksinya terbatas pada ruang busur yang terletak di bawah, yang terdiri dari pelat logam paralel. Di dalam bilik, busur dibagi menjadi bagian-bagian yang jatuh pada pelat, mendingin, dan aksinya berhenti.
Proses pemadaman busur saat mematikan mesin
Mesin ini juga menyediakan cara mekanis untuk menyalakan dan mematikannya secara manual. Fitur utama adalah sifat-sifat pelepasan elektromagnetik dan termal, yang merupakan karakteristik mesin secara bersamaan. Mereka ditunjukkan pada kasusnya dan ditempatkan sebelum nilai peringkat saat ini.
Dengan demikian, pemutus rangkaian berbeda satu sama lain dalam karakteristik mereka, mewakili ketergantungan operasi dan waktu tersandung pada besarnya arus beban. Semua karakteristik dihitung dalam kaitannya dengan arus pengenal - nilai, di atas mana sirkuit diputuskan. Jika arus mengalir terus menerus tidak melebihi arus pengenal, pemutusan sambungan tidak harus dilakukan.
Karakteristik AB
MA - tidak ada pelepasan panas. Jika relay saat ini terhubung ke beban jenis motor listrik, maka hanya pemutus sirkuit dengan fungsi proteksi sirkuit pendek diperlukan.
A - operasi pelepasan panas saat arus pengenal 1,3 kali lebih tinggi. Di sini waktu shutdown bisa tertunda hingga 1 jam. Tripping saat ini dikonfigurasi untuk memutus ketika nilai nominal terlampaui 2 kali dengan kecepatan 0,05 detik. Jika dalam kasus ini solenoid tidak memiliki waktu untuk bekerja, perlindungan termal beroperasi, yang mematikan sirkuit dalam 20-30 detik. Dengan karakteristik A, automata dipasang untuk sirkuit yang mengandung bagian semikonduktor yang gagal pada lonjakan arus kecil. Untuk perangkat elektronik, Z automata juga digunakan, di mana operasi terjadi ketika arus melebihi dua kali.
B - elektromagnet dipicu saat arus naik sebanyak 3 kali dibandingkan dengan yang nominal dalam 0,015 detik, dan pelepasan panas - setelah 4-5 detik. Automata dengan karakteristik B digunakan dalam jaringan dengan arus awal yang kecil, misalnya, pencahayaan.
C adalah karakteristik yang paling umum ketika operasi kedua perlindungan terjadi dengan peningkatan lima kali lipat dalam arus pengenal. Dalam panel listrik rumah tangga dipasang mesin-mesin semacam itu, memungkinkan peralatan mulai arus moderat.
Dalam industri, D dan K automaton digunakan, dirancang untuk beban dengan arus awal yang besar. Jika motor listrik yang kuat atau ketel listrik digunakan untuk rumah pribadi, diperlukan peralatan merek D.
Seleksi
Nilai saat ini Melebihi itu akan memicu perlindungan yang berlebihan. Dengan benar mengambil arus dapat berada di penampang kabel, yang tertanam dalam mesin. Pertama, arus maksimum yang diijinkan dari kabel ditemukan, dan nominal untuk otomat diambil 10-15% lebih rendah, memimpin kemudian ke seri standar. Kumparan berdengung ketika beban dilampaui. Ini bisa diperiksa dengan mengurangi itu. Jika saat ini normal dan mesin berdengung, tidak ada bahaya.
Tersandung saat ini Arus pengenal dipilih tergantung pada beban. Untuk elektronik, kelas switching tipe A atau Z dipilih, untuk penerangan - B, untuk boiler pemanas - C, dan motor listrik kuat dari mesin dengan arus start yang besar - D. Dalam hal ini, semua peralatan listrik dilindungi dengan andal dan mesin-mesin tidak akan beroperasi karena engine start atau mesin las kerja.
Selektivitas Peringkat saat ini dari otomat dipilih tergantung pada beban setiap baris. Masukan utama tidak boleh melebihi total beban maksimum yang diizinkan pada kabel input. Menurut arus pengenal, perangkat ini terutama dipilih sebagai berikut: saklar utama adalah 40 A, kompor listrik 32 A, peralatan listrik yang kuat adalah 25 A, pencahayaan adalah 10 A, soket 16 A. Pendekatan umum ditunjukkan di sini, tetapi rangkaian mungkin berbeda. Jika perangkat listrik diperlukan untuk 25 A, dan sambungan dilakukan melalui soket, maka harus dicocokkan dengan daya yang sama.
Wiring diagram untuk kabel otomatis dari sebuah apartemen standar
Gambar di atas menunjukkan skema koneksi umum untuk automata sebuah apartemen biasa. Di depan meter, input bipolar utama dipasang, kemudian RCD perlindungan kebakaran terhubung (dari kiri ke kanan), diikuti dengan kabel ke konsumen dengan mesin satu kutub. Merah adalah fase, biru adalah nol, dan coklat adalah tanah. Ban nol kawat dan bumi terhubung secara terpisah.
Pada mesin kutub tunggal, pastikan untuk menghubungkan kawat fase, bukan netral.
Jumlah kutub. Untuk input tiga fase utama, otomat dengan empat kutub dipilih, dan untuk jaringan fase tunggal, dengan dua kutub. Peralatan rumah tangga dan pencahayaan yang sesuai dengan sakelar kutub tunggal, dan untuk motor listrik tiga fase atau ketel listrik akan memerlukan pemutus sirkuit tiga kutub.
Pabrikan. Karena penggunaan pemutus sirkuit terkait dengan keselamatan, pilih produk dari perusahaan terkenal. Parameter yang tidak selalu dinyatakan adalah fakta yang sama. Beli perangkat harus di toko khusus, di mana mereka memiliki dokumentasi. Produsen terkemuka tidak menjual barang yang buruk. Bahkan palsu perangkat tersebut dapat memiliki kualitas normal.
Automat dengan jumlah kutub yang berbeda
Perangkat dihitung untuk sejumlah operasi tertentu. Tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai saklar beban. Mekanisme itu cepat habis, dan kontak-kontaknya mati. Menurut aturan, beban dialihkan menggunakan relay atau kontaktor (starter magnetik).
Penting untuk memilih jumlah mesin yang tepat. Biasanya, kotak input otomatis dipasang, dan kemudian memasang kabel pada soket, garis penerangan dan secara terpisah untuk setiap konsumen yang kuat (jika dia tidak memiliki perlindungan bawaannya sendiri).
Produsen automata yang berbeda berbeda satu sama lain dalam metode pengikatan dan penghubung konduktor. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti perangkat dengan yang serupa dengan yang ada di dasbor.
Menandai
Gambar di bawah ini menunjukkan mesin-mesin dari berbagai perusahaan terkemuka. Angka (1) menunjukkan arus pengenal dalam ampere. Huruf di sebelah kiri mencerminkan karakteristik pelepasan elektromagnetik. Angka tersebut menunjukkan kelas C - yang paling umum.
Angka (2) menunjukkan pada apa arus hubung singkat dalam ampere switch-off otomatis. Ketika kontak menyimpang, busur listrik muncul, yang harus dipadamkan. Mesin ini juga bekerja dengan arus hubung singkat yang tinggi, tetapi busurnya mungkin terlalu kuat. Daya tembus mencerminkan kemampuan mesin untuk membayarnya kembali. Gambar ini menunjukkan kapasitas pemutusan yang relatif kecil - 4,500 A dan 6.000 A. Ini khas untuk persediaan perumahan, tetapi di gedung-gedung baru bisa ada 10.000 A, di mana sebagian besar anak tangga dipasang di pintu masuk.
Angka (3) mencerminkan kelas batasan saat ini - waktu respon ke arus hubung singkat (1/3 dari fase setengah periode). Kelas ini digunakan hampir di mana-mana, lebih disukai karena kecepatannya yang tinggi. Ada juga kelas 2, tetapi automata seperti itu berfungsi kemudian (1/2 setengah periode).
Mesin untuk rumah. Video
Video ini memberikan gambaran umum tentang mesin rumah.
Setelah memahami pelabelan, Anda dapat dengan benar memilih pemutus sirkuit yang diinginkan untuk apartemen atau rumah Anda. Karakteristik mesin secara langsung tergantung pada penampang kabel dan jenis beban yang terhubung. Penggunaan mereka sebagai saklar perangkat sangat mengurangi jangka operasi. Pada arus hubung pendek, tripping elektromagnetik, dan selama overload jangka panjang - perlindungan termal.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Bagaimana menghubungkan kabel di listrik
Katalog Produk
Pemanas Di Bawah Lantai
Tiga soket dalam satu plug - instalasi dan instalasi
Cara menghubungkan pemutus sirkuit
Diagram pengkabelan lampu halogen melalui transformator
Menghubungkan dimmer dengan tangan Anda sendiri
Tata letak kabel di rumah pribadi - apa itu dan bagaimana membuatnya
Jenis kabel dan kabel untuk kabel: bagaimana memilih yang tepat untuk rumah atau apartemen
Cara menghubungkan kandil ke sakelar dua tombol
Metode pemasangan outlet di dinding beton
Pemasangan kabel listrik di rumah kayu - kami melakukannya sendiri, mengikuti aturan
Bagaimana menghubungkan meteran listrik dan mesin: aturan dan skema
Indikator untuk tukang listrik
Landasan
Soket dengan sakelar dalam satu kasus
Alat
Sisir ban untuk mesin penjual otomatis
Alat
Menghubungkan switch melalui dua dan tiga tempat: analisis sirkuit + instruksi pada instalasi
Pencahayaan
Bagaimana menemukan celah pada kabel tersembunyi di dinding - pemecahan masalah
Pencahayaan
Dispenser otomatis apa yang harus dipasang pada mesin cuci
Pencahayaan
Perhitungan penampang kabel untuk daya dan panjang
Pencahayaan
Seleksi dan pemasangan switch dua tombol untuk kabel terbuka
Pencahayaan
Kabel VVG
Kabel
Tentang Kami
05 September 2018
Artikel:
Kekuatan peralatan dan ukuran kawatHalo!Mendengar tentang beberapa kesulitan yang muncul saat memilih peralatan dan koneksinya (outlet mana yang diperlukan untuk oven, kompor atau mesin cuci).

label: de


content:
Pekerjaan PekerjaanBusiness Development / Consultant Customer Service / Pelayanan Desain Engineering Finance / Akunting HR / Admin Hukum / Legal IT / Internet Logistik & Transportasi Management Product / QC Manufaktur Marketing Media / Public Relations Medis / Kesehatan Pemerintahan Pendidikan Profesional Riset / Sains / Pengembangan Sales Rincian Pekerjaan Rincian Pekerjaan Pengalaman Kerja Pengalaman KerjaFresh Graduate Experienced Lokasi LokasiAceh Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu Gorontalo DKI Jakarta Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Di luar Indonesia Kalimantan Utara DI Yogyakarta Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Luwes Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Barat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kota Padangsidempuan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kabupaten Agam Kabupaten Dharmas Raya Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawah Lunto Kota Solok Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Meranti Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Lingga Kabupaten Natuna Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kabupaten Kerinci Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batang Hari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Kaur Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Mukomuko Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Seluma Kota Bengkulu Kabupaten Banyuasin Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyu Asin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Se Kabupaten Ogan Komering Ulu Ti Kota Lubuklinggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Mesuji Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banyumas Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kota Tegal Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karang Asem Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kota Denpasar Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kota Kupang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Landak Kabupaten Melawi Kabupaten Pontianak Kabupaten Sambas Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau Kabupaten Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Utara Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Kapuas Kabupaten Katingan Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Lamandau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kota Palangkaraya Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kota Baru Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kabupaten Berau Kabupaten Bulongan Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Tana Tidung Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Selayar Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Pare-pare Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Muna Kabupaten Wakatobi Kota Bau-bau Kota Kendari Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso Kabupaten Sigi Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Toli Toli Kota Palu Kabupaten Bolaang Mangondow Kabupaten Bolaang Mangondow Se Kabupaten Bolaang Mangondow Ti Kabupaten Bolaang Mangondow Ut Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagul Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Bara Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Maybrat Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Tambrauw Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kota Sorong Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Nabire Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Paniai Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Waropen Kabupaten Jayapura Kabupaten Deiyai Kabupaten Dogiyai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Nduga Kabupaten Puncak Kabupaten Supiori Kabupaten Yalimo Kota Jayapura Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan
Total 0 lowongan
Tampilkan lowongan lama Terbaru Terbaru Deadline
Tidak ada hasil yang sesuai dengan kriteria pilihan Anda.
Silakan mencari opsi pekerjaan lain yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Syarat & Ketentuan
Cara Kami Menjaga Informasi Anda
Pedoman Komunitas
Perhatian
Versi Mobile
Tentang Kami
Blog
Pasang Lowongan
google play
Facebook
Twitter
Google Plus
Instagram
Linkedin
Jobplanet Indonesia
Email: [email protected]
Copyright©JOBPLANET. All rights reserved.
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet.
Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Tulislah secara obyektif. Seburuk-buruknya tempat kerja kamu, pasti ada sisi baiknya. Begitu pun sebaliknya. Sebaik-baiknya perusahaan, pasti ada hal-hal yang masih dapat diperbaiki. Tulislah pro dan kontra secara berimbang.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Kami berkomitmen untuk melindungi komunitas kami dari review yang bersifat tidak benar dan dapat mempengaruhi rating dan review kami. Kami menyeleksi setiap review sebelum menampilkannya di situs Jobplanet. Apabila ada laporan terhadap suatu review, kami akan menanggapi masalahnya dan mengambil tindakan yang tepat.
Review ditolak apabila: 1. Informasi tidak relevan dan tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan 2. Konten memuat pencemaran nama baik atau dugaan tanpa bukti yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Informasi bersifat rahasia perusahaan 5. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat
"“Perusahaan ini membimbing karyawannya bagaimana untuk menjadi seorang market researcher dengan lingkungan yang membangun dan saling membantu satu sama lain.” "
Reviewmu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk calon karyawan lain.
"“Bagus jenjang kariernya bagi pegawai, bergerak di bidang perbankan, menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih melalui pendidikan yang diberikan kepada karyawan.” "
Satu menit yang kamu sisihkan dapat membantu calon pekerja lain menemukan karier yang tepat.
"Adanya tunjangan dan sistem kesejahteraan dalam perjanjian belum tentu Anda akan menerimanya. Tapi informasi yang sensitif seperti sulit didapatkan."
Review yang kamu berikan akan membuat calon karyawan dapat mengetahui kondisi dan keadaan tempat kerja sebenarnya.
"Andai info ini sudah ada dari dulu! Saya tidak akan terjebak di perusahaan ini selama enam bulan belakangan... setidaknya ada yang bisa menolong saya."
Reviewmu akan menolong para Fresh Graduates pencari kerja yang masih memerlukan arahan.
Mohon dibaca
Gaji tidak kami terima jika:
1. Jumlah gaji terlalu jauh dari rata-rata untuk posisi dan pekerjaannya
2. Nama perusahaan tidak dapat ditemukan
Bila jenis pekerjaan atau posisi kamu tidak ada dalam daftar yang kami sediakan, mohon untuk memilih yang menurut kamu paling cocok dan mendekati.
Untuk menjaga kredibilitas info gaji, semua informasi yang masuk akan melalui sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Hal-hal yang perlu diingat:
1. Masukkan jumlah gaji dan tunjangan nett yang kamu terima setiap bulan (take-home pay)
2. Masukkan bonus atau insentif yang kamu terima (jika ada) secara terpisah pada kolom yang disediakan
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet. Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Berikan tips berguna untuk yang sedang mencari kerja. Ceritakan pengalaman proses rekrutmen di perusahaanmu dan apa saja yang kamu lalui. Berikan tips atau saran bagi yang akan melewatinya juga.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
"Awalnya saya hanya mempersiapkan diri untuk pertanyaan interview yang selama ini sudah sering ditanyakan, ternyata banyak pertanyaan interview yang di luar dugaan. Untungnya saya sudah melihat tips dan bocoran interview dari Jobplanet dan saya lulus! Mimpi saya menjadi kenyataan!"
Karyawan yang berhasil lolos adalah berkat info interview yang kamu tulis.
"Saya telah menyerah dengan perusahaan asing karena interview dalam bahasa Inggris. Namun, bocoran interview di Jobplanet menyebutkan bahwa bagian bahasa Inggris tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya bisa interview dengan percaya diri dan sekarang saya bekerja di perusahaan ini."
Mengetahui proses interview yang sesungguhnya, berhasil mendapat pekerjaan baru.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
Tutup
{{= caption}}
광고 동영상 영역 입니다.
닫기
x
Selamat Datang Kembali! Temukan perusahaan impian Anda di Jobplanet dan raih karier yang lebih baik!
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
이 광고 후원으로 잡플래닛이 운영됩니다
Setelah 10 detik, Anda akan mendapat akses untuk melihat review lainnya
Tidak ingin menunggu? Silakan Login
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
Laporkan
Close
Mohon pilih alasan untuk laporan Anda
Mengandung informasi tidak benar Mengacu pada orang tertentu Mengungkap informasi rahasia Lain-lain Min 10 karakter

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id

annotation: short_sentences header footer

label: ms

label: ko


content:
Jika Anda ingin memiliki Javelin paling keren di seluruh Benteng, Anda harus tahu cara mendapatkan Koin dengan cepat. Itu benar. Semakin sering Anda memainkan Lagu Kebangsaan , semakin Anda menyadari bahwa memiliki banyak perubahan itu sangat membantu. Saat Anda memulai dengan 40.000 koin, saat Anda naik level, Anda mungkin ingin mengubah penampilan dan setelan Javelin baru dapat menghabiskan biaya hingga 61.000 Koin (atau lebih). Terlihat seperti Freelancer yang hebat tidak murah.
Sebagian besar item yang Anda beli dengan Koin adalah kosmetik, tetapi Anda juga dapat menggunakan koin untuk bahan kerajinan seperti Epic dan Masterwork Ember, dan perlengkapan unik untuk setiap kelas di Toko Regulator di Fort Tarsis. Beberapa kosmetik dapat dibeli dengan Pecahan (yang memerlukan uang sungguhan), tetapi semuanya dapat diperoleh dengan Koin jika Anda tidak takut sedikit pun.
Cara mendapatkan koin dengan cepat di Lagu Kebangsaan
Jika Anda tahu aktivitas apa di Anthem yang memberi Anda Koin paling banyak untuk waktu Anda, maka mendapatkannya secara massal bisa jauh lebih mudah. Ini adalah berbagai hal yang dapat Anda lakukan untuk mengumpulkan Koin dengan cepat di Lagu Kebangsaan.
1. Gunakan Sistem Aliansi
Secara default, Anthem memuat Anda ke setiap misi dengan tiga freelancer lainnya. Ini adalah permainan co-op, dan meskipun Anda dapat menikmatinya sendirian, Anda akan kehilangan beberapa Koin jika melakukannya. Anthem memiliki sistem Aliansi yang membagikan hadiah uang di akhir setiap minggu.
Di akhir minggu, Anthem menghitung berapa banyak Anda dan lima teman telah bermain, faktor dalam level Aliansi Anda, dan kemudian memberikan bonus pengali berdasarkan jumlah waktu yang dimasukkan ke dalam permainan (5X adalah pengali maksimum).
Anda masih bisa mendapatkan koin Aliansi tanpa bermain dengan sekelompok teman yang konsisten. Lagu kebangsaan akan secara otomatis menghitung bonus berdasarkan lima pemain terakhir yang Anda mainkan dalam perjodohan. Bonus Anda kemungkinan akan lebih rendah jika Anda mengikuti rute ini, tetapi Anda mungkin masih mendapatkan beberapa ribu koin per minggu hanya dari bermain game.
Anda dapat memeriksa status Aliansi Anda dengan membuka ikon di Fort Tarsis berlabel Sistem Aliansi. Ini adalah tabel dengan skala di atasnya, tepat di sebelah meja jam pasir.
2. Selesaikan uji coba harian dan mingguan
Lihat peta Anda saat berikutnya Anda berada di Fort Tarsis dan cari ikon Lucky Jak. Jak adalah pembawa tantangan harian dan mingguan. Dia juga memegang persyaratan untuk tantangan bulanan, tetapi sampai sekarang, tantangan tersebut hanya membagikan bahan langka (masih lakukan ini, tentu saja).
Uji coba juga ditampilkan di bagian Path of Glory di menu Challenges. Setiap uji coba memberi Anda sejumlah koin, dengan uji coba mingguan menawarkan hadiah yang lebih baik dan uji coba harian membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diselesaikan. Bagian terbaik dari uji coba ini adalah Anda biasanya dapat menjatuhkannya saat melakukan aktivitas lain yang menghasilkan koin.
3. Berpartisipasi dalam acara dunia Freeplay
Selain dua contoh di seluruh kampanye, Anda tidak benar-benar harus mengambil bagian dalam Freeplay. Anda dapat menghabiskan waktu Anda untuk menyelesaikan kontrak dan memutar ulang misi jika Anda suka lebih banyak arahan. Namun, Freeplay bisa menjadi sumber Koin yang paling menguntungkan.
Setiap acara dunia yang Anda selesaikan memberi Anda hingga 2.000 Koin. Acara permainan gratis, yang Anda temukan dengan terbang di sekitar Bastion hingga ikon muncul, biasanya memakan waktu sekitar sepuluh menit atau kurang. Ini membuat mereka lebih hemat dalam hal waktu daripada misi cerita.
Agak menjengkelkan bahwa Anda tidak dapat melihat lokasi acara dunia di peta sehingga Anda tahu ke mana harus pergi, tetapi terbang di sekitar Bastion memiliki keuntungan tersendiri. Jika Anda menemukan peti harta karun selama perjalanan, Anda juga bisa mendapatkan hingga 2.000 Koin serta beberapa item bagus.
4. Selesaikan Tantangan
Beberapa tantangan akan Anda selesaikan secara alami saat Anda bermain melalui kampanye, tetapi cerdas untuk memeriksa menu tantangan untuk melihat apa yang harus Anda tuju. Hadiah tantangan bervariasi, beberapa membagikan kurang dari 1.000 Koin dan lainnya bernilai lebih dari 2.000. Beberapa tantangan menghargai cetak biru sebagai gantinya. Ada banyak tantangan untuk diselesaikan, mulai dari senjata hingga pertempuran hingga eksplorasi dan banyak lagi. Jadi biasakan untuk mengecek menu tantangan secara rutin.
Misi dan kontrak
Anda akan mendapatkan Koin dalam jumlah yang layak hanya dari bermain melalui kampanye. Anda dapat memutar ulang misi untuk mendapatkan lebih banyak Koin, meskipun Anda tidak akan mendapatkan jumlah penuh lagi dalam pengalaman kami. Misi kontrak opsional, yang dapat diambil dari salah satu dari tiga papan kontrak di Fort Tarsis, juga memberi Anda beberapa ribu Koin. Kontrak, sebagai konten sampingan, membutuhkan waktu lebih sedikit daripada misi cerita.
Tempat menghabiskan koin di Lagu Kebangsaan
Anda tidak akan pernah pensiun di Anthem , jadi tidak ada gunanya menyimpan uang Anda tanpa henti. Anda dapat menggunakan koin Anda di banyak tempat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, toko Regulator menjual bahan kerajinan. Tepat di depan tempat peluncuran di Fort Tarsis. Anda juga dapat melihat item unggulan di toko Regulator. Barang-barang ini berputar setiap beberapa hari dan berkisar dari bahan kerajinan penting hingga setelan lengkap.
Atau, Anda dapat melihat item unggulan di toko dengan membuka menu peta Anda dan beralih ke "Unggulan". Anda akan melihat item yang sama dari toko Regulator di sini. Anda juga akan melihat item yang sama di toko Featured di pasar di Fort Tarsis. Ada banyak pengulangan di berbagai etalase Anthem , jadi akan menarik untuk melihat bagaimana ekonomi Fort Tarsis berkembang dari waktu ke waktu. Kami membayangkan akan ada lebih banyak variasi seiring berjalannya waktu.
Lain kali Anda mengunjungi Forge untuk menukar perlengkapan Anda, periksa tab "Beli" saat mengubah penampilan Anda. Di sini Anda dapat membeli helm baru, vinil (kulit bertema Javelin), dan animasi seperti pose pendaratan dan kemenangan. Namun, memperbarui tampilan Anda bisa sangat mahal, jadi pastikan Anda memperhatikan berapa banyak koin yang Anda lemparkan pada setiap pembelian.
Kategori: Bermain game
posting navigasi
← Memori berlimpah: Cara membagikan foto Anda dengan teman di Google Foto Berharap Galaxy S9 Anda adalah Pixel? Berikut cara membuatnya terlihat seperti stok Android →


content:
Jika Anda bukan seorang penjudi dan Anda jelas tidak akrab dengan kasino perjudian tongkat dan batu bata dan Anda pikir Anda ingin mencoba beberapa perjudian kasino online, Anda perlu sedikit riset pekerjaan rumah sebelum Anda memulai usaha Anda di dunia perjudian kasino online.
Faktor lain saat bermain game mesin slot adalah cara mendidik diri sendiri tentang slot terbaik untuk dimainkan. Sebagai pemain slot, disarankan untuk bermain poker online di mesin di dekat bilik klaim pemenang karena di sinilah mesin pembayaran terbaik akan sering ditempatkan. Kasino melakukan ini karena biasanya merupakan fakta umum bahwa orang yang lewat sering tertarik bermain slot begitu mereka mendengar sorakan kemenangan dari orang-orang yang menang di pai gow poker.
Sekarang, ini semua, mari kita asumsikan bahwa Anda bermain di kasino online yang sah. Jika Anda bermain di situs Perjudian yang tidak jelas, kemungkinan memenangkan uang turun drastis. Ada ratusan situs game di luar sana dan secara instan tidak dibuat sama. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa Anda selalu bermain di kasino internet terbaik.
Ketahui aturannya. Tentu saja, penyelesaian Anda dipertaruhkan jika Anda terlibat dalam perjudian dan bahkan jika seseorang mungkin hanya ada di pos ini untuk bersenang-senang, kehilangan semuanya sekaligus mungkin tidak menyenangkan dengan cara apa pun. Pastikan juga seseorang tidak mempertaruhkan semua uang Anda dan pastikan Anda masuk ke situs judi yang sudah disiapkan. Persiapan juga penting. Sadar akan aturan permainan ini karena mengetahui situs web game.
Cleopatra’s Gold adalah Slot video progresif 5-gulungan, 20 saluran pembayaran dari produk Game waktu aktual. Muncul dengan belantara, hamburan, 15 putaran gratis, dan 36 kombinasi pemenang. Simbol pada gulungan termasuk Cleopatra, Pyramid, Scarab Beetle, Ace, King, Queen, Jack, Ten, dan Nine.
GAME MENU – Lebih baik pilih menu ini, Anda akan langsung dibawa ke semua file game, aplikasi homebrew, dll yang telah Anda simpan menggunakan kartu prabayar microSD Anda. Anda dapat menggunakan pad pengontrol pada NDS untuk memilih file yang akan Anda muat. Bagi siapa saja yang memuat olahraga untuk waktu pelanggan, Anda akan diminta, setelah memilih permainan, untuk mengevaluasi bahwa apa pun untuk membuat save menyatakan kinerjanya. Ini diperlukan jika Anda ingin melindungi game Anda. Simpanan game Anda disimpan persis di kartu microSD sebagai file itu sendiri – sebenarnya mengapa fantastis jika Anda ingin menghapus game tersebut nanti, untuk beralih dengan file lain, seseorang dapat menyalin file simpanan game Anda kembali ke PC Anda, untuk digunakan di masa mendatang saat Anda siap untuk memanggil atau melipat game itu lagi.
Akhirnya, ingat bagaimana tujuan akhir akan menikmati video game. Miliki anggaran yang ingin Anda belanjakan dan jika Anda kehilangan jumlah uang itu, tinggalkan permainan. Yaitu bermain dengan bijak. Jangan mencoba untuk mendapatkan kembali uang Anda dengan menghabiskan bahkan uang tunai di permainan.

warc-identified-content-language: ind,eng


content: Bagi Mahasiswa dan Dosen yang lupa dengan passwordnya, silahkan untuk menggunakan fasilitas lupa password »


content: matasanos.org - Di berbagai belahan dunia memang tidak ada habisnya dan pemandangan indah ini tentu saja akan membuat siapa saja ...


content: Mengenal Permainan Judi Slot Pragmatic Play – Kalau kamu mau selalu mudah dalam dimainkan permainan perjudian slot mesin daring. Lalu tentu saja kamu harus bisa memilih mesin yang pasti. Hingga hendak menambah hadirnya peluang keuntungan yang mudah diterima saat kamu dimainkan slot deposit pulsa mesin yang pasti. Dan kamu harus memilih provider yang pasti dalam…