content:
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. sirkuit pendek yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban turun ke jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Yang berbeda dari difo
Sebagian besar konsumen tidak peduli apa yang ada di depan mereka: RCD (sisa pemutus sirkuit saat ini) atau difatomat (diferensial otomatis). Tetapi ketika mengembangkan proyek untuk jaringan listrik rumah atau apartemen pribadi, pertanyaan ini memiliki signifikansi yang pasti.
Secara umum, masalah yang dimiliki warga negara kita dengan mengatur perlindungan rumah mereka sendiri, dalam hal keselamatan listrik, adalah signifikan. Tetapi apa yang harus dikatakan, jika masih di banyak daerah terpencil, hal-hal seperti "serangga" dalam kemacetan lalu lintas adalah norma?
Baru-baru ini, seorang teman saya bertanya kepada saya pertanyaan tentang apa yang ada di dashboard saya UZO atau difavtomat. Bagaimana membedakan mereka. Karena masalahnya, dalam pendapat profesional, sangat serius, kami menawarkan program pendidikan kecil untuk topik ini, termasuk ahli listrik, terutama yang muda.
Pengetahuan ini akan memungkinkan Anda untuk memahami apa yang "hidup" di switchboard Anda: UZO atau difavtomat, mengapa meletakkannya di sana dan berapa banyak itu akan membantu, atau mengapa menyimpannya di masa depan?
Seorang ahli listrik yang berpengalaman, yang memiliki lebih dari satu sirkuit pendek di belakang bahunya, bahkan dapat menyinggung pertanyaan-pertanyaan semacam itu! Namun, di kalangan anak muda, sedikit perhatian diberikan kepada teori, meskipun konsumen menanyakan pertanyaan ini sepanjang waktu. Dan sekarang saya akan memberi tahu Anda beberapa opsi tentang bagaimana RCD berbeda dari difavtomat.
Perbedaan antara Uzo dan otomat diferensial sesuai dengan tujuan fungsinya
Jika Anda melihat RCD dan difavtomat, maka dalam penampilan kedua perangkat ini sangat mirip satu sama lain, tetapi fungsi yang mereka lakukan berbeda. Ingat fungsi apa yang dilakukan oleh RCD dan automaton diferensial.
Perangkat arus sisa bekerja jika arus diferensial, arus bocor, muncul di jaringan yang terhubung. Jika arus bocor terjadi, seseorang dapat menjadi yang pertama menderita jika mereka menyentuh peralatan yang rusak. Selain itu, ketika arus bocor muncul di kabel, insulasi akan memanas, yang dapat menyebabkan kebakaran dan api.
Oleh karena itu, RCD dipasang untuk melindungi terhadap sengatan listrik, serta dari kerusakan pada kabel listrik dalam bentuk kebocoran yang disertai dengan api. Untuk detail lebih lanjut tentang cara kerja perangkat ini, lihat prinsip pengoperasian RCD di artikel.
Sekarang lihat pada otomaton diferensial. Ini adalah perangkat unik yang menggabungkan pemutus sirkuit (lebih mudah dipahami oleh publik sebagai "robot") dan RCD yang sebelumnya dianggap. Ie otomat diferensial dapat melindungi kabel Anda dari sirkuit pendek dan beban berlebih, serta dari terjadinya kebocoran yang terkait dengan situasi yang dijelaskan sebelumnya.
Sekarang titik utama di mana semua orang mulai bingung: ingat bahwa RCD, tidak seperti diffavtomat, tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan korsleting. Dan kebanyakan konsumen berpikir bahwa dengan memasang RCD, mereka terlindungi dari segalanya!
Dalam istilah yang sederhana, RCD hanyalah indikator yang mengontrol kebocoran dan arus tidak mengalir melewati konsumen utama Anda: peralatan listrik, bola lampu, dll. Jika suatu tempat di jaringan isolasi rusak dan kebocoran arus muncul, RCD bereaksi terhadapnya dan mematikan jaringan.
Jika pada saat yang sama untuk menyalakan semua peralatan listrik (pemanas pengering rambut-setrika), yaitu, untuk sengaja membuat overload, RCD tidak akan berfungsi. Dan kabel, jika tidak ada perangkat keamanan lainnya, pastikan untuk membakar bersama dengan RCD. Jika RCD dan fase terhubung dan nol, dan mendapatkan hubungan pendek yang besar, RCD juga tidak berfungsi.
Mengapa saya maksud semua ini, saya hanya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa, karena RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek, maka Anda mungkin setuju dengan saya bahwa Anda harus melindunginya sendiri. Itulah mengapa RCD selalu terhubung secara seri dengan pistol. Kedua alat ini bekerja dalam pasangan, sehingga untuk berbicara: yang satu melindungi dari kebocoran, yang lain dari beban berlebih dan sirkuit pendek.
Dengan menggunakan difavtomat alih-alih RCD, Anda menyingkirkan situasi yang dijelaskan di atas: itu akan melindungi terhadap segalanya.
Mari kita menarik garis, perbedaan utama antara RCD dan difactom adalah bahwa RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek.
Perbedaan visual antara Uzo dan diphiftomate
Bahkan, ada banyak fitur eksternal yang membuatnya mudah dibedakan antara UZD dan diphavtomat. Lihatlah gambarnya. Secara visual, kedua perangkat ini sangat mirip: seperti case, switch, tombol "test", semacam sirkuit pada case, dan surat yang tidak bisa dimengerti.
Tapi agar lebih korosif, maka Anda akan memperhatikan: skema berbeda, gelas berbeda, huruf-huruf tidak akan terulang. Manakah dari perangkat ini yang merupakan RCD, dan mana yang difavtomat?
Di atas, kami memeriksa perbedaan fungsional antara perangkat ini, dan sekarang kami akan mempertimbangkan bagaimana UZO berbeda dari diffavtomat secara visual - jadi untuk mengatakan perbedaannya terlihat dengan mata telanjang.
1. Menandai dengan arus pengenal
Salah satu cara untuk membedakan secara visual RCD dari diphavtomat adalah penandaan saat ini. Pada setiap perangkat, karakteristik teknisnya ditunjukkan. Untuk perangkat yang kami anggap karakteristik utama adalah arus operasi pengenal dan arus bocor pengenal.
Jika hanya ada angka pada kotak instrumen dalam huruf besar (nominal saat ini), ini adalah RCD. Dalam gambar kami ini adalah merek perangkat VD1-63.
Angka 16 diindikasikan pada kasusnya, ini berarti perangkat ini dinilai untuk arus pengenal 16 (A). Jika pada awal tulisan ada huruf Latin B, C atau D, dan kemudian muncul angka, maka Anda memiliki otomaton diferensial. Sebagai contoh, di ABDT32 difavtomate, "C" adalah nilai dari arus pengenal, yang menunjukkan jenis karakteristik pelepasan elektromagnetik dan termal.
Baca dengan seksama dan ingat lagi. Jika dieja "16A", ini adalah RCD yang arus pengenalnya seharusnya tidak lebih dari 16 ampere. Jika ada tertulis "C16" - ini adalah diffuser, di mana huruf "C" adalah karakteristik dari rilis "tertanam" di perangkat, yang dirancang untuk arus pengenal 16A.
2. Sirkuit listrik ditampilkan pada perangkat
Di badan perangkat eksekutif atau pelindung apa pun, pabrikan selalu menempatkan konsepnya. Pada RCD dan automaton diferensial mereka sangat mirip.
Kami tidak akan daftar sekarang segala sesuatu yang digambarkan di sana (ini adalah topik artikel yang terpisah), tetapi hanya menyoroti perbedaan utama. Di sirkuit, RCD adalah oval, yang menunjukkan transformator diferensial - jantung perangkat, yang bereaksi terhadap kebocoran arus dan relay elektromekanik, yang menutup dan membuka sirkuit, kontak daya untuk menghubungkan kabel, dll.
Dalam diagram difavtomat, kecuali untuk semua elemen serupa, penunjukan termal dan pelepas elektromagnetik yang bereaksi terhadap overload dan arus hubung singkat adalah khas.
Oleh karena itu, melihat diagram pengkabelan, yang ditunjukkan pada kasus ini, Anda sekarang tahu bagaimana perbedaannya. Jika diagram menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, ini adalah diferensial otomatis. Ini adalah perbedaan skematis antara RCD dan diphavtomat.
3. Nama pada casing perangkat
Jika Anda, sebagai konsumen sederhana, sulit mengingat bagaimana RCD berbeda dari difwavomat, kami akan memberi tahu Anda: mengetahui masalah artikelnya, banyak produsen, sehingga pelanggan tidak bingung, tuliskan nama perangkat pada kasus tersebut.
Ini ditulis pada permukaan sisi pemutus sirkuit RCD - saklar diferensial. Ini ditulis pada permukaan sisi dari kasus difactomta - pemutus sirkuit arus diferensial. Meskipun prasasti seperti itu tidak diterapkan pada semua produk, sebagai suatu peraturan, pada pabrikan Rusia dan saya belum melihat tanda seperti itu pada semua produk asing.
4. Prasasti disingkat pada perangkat
Pada dasarnya, pertanyaan tentang bagaimana membedakan RCD dari diphavtomate diminta untuk produk buatan luar negeri. Jika kita berbicara tentang produk domestik, maka tidak ada pertanyaan sama sekali.
Pada perangkat tersebut, sebagai aturan, ada tertulis dalam bahasa Rusia bahwa ini adalah RCD atau AVDT otomatis diferensial.
Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa perangkat potongan pelindung (RCD) sekarang benar disebut switch diferensial (VD). Mesin otomatis diferensial - ini juga merupakan pemutus sirkuit arus diferensial (AVDT).
Menyimpulkan bagaimana membedakan antara Uzo dan difavtomata
Dengan parameter harga, RCD dan difavtomat berbeda. Ini terutama berlaku untuk produk impor. Biaya difavtomat normal sedikit lebih murah daripada RCD, lengkap dengan mesin konvensional.
Kualitas perangkat yang diimpor lebih tinggi. Domestik yang juga cukup baik, tetapi mereka kalah dalam karakteristik penting seperti waktu respon, lebih rendah dalam keandalan komponen mekanik, rendah dasar dalam kualitas perumahan.
Adapun keandalan operasi, kedua perangkat ini tidak kalah satu sama lain.
Karena difavtomat adalah perangkat gabungan, saya akan mencatat dari kekurangan operasi yang ketika dipicu sulit untuk menentukan apa yang menyebabkan shutdown: kelebihan beban, arus pendek atau kebocoran arus. Benar, perangkat berkembang: beberapa diphavomat dilengkapi dengan indikator aktuasi diferensial saat ini.
Aspek positif dari AVDT adalah kemudahan instalasi: penting bagi seorang ahli listrik untuk mengencangkan beberapa sekrup yang lebih kecil di kotak pemasangan yang ketat. Di sisi lain, ini meningkatkan keandalan sirkuit: semakin kecil koneksi, semakin baik. Tetapi jika perangkat rusak, itu harus diganti.
Dalam kasus menggunakan RCD pada pasangan dengan pistol, proses perbaikan terlihat lebih murah: salah satu elemen atau perubahan lain. Ini harus diperhitungkan ketika merancang jaringan Anda, dengan mempertimbangkan risiko dari mereka atau peristiwa negatif lainnya dan kemungkinan frekuensinya.
Pilihan untuk implementasi skema dengan perangkat ini, Anda dapat memikirkan banyak hal, yang utama adalah bahwa Anda memahami dan mengingat mengapa Anda melakukan ini.
Automat, diffavato atau Uzo - apa bedanya dan apa yang harus dipilih?
Kami akan memulai artikel ini setelah semua dengan RCD, dan bagaimana RCD berbeda dari robot. Jadi, RCD tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap overload baris, dan jika tidak ada desinkronisasi dari parameter rangkaian, tetapi ada peningkatan tajam dalam arus, RCD terbakar. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, sangat penting untuk menyediakan UZO dengan pemutus sirkuit terpisah. Kehadiran di dalam RCD transformator diferensial sering menyebabkan kebingungan dan pertanyaan: dififtomat dan RCD apa bedanya dan apakah ada sama sekali? Mari kita coba memahami kebingungan ini, dan pada saat yang sama berbagai perangkat ini.
Sebelum teori, beberapa praktik perlindungan
Sekali lagi, lepaskan perisai dan lihat apa yang ada di dalamnya. Seorang pembaca yang ingin tahu akan mengatakan bahwa dia melihat foto ini di artikel lain dan... benar salah. Ini perisai lain. Perhatikan panah, foto di bawah ini menunjukkan bahwa ketiga kabel fase dapat diakses tanpa melepas panel depan melalui jendela ini. Tetapi pertimbangkan perisai kekuatan ini. Ya, itu mirip dengan yang diberikan dalam artikel tentang RCD, tetapi lebih akurat, karena itu akan menjadi orang ketiga dengan tangannya sendiri, ketika dia sudah memiliki pengalaman bagaimana menghubungkan, memasang dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan hati-hati.
Mari kembali ke foto di atas. Kanan atas, kami melihat perangkat keamanan biasa. Tetapi di kiri atas hanya subjek dari artikel ini. Mari berkenalan, nama resmi - Switch Arus Diferensial F204 AC-40-0.3 Artikel: 2CSF204001R3400. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat dan lihat tombol TEST. By the way, jendela merah mengatakan tentang bahaya - sistem diberi energi! Tombol ini mengisyaratkan bahwa mesin ini (termasuk) dan RCD. Maka jawaban pertama untuk pertanyaan "Difftomat dan UZO apa bedanya" - dalam hal kontrol (dan instalasi) dari apa-apa. Artinya, kita melihat perangkat pengantar otomatis di depan kita, yang benar-benar menutup seluruh lantai, dengan fungsi RCD dan perlindungan internal, termasuk terhadap overload garis dan peningkatan tajam dalam arus hubung singkat. By the way, perbedaan eksternal RCD dari difavtomat juga segera terlihat - ukuran. Muncul pertanyaan, mengapa sirkuit yang begitu kompleks, dan mengapa harus menggunakan RCD lain, jika ada satu kesamaan? Foto tidak terlihat, tetapi perbedaan antara RCD dan difatomat juga ada di sini. RCD terhubung secara terpisah ke kamar mandi dan itu kurang kuat. Bahkan, skema inklusi dengan analogi dua apartemen adalah sebagai berikut:
Ada masukan umum (dengan pemutusan) pada penghitung umum.
Setelah meja untuk setiap apartemen beralih terpisah.
Setiap apartemen memiliki dasbor sendiri dengan nomor input, dari mana kabel listrik diambil.
UZO terpisah, lebih sensitif di kamar mandi dan dapur, dan perlindungan otomatis untuk bagian jaringan listrik apartemen.
Skema ini memungkinkan Anda untuk mengembalikan energi apartemen ketika input difavtomat gagal, menggantikannya atau melewatkannya dengan koneksi sementara, sampai penggantian dibeli. Pada saat yang sama, seluruh apartemen berada di bawah kendali UZO “kasar” umum, dan UZO yang lebih sensitif secara terpisah melindungi zona basah.
Masalah teoritis mesin pelindung
Sebagai permulaan, jawabannya, difavtomat dan UZO apa bedanya? Perbedaannya adalah bahwa RCD adalah automat profil sempit yang dirancang untuk mengontrol parameter jaringan dan mematikan daya jika terjadi deviasi abnormal. RCD tidak mampu melakukan hal lain, jadi harus dilengkapi dengan saklar daya (pemutus) sehingga dapat dinonaktifkan untuk perbaikan atau penggantian. Dan, tentu saja, dengan pemutus sirkuit otomatis terpisah sehingga RCD tidak "terbakar di tempat kerja" tanpa memperhatikan gelombang tiba-tiba saat ini. Mesin Diferensial dipasang dalam satu paket RCD dan pemutus sirkuit, atau RCD, pemutus sirkuit dan sakelar input dalam satu paket. Karakteristik teknis RCD adalah sebagai berikut:
Jangan memperhatikan merek, kita masih tidak mengatakan apa dan bagaimana memilih, RCD atau difavtomat dan produsen apa, untuk sekarang mari kita baca spesifikasinya.
Kelas UZO - elektromekanik atau elektronik. Dalam RCD elektronik, shutdown dilakukan oleh sirkuit elektronik, dengan semua kerugian berikutnya. Dalam elektronik elektromekanik tidak, hanya rangkaian listrik, yang memberikan perintah mekanik untuk mematikan. Elektromekanik menurut statistik lebih andal dan tahan lama. RCD elektronik, dengan cara, tidak dapat dipasang di jaringan yang tidak stabil dengan gelombang tegangan yang sering dan pemadaman tiba-tiba.
Nominal tripping IDn arus diferensial, mA. 300. Karakteristik utama (milliamps), arus bocor yang sama, yang akan mengarah pada de-energiisasi garis jika perlu. Lebih kecil, lebih aman, tetapi lebih sering salah padam. Perbedaan lain RCD dari difavtomata - arus bocor lebih kecil, yaitu, kepekaan lebih tinggi. Harus diingat bahwa total arus bocor di sirkuit yang dilindungi ketika semua konsumen dihidupkan tidak boleh melebihi sepertiga dari nilai pengenal RCD, dalam hal ini 100 mA.
Nilai arus Dalam, A. 40. Nilai ambang dari arus (amp) di mana difavtomat ini mampu beroperasi (tegangan 230 atau 400V adalah nilai tambah, tetapi dalam realitas Rusia, yang lebih rendah, misalnya, dari 150V ke 250, semakin baik).
Standar IEC / EN 61008 Menurut standar ini, semua perangkat arus diferensial melewati serangkaian pengujian beban yang kompleks, termasuk perlindungan terhadap interferensi, sambaran petir langsung, dan lainnya. Pelabelan ini dapat dipercaya, tetapi jika tidak ada tanda, maka perangkat tersebut tidak dapat digunakan. Anda akan terus tanpa daya.
Tingkat perlindungan switch IP4X (case); IP2X (klem). Semuanya jelas di sini, grup kontak harus mudah diakses, tetapi tidak demikian halnya. Oleh karena itu, alat tersebut mampu bekerja di area dengan kelembaban hingga 90%.
Saatnya telah tiba untuk melihat apa yang tertulis pada difactom (dan RCD) dapat, kita lihat, apa bedanya. Encoding (Italia) barcode dan nomor Faceplate dengan diagram pengkabelan, karakteristik dasar dan batas suhu Italia Valid. Tandai obeng apa yang dapat Anda akses penyesuaiannya, dan kodenya. (Perhatikan bahwa penugasan kode ini sulit bagi kami untuk menjelaskan dua dealer ABB, jadi kami akan menulis tentang kompetensi dealer secara terpisah). Bagian bawah Nilai dasar kode layanan dan kode batang. Panel sisi atas dengan sertifikat showcase, termasuk PCT. Setelah memeriksa perangkat semacam itu, untuk pertanyaan RCD atau difavtomat, apa yang harus dipilih? Saya akan menjawab - difavtomat. Namun, dilihat dari artikel itu, Anda sudah memahaminya.
Tetapi kembali ke karakteristik, atau lebih tepatnya kerugian dari perangkat khusus ini.
Kelas AC (F204 AC-40-0.3 Artikel: 2CSF204001R3400). Perangkat Kelas A mampu beroperasi secara mandiri dan hampir kebal terhadap gangguan. Informasi lebih lanjut tentang kelas yang kami tulis di artikel terakhir tentang karakteristik RCD.
Pemutusan penuh jika terjadi kerusakan pada kawat netral. Sejumlah perangkat, bahkan dengan tebing seperti itu, akan mampu melindungi orang dan properti. 1. Arus bocor 300 mA dengan adanya pemutus sirkuit terpadu akan mematikan daya listrik, tetapi seseorang dapat terkena dampak serius. Ini adalah nilai integral yang terkait langsung dengan waktu perjalanan. Dalam hal ini, setidaknya 2,5 ms.
Tidak ada kekurangan lainnya. Asalkan Anda meletakkan perangkat yang bagus ini di tempat yang tepat dan menghubungkannya dengan benar. Jadi, pertanyaannya difavtomat dan UZO apa bedanya, agak retoris. Jika tidak keduanya, maka tidak peduli apa yang harus dimasukkan - masukkan setidaknya sesuatu!
Tentukan parameter waktu mati. 2,5 milidetik sedikit. Tetapi kita ingat bahwa pada frekuensi 50 Hertz, tubuh kita akan berosilasi arus sinusoidal 50 kali per detik. Milli 1000. 2,5 ms adalah 0,0025 detik. Sedangkan total gelombang sinus adalah 1/50 detik, 0,02. Seperempat gelombang adalah 0,02 / 4 = 0,0050 detik. Perhatian! Ini penting untuk memahami bahaya listrik!
Jika mesin memutus arus dari Anda dalam 0,0025 detik, Anda akan menerima peningkatan tegangan dalam tubuh Anda dari 0 ke nilai puncak. Gelombang seperempat dari gelombang sinus. Tentu saja dengan arus yang mengancam jiwa.
Jadi, berpikir tentang pertanyaan: "RCD atau difavtomat, apa yang harus saya pilih?", Saya memilih keduanya, mengetahui dengan baik bagaimana RCD berbeda dari robot, dan perbedaan antara RCD dan difavtomat. Siap membagikan dua tautan yang saya sarankan untuk disimpan (lebih baik untuk mengunduh). Hanya saja, jangan berpikir bahwa kita mempromosikan ABB, hanya beberapa tahun yang lalu ada situasi ketika mereka menawarkan rasio harga / kualitas terbaik, yang akan kita bicarakan dalam kesimpulan. Tetapi simpan dua dokumen ini, mereka bersifat universal dan jangan melihat merek - standar IEC / EN 61008 adalah sama untuk semua produsen tapi palsu:
Katalog teknis dari hampir semua perangkat perlindungan otomatis dengan indikasi karakteristik utama. Anda dapat melihat semua tanda dan spesifikasi.
Deskripsi terperinci tentang perangkat perlindungan arus diferensial. Di sini semua jawabannya adalah “dififtomat dan UZO apa bedanya?”, Perbedaan antara UZO dari difavtomata dan yang lain, ditetapkan dalam bahasa teknis dan akademik yang kasar.
Ini adalah masalah bacaan yang sulit yang tidak membantu memahami arti pengoperasian perangkat ini, tetapi ini adalah buku referensi yang baik dan terperinci. Jangan mengabaikan kemungkinan untuk menggunakan buku referensi, dalam teknik elektro mereka tidak berlebihan.
Jadi apa yang harus dipilih dan yang paling penting bagaimana?
Mari kita mulai dari awal. Apa perbedaan antara RCD dan mesin? Itu benar. Baik pemutus sirkuit arus sisa maupun saklar tekanan diferensial adalah pemutus sirkuit pelindung. Ini adalah perangkat yang dibedakan (khusus) yang melindungi kehidupan seseorang dan kekayaannya dari api. Dari sini kita akan menari.
Apakah Anda mempercayakan hidup dan properti Anda kepada orang luar yang menjamin bahwa setiap orang mengenalnya dan bahwa jasanya tidak begitu mahal karena ia tidak membayar pajak? Kira-kira situasi yang sama di bidang otomasi pelindung. Produsen yang andal, dengan tetap menjaga kualitas tinggi dan kualitas produk mereka terjamin, kalah dalam perang harga dengan kerajinan murah dari daerah selatan. Hal ini dimungkinkan dari 8-00 hingga 18-00 untuk memberi stempel tubuh bagi produsen terkenal, dan dari 18-00 hingga 8-00 untuk tukang jualan yang akrab. Dengan membeli yang palsu dalam kasus yang terkenal, pertanyaan tentang apa yang membedakan RCD dari difavtomat akan menjadi akademis untuk Anda. Dan pertanyaannya - difavtomat dan UZO apa bedanya, dan sepenuhnya menyimpang ke rencana yang terakhir. Karena baik yang pertama maupun yang kedua tidak dapat dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi tentang cara membedakan produk yang bagus dari kerajinan.
Merek murah palsu kurang sering tidak menguntungkan. Automata Rusia saat ini hampir tidak berpura-pura, meskipun mereka menyalinnya. Perhatikan keakuratan nama dan merek dagang.
Ada kecenderungan dalam perlindungan otomatis (peningkatan karakteristik teknis), tetapi tidak ada mode, oleh karena itu hanya melewati paket yang indah dan RCD multi-warna. Mesin yang bagus seperti orang Chelyabinsk yang kasar, bekerja seperti lembu, mampu melakukan apa saja, tetapi dikemas dalam karton abu-abu dengan logo yang tidak bisa dibedakan.
Memperhatikan tulisan yang mempesona "pemasangan universal dalam kotak apa pun," sisihkan dan cari sesuatu yang lebih standar. Perlindungan otomatis "universal" instalasi "di alam sana.
Jika perangkat mengatakan "Verified by Electronics", ini bukan lelucon, omong-omong, lalu sisihkan, cari sesuatu dengan gambar seperti ini, dicetak bukan pada paket, tetapi pada produk itu sendiri. Keunikan undang-undang kami. Hampir tidak mungkin untuk mengadili kemasan, dan bahkan mungkin untuk menandai produk.
Dan tentu saja, ambil produk dari paket dan putar di tangan Anda. Apa yang seharusnya Anda lihat pada produk yang tepat, dapat Anda lihat di atas dalam foto.
Pikirkan tentang harga, tentu saja. Ya, saya ingin menghemat uang, tetapi mengambil kata kami untuk itu, terserah Anda, UZO atau difavtomat, apa yang harus dipilih, cara menginstal, cara menyambung. Segala sesuatu yang lain juga merupakan pilihan Anda. Bagi kami, yang utama adalah membawa kebenaran yang sederhana. Perlindungan tidak berlebihan!
Lima perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat
Bagi banyak orang, kata-kata difavtomat dan UZO tidak mengatakan apa-apa. Tetapi tiba saatnya untuk mengganti kabel listrik di rumah atau pembangunan rumah musim panas dimulai, dan para ahli terus menyebutkannya, tentang perlunya melindungi terhadap kejutan listrik, dan menawarkan opsi yang berbeda. Di sini pemilik rumah harus membuat pilihan, dan yang benar. Dia ingin mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan dari arus listrik untuk uang yang masuk akal, tanpa bayar dan peralatan yang berlebihan. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami sedikit tentang perangkat, tujuan, perbedaan, kelebihan, dan kerugiannya. Memahami perbedaan antara saklar tekanan diferensial dari RCD, itu akan berguna untuk setiap ahli listrik pemula.
Tujuan perangkat keamanan
UZO memberikan perlindungan isolasi dari kabel listrik dan mencegah munculnya api. Dan melindungi seseorang dari efek arus listrik ketika menyentuh bagian perangkat yang memiliki tegangan fase.
RCD beroperasi pada ketidakseimbangan saat ini dalam fase dan nol kabel dari jaringan listrik yang dilindungi. Ini terjadi ketika kerusakan isolasi terjadi dan kebocoran tambahan terjadi. Aliran arus melalui material yang tidak dimaksudkan untuk ini dapat menyebabkan kebakaran. Di gedung dengan kebakaran kabel lama dari kerusakan pada isolasi terjadi cukup sering.
Kasus lain yang berbahaya adalah menyentuh bagian perangkat yang membawa arus, yang dalam keadaan normal seharusnya tidak diberi energi. Arus mulai mengalir ke bumi melalui seseorang, melewati kawat netral. Dalam hal ini, pemutus sirkuit tidak akan berfungsi, karena memerlukan arus sedikitnya puluhan ampere untuk dilepaskan. Untuk kehidupan seseorang, arus dari 30 mA dan lebih tinggi berbahaya. Kemampuan perangkat pelindung pelindung untuk merespon 10-30 mA adalah perlindungan yang dapat diandalkan dari efek listrik.
Anda harus tahu bahwa RCD tidak memberikan perlindungan terhadap arus berlebih, ini adalah perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat. Dalam situasi di mana hanya ada RCD dan korsleting terjadi, perangkat tidak bereaksi, dan itu juga bisa membakar dirinya sendiri. Secara terpisah, tanpa pemutus sirkuit, itu tidak digunakan.
Jika ada pertanyaan apa yang harus dipilih - RCD atau difavtomat, - perlu untuk memahami bahwa, bersama dengan RCD, perlu menginstal saklar otomatis di sirkuit.
Tujuan dari mesin diferensial
Diftautomat digunakan untuk melindungi jaringan listrik dari kelebihan beban, hubung singkat dan kebocoran. Selain kemampuan RCD, ia bertindak sebagai pemutus sirkuit.
Kebetulan bahwa seseorang terhubung ke satu outlet kabel ekstensi dengan lima, enam soket tambahan, dan melalui mereka menghubungkan beberapa perangkat yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, konduktor terlalu panas tidak bisa dihindari. Atau, misalnya, ketika motor dihidupkan, poros terjepit, belitan mulai panas, setelah beberapa waktu terjadi kerusakan, diikuti oleh korsleting kabel. Untuk menghindarinya, difavtomat diinstalasi. Jika overshoot saat ini signifikan, maka unit diferensial selama beberapa detik, tanpa menunggu isolasi meleleh, akan memutus sambungan, sehingga mencegah kebakaran.
Kecepatan di mana diphavomat mati tergantung pada berapa kali aliran arus melebihi arus pengenal untuk garis ini. Ketika berulang kali melebihi hubung pendek, pelepasan elektromagnetik langsung memicu. Jika arus yang mengalir melalui saluran melebihi nominal lebih dari 25%, maka dalam waktu sekitar satu jam perangkat akan mematikan saluran, pelepasan panas akan diaktifkan. Jika kelebihannya lebih besar, shutdown akan terjadi jauh lebih awal. Waktu respons dapat ditentukan oleh karakteristik waktu saat ini yang diberikan untuk setiap perangkat.
Penampilan
Penyatuan universal telah mengarah pada fakta bahwa sangat sulit untuk menangkap perbedaan antara difavtomat dan UZO dalam bentuk dan dimensi tubuh. Untuk jaringan fasa tunggal, selungkup perangkat ini memiliki ukuran yang sama dengan dua lingkup pemutus sirkuit kutub tunggal. Masing-masing memiliki tombol tes, mereka bipolar. Memasang RCD pada rel DIN tidak berbeda dengan pemasangan difwavomat.
Eksternal, perbedaan automata berbeda dari RCD:
pada prasasti di panel depan;
menandai;
diagram fungsional.
Biasanya di bagian atas perangkat di bawah nama pabrikan adalah nama perangkat. Misalnya, VD dan beberapa angka. VD berarti saklar diferensial, yaitu RCD. Jika singkatan AVDT hadir (singkatan untuk ekspresi: pemutus arus diferensial otomatis), maka ini adalah difavtomat. Jika ada kerusakan pada prasasti di panel depan, pabrikan secara hati-hati menekan nama perangkat di sisi perangkat. Namun, untuk menentukan jenis perangkat harus menghapusnya dari DIN-rel. Tetapi metode ini terutama menyangkut produsen domestik.
Pemasok asing tidak peduli tentang hal ini. Oleh karena itu, perlu untuk menavigasi pelabelan dan pola.
Penunjukan arus nominal
Perbedaannya diamati dalam penunjukan arus pengenal. Dalam RCD, dicatat sebagai angka, misalnya, 16 A, yang berarti bahwa perangkat akan bekerja secara normal dengan arus tidak melebihi 16 ampere. Karakteristik utama untuk itu adalah nilai arus perjalanan.
Untuk difavtomate, selain arus bocor, karakteristik waktu-saat adalah penting. Itu tergantung padanya, pada apa arus berlebih dan seberapa cepat perangkat mati. Oleh karena itu, sebelum nilai arus pengenal adalah surat yang menunjukkan batas kelebihan peringkat di mana operasi seketika perangkat akan terjadi. Jika di panel depan ada tulisan, misalnya, "C16", itu berarti Anda memiliki diffavtomat. Unit perjalanan elektromagnetik dari diphavomate ini langsung menutup saluran ketika arus pengenalnya adalah 5 hingga 10 kali lebih tinggi.
Diagram fungsional
Pada sirkuit RCD di panel depan, Anda dapat melihat gambar inti magnetik dari trafo diferensial, resistor uji, tiga tombol dan gulungan kontrol. Dua switch memutuskan fase dan kabel netral jika arus bocor melebihi setpoint. Kunci ketiga diperlukan untuk aliran resistor arus terbatas, melewati transformator. Dengan demikian, ketidakseimbangan dibuat antara arus yang mengalir melalui fase dan nol.
Selain sirkuit RCD, diagram difavtomate menunjukkan saklar yang terhubung ke konduktor fase pada output transformator. Atau mungkin gambar lain. Alih-alih kunci tambahan, persegi ditunjukkan dengan angka di dalam sinusoid positif dan gelombang persegi. Sinusoid berarti pelepasan elektromagnetik, dan impuls persegi panjang berarti pelepasan panas.
Perbedaan lainnya
Sudah dari tujuan perangkat menjadi jelas apa perbedaannya. Difavtomat lebih serbaguna, termasuk fungsi RCD. Tapi, selain fungsi dan penampilan, ada perbedaan lain.
Biaya dari
Perbedaan penting adalah harganya. Saklar otomatis diferensial secara signifikan lebih tinggi dalam harga daripada RCD. Bahkan jika berfungsi untuk menyamakan perangkat arus sisa dengan pemutus sirkuit tambahan, biaya difavtomat akan tetap lebih tinggi.
Dimensi dan pemeliharaan
Volume yang ditempati dari desain seperti itu karena mesin tambahan akan menjadi satu setengah kali lebih banyak daripada tempat untuk difavtomat. Ini penting dengan panel listrik kecil. Tetapi pemeliharaan perangkat dengan fungsi yang sama lebih baik dalam sistem otomatis RCD + daripada hanya difavtomat. Selain itu, alasan pemutusan segera menjadi jelas - kebocoran arus atau kelebihan beban dalam jaringan.
Koneksi
Tetapi ketika memasang saklar diferensial, tidak perlu memikirkan tentang cara memasang RCD, menghubungkannya sebelum atau sesudah mesin. Bahkan, sebagian besar ahli merekomendasikan untuk memasang pemutus sirkuit terlebih dahulu, kemudian diferensial.
Untuk RCD, ada dua opsi yang memungkinkan. Jika RCD diletakkan pada beberapa kelompok konsumen, maka ia pergi lebih dulu, dan setelah itu switch otomatis untuk setiap kelompok. Jika satu garis melindungi satu RCD dan satu mesin, maka mesin itu berjalan lebih dulu.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika memilih antara diferensial otomatis dan RCD + otomatis. Ini adalah keandalan perangkat. Seperti yang Anda ketahui, semakin sederhana perangkat, semakin dapat diandalkan. Dalam hal ini, pecundang difavtomat.
Jadi, perbedaan utama antara diphiftomat dan UZO terdiri dari fungsi, pelabelan, biaya, metode koneksi, dan ruang yang ditempati dalam perisai. Apa yang harus digunakan lebih baik, setiap pemilik memutuskan sendiri. Hal utama adalah untuk menghubungkan semua perangkat dengan benar dan memberikan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kebakaran atau sengatan listrik.
Perbedaan difavtomata dari otomatis
Saklar otomatis, difavtomat, UZO - apa bedanya?
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. korsleting. yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
2. kabel yang kelebihan beban. Peralatan berkekuatan tinggi modern menyebabkan arus besar, menciptakan dalam kabel yang dilakukan dengan buruk meningkatkan pemanasan vena pembawa arus. Dalam proses ini, insulasi terlalu panas dan berabad-abad, kehilangan sifat dielektriknya;
3. munculnya arus bocor. muncul melalui isolasi yang rusak melalui rantai yang dibentuk secara acak ke tanah.
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Artikel dan Skema
Berguna untuk tukang listrik
DIPA (pemutus sirkuit diferensial) dan RCD apa bedanya?
DIFAutomatic termasuk RCD sebagai bagian.
Untuk melindungi kabel dan semua elemen jaringan listrik, perangkat potongan pelindung (RCD) dan pemutus sirkuit diferensial (difavtomaty) digunakan. Prinsip pengoperasian perangkat ini sedikit berbeda, tetapi untuk memastikan keamanan yang paling efektif, Anda harus tahu apa perbedaannya dan bagaimana memilih perangkat yang tepat.
Isi:
Desain dan prinsip pengoperasian RCD
Perangkat arus sisa atau RCD adalah perangkat listrik switching yang mengganggu aliran arus ketika arus diferensial melebihi nilai operasi. Untuk menyelesaikan tugas ini, ini mencakup beberapa elemen yang melakukan tugas mengukur / membandingkan arus dan membuka / menutup kontak konduktif. Harap dicatat bahwa desain RCD tidak termasuk elemen yang memberikan perlindungan langsung ke kabel, sirkuit atau perangkat itu sendiri - itu hanya mengganggu catu daya.
Dengan demikian, adalah mungkin untuk menyebutkan tujuan utama menggunakan RCD:
perlindungan pengguna jaringan listrik dari cedera yang disebabkan oleh arus listrik;
pencegahan kebakaran jika terjadi kebocoran arus.
Dalam kedua kasus, perangkat ini dirancang untuk situasi di mana bahan isolasi kabel atau kabel teknik listrik menjadi tidak dapat digunakan dan kehilangan sesak, karena yang saat ini mulai mengalir ke perumahan perangkat listrik, benda-benda konduktif atau bahan mudah terbakar.
Dalam keadaan operasi jaringan listrik, arus melewati sensor (transformator) dan menciptakan pada fluks magnetik sekunder yang berliku ganda yang saling mengimbangi. Relai perjalanan tidak berfungsi karena arus sekunder mendekati nol.
Segera setelah kebocoran arus muncul, perbedaan muncul antara besaran arus dan, karenanya, perjalanan relay beroperasi.
Difavtomat
Apa itu mesin diferensial? Ini adalah alat pelindung listrik pelindung, sebenarnya menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit yang dijelaskan di atas. Yang pertama dari mereka, seperti yang telah kita pelajari, dimaksudkan untuk mencegah kebakaran dan cedera listrik, dan yang kedua adalah untuk melindungi jaringan listrik dan perangkat itu sendiri dari kelebihan beban dan sirkuit pendek. Artinya, sakelar diferensial berfungsi untuk memastikan keamanan listrik terpadu dari sirkuit, konsumen, dan itu sendiri.
Tentu saja, berkat ini, difvautomat adalah perangkat yang lebih fungsional, yang dicirikan oleh keunggulan seperti respon cepat terhadap perubahan dalam kinerja (dari 0,04 detik), masa kerja yang panjang, kemampuan untuk bekerja dalam rentang temperatur yang luas (dari -25˚C hingga +50 ˚C).
Apa bedanya
Tugas membedakan RCD dari otomat diferensial dapat menyesatkan bagi banyak insinyur listrik pemula. Faktanya adalah prinsip kerja mereka hampir sama. Selain itu, terkadang mereka sulit membedakan satu sama lain, bahkan dalam penampilan. Jadi, kami akan mempertimbangkan agar cara membedakan antara UZD dan difavtomata.
Perbedaan fungsional
Perbedaan antara RCD dan difactomta adalah bahwa perangkat pertama tidak dapat melindungi beban, sirkuit dan perangkat konsumsi dari panas atau kelebihan daya - menghentikan pasokan listrik hanya jika terjadi kebocoran. Oleh karena itu, RCD itu sendiri membutuhkan perlindungan, yang disediakan oleh sambungan seri pemutus sirkuit yang melindungi tidak hanya rangkaian dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, tetapi juga RCD. Itu, dalam hal beban off-desain, juga mengganggu catu daya. Jadi, jika jaringan dengan kabel yang dapat diandalkan secara bersamaan menghidupkan semua perangkat, meningkatkan beban pada kabel menjadi berbahaya, RCD (tanpa otomatis) tidak akan berfungsi - arus pada gulungan sekunder sensor mendekati nol, yang berarti tidak ada kebocoran. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya sirkuit pendek dapat terjadi, tetapi juga kebakaran di kabel (setelah itu RCD akan bekerja, tetapi akan terlambat).
Pemutus sirkuit diferensial, sebagaimana telah disebutkan, termasuk pemutus sirkuit dalam desain standarnya. Ambil contoh sebelumnya: nyalakan semua peralatan listrik, menyebabkan beban puncak. Ketika batas saat ini terjadi, penutupan dial menghentikan aliran arus untuk mencegah kabel dari pemanasan atau korslet. Dan dalam kasus ini, misalnya, dengan penutupan kabel yang tidak dapat diandalkan pada casing logam dari pelat, relai pelindung RCD akan beroperasi.
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang lebih baik untuk memilih untuk memastikan keamanan listrik. Hal ini diperlukan untuk mendasarkan pilihan pada parameter dan tata letak jaringan, daya dan jumlah perangkat yang terhubung dan fitur lainnya. Tentu saja, difavtomat melakukan tugas-tugas keamanan yang jauh lebih banyak, dan oleh karena itu untuk sistem yang memuat tinggi, akan lebih baik untuk memilihnya. RCD, pada gilirannya, juga dapat berfungsi untuk mencegah situasi darurat, tetapi untuk perlindungan yang kompleks, selain itu, perlu untuk menghubungkan saklar otomatis ke sirkuit. Karena harga yang lebih rendah, akan disarankan untuk menggunakannya di sirkuit di mana probabilitas sirkuit pendek atau terlalu panas adalah yang terendah.
Penampilan
Kepada orang yang tidak berpengalaman, mungkin tampak bahwa para difavtomat dan RCD tidak secara praktis berbeda satu sama lain dalam penampilan. Bahkan, perbedaan antara perangkat ini jelas dan sangat mudah ditentukan. Dalam kedua kasus, perangkat akan memiliki tombol "Test", toggle switch, rangkaian kerja, dan berbagai notasi simbolik, semua elemen ini akan menampilkan informasi yang berbeda dan, pada pemeriksaan lebih dekat, akan terlihat agak berbeda satu sama lain:
Menandai Cara yang paling jelas dan sederhana untuk membedakan antara difavtomat dan perangkat shutdown pelindung adalah dengan melihat tanda dengan arus pengenal. Pada kasus RCD, hanya penunjukan digital dari arus pengenal yang dimasukkan. Misalnya, 16A. Jika Anda memegang pemutus sirkuit diferensial di tangan Anda, nomor akan muncul di depan jumlah jenis rilis, misalnya, B-16, C-24, D-16. Nomor masih menunjukkan arus pengenal.
Diagramma
Diagram pengkabelan. Pada kasus-kasus itu dan produsen perangkat lain menggambarkan diagram skematik. Mereka sangat mirip, tetapi masih memiliki perbedaan karakteristik. Kami mencatat yang utama: di sirkuit RCD, ada tentu saja penunjukan oval dari modul yang bekerja, mengukur dan bereaksi terhadap parameter saat ini, serta relay elektromekanik. Pada diagram skematik dari difavtomate, di samping trafo oval, rilis (termal dan elektromagnetik) harus dilukiskan.
Namanya. Sebagai aturan, agar seseorang tanpa keahlian dan pengetahuan khusus untuk memilih perangkat yang diinginkan, produsen menulis nama pada kasus difavtomat dan RCD.
Singkatan Perangkat Rusia selalu dilambangkan dengan prasasti singkatan yang sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini, kode VD - saklar diferensial digunakan untuk menunjuk RCD. Misalnya, VD1-63. Suatu difavtomat yang serupa akan ditandai sebagai AVDT1-63 - pemutus arus arus diferensial.
Karena difavtomat adalah perangkat yang secara struktural lebih kompleks dan lebih fungsional, perbedaan harga antara itu dan RCD signifikan. Namun, kami tidak dapat memperhitungkan hanya switch diferensial - dalam kondisi nyata untuk pekerjaan mereka selalu perlu memilih perangkat otomatis tambahan. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, harga satu difavtomate lebih tinggi daripada pemutus sirkuit RCD +. Tentu saja, Anda dapat menemukan perangkat, biaya yang bertentangan dengan pola ini, tetapi, kemungkinan besar, itu akan menjadi "tanpa nama" merek dengan kualitas yang meragukan. Penggunaan produk semacam itu merupakan risiko terpisah, baik finansial maupun material.
Berdasarkan indikator ini, kita dapat mengatakan bahwa pemasangan struktur otomatis + UZO dibenarkan tidak hanya oleh biaya, tetapi juga oleh kemudahan pengoperasian lebih lanjut di panel listrik dengan sejumlah besar kelompok konsumen.
Keuntungan dan kerugian masing-masing jenis perangkat
Pertimbangkan faktor-faktor spesifik yang dapat diandalkan untuk memilih perangkat pelindung yang sesuai:
Ketersediaan ruang di panel distribusi. Item ini sangat penting dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari situasi ketika difavtomat dipilih untuk parameter jaringan, tetapi ukurannya tidak memungkinkan untuk dipasang di dasbor. Namun, lebih sering masalahnya adalah lokasi sepasang RCD + otomatis, yang memakan lebih banyak ruang.
Tujuan Anda harus memutuskan apa yang akan digunakan untuk perangkat tersebut. Jika Anda ingin menghindari sengatan listrik dari satu alat, misalnya, mesin cuci, pemanas air, kompor, sebaiknya pasang mesin diferensial. Dan untuk perlindungan sekelompok lampu atau soket, opsi terbaik adalah UZO. Ini akan memungkinkan dengan peningkatan konsumsi daya kelompok untuk mengganti hanya pemutus sirkuit, dan bukan seluruh bundel.
Kualitas Dalam hal ini, harus dikatakan bahwa dalam kategori harga terjangkau, perangkat gabungan (difavtomaty) memiliki kualitas lebih rendah daripada perangkat khusus (UZO).
Perbaikan dan pemeliharaan. Sekumpulan RCD dan otomat memberi Anda fleksibilitas dalam hal kegagalan - jika salah satu dari elemen ini rusak, hanya perlu diganti. Pemutus sirkuit diferensial setelah pembakaran akan membutuhkan penggantian lengkap perangkat.
Daya darurat. Jika terjadi kegagalan RCD, operasi jaringan dimungkinkan - untuk melakukan ini, hanya perlu menghubungkan perangkat otomatis yang ada dengan beban. Tetapi dalam kasus kegagalan difavtomata, tidak akan mungkin menggunakan listrik sebelum mengganti peralatan.
Pahami alasan penutupan. Dalam sekelompok RCD + otomatis akan selalu jelas apa yang menyebabkan pemutusan beban dari catu daya. Jika RCD tersingkir - ada kebocoran, jika mesin kelebihan beban atau arus pendek. Dalam kasus mesin ketik, akan jauh lebih sulit untuk menentukan penyebab pasti dari masalah.
Meringkas semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara difavtomaty dan UZO sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan perangkat mana yang terbaik untuk rumah Anda. Untuk memilih peralatan pelindung, Anda harus bergantung pada semua aspek yang tercantum, dan, tentu saja, saat memasang apartemen atau rumah, Anda dapat menggunakan perangkat yang berbeda untuk setiap cabang.
Dalam video ini, semuanya jelas - otomatis ditambah RCD lebih tenang dan lebih dapat diandalkan.
Bagikan dengan teman-teman:
Belajar membedakan antara RCD dan automaton diferensial - 4 tanda eksternal
04/18/2016 1 Komentar 14,874 kali dilihat
Sangat sering, ahli listrik dan tuan rumah yang tidak berpengalaman tidak tahu bagaimana menentukan apa yang ada di dashboard - UZO atau difavtomat. Akibatnya, dapat keliru mengira bahwa kabel dilindungi dari kelebihan beban dan kebocoran arus, meskipun pada kenyataannya, perlindungan dari situasi tidak aman pertama tidak disediakan, karena Dasbor memiliki perangkat keamanan konvensional. Dalam artikel ini, kami tidak hanya akan mempertimbangkan perbedaan fungsional antara kedua perangkat ini, tetapi juga memberi tahu Anda cara membedakan UZO dari diffavtomat secara visual.
Perbedaan Fungsional
Jelaskan secara singkat bagaimana perangkat pelindung berbeda dari pemutus sirkuit diferensial. Semuanya cukup sederhana:
RCD hanya dipicu ketika kebocoran arus terdeteksi di sirkuit.
Difactomat mencakup fungsi perangkat pengaman + saklar otomatis. Secara total, otomaton diferensial bekerja tidak hanya selama kebocoran arus, tetapi juga selama korsleting, serta jaringan yang berlebihan.
Ini adalah perbedaan fungsional utama antara kedua perangkat. Cari tahu apa yang lebih baik untuk meletakkan RCD atau difavtomat. Anda dapat membaca artikel kami yang relevan. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana dalam penampilan untuk membedakan mereka.
Perbedaan visual
Sekarang dalam contoh foto, kami akan dengan jelas menunjukkan bagaimana menentukan apa yang dipasang di perisai. Secara total, kita akan berbicara tentang 4 tanda jelas yang perlu Anda ingat.
Lihat apa yang tertulis pada kasus ini. Kecuali tentu saja Anda membeli produk-produk Cina murah, tidak mungkin itu ditulis di dinding samping atau depan. Namun, semua perangkat domestik, dan bahkan beberapa produk asing memiliki sebutan yang jelas pada tubuh - "switch diferensial" (alias RCD) atau "diferensial pemutus arus" (juga dikenal sebagai pemutus sirkuit diferensial). Metode ini tidak nyaman untuk membedakan produk yang dipasang di samping satu sama lain, Anda harus menghapusnya dari DIN-rail, jika tidak nama akan ditutup.
Perhatikan kembali namanya. Ya, penandaan juga memberi gambaran jelas tentang apa yang dipasang di perisai. Menurut nama lengkap perangkat yang ditulis dalam paragraf 1, Anda dapat memahami apa itu "VD" dan apa itu "AVDT". Kerugian dari metode penentuan ini adalah bahwa mungkin tidak ada singkatan domestik di aparatur asing, seperti, misalnya, pada produk Legrand.
Kami melihat karakteristiknya. Baik pada RCD dan pada mesin otomatis diferensial, karakteristik teknis ditetapkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, jika Anda melihat nomor, dan setelah itu huruf "A", misalnya, 16A atau 25A, ini berarti panel berisi RCD, di mana arus pengenal ditandai. Jika kasus ditandai dengan huruf, dan kemudian angka, misalnya, C16, maka ini adalah AVDT. Huruf "C" dalam hal ini menunjukkan jenis karakteristik waktu-saat ini. Informasi lebih lanjut tentang karakteristik teknis pemutus sirkuit, dapat Anda temukan di artikel yang relevan. Di sini, dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah membedakan perangkat. Pada foto di bawah ini kami menggandakan aturan ini:
Kami melihat skema itu. Nah, yang terakhir, sehingga untuk berbicara, metode kontrol, memungkinkan untuk membedakan antara RCD dan difavtomat - lihat diagram. Sirkuit pemutus sirkuit diferensial juga akan menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, yang tidak ada dalam rangkaian pemutus sirkuit diferensial. Perbedaan ini juga signifikan dalam menentukan perangkat.
Selain itu, kami menyarankan untuk menonton video, yang dengan jelas menunjukkan cara menentukan berdasarkan tampilan apa yang dipasang di panel listrik:
Jadi kami memberikan instruksi untuk tukang listrik muda dan pengrajin rumah. Seperti yang Anda lihat, pada kenyataannya, tidak ada yang rumit, dan perbedaan antara perangkat shutdown pelindung dan perangkat otomatis diferensial cukup signifikan. Kami harap Anda sekarang tahu bagaimana membedakan RCD dari diffavtomat!
Akan menarik untuk dibaca:
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Diagram kabel terperinci dari tombol dua tombol untuk dua bola lampu
Karakteristik teknis dari soket pengatur waktu mekanik
Pemanas Di Bawah Lantai
Cara menentukan ukuran kawat berdasarkan diameternya
Cara memegang stopkontak di kamar mandi
Bagaimana cara menghubungkan saklar dari stopkontak?
Bagaimana cara memeriksa LED
Koneksi dari meteran listrik melalui trafo arus
Apa perbedaan antara koneksi motor asinkron: bintang dan segitiga?
Bagaimana menghubungkan mesin di panel tanpa kesalahan
Pemasangan dan koneksi soket dengan sakelar dalam satu kasus
Solder besi solder di rumah
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Landasan
Kabel dan kabel apa yang paling baik digunakan dalam kabel rumah
Pencahayaan
Menghubungkan kabel jaringan - dengan colokan listrik
Pencahayaan
Pemasangan podrozetnikov di rumah kayu
Penghitung
Menghubungkan pemutus sirkuit - bagaimana melakukannya sendiri
Pemanasan
Kabel dan dialer kawat - metode, sirkuit, penguji
Alat
Saluran kabel untuk kabel: tipe, tipe
Penghitung
Warna kawat - petunjuk untuk koneksi yang tepat
Kabel
Cara menyambungkan sakelar ganda (dua tombol)
Pengeposan
Tentang Kami
Tuan rumah, yang mulai memperbaiki atau membuat kabel listrik untuk bangunannya, selalu menghadapi masalah melindungi peralatan listriknya dari mencegah perkembangan situasi darurat yang mungkin terjadi di dalamnya.


content:
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - UIN SUTHA Jambi melalui Pusat Kajian Masyarakat Digital (PKMD) bekerjasama dengan BELANJO (Aplikasi Belanja Online Jambi) mengadakan Pelatihan Startup Bisnis untuk Mahasiswa, Senin (20/6) bertempat Laboratorium UTIPD. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk dorongan UIN STS Jambi agar mahasiswa memiliki skill tersendiri sehingga dapat menjadi alumni yang siap bekerja.
Foto bersama
“Kita ingin memberikan pembekalan bagi mahasiswa kita untuk meningkatkan skill yang mereka miliki. Dimana Melalui pelatihan ini mahasiswa juga diharapkan dapat Merancang start up yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi juga mempengaruhi akreditasi kampus. Selain itu kegiatan ini juga merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah perguruan tinggi,” jelas Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Bahrul Ulum, MA., saat membuka kegiatan.
Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama saat membuka kegiatan
Tidak sampai pada pelatihan ini saja, kedepannya UIN STS Jambi akan mengadakan tracer study yang dikelola Pusat Keterampilan Akademik Dan Karir Alumni hal ini selain dapat memantau alumni juga dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi itu sendiri, dimana perguruan tinggi dapat mengatahui penyebaran alumni atau lulusan dan terserap didunia kerja. Ini tentu saja sebagai evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetisi yang sesuai pada dunia kerja.
“Kita juga akan terus mengukur dan memantau perkembangan mahasiswa setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan mahasiswa,” tambah Dr. Bahrul Ulum, MA.
Dalam laporannya Ketua Pusat Kajian Masyarakat Digital sekaligus Ketua Panitia M. Yusuf, M.S.I., mengatakan workshop ini diadakan untuk menambah wawasan dan skill bagi mahasiswa di era digital. Workshop di laksanakan selama 3 hari dan Peserta diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti seleksi 78 orang dan lulus seleksi 17 mahasiswa dari 4 bidang keahlian (Programer, Digital Marketing, Desain Grafis dan Content Creator/Content Writer).
“Setelah workshop ini akan dibentuk TIM Start up dan melakukan beberapa tahapan mulai dari Analisis Sistem, Perancangan Sistem sampai kepada Pengembangan Sistem,” pungkas M. Yusuf, M.S.I.
Digital talent yang mengikuti kegiatan ini kedepannya akan menjadi cikal bakal berdirinya Startup Bisnis perdana dari Mahasiswa di UIN STS Jambi. Selain itu kegiatan ini akan berefek besar bagi akreditasi, penelitian, perankingan dunia bahkan smpai berefek ke BLU.
Turut hadir Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir, Ketua Pusat Kajian dan Plt. Kepala UTIPD dan juga narasumber dari aplikasi Belanjo yaitu Chief Executive Officer Fajarudin Sidik, Chief Marketing Officer Ade Agung Kurniawan dan Chief Technology Officer Haryan Dwi Baharna.(uci)

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content: matasanos.org - Suka berwisata horor? Berikut ini ada beberapa RSJ terangker di dunia yang memiliki kisah kelam menyeramkan. Sejak abad ...


content: Mengenal Permainan Judi Slot Pragmatic Play – Kalau kamu mau selalu mudah dalam dimainkan permainan perjudian slot mesin daring. Lalu tentu saja kamu harus bisa memilih mesin yang pasti. Hingga hendak menambah hadirnya peluang keuntungan yang mudah diterima saat kamu dimainkan slot deposit pulsa mesin yang pasti. Dan kamu harus memilih provider yang pasti dalam…


content: Di usianya yang senja, nenek ini masih harus begadang hingga dini hari untuk menjual barang dagangan di lapaknya yang mungil. Tangan-tangan keriputnya masih cukup perkasa untuk mempompa lampu


content:
Kaos lokal tetapi tetap terasa modern. Waraga Wear bisa menjadi pilihan. Brand lokal yang mengenalkan budaya melalui fashion. Produk ini mengangkat kearifan lokal menuju go internasional. Konsep dan desain dikemas secara modern agar para muda mudi dapat mencintai budayanya dengan cara memakai kaos bertema budaya. Mengutamakan desain art work yang memiliki nilai seni tinggi. Harganya juga terjangkau untuk T-shirt lengan pendek Rp 120 ribu dan lengan panjang Rp 150 ribu.
===============================
Desa Kranggan, Kecamatan Gurah
WA : 0821-5728-3784
IG : waragawear
===============================
Baca Juga : Golkar Bagikan Paket Sembako dan Daging Kurban
- Advertisement -
Kaos lokal tetapi tetap terasa modern. Waraga Wear bisa menjadi pilihan. Brand lokal yang mengenalkan budaya melalui fashion. Produk ini mengangkat kearifan lokal menuju go internasional. Konsep dan desain dikemas secara modern agar para muda mudi dapat mencintai budayanya dengan cara memakai kaos bertema budaya. Mengutamakan desain art work yang memiliki nilai seni tinggi. Harganya juga terjangkau untuk T-shirt lengan pendek Rp 120 ribu dan lengan panjang Rp 150 ribu.


content:
Kondisi new normal mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih transportasi. Menggunakan kendaraan pribadi menjadi pilihan terbaik agar kesehatan dan kebersihan lebih terjamin. Anda bisa memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dimulai dari jenis kendaraan, ukuran kendaraan, hingga budget yang dimiliki.
Mobil dengan kapasitas kecil dan hemat bensin atau city car masih menjadi pilihan favorit. Anda memiliki banyak kegiatan tetapi ingin tetap aman dalam berkendara dan tidak memiliki kendaraan pribadi? Tenang, simak 4 rekomendasi rental mobil murah yang bisa dijadikan pilihan. Hanya 350 ribu per hari loh!
Sewa Mobil Honda All New Brio
Mobil Honda All New Brio tahun 2018-2019 ini memiliki kapasitas mesin 1200 CC dengan transmisi automatic sehingga mudah digunakan. Hanya dengan 350 ribu Anda sudah bisa membawa mobil ini untuk menemani kegiatan Anda. Kapasitas bensin 45 liter dengan muatan 5 kursi, Anda bisa mengajak teman Anda untuk ikut serta!
Sewa Mobil Wuling Confero S
Harus liburan atau kerja di luar kota tapi harus membawa seluruh anggota keluarga? Rental mobil Wuling Confero S ini menjadi pilhan yang tepat! Hanya dengan 350 ribu rupiah per hari, liburan Anda bisa ditemani dengan 7 orang keluarga tercinta dengan kapasitas mesin 1500 cc . Jadi, Anda tidak perlu khawatir akan keunggulan kapasitas mesinnya untuk dibawa ke luar kota.
Rental Mobil Suzuki Ignis
Kondisi pandemik seperti ini ternyata kesehatan mental perlu diperhatikan juga, loh. Anda bisa beristirahat sejenak dari kejenuhan dan kegiatan dengan berlibur bersama pasangan, keluarga, atau sahabat Anda. Hanya dengan 350 ribu, Anda bisa berkeliling dan jalan-jalan ke tempat yang selama ini belum pernah dikunjungi. Tapi, tetap ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan, ya!
Rental Mobil Toyota Calya
Siapa yang tidak kenal dengan mobil satu ini? Kapasitas mesin 1200 cc yang bisa memuat 65 liter bensin dengan kapasitas 7 kursi ini menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang siap berpergian bersama keluarga atau membutuhkan kapasitas ruang yang lebih besar.
Harga sewanya mulai dari 300 ribu rupiah saja. Wah, sepertinya mobil ini menjadi pilihan city car terbaik nih!
Jika Anda membutuhkan jasa rental mobil atau sewa mobil, kunjungi laman Rent Jennete atau menghubungi WhatsApp +6288 1111 508. Selain sewa mobil, Rent Jennete juga menawarkan rental motor yang bisa digunakan sebagai alternatif transportasi Anda.
Latest Blog
28 Jun 2022
9 Tips Liburan Bersama Pasangan untuk Pertama Kali
27 Jun 2022
Liburan ke Nusa Penida, Enaknya Kemana Aja?
26 Jun 2022
5 Rekomendasi Wisata Pantai Jawa Tengah Terbaik
Jennete Rent menyediakan jasa sewa mobil / rental mobil di Jakarta untuk harian atau bulanan dengan kendaraan terawat dan harga murah.

warc-identified-content-language: ind


content:
Menjelang PSBB berakhir, semua kegiatan di Jakarta akan mulai kembali normal, mulai dari bekerja dari kantor dan juga kegiatan lainnya. Namun, menjelang PSBB berakhir, ini dia beberapa tips yang sebaiknya Anda perhatikan.
Tetap menjaga jarak
Meskipun Anda sudah kembali beraktivitas, namun keadaan masih belum sepenuhnya normal, oleh karena itu pastikan Anda tetap menjaga jarak. Hal ini bisa Anda aplikasikan saat tengah berada di kantor, atau sedang beraktivitas di luar rumah.
Bawa kendaraan pribadi atau sewa mobil
Meskipun PSBB berakhir, tapi tidak ada salahnya untuk tetap menjaga keamanan diri dengan meminimalisir interaksi dengan orang banyak. Sebagai pengganti transportasi umum, Anda bisa menggunakan layanan taksi online, namun tetap saja taksi online merupakan kendaraan umum yang banyak digunakan oleh banyak orang. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan transportasi pribadi, atau Anda bisa menggunakan jasa sewa mobil di Rent Jennete yang bisa Anda lakukan secara harian, mingguan ataupun bulanan. Menggunakan transportasi pribadi atau sewa mobil memiliki keunggulan untuk bisa berangkat bersama anggota keluarga untuk berakvititas di luar rumah, menghindari interaksi dengan banyak orang, dan juga memastikan kebersihan dengan nyaman.
Tetap gunakan masker di tempat umum
Untuk menjaga keamanan dan kesehatan bersama, tetaplah menggunakan masker. Hal ini juga sama pentingnya seperti menggunakan hand sanitizer dan rutin mencuci tangan sehabis menyentuh apapun dan sebelum masuk rumah.
Yuk persiapkan diri menjelang berakhirnya PSBB agar pandemi ini segera berakhir dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri ya!
Jika Anda membutuhkan jasa rental mobil atau sewa mobil, kunjungi laman Rent Jennete. Selain sewa mobil, Rent Jennete juga menawarkan rental motor yang bisa digunakan sebagai alternatif transportasi Anda.
Sumber foto: pexels.com
Latest Blog
28 Jun 2022
9 Tips Liburan Bersama Pasangan untuk Pertama Kali
27 Jun 2022
Liburan ke Nusa Penida, Enaknya Kemana Aja?
26 Jun 2022
5 Rekomendasi Wisata Pantai Jawa Tengah Terbaik
Jennete Rent menyediakan jasa sewa mobil / rental mobil di Jakarta untuk harian atau bulanan dengan kendaraan terawat dan harga murah.


content:
Masa Persiapan Pensiun – Bagi pegawai negeri sipil, masa persiapan pensiun dapat diberikan dalam rentang waktu maksimal satu tahun sebelum akhirnya ia dibebaskan dari masa tugasnya sebagai ASN.
Tak sedikit orang yang merasa masa persiapan pensiun merupakan masa yang paling mendebarkan, paling membingungkan, dan paling tidak tahu harus melakukan apa untuk tetap menunjang kebutuhan finansial keluarga. Persepsi seperti inilah yang menyebabkan seseorang semakin subjektif dan sensitive hingga mempengaruhi kesehatannya.
Menanggapi kondisi yang demikian, maka dibutuhkanlah masa persiapan pensiun yang benar – benar matang agar bisa mencapai kehidupan lebih sejahtera kedepannya.
Ada banyak kegiatan yang bisa anda lakukan. Nah dalam artikel kali ini, kami ingin mengajak anda sekalian untuk mengorek informasi lebih dalam terkait tips menghadapi masa persiapan pensiun dengan bisnis online untuk pemula.
Tips Menghadapi Masa Persiapan Pensiun
Masa persiapan pensiun atau MPP merupakan salah satu fasilitas yang diberikan instansi terkait kepada para pegawainya agar mampu mampu digunakan sebaik mungkin dalam mempersiapkan masa pasca purna.
Jika anda termasuk orang yang memiliki kecemasan dalam menghadapi masa – masa tersebut, berikut beberapa tips menghadapi masa persiapan pensiun yang bisa anda lakukan.
Mengubah Pola Pikir atau Mindset
Hal pertama dan utama yang harus anda lakukan ada pada diri anda sendiri, yakni anda harus mengubah pola pikir atau mindset yang anda bangun jauh – jauh hari.
Jika dulu anda sempat memiliki fikiran bahwasanya masa tua kita cukup bersantai ria, mengandalkan usaha yang dimiliki anggota keluarga lain maka ubahlah pola pikir demikian mulai dari sekarang.
Caranya bagaimana? Anda bisa memperbanyak asset investasi di masa – masa anda masih produktif seperti saat ini. Hasil investasi inilah yang nanti bisa anda nikmati selepas pensiun.
Melakukan Kegiatan yang Anda Sukai
Masa Persiapan Pensiun pasti datang seiring berjalannya waktu, namun ada baiknya jika di masa pensiun anda tetap melakukan kegiatan yang anda sukai.
Misalnya mengembangkan hobi memasak, mempelajari cara bisnis online untuk pemula jika ada keinginan untuk membuka sebuah usaha, bersepeda, serta kegiatan – kegiatan menarik lainnya.
Yang penting kegiatan tersebut mampu membuat anda senang dan puas sehingga masa pensiun tetaplah menjadi suatu hal yang menyenangkan dan tidak membosankan.
Mengasah Otak
Kebanyakan, Masa Persiapan Pensiun seseorang dihabiskan dengan tidak melakukan aktivitas apa – apa. Padahal sebelumnya, sewaktu masih bekerja dia sangatlah produktif dan giat melakukan segala kegiatan.
Maka dari itu, penting bagi anda sekalian untuk tetap melakukan kegiatan yang bersifat mengasah otak, mampu menjaga ketajaman otak sehingga tidak gampang lupa.
Kegiatan mengasah otak cukup mudah dilakukan, yakni anda bisa memulainya dengan sering membaca, berkunjung ke museum, bermain catur, serta kegiatan – kegiatan yang lain.
Menerapkan Gaya Hidup Sehat
Masa Persiapan Pensiun pastinya ditempuh pada usia yang tidak lagi muda. Penting bagi seseorang untuk tetap menjaga kesegaran dan kebugaran badan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menerapkan gaya hidup sehat.
Sebisa mungkin, hindari kebiasaan – kebiasaan yang beresiko mempengaruhi kesehatan. Contohnya : tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, mengatur pola makan, juga mengatur pola tidur.
Tata Cara Persiapan Pensiun
Sebagaimana yang disebutkan di atas, tata cara persiapan pensiun adalah dengan mengikuti masa persiapan pensiun. Masa Persiapan Pensiun sendiri akan diberikan kepada seseorang dalam rentang waktu maksimal satu tahun sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Nasional.
Langkah awal persiapan pensiun untuk pegawai negeri sipil yakni anda hanya tinggal mengajukan permohonan tertulis kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Contohnya permohonan kepada presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PKK) apabila anda menjabat sebagai pimpinan tinggi utama, fungsional ahli madya, ataupun ahli utama.
Lantas bagaimana yang tidak menduduki jabatan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Iya, anda bisa mengajukan permohonan melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
Permohonan terkait masa persiapan pensiun setidaknya harus dilakukan satu bulan sebelum ia menjalani masa tersebut. Kemudian presiden atau pihak PKK lah yang bisa menetapkan pemberian, penolakan, bahkan penangguhan apabila diperlukan.
Tips Menghadapi Masa Persiapan Pensiun dengan
Bisnis Online untuk Pemula
Menghadapi Masa Persiapan Pensiun dengan Bisnis Online untuk Pemula
Sudah menjadi kebiasaan baru di era new normal bahwasanya segala aktivitas harus bisa dilakukan melalui media online. Hal ini merupakan salah satu peluang bisnis yang bagus untuk dilakukan.
Bisnis online untuk pemula tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia muda, namun bisnis online untuk pemula juga bisa dilakukan oleh mereka yang tak lagi muda asalkan tetap memiliki keinginan dan kepercayaan diri yang kuat.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mempersiapkan bisnis online untuk pemula, antara lain :
Mempunyai Mindset Bisnis yang Benar
Kalimat tersebut mungkin sering kita dengar. Dan iya, memang benar adanya. Dalam membangun bisnis online untuk pemula, memiliki mindset yang benar serta sikap mental yang positif merupakan hal penting yang harus selalu diperhatikan. Mindset sangat penting di Masa Persiapan Pensiun.
Putuskan Produk Apa yang Ingin Dijual
Jika anda telah mempunyai mindset bisnis yang benar, maka putuskan dengan bijak produk apa yang ingin dijual. Jenis produk sendiri dibedakan menjadi tiga macam, yakni produk fisik, produk digital, serta penawaran jasa tertentu.
Tidak perlu terlalu bingung dalam menentukan, anda hanya tinggal menyesuaikan jenisnya dengan skill atau pengetahuan yang anda punya. Itu jauh lebih praktis dan mudah.Pemilihan produk juga bagian dari Masa Persiapan Pensiun.
Manfaatkan Marketplace serta Media Sosial
Salah satu keuntungan yang anda dapatkan ketika berjualan online ialah anda tidak harus memiliki tempat secara fisik sebagaimana bangunan toko maupun ruko. Tempat fisik yang demikian bisa dialihkan ke suatu tempat digital bernama marketplace.
Dalam proses penjualan dan pemasaran, khususnya bisnis online untuk pemula penting kiranya jika anda mampu memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Ini salah satu hal yang perlu disiapkan di Masa Persiapan Pensiun.
Perluas Relasi dan Rekan Kerja
Berbagai bisnis tentu akan lebih mudah dijalankan jika mempunyai relasi atau rekan kerja yang luas. Tak terkecuali pada bisnis online untuk pemula ini. Relasi atau rekan kerja mampu membantu kita dalam memasarkan produk yang dimiliki.
Semakin banyak orang mengenal produk maka semakin besar peluang anda mendapatkan keuntungan. Relasi atau rekan kerja di sini bisa dengan anda menarik teman – teman se instansi tempat anda bekerja dahulu, keluarga, atau rekan yang lainnya.
Demikian sedikit informasi terkait tips menghadapi masa persiapan pensiun dengan bisnis online untuk pemula.
Hilangkan kecemasan, tumbuhkan semangat bekerja, tetap berfikir positif, serta atur strategi mulai dari sekarang.
Maka tidak ada hal lain yang mampu menghalangi anda untuk bisa sejahtera di usia tua pasca pensiun. Semoga artikel ini bermanfaat, sekian dan terimakasih.
Belajar Digital Marketing untuk Meningkatkan OMSET Penjualan.
Masukkan Nama & Email di bawah :
Cek Email Sobat dalam 3 menit..! Di bagian Inbox atau Spam.
Share this Facebook Twitter WhatsApp
Tags: #bisnis online untuk pemula #Masa Persiapan Pensiun #membangun bisnis online #Mindset Bisnis yang Benar
Related Posts
Masa Persiapan Pensiun Mempersiapkan Pengenalan Jenis-Jenis Usaha Pemasaran Digital
Bila saat ini Anda sebagai karyawan perusahaan, pegawai BUMN, ASN, maupun PNS menjelang masa persiapan pensiun beberapa tahun lagi, ada baiknya untuk mempersiapkan diri membuat usaha yang ringan namun menghasilkan. Dewasa ini, jenis usaha yang resikonya kecil, bermodal kecil, dan dapat dijalankan dengan santai adalah usaha di bidang IT (Informasi dan Teknologi). Usaha di bidang …
Persiapkan Diri Untuk Masa Persiapan Pensiun Dengan Mempelajari Digital Marketing
Masa Persiapan Pensiun – Masa purnabakti atau pensiun memanglah merupakan tahapan akhir dari perjalanan karir atau tugas seorang pekerja, baik itu bagi karyawan di perusahaan, PNS, ASN, dan lain sebagainya. Masa pensiun bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan. Melainkan, Masa Persiapan Pensiun adalah masa dimana berhenti sejenak dari rutinitas sehari-hari pekerjaan kantor untuk memasuki tahapan tujuan …
Belajar Marketing Online Sambil Menunggu Masa Persiapan Pensiun
Masa persiapan pensiun merupakan masa yang pasti akan dihadapi oleh seseorang, banyak yang memiliki anggapan bahwa masa pensiun ketika seseorang sudah memasuki usia tua, dengan kondisi fisik yang sudah lemah, menderita penyakit, dan lain sebagainya. Ada juga yang beranggapan bahwa masa pensiun tanda seseorang sudah tidak dibutuhkan lagi karena produktivitasnya sudah menurun. Persepsi seperti ini …
Masa Persiapan Pensiun dengan Sukses Berbisnis Online
Masa persiapan pensiun atau MPP merupakan waktu yang akan diberikan kepada pegawai baik swasta maupun sipil selama 1 tahun sebelum masa pensiun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai agar dapat mempersiapkan diri menjelang masa pensiun tiba pada waktunya. Masa persiapan pensiun sebaiknya dimanfaatkan untuk melatih dan mempersiapkan diri sebelum datangnya masa pensiun, dengan …
Masa Persiapan Pensiun Untuk Tambahan Penghasilan Dalam Mempersiapkan Peluang Bisnis Online
Masa Persiapan Pensiun. Setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, maupun karyawan kantoran pasti akan bertemu dengan masa pensiun dimana merupakan masa sudah tidak produktif lagi dalam bekerja, yakni saat memasuki usia sekitar 60 tahun. Sebelum masa pensiun tiba, sebaiknya Anda menyiapkan unit usaha terlebih dahulu dalam masa persiapan pensiun. Sebab, …
Search for:
Artikel Terbaru
Paket Skincare Terbaik 2022 dari Belgie Pro
Konsultan Internet Marketing Pada Jasa Digital Marketing
Mengenal Profesi Konsultan Internet Marketing Yang Sangat Dibutuhkan Dalam Bidang Bisnis Jasa Digital Marketing Dan Jasa Marketing Online Saat Ini
Informasi Seputar Konsultan Digital Marketing; Bagaimana Peran Dan Manfaat Profesi Ini Dalam Membantu Memberikan Layanan Jasa Digital Marketing Dan Jasa Marketing Online

label: en

label: de


content:
— Main Menu —Home Berita Persib Arena Bobotoh Galeri Persib Sejarah Maung Video Persib Water Break Podcast Persib Bandung Simamaung Store, NOW at Tokopedia
Berita Persib
Arena Bobotoh
Galeri Persib
Sejarah Maung
Video Persib
Water Break
BREAKING NEWS
Walau Persiapan Mepet di 8 Besar, PSS Sleman Tetap Maksimal
Robert Pastikan Persib Tampil Tanpa Lima Pemain Inti
Kemenangan Jadi Harga Mati Demi Rebut Tiket Semifinal
DDS dan Kuipers Terpaksa Absen di Laga Perempatfinal
OC Piala Presiden Konfirmasi Persib Main Tanggal 1 Juli
Janur Akui Incar Dias Sejak Lama
Saturday, 29 November 2014 | 20:00
Pelatih Persib, Jajang Nurjaman membeberkan alasan dia kenapa menutup rapat pemburuan pemain anyarnya, Dias Angga Putra ke klub yang membesarkan namanya di persepakbolaan tanah air. Menurutnya itu karena Dias masih terikat kontrak dengan tim pemiliknya, Pelita Bandung Raya. Jajang mengaku dia memang sudah berniat merekrut Dias bahkan dia pun telah melakukan komunikasi dengan pemain yang berposisi sebagai bek sayap tersebut sejak jauh hari.
“Sebenarnya itu sudah rencana dari dulu, karena kita kan butuh 2 pemain belakang dan salah satunya di bek sayap. Tapi kalian saja (wartawan) yang lebih mengorek tentang Alfin (Tuassalamony). Padahal dia sudah saya proyeksikan untuk main di kita (Persib) musim depan,” katanya ketika dihubungi, Jumat (28/11).
Pelatih yang akrab disapa Janur itu mengatakan dirinya memang membutuhkan pemain yang bisa menjadi backup bagi kedua bek sayapnya. Karena di musim depan Maung Bandung akan tampil di 3 kompetisi dan menurutnya sudah sepantasnya Persib mempunyai pemain yang kualitasnya setara antara pemain inti dan pelapis.
“Intinya kita butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa mengimbangi Supardi dan Tony (Sucipto) di sektor bek sayap,” lanjutnya.
Janur sendiri mengatakan ada satu pemain lain yang sudah deal dengan Persib. Namun dia belum mau membeberkan identitas sang pemain. Kemungkinan pemain itu adalah Dedi Kusnandar yang diakuinya sudah menjalin komunikasi. “Sudah ada dua pemain baru, mereka setuju bergabung dengan Persib. Tapi namanya belum bisa diumumkan,” terangnya.


content:
Selama beberapa tahun terakhir, Autodesk telah menghadirkan berbagai aplikasi yang sangat bagus untuk Android dan iOS, termasuk Pixlr Express yang terkenal, Pixlr-o-matic, AutoCAD 360, Sketchbook Mobile, dan berbagai lainnya. Bergabung dengan gudang senjata pengembang yang luar biasa adalah Autodesk Instant, klien obrolan grup yang ditujukan untuk tempat kerja dan klien korporat, tersedia di Android dan iOS. Kami akan melihat lebih dalam tepat setelah lompat.
Aplikasi yang baru-baru ini dirilis berbicara tentang keanggunan sejak awal, menyediakan antarmuka bersih rapi yang sangat sesuai dengan tema “Halo” yang diambil aplikasi sejak Ice Cream Sandwich. Namun, di situlah hal-hal aneh dimulai. Anda lihat, Instan sebagian besar seperti WhatsApp dan Viber, karena memerlukan nomor telepon untuk Anda mulai (dan terdaftar), dan setidaknya pada titik ini, aplikasi hanya bekerja dengan nomor ponsel yang berbasis di AS (Anda mendapatkan teks konfirmasi) . Oleh karena itu, jika Anda berbasis di tempat lain, Anda kurang beruntung setidaknya pada saat ini.
Cara Mentransfer File Android Secara Nirkabel ke Desktop Linux
Langkah selanjutnya adalah membuat profil Anda, yang pada dasarnya mencakup nama lengkap dan alamat email kantor Anda. Ini juga membawa saya ke daging sapi kedua saya dengan Instan – jika Anda dapat menautkannya dengan Akun Google, itu akan jauh lebih masuk akal dari perspektif penggunaan di tempat kerja, karena banyak organisasi menggunakan Google Apps untuk tujuan ini . Namun, penanganan kontak Autodesk Instan tetap terbatas pada buku alamat Anda, sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah Anda miliki dalam daftar Anda.
Sekarang datang bagian yang baik. Aplikasi ini pada dasarnya ditujukan bukan untuk percakapan individu (bukan berarti tidak mungkin), melainkan untuk komunikasi kelompok dan sejenisnya dari Balai Kota virtual (berbasis teks). Anda dapat membuat grup untuk proyek individu, tim, komunitas, dll, dan menyiarkan pesan yang terdiri dari teks, gambar, klip video, dan bahkan lokasi. Kemudian, jika Anda perlu melakukan percakapan yang lebih pribadi, panggilan dapat dimulai langsung dari dalam aplikasi. Bagian terbaiknya adalah karena kontak ditautkan melalui nomor telepon, pesan akan dikirim bahkan ke orang-orang yang tidak menginstal Instan.
Cara Menstabilkan Video Di Android
Orang mungkin bertanya mengapa memiliki aplikasi ini ketika Anda sudah memiliki email, Google Hangouts, dan bahkan WhatsApp. Keuntungan terbesar memiliki Instan (yang juga merupakan kekurangan terbesarnya, meskipun mungkin ironis), adalah aplikasi berkomunikasi melalui ponsel. Tidak semua orang akan memeriksa email sepanjang waktu (dan push benar-benar merusak baterai Anda), tetapi Anda dapat bertaruh mereka akan selalu memiliki jangkauan seluler. Oleh karena itu, menjadi sangat berguna untuk berbagi pembaruan cepat, lokasi pertemuan, gambar untuk proyek tertentu, dll. Setiap solusi lain memerlukan aplikasi tertentu untuk diinstal atau pengaturan yang dikonfigurasi, tetapi Instan hanya berfungsi.
Autodesk Instant tersedia secara gratis di Google Play Store, dan akan berfungsi di semua ponsel Android yang menjalankan Gingerbread (2.3) atau lebih tinggi.


content:
Kasino online, sebagai sebuah konsep, tidak terlalu baru. Meskipun telah ada untuk jangka waktu yang cukup lama, sangat sedikit orang yang benar-benar memanfaatkan opsi khusus ini. Anda juga perlu memikirkan opsi ini, jika Anda belum melakukannya. Dibandingkan dengan kasino tradisional, jumlah uang yang dapat Anda hemat dengan kasino online cukup fenomenal. Faktanya, salah satu keuntungan besar lainnya dengan kasino ini mungkin adalah pilihan untuk bermain slot online gratis. Ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan Anda nikmati.
Ada banyak hal yang mungkin Anda harapkan dari kasino online. Tetapi, ketika datang untuk mendapatkan solusi yang benar-benar unik, tidak ada yang bisa mendekati slot online gratis. Di kasino mana pun, salah satu hal terbaik yang mungkin dapat Anda gunakan untuk menghabiskan waktu adalah mesin slot. Namun, Anda juga harus yakin bahwa Anda benar-benar menyukai konsep situs judi slot online kasino online. Salah satu cara terbaik di mana Anda mungkin yakin bahwa Anda mengatasi masalah ini adalah dengan masuk ke permainan berbasis slot ini.
Ada keuntungan lain juga untuk slot online gratis, selain yang jelas gratis. Anda dapat melakukannya ketika Anda hanya memiliki waktu luang yang singkat dan membutuhkan sesuatu yang mungkin dapat mengalihkan pikiran Anda dari hal-hal untuk sesaat. Ini sangat penting karena Anda mungkin perlu istirahat dari aktivitas sehari-hari Anda. Tidak ada yang benar-benar bisa menghibur seperti opsi khusus ini untuk tujuan ini. Anda mungkin dapat melihat-lihat, tetapi sangat kecil kemungkinannya Anda akan dapat menemukan sesuatu yang benar-benar bagus dan layak untuk dipilih.
Akhirnya, Anda juga harus tahu bahwa slot online gratis adalah opsi yang mungkin akan Anda pikirkan lebih lanjut jika Anda menginginkan sesuatu yang benar-benar gratis dan tidak memerlukan komitmen dari pihak Anda. Tidak seperti beberapa opsi lain di sekitar, Anda mungkin menemukan bahwa slot ini sebenarnya adalah pilihan ideal ketika Anda ingin merasakan kasino tanpa benar-benar mengemudi ke sana. Lagi pula, kasino online tidak menjadi instan tanpa bantuan yang tepat dari tempat yang tepat. Ini mungkin hal yang perlu diingat jika Anda hanya membutuhkan sumber hiburan yang sederhana dan bebas kontrak.