content:
Untuk memastikan perlindungan kabel yang dapat diandalkan menggunakan pemutus sirkuit, Anda harus mempertimbangkan beberapa keanehan pengoperasian perangkat ini dan membuat pilihan yang benar. Faktanya adalah bahwa saat ini (In), yang diindikasikan dalam menandai otomat, sebenarnya adalah arus kerja, dan kelebihannya dalam rentang tertentu tidak menyebabkan pemutusan segera jaringan.
Peringkat mesin untuk perlindungan kabel kabel
Misalnya, jika penandaannya adalah C25, maka ini berarti bahwa arus 25A dapat mengalir melalui rangkaian ini tanpa batas. Jika kelebihannya hingga 13% (28.5A), maka shutdown dapat terjadi setelah lebih dari satu jam kerja, hingga 45% (36.25A) - kurang dari satu jam. Untuk perlindungan jaringan terjamin, penting bahwa peningkatan arus tidak melebihi arus yang diizinkan dalam kabel.
Di satu sisi, algoritma semacam itu untuk pengoperasian otomat akan mengurangi kemungkinan positif palsu, tetapi di sisi lain, ia membutuhkan pendekatan yang lebih disengaja untuk pemilihan otomat.
Pilihan yang tepat dari pemutus sirkuit bukanlah tugas yang mudah, tetapi operasi yang aman dari rumah atau apartemen dan pengurangan biaya material tergantung pada solusinya.
Parameter
Nilai arus (in)
Pemutus sirkuit memiliki rentang arus terukur standar, ini tercermin dalam GOST R 50345-99, data dirangkum dalam tabel. Ini adalah arus kontinu yang mengalir melalui mesin dan tidak menyebabkannya mati. Menurut tabel Anda dapat memilih arus pengenal pemutus sirkuit. Ini menunjukkan kisaran standar arus pengenal (In) untuk mesin yang digunakan di Rusia.
Rentang arus terukur standar (In) untuk otomat
Namun, waktu mati dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan cara sakelar dipasang. Dengan demikian, peningkatan suhu udara di tempat pemasangan otomat menyebabkan pengurangan dalam periode ini, penurunan - memanjang. Sebuah pemutus sirkuit yang dipasang tunggal memiliki periode yang lebih lama, dan yang dipasang di grup dipersingkat karena pengaruh mesin tetangga.
Tabel di bawah ini menunjukkan informasi tentang arus yang mengarah ke pemutusan dalam jangka panjang, ini akan memungkinkan Anda untuk memilih nilai yang diinginkan. Ini adalah arus pengenal menurut GOST.
Arus yang di-nilai menurut GOST untuk memilih nilai nominal mesin
Menurut tabel di atas, dimungkinkan untuk membuat pilihan otomat untuk arus tersandung. Sebagai contoh, diketahui bahwa kabel dalam kabel terbuka dengan konduktor tembaga dengan penampang 4 mm 2 memiliki arus 30A yang diperbolehkan (vol. 1.3.4-1.3.8. ПУЭ). Kami menemukan di tabel arus bawah yang lebih rendah saat ini, ini adalah 29A, yang berarti bahwa kita memerlukan C20 otomatis. Jika Anda memilih otomat dengan arus pengenal C25, maka arus yang mengalir dalam kabel adalah 36.25A, dan waktu pemutusan otomat dapat mencapai 1 jam. Selama waktu ini, kabel dapat memanas sampai suhu yang cukup tinggi, yang akan menyebabkan insulasi meleleh. Jika pengulangan situasi ini tidak dikecualikan, maka ini akan menyebabkan kecelakaan.
Hal ini juga tidak mungkin tanpa pengukuran yang akurat untuk menentukan dengan tepat kapan beban saat ini contoh tertentu akan bekerja, tetapi ada koridor di mana setiap contoh dari peringkat ini akan berfungsi.
Karakteristik waktu-saat
Karakteristik ini disajikan dalam bentuk grafik dengan mana seseorang dapat secara akurat menentukan saat ini dan waktu ketika jaminan penutupan perangkat akan terjadi.
Grafik untuk menentukan waktu shutdown otomatis
Misalnya, Anda dapat mengetahui setelah berapa lama mesin tipe C akan mati jika arus mengalir satu setengah kali lebih besar dari nominal, yaitu I / In= 1,5. Kami menggambar garis vertikal pada grafik sehingga melintasi kisaran nilai dan menggambar garis horizontal dari titik-titik persimpangan garis ini dengan zona biru ke sumbu Y.
Pada sumbu Y kita melihat waktu: minimum adalah 50 detik, maksimum sekitar 6 menit. Ini berarti bahwa pada arus lebih ganda kabel ini akan bekerja di bawah beban tersebut hingga 6 menit.
Untuk menentukan arus tersandung untuk tipe lain, B atau D, garis horizontal harus ditarik ke sumbu Y dari area masing-masing.
Jika terjadi hubungan pendek, automata bekerja dengan sangat baik, memutus jaringan dalam waktu kurang dari 0,1 detik, selama periode waktu tersebut kabel tidak memiliki waktu untuk memanaskan secara nyata.
Jika ada pemadaman darurat, jangan buru-buru menyalakan mesin, pertama matikan perangkat yang kuat, terutama pemanasan: setrika, ketel, kompor listrik, microwave, dll. Hidupkan mesin setelah 5-10 menit.
Kabel GOST 31996–2012
Ketika memilih mesin, perlu mempertimbangkan karakteristik kabel. Yang paling penting adalah arus yang diizinkan (Iekstra). Ini menunjukkan pada apa saat ini kabel maksimum dapat beroperasi selama masa layanan keseluruhan. Tabel OES ini berisi informasi tentang arus kabel yang diizinkan tergantung pada material dan kondisi peletakan kabel.
Arus kabel yang diijinkan tergantung pada bahan
Rating pemutus sirkuit untuk arus: cara memilih mesin dengan benar
Perangkat untuk mematikan listrik selama overload dan arus pendek dipasang di pintu masuk ke jaringan rumah.
Hal ini diperlukan untuk benar menghitung peringkat pemutus sirkuit oleh arus, jika tidak operasi mereka tidak akan efektif: baik mereka tidak akan melindungi saluran dan peralatan rumah tangga, atau alarm palsu sering akan terjadi.
Parameter Pemutus Sirkuit
Untuk memastikan pemilihan peringkat perangkat shutdown yang benar, perlu memahami prinsip-prinsip operasi mereka, kondisi dan waktu respon.
Parameter operasi pemutus sirkuit standar oleh Rusia dan dokumen peraturan internasional.
Elemen dan pelabelan utama
Desain switch mencakup dua elemen yang merespons kelebihan arus dari kisaran nilai yang ditentukan:
Pelat bimetalik di bawah pengaruh arus yang lewat memanas dan, membungkuk, menekan pendorong, yang memisahkan kontak. Ini adalah "perlindungan termal" terhadap beban berlebih.
Solenoid di bawah pengaruh arus kuat dalam belitan menghasilkan medan magnet yang menekan inti, dan yang terakhir sudah bertindak pada plunger. Ini adalah "perlindungan arus pendek arus" yang bereaksi terhadap peristiwa semacam itu jauh lebih cepat daripada pelat.
Jenis perangkat proteksi listrik memiliki penandaan yang dengannya parameter dasar mereka dapat ditentukan.
Jenis karakteristik waktu-saat tergantung pada rentang pengaturan (besarnya arus di mana respons terjadi) dari solenoid. Untuk melindungi kabel dan peralatan di apartemen, rumah dan kantor menggunakan switch tipe "C" atau, apalagi - "B". Tidak ada perbedaan khusus di antara mereka dalam penggunaan rumah tangga.
Tipe "D" digunakan di ruang utilitas atau tukang kayu di hadapan peralatan dengan motor listrik, yang memiliki indikator besar kekuatan awal.
Ada dua standar untuk perangkat pemutus: hunian (EN 60898-1 atau GOST R 50345) dan industri yang lebih ketat (EN 60947-2 atau GOST R 50030.2). Mereka sedikit berbeda dan mesin kedua standar dapat digunakan untuk tempat tinggal.
Menurut arus pengenal, kisaran standar automata untuk digunakan dalam kondisi kehidupan mengandung perangkat dengan nilai-nilai berikut: 6, 8, 10, 13 (jarang terjadi), 16, 20, 25, 32, 40, 50 dan 63 A.
Karakteristik respons waktu-saat
Untuk menentukan kecepatan operasi otomat dalam kasus kelebihan beban, ada tabel khusus untuk ketergantungan waktu tersandung pada rasio kelebihan nominal, yang sama dengan rasio arus yang ada dengan nominal K = I / In.
Kerusakan yang tajam pada grafik ketika nilai faktor jangkauan dari 5 hingga 10 unit tercapai disebabkan oleh pengoperasian pelepasan elektromagnetik. Untuk switch tipe "B" ini terjadi ketika nilainya dari 3 hingga 5 unit, dan untuk tipe "D" - dari 10 hingga 20.
Dengan K = 1,13, mesin dijamin tidak akan memutuskan sambungan selama 1 jam, dan dengan K = 1,45 - dijamin akan terputus selama waktu yang sama. Nilai-nilai ini disetujui dalam klausa 8.6.2. GOST R 50345-2010.
Untuk memahami berapa lama perlindungan akan bekerja, misalnya, ketika K = 2, perlu untuk menarik garis vertikal dari nilai ini. Akibatnya, kami memperoleh sesuai dengan jadwal di atas, pemutusan akan terjadi dalam rentang dari 12 hingga 100 detik. Penyebaran waktu yang begitu besar adalah karena fakta bahwa pemanasan pelat tidak hanya bergantung pada kekuatan arus yang melewatinya, tetapi juga pada parameter lingkungan eksternal. Semakin tinggi suhu, semakin cepat kebakaran otomatis.
Aturan pemilihan nominal
Geometri jaringan listrik di rumah dan rumah bersifat individual, sehingga solusi standar untuk memasang sakelar dengan nilai nominal tertentu tidak ada. Aturan umum untuk menghitung parameter automata yang diizinkan cukup rumit dan bergantung pada banyak faktor. Anda perlu mempertimbangkan semuanya, jika tidak memungkinkan untuk membuat keadaan darurat.
Prinsip perkawatan internal
Jaringan listrik internal memiliki struktur bercabang dalam bentuk "pohon" - grafik tanpa siklus. Ini meningkatkan stabilitas sistem jika terjadi keadaan darurat dan menyederhanakan pekerjaan untuk menghilangkannya. Juga lebih mudah untuk mendistribusikan beban, menghubungkan perangkat yang boros energi dan mengubah konfigurasi pengkabelan.
Fungsi-fungsi dari otomat masukan termasuk pengawasan overload total - mencegah arus listrik melebihi nilai yang dibolehkan untuk suatu objek. Jika ini terjadi, ada risiko kerusakan pada kabel eksternal. Selain itu, perangkat perlindungan di luar apartemen, yang sudah milik properti rumah umum atau milik jaringan listrik lokal, kemungkinan akan diaktifkan.
Fungsi automat grup termasuk kontrol intensitas arus sepanjang garis individu. Mereka melindungi dari membebani kabel di area yang ditentukan dan kelompok konsumen listrik yang terhubung dengannya. Jika selama hubung singkat perangkat semacam itu tidak berfungsi, maka diasuransikan oleh automat pendahuluan.
Bahkan untuk apartemen dengan sejumlah kecil konsumen listrik, diharapkan untuk menjalankan jalur terpisah untuk penerangan. Ketika pemutus sirkuit otomatis dari sirkuit lain dimatikan, cahayanya tidak akan padam, yang akan memungkinkan untuk menghilangkan masalah dalam kondisi yang lebih nyaman. Di hampir setiap panel, nilai dari nilai nominal mesin input kurang dari jumlah grup.
Kekuatan total peralatan listrik
Beban maksimum di sirkuit terjadi ketika semua peralatan listrik dinyalakan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, biasanya, daya total dihitung dengan penambahan sederhana. Namun, dalam beberapa kasus, angka ini akan berkurang.
Untuk beberapa jalur, operasi simultan dari semua peralatan listrik yang terhubung dengannya tidak mungkin dan kadang-kadang tidak mungkin. Di rumah, kadang-kadang mereka secara khusus menetapkan batasan operasi perangkat daya tinggi. Untuk melakukan ini, ingatlah untuk mencegah inklusi simultan mereka atau menggunakan sejumlah outlet terbatas.
Dalam elektrifikasi gedung perkantoran, koefisien empiris simultanitas sering digunakan untuk perhitungan, nilai yang diambil dalam kisaran 0,6-0,8. Beban maksimum dihitung dengan mengalikan jumlah daya semua peralatan dengan faktor.
Ada satu kehalusan dalam perhitungan - perlu memperhitungkan perbedaan antara kekuatan nominal (penuh) dan yang dikonsumsi (aktif), yang terkait dengan koefisien (cos (f)). Ini berarti bahwa perangkat memerlukan arus listrik yang sama dengan yang dikonsumsi dibagi dengan faktor ini:
Sayap = I / cos (f)
Sayap - kekuatan arus nominal, yang digunakan dalam perhitungan beban;
Saya adalah arus yang dikonsumsi oleh perangkat;
cos (f) 2, ketika menurut tabel 4 mm 2 sudah cukup. Ini dibenarkan karena alasan berikut:
Pengoperasian kabel tebal yang lebih lama, yang jarang dikenakan maksimum yang diizinkan untuk beban penampangnya. Pemasangan kembali kabel bukanlah pekerjaan yang mudah dan mahal, terutama jika perbaikan telah dilakukan di dalam ruangan.
Bandwidth cadangan memungkinkan Anda untuk terhubung ke perangkat baru cabang jaringan secara mulus. Jadi, di dapur, Anda dapat menambahkan freezer tambahan atau memindahkan mesin cuci dari kamar mandi.
Memulai perangkat yang berisi motor listrik, memberikan arus awal yang kuat. Dalam hal ini, ada penurunan tegangan, yang dinyatakan tidak hanya dalam lampu penerangan yang berkedip, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan bagian elektronik komputer, AC atau mesin cuci. Semakin tebal kabel, semakin sedikit lonjakan listrik.
Sayangnya, ada banyak kabel di pasaran yang tidak dibuat sesuai dengan GOST, tetapi sesuai dengan persyaratan berbagai spesifikasi teknis. Seringkali penampang pembuluh darah mereka tidak memenuhi persyaratan atau mereka terbuat dari bahan konduktif dengan resistensi yang lebih besar dari yang diharapkan. Oleh karena itu, kekuatan maksimum yang sebenarnya di mana pemanasan kabel yang diizinkan terjadi adalah kurang dari pada tabel normatif.
Perhitungan peringkat switch untuk proteksi kabel
Mesin otomatis yang dipasang di panel harus memastikan bahwa saluran terputus ketika output daya arus berada di luar kisaran yang diizinkan untuk kabel listrik. Oleh karena itu, untuk sakelar, Anda perlu menghitung peringkat maksimum yang diizinkan.
Untuk PUE, beban kontinyu yang diperbolehkan, diletakkan dalam kotak atau udara (misalnya, di atas langit-langit peregangan) dari kabel tembaga, diambil dari tabel di atas. Nilai-nilai ini dimaksudkan untuk kasus-kasus darurat ketika ada kelebihan beban. Beberapa masalah dimulai dengan korelasi kekuatan pengenal saklar ke arus yang diizinkan dalam jangka panjang, jika ini dilakukan sesuai dengan GOST R 50571.4.43-2012 saat ini.
Pertama, decoding dari variabel I menyesatkan.n, sebagai kekuatan nominal, jika Anda tidak memperhatikan Lampiran "1" untuk item ini GOST. Kedua, dalam rumus "2" ada salah ketik: koefisien 1,45 ditambahkan salah dan fakta ini dipastikan oleh banyak ahli.
Menurut klausa 8.6.2.1. GOST R 50345-2010 untuk switch rumah tangga dengan nilai nominal hingga 63 A, waktu bersyarat adalah 1 jam. Set tripping current sama dengan nilai nominal dikalikan dengan faktor 1,45.
Jadi, menurut formula kedua yang pertama dan dimodifikasi, arus nominal switch harus dihitung menggunakan rumus berikut:
Sayan 2: 19 / 1.45 = 13.1. Rating: 13 A;
Bagian 2.5 mm 2: 27 / 1.45 = 18.6. Peringkat: 16 A;
Penampang lintang 4,0 mm 2: 38 / 1,45 = 26,2. Rating: 25 A;
Bagian 6.0 mm 2: 50 / 1.45 = 34.5. Rating: 32 A;
Bagian 10.0 mm 2: 70 / 1.45 = 48.3. Peringkat: 40 A;
Bagian 16.0 mm 2: 90 / 1.45 = 62.1. Peringkat: 50 A;
Bagian 25.0 mm 2: 115 / 1.45 = 79.3. Peringkat: 63 A.
Pemutus sirkuit 13A jarang tersedia secara komersial, sehingga perangkat dengan kapasitas pengenal 10A lebih sering digunakan sebagai gantinya.
Dengan cara yang sama untuk kabel aluminium, kami menghitung nilai automata:
Bagian 2.5 mm 2: 21 / 1.45 = 14.5. Rating: 10 atau 13 A;
Penampang lintang 4,0 mm 2: 29 / 1,45 = 20,0. Rating: 16 atau 20 A;
Bagian 6.0 mm 2: 38 / 1.45 = 26.2. Rating: 25 A;
Bagian 10.0 mm 2: 55 / 1.45 = 37.9. Rating: 32 A;
Bagian 16.0 mm 2: 70 / 1.45 = 48.3. Peringkat: 40 A;
Bagian 25.0 mm 2: 90 / 1.45 = 62.1. Denominasi: 50 A.
Bagian 35.0 mm 2: 105 / 1.45 = 72.4. Peringkat: 63 A.
Jika pabrikan kabel daya menyatakan ketergantungan yang berbeda dari daya yang diizinkan pada area penampang, maka perlu menghitung ulang nilai untuk sakelar.
Mencegah kelebihan dari konsumen
Kadang-kadang automat dengan daya nominal yang jauh lebih rendah dari yang diperlukan dipasang di telepon untuk menjamin pelestarian efisiensi kabel listrik.
Dianjurkan untuk menurunkan peringkat pemutus sirkuit jika total daya semua perangkat di sirkuit secara signifikan kurang dari kabel dapat menahan. Ini terjadi jika, untuk alasan keamanan, ketika beberapa perangkat dihapus dari garis setelah kabel.
Kemudian reduksi daya nominal mesin dibenarkan dari sudut pandang responsnya yang lebih cepat terhadap kelebihan beban yang terjadi. Sebagai contoh, ketika bantalan motor macet, arus dalam belitan meningkat tajam, tetapi tidak pada nilai sirkuit pendek. Jika mesin merespon dengan cepat, belitan tidak akan punya waktu untuk meleleh, yang akan menghemat mesin dari prosedur memutar yang mahal.
Juga, nominal digunakan kurang dari yang dihitung karena alasan pembatasan berat pada setiap rantai. Misalnya, untuk jaringan satu fase, saklar 32 A dipasang di pintu masuk ke apartemen dengan kompor listrik, yang memberikan 32 * 1,13 * 220 = 8,0 kW daya yang diizinkan. Anggaplah bahwa selama tata letak 3 jalur apartemen dibentuk dengan pemasangan otomat grup 25 A.
Misalkan pada salah satu garis ada peningkatan beban yang lambat. Ketika konsumsi daya mencapai nilai yang sama dengan jaminan peralihan dari sakelar grup, hanya dua bagian tersisa yang akan memiliki (32 - 25) * 1,45 * 220 = 2,2 kW. Ini sangat kecil dibandingkan dengan total konsumsi. Dalam skema ini, automaton masukan panel distribusi akan lebih sering terputus dari perangkat pada garis.
Oleh karena itu, untuk mempertahankan prinsip selektivitas, perlu menempatkan switch dengan nilai nominal 20 atau 16 ampere pada bagian. Kemudian, dengan ketidakseimbangan konsumsi daya yang sama, dua tautan lainnya akan menghasilkan total 3,8 atau 5,1 kW, yang dapat diterima.
Pertimbangkan kemungkinan memasang switch dengan rating 20A pada contoh saluran terpisah yang didedikasikan untuk dapur. Peralatan listrik berikut ini terhubung dengannya dan dapat dihidupkan secara bersamaan:
Kulkas dengan daya pengenal 400 W dan arus awal 1,2 kW;
Dua freezer, 200 W;
Oven, 3,5 kW;
Saat mengoperasikan oven listrik, diperbolehkan untuk menyalakan tambahan hanya satu alat, yang paling kuat adalah ketel listrik yang mengkonsumsi 2,0 kW.
Mesin dua puluh amp memungkinkan lebih dari satu jam untuk melewatkan arus dengan daya 20 * 220 * 1,13 = 5,0 kW. Dijamin shutdown dalam waktu kurang dari satu jam akan terjadi ketika arus dilewatkan dalam 20 * 220 * 1,45 = 6,4 kW.
Pada saat yang sama menyalakan oven dan ketel listrik, daya total akan menjadi 5.5 kW atau 1,25 bagian dari nominal mesin. Karena ketel tidak tahan lama, ia tidak akan mati. Jika saat ini kulkas dan kedua freezer beroperasi, daya akan menjadi 6,3 kW atau 1,43 bagian dari nominal.
Nilai ini sudah dekat dengan parameter perjalanan yang dijamin. Namun, kemungkinan situasi seperti itu sangat kecil dan durasi periode tidak akan signifikan, karena waktu operasi motor dan ketel kecil.
Arus awal yang timbul pada awal kulkas, bahkan jika semua perangkat beroperasi, tidak akan cukup untuk memicu pelepasan elektromagnetik. Dengan demikian, dalam kondisi yang diberikan, adalah mungkin untuk menggunakan otomat pada 20 A.
Satu-satunya peringatan adalah kemungkinan meningkatkan tegangan menjadi 230 V, yang diizinkan oleh dokumen peraturan. Secara khusus, GOST 29322-2014 (IEC 60038: 2009) mendefinisikan tegangan standar sama dengan 230 V dengan kemungkinan menggunakan 220 V.
Sekarang, sebagian besar jaringan memasok listrik dengan tegangan 220 V. Jika parameter saat ini direduksi menjadi standar internasional 230 V, maka peringkat dapat dihitung ulang sesuai dengan nilai ini.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Saklar perangkat. Pemilihan otomat masukan tergantung pada daya yang terhubung. Aturan Distribusi Daya:
Memilih switch untuk bandwidth kabel:
Perhitungan arus pengenal pemutus sirkuit adalah tugas yang rumit, yang perlu memperhitungkan banyak kondisi. Kenyamanan layanan dan keamanan jaringan listrik lokal bergantung pada mesin yang dipasang. Jika ada keraguan dalam kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat, Anda harus menghubungi para ahli.
Karakteristik pemutus sirkuit saat ini
Halo, para pembaca situs http://elektrik-sam.info.
Dalam artikel ini kita akan mempertimbangkan karakteristik utama pemutus sirkuit yang perlu Anda ketahui untuk menavigasi dengan benar ketika memilih mereka - ini adalah karakteristik arus dan waktu saat ini dari pemutus sirkuit.
Mari saya ingatkan Anda bahwa publikasi ini termasuk dalam serangkaian artikel dan video pada perangkat perlindungan listrik dari rangkaian Pemutus Sirkuit, RCD, difavtomaty - panduan rinci.
Karakteristik utama pemutus sirkuit ditunjukkan pada kasusnya, di mana merek atau merek pabrikan dan katalog atau nomor seri juga diterapkan.
Karakteristik yang paling penting dari pemutus sirkuit adalah arus pengenal. Ini adalah arus maksimum (dalam ampere) yang dapat mengalir melalui mesin tanpa batas tanpa memutus sirkuit yang dilindungi. Ketika aliran arus melebihi nilai ini, automaton akan mengaktifkan dan membuka sirkuit yang dilindungi.
Rentang nilai arus pengenal pemutus sirkuit distandardisasi dan adalah:
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A.
Nilai arus pengenal otomat diindikasikan pada kasusnya dalam ampere dan sesuai dengan suhu sekitar + 30˚˚. Dengan meningkatnya suhu, nilai arus pengenal menurun.
Juga, automata dalam papan listrik biasanya dipasang dalam beberapa bagian dalam satu baris yang berdekatan satu sama lain, ini mengarah pada peningkatan suhu (automata "pemanasan" satu sama lain) dan penurunan nilai arus yang dialihkan.
Beberapa produsen pemutus sirkuit menentukan faktor koreksi dalam katalog untuk memperhitungkan parameter ini.
Untuk rincian tentang pengaruh suhu lingkungan dan jumlah aparatus proteksi yang dipasang, lihat artikel Mengapa pemutus sirkuit memicu panas.
Pada saat koneksi dari beberapa konsumen ke jaringan listrik, misalnya, lemari es, penyedot debu, kompresor, dll, arus awal timbul sebentar di sirkuit, yang dapat melebihi arus pengenal mesin beberapa kali. Untuk kabel, lonjakan arus jangka pendek seperti itu tidak mengerikan.
Oleh karena itu, agar mesin tidak mati setiap saat dengan peningkatan jangka pendek kecil dalam arus di sirkuit, mesin dengan berbagai jenis karakteristik waktu-saat digunakan.
Dengan demikian, karakteristik utama berikut:
Karakteristik respons arus waktu dari pemutus sirkuit adalah ketergantungan waktu tripping dari sirkuit yang dilindungi, pada kekuatan arus yang mengalir melaluinya. Arus diindikasikan sebagai rasio terhadap arus / I yang terukur, yaitu berapa kali arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit melebihi arus pengenal untuk pemutus sirkuit ini.
Pentingnya karakteristik ini terletak pada kenyataan bahwa automata dengan nilai nominal yang sama akan dimatikan secara berbeda (tergantung pada jenis karakteristik waktu-saat). Hal ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah alarm palsu dengan menggunakan pemutus sirkuit dengan karakteristik arus yang berbeda untuk berbagai jenis beban,
Pertimbangkan jenis karakteristik waktu-saat ini:
- Tipe A (2-3 nilai nominal saat ini) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan panjang kabel yang besar dan untuk melindungi perangkat semikonduktor.
- Tipe B (3-5 nilai arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan nilai kecil dari multiplisitas arus awal dengan beban yang sebagian besar aktif (lampu pijar, pemanas, tungku, lampu utama untuk penggunaan umum). Ditampilkan untuk digunakan di apartemen dan bangunan tempat tinggal di mana banyak yang kebanyakan aktif.
- Tipe C (nilai nominal nominal 5-10) digunakan untuk melindungi sirkuit instalasi dengan arus awal yang moderat - AC, lemari es, stopkontak rumah dan kantor, lampu gas-discharge dengan arus start yang meningkat.
- Tipe D (nilai 10-20 arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit yang memasok instalasi listrik dengan arus awal yang tinggi (kompresor, mekanisme pengangkatan, pompa, mesin). Mereka dipasang terutama di lokasi industri.
- Tipe K (8-12 nilai arus nominal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan beban induktif.
- Tipe Z (nilai 2,5-3,5 dari arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan perangkat elektronik yang sensitif terhadap arus berlebih.
Dalam kehidupan sehari-hari, pemutus sirkuit dengan karakteristik B, C dan sangat jarang digunakan Sangat jarang D. Jenis karakteristik ditunjukkan pada badan otomat dengan huruf Latin sebelum nilai nominal saat ini.
Menandai "C16" pada pemutus sirkuit akan menunjukkan bahwa ia memiliki jenis C tersandung seketika (yaitu, dipicu ketika arus adalah 5 sampai 10 kali arus pengenal) dan arus pengenal adalah 16 A.
Karakteristik arus waktu pemutus sirkuit biasanya diberikan sebagai grafik. Sumbu horizontal menunjukkan keragaman arus pengenal, dan sumbu vertikal menunjukkan waktu respons otomat.
Kisaran luas nilai pada grafik adalah karena variasi dalam parameter pemutus sirkuit, yang bergantung pada suhu, baik eksternal dan internal, karena pemutus sirkuit dipanaskan oleh arus listrik yang melewatinya, terutama selama kondisi darurat, oleh arus yang berlebihan atau arus hubung singkat (SC).
Grafik menunjukkan bahwa ketika nilai I / I≤≤ 1, waktu tripping dari circuit breaker cenderung tak terbatas. Dengan kata lain, selama arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit kurang dari atau sama dengan arus pengenal, pemutus sirkuit tidak akan tersandung (mati).
Grafik juga menunjukkan bahwa semakin besar nilai I / In (yaitu, semakin banyak arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit melebihi nominal), semakin cepat pemutus sirkuit mati.
Ketika mengalir melalui pemutus sirkuit otomatis, nilai yang sama dengan batas bawah rentang operasi pelepasan elektromagnetik (3In untuk "B", 5In untuk "C" dan 10In untuk "D"), itu harus mati selama lebih dari 0,1s.
Ketika arus mengalir sama dengan batas atas rentang operasi unit perjalanan elektromagnetik (5In untuk "B", 10In untuk "C" dan 20In untuk "D"), pemutus sirkuit akan mati dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Jika arus sirkuit utama berada dalam kisaran arus tersandung seketika, pemutus sirkuit akan melakukan trip baik dengan sedikit penundaan atau tanpa penundaan waktu (kurang dari 0,1 detik).
Dalam artikel berikut, kami akan terus mempertimbangkan karakteristik pemutus sirkuit, metode dan strategi perhitungan dan pemilihannya, jadi jika Anda tidak ingin ketinggalan materi baru yang menarik tentang topik ini - berlangganan situs berita, formulir berlangganan di bagian bawah artikel.
Pada akhir artikel video rinci tentang rating dan karakteristik terkini dari pemutus sirkuit:
6 kriteria pemilihan penting untuk pemutus sirkuit
Kriteria pemilihan utama
Jadi, pertimbangkan cara memilih parameter terpenting dari perangkat untuk melindungi kabel di rumah dan apartemen.
Arus hubung singkat. Untuk memilih pemutus sirkuit untuk arus hubung singkat, perlu untuk mempertimbangkan suatu kondisi penting - oleh aturan ПУЭ, automata dengan kapasitas pemutusan tertinggi kurang dari 6 kA dilarang. Sampai saat ini, perangkat dapat memiliki peringkat 3; 4.5; 6 dan 10 kA. Jika rumah Anda terletak di sebelah gardu trafo, Anda harus memilih pemutus sirkuit yang beroperasi saat arus pendek 10 kA. Dalam kasus lain, itu sudah cukup untuk memilih perangkat switching dengan nilai nominal 6000 Amer.
Nilai saat ini (bekerja). Selanjutnya, kriteria tidak kalah penting untuk memilih mesin untuk rumah adalah sesuai dengan arus pengenal. Karakteristik ini menampilkan nilai saat ini di mana sirkuit akan terputus dan, karenanya, perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih. Untuk memilih nilai yang sesuai (bisa 10, 16, 32, 40A, dll.), Perlu bergantung pada penampang kabel kabel rumah dan kekuatan konsumen listrik. Ini adalah pada seberapa tinggi arus mampu melewati kabel itu sendiri dan pada saat yang sama, berapa total daya dari semua peralatan rumah tangga, akan tergantung pada arus operasi dari perangkat switching. Dalam hal ini, untuk memilih karakteristik pemutus sirkuit yang sesuai, kami menyarankan untuk menentukan penampang kabel di rumah atau apartemen Anda, dan kemudian ikuti tabel berikut:
Kami juga menyarankan untuk melihat tutorial video, yang menyediakan semua tabel dan rumus yang diperlukan untuk memilih pemutus sirkuit untuk bagian arus, daya dan kabel:
Kriteria yang tercantum untuk memilih pemutus sirkuit adalah dasar, dan pertama-tama, perhatikan parameter ini. Perlu dicatat bahwa menghemat mesin sangat bodoh! Perbedaan antara kualitas produk (dari produsen ABB atau Schneider Electric) dan palsu tidak terlalu besar, mengingat rumah Anda dan, yang lebih penting, hidup dipertaruhkan!
Kesalahan tidak valid saat membeli
Ada beberapa kesalahan yang dapat dibuat oleh teknisi listrik pemula ketika memilih pemutus sirkuit dalam hal kekuatan dan beban saat ini. Jika Anda salah memilih pistol otomatis protektif, bahkan "sedikit overshot" dengan nilai nominal, ini mungkin memerlukan banyak efek buruk: pemicu otomatis saat alat dihidupkan, kabel tidak akan menahan beban saat ini, masa pakai switch akan cepat berkurang, dll.
Hal pertama dan terpenting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pada saat penandatanganan kontrak, pelanggan baru memesan kapasitas daya dari koneksi mereka. Dari sini, departemen teknis membuat perhitungan dan memilih di mana koneksi akan berlangsung dan apakah peralatan, saluran, TP dapat menahan beban. Juga, menurut daya yang dinyatakan, penampang kabel dan nilai nominal pemutus sirkuit dihitung. Untuk pelanggan perumahan, peningkatan beban yang tidak sah pada input tidak dapat diterima tanpa modernisasi, karena proyek telah menyatakan kapasitas dan meletakkan kabel pasokan. Secara umum, nilai nominal dari otomat masukan tidak dipilih oleh Anda, tetapi oleh departemen teknis. Jika pada akhirnya Anda ingin memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, semuanya harus konsisten.
Selalu fokus tidak pada kekuatan peralatan rumah tangga, tetapi pada kabel. Anda tidak boleh memilih mesin hanya pada karakteristik peralatan listrik, jika kabel sudah tua. Bahayanya adalah jika, misalnya, untuk melindungi kompor listrik, Anda memilih model 32A, dan penampang kabel aluminium lama hanya dapat menahan arus 10A, maka kabel Anda tidak akan bertahan dan meleleh dengan cepat, yang akan menyebabkan korsleting di jaringan. Jika Anda perlu memilih perangkat switching yang kuat untuk perlindungan, pertama-tama ganti kabel di apartemen dengan yang baru, yang lebih kuat.
Jika, misalnya, ketika menghitung nilai nominal yang sesuai dari otomat untuk arus operasi, Anda memiliki nilai rata-rata antara dua karakteristik - 13.9A (bukan 10 dan bukan 16A), berikan preferensi ke nilai yang lebih besar hanya jika Anda tahu bahwa kabel akan bertahan saat ini memuat 16A.
Untuk taman dan garasi lebih baik memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, karena Mesin las, pompa submersible yang kuat, motor asinkron, dll. Dapat digunakan di sini. Lebih baik untuk meramalkan hubungan konsumen yang kuat di muka, agar tidak membayar lebih pada pembelian perangkat switching dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Sebagai aturan, 40A cukup untuk melindungi garis dalam kondisi penggunaan domestik.
Dianjurkan untuk mengambil semua otomatisasi dari satu, produsen berkualitas tinggi. Dalam hal ini, probabilitas perbedaan apa pun direduksi menjadi minimum.
Beli barang hanya di toko khusus, dan bahkan lebih baik - dari distributor resmi. Dalam hal ini, Anda tidak mungkin memilih palsu dan, apalagi, biaya produk dari pemasok langsung, sebagai suatu peraturan, sedikit lebih rendah daripada perantara.
Itulah seluruh metode memilih mesin yang tepat untuk rumah, apartemen, dan pondok Anda sendiri! Kami berharap bahwa sekarang Anda tahu bagaimana memilih pemutus sirkuit untuk arus, beban dan karakteristik lain yang sama pentingnya, serta kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan saat membeli!
Rating Circuit Breaker Saat Ini
Untuk mengontrol kabel listrik di apartemen atau rumah, perangkat pelindung khusus digunakan, yang mematikan daya listrik ketika jaringan kelebihan beban. Karakteristik seperti arus beban dan tegangan listrik ditentukan oleh peringkat pemutus sirkuit.
Jenis perangkat
Ada beberapa jenis perangkat yang dapat memantau pengoperasian kabel dan, jika perlu, matikan energi listrik. Mereka adalah:
Miniatur (mini-model);
Air (eksekusi terbuka);
Sakelar cetakan yang tertutup;
UZO (Perangkat penutupan pelindung);
Pemutus sirkuit, tambahan dilengkapi dengan RCD (diferensial).
Perangkat miniatur dirancang untuk bekerja di jaringan dengan beban kecil, sebagai suatu peraturan, mereka tidak memiliki fungsi penyesuaian tambahan. Rentang model ini diwakili oleh automata dengan kapasitas pemutusan dihitung untuk arus misfire dari 4,5 ke 15A. Oleh karena itu, mereka paling sering digunakan dalam pemasangan kabel rumah tangga, karena untuk kapasitas produksi diperlukan arus listrik yang lebih tinggi.
Foto - model dengan nilai nominal 32 A
Model Schneider Electric sangat populer. Ada mesin otomatis dengan nilai nominal dari 2 hingga 125 A, yang memungkinkan Anda memilih perangkat terpisah bahkan untuk sekelompok kecil perangkat, misalnya, untuk menyambungkan pencahayaan atau peralatan listrik lainnya (sconce, ketel listrik, dll.).
Jika perangkat dengan peringkat yang lebih tinggi diperlukan, katakanlah, untuk mengontrol operasi jaringan listrik di mana konsumen yang kuat terhubung, pemutus sirkuit tipe udara dipilih. Peringkat arus cut-off mereka adalah urutan besarnya lebih tinggi daripada model miniatur. Sebagai aturan, mereka dibuat dalam versi tiga kutub, tetapi sekarang banyak perusahaan, termasuk IEC, menghasilkan model empat kutub.
Pemasangan pemutus sirkuit yang dibuat dalam kabinet khusus, di mana rel DIN untuk pemasangannya dipasang. Kabinet distribusi dengan kelas perlindungan yang sesuai (setidaknya IP55) diperbolehkan ditempatkan di ruang terbuka (tiang, papan panel jalan, dll.). Housing tahan air yang terbuat dari bahan refraktori memastikan tingkat keamanan yang memadai.
Garis model pemutus sirkuit ini memungkinkan untuk penyimpangan sedikit (hingga 10%) dari karakteristik yang ditentukan. Keuntungan terbesar dari mesin ini sebelum miniatur adalah kemampuan untuk menyesuaikan parameter operasi perangkat.
Foto - opsi untuk jaringan tegangan rendah
Untuk tujuan ini, insert khusus digunakan, dengan mana Anda dapat mengontrol arus listrik pada kontak. Dengan kata lain, ketika insert yang dikalibrasi dipasang pada kontak aktif, dimungkinkan untuk mengubah parameter switch, yang dalam beberapa kondisi memungkinkan untuk memperluas karakteristik nominal. Terlepas dari jangkauan tindakan dan peringkat, pemutus sirkuit memiliki ukuran yang sama dari seluruh rentang model, satu-satunya dimensi variabel adalah lebar (modularitas). Itu tergantung pada jumlah kutub (mungkin ada 2 atau lebih).
Pemutus sirkuit dipasang dalam posisi vertikal, dengan pengecualian perangkat dalam kinerja lebih dari 5000A dan 6300A. Mereka dapat digunakan untuk instalasi di area terbuka atau di perisai khusus. Keuntungan dari perangkat tersebut adalah adanya kontak dan koneksi tambahan, yang secara signifikan memperluas ruang lingkup penggunaan dan kemungkinan pemasangan.
Pemutus sirkuit tertutup dibuat dalam cetakan yang terbuat dari bahan tahan api. Karena ini, mereka benar-benar disegel dan cocok untuk digunakan dalam kondisi ekstrim. Rata-rata, berbagai model mesin tersebut digunakan pada arus hingga 200 Amps dan tegangan hingga 750 Volt. Dengan prinsip tindakan, mereka dibagi ke dalam tipe berikut:
Tergantung pada kebutuhan, Anda harus memilih prinsip pengoperasian perangkat yang optimal. Perangkat jenis elektromagnetik dianggap yang paling akurat, karena mereka menentukan nilai rms dari arus aktif dan dipicu dalam kasus arus pendek. Ini memungkinkan Anda untuk memperingatkan terlebih dahulu semua konsekuensi negatif.
Foto - IEK cast solid
Setiap jenis perangkat ini dapat diproduksi di salah satu dari empat ukuran standar, dengan arus cut-off dalam kisaran dari 25 hingga 150 A. Desain dapat berupa dua, tiga dan empat-kutub, yang memungkinkan mereka untuk digunakan ketika menghubungkan ke jaringan catu daya baik perumahan dan tempat produksi.
Mesin otomatis dalam desain elektromagnetik telah membuktikan diri sebagai perangkat yang dapat mengontrol pengoperasian alat mesin atau peralatan lainnya. Fitur khusus adalah kemampuan menahan pulsa saat ini dengan kekuatan hingga 70.000 Ampere. Arus operasi pengenal ditunjukkan pada casing perangkat.
Foto - Otomat seri AE
RCD tidak dapat dianggap sebagai perangkat independen untuk perlindungan jaringan terhadap tegangan berlebih. Mereka direkomendasikan untuk digunakan baik bersama-sama dengan mesin otomatis, atau segera membeli saklar yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan tambahan (perangkat otomatis diferensial). Pada saat yang sama, selama pemasangan kabel, RCD dipasang di depan mesin otomatis, dan bukan sebaliknya. Jika tidak, perangkat hanya akan terbakar pada pulsa arus hubung singkat yang tinggi.
Video: beralih beban
Automata nominal (tabel perhitungan)
Untuk memilih nilai yang benar untuk pemutus sirkuit rumah dan industri, gunakan tabel khusus:
Pemilihan arus pemutus arus
Ketika merakit panel listrik atau menghubungkan peralatan rumah tangga yang kuat ke jaringan rumah, yang menciptakan beban tambahan, tuannya dihadapkan dengan tugas memilih perangkat pelindung otomatis dengan benar. Perangkat ini memberikan perlindungan untuk sirkuit dan semua elemen yang termasuk di dalamnya, jadi penting untuk tidak membuat kesalahan dalam memilih. Bagaimana memilih pemutus sirkuit yang tepat saat ini? Ini akan dibahas dalam materi yang disajikan.
Tujuan pemutus sirkuit
Sebelum kita berurusan dengan pertanyaan tentang bagaimana memilih pemutus sirkuit, kita akan memutuskan untuk apa perangkat ini diperlukan. Memasang mesin dalam sirkuit listrik mencegah pemanasan kabel dan kegagalannya. Semua kabel dirancang untuk jumlah arus tertentu, kelebihan yang mengarah ke fakta bahwa suhu kawat meningkat secara signifikan. Jika itu tidak dicegah pada waktunya, konduktor akan segera mulai mencair. Hasilnya, sebagai aturan, menjadi sirkuit pendek (hubungan pendek), yang tidak hanya dapat merusak kabel listrik dan peralatan rumah tangga yang terhubung dengannya, tetapi juga menyebabkan kebakaran.
Untuk mencegah hal ini, instal circuit breaker (AB), yang jika terjadi situasi berbahaya, matikan ulang jaringan.
Fungsi lain dari pemutus sirkuit adalah mematikan daya ketika arus pendek sudah terjadi karena alasan apa pun.
Arus hubung singkat dapat melebihi yang terukur ratusan kali. Beban seperti itu tidak akan menahan kabel atau peralatan rumah, dan sangat penting untuk mematikan daya secara tepat waktu segera setelah arus melebihi batas yang diijinkan.
Untuk melindungi jaringan rumah dengan andal, Anda harus memilih nilai pemutus sirkuit yang benar yang dipasang di apartemen atau di rumah pribadi.
Jelas tentang switch otomatis pada video:
Varietas perangkat keamanan
Ada beberapa jenis AV yang terhubung ke jaringan untuk memantau status kabel dan, jika perlu, hentikan pasokan saat ini. Mereka mungkin sebagai berikut:
Mini-model (ukuran kecil).
Udara (tipe terbuka).
Perangkat arus sisa (disingkat nama - RCD).
Tertutup (elemen perangkat ditempatkan dalam casing yang dicetak).
Diferensial (pemutus sirkuit dikombinasikan dengan RCD).
Model mini
Perangkat ini dirancang untuk bekerja di sirkuit, di mana bebannya rendah. Fungsi penyesuaian tambahan, biasanya tidak ada. Seri ini menyajikan perangkat yang dapat menahan arus misfire dari 4,5-15A. Mereka tidak cocok untuk kapasitas pabrik, karena kekuatan saat ini di perusahaan jauh lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Oleh karena itu, mereka terhubung, sebagai suatu peraturan, dalam jaringan rumah tangga.
Sangat populer adalah mesin yang termasuk dalam lini produk perusahaan Prancis Schneider Electric. Peringkat AB, diproduksi oleh perusahaan ini, dapat 2-125A, sehingga Anda dapat memilih tas untuk lini rumah berbagai kapasitas.
Perangkat udara (terbuka)
Jika daya total perangkat yang terhubung ke jaringan besar, dan nilai automata yang disebutkan di atas tidak memadai, Anda harus memilih perangkat perlindungan udara. Arus cut-off arus tas tipe terbuka adalah urutan besarnya lebih tinggi daripada model mini. Paling sering mereka tripolar, tetapi belakangan ini, banyak perusahaan telah menetapkan produksi mesin quadrupole.
Perangkat pelindung tipe terbuka harus dipasang di lemari distribusi yang dilengkapi dari dalam dengan rel DIN khusus.
Jika kelas perlindungan kabinet adalah IP55, maka itu dapat ditempatkan di luar gedung. Kasus peralatan ini terbuat dari logam tahan api dan dilindungi dengan aman dari penetrasi kelembaban, yang memungkinkan untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi untuk mesin-mesin yang terletak di dalamnya.
Air AB memiliki kelebihan dibandingkan miniatur. Ini terdiri dalam kemungkinan pengaturan karakteristik nominal mereka dengan bantuan sisipan khusus yang ditempatkan pada kontak aktif.
Automata milik model ini berbeda satu sama lain hanya dalam lebar, tergantung pada jumlah kutub dalam perangkat (dua atau lebih). Untuk sisa dimensi mereka bertepatan sama sekali.
Pemutus Sirkuit Tertutup
Kasus perangkat ini dibentuk dari logam tahan api, yang memastikan kekencangan ideal mereka dan membuatnya cocok untuk digunakan dalam kondisi yang keras. Tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh mesin tersebut adalah 750V, dan arusnya adalah 200A. Closed AVs diklasifikasikan berdasarkan jenis tindakan ke dalam kelompok-kelompok berikut:
Pilih jenis yang optimal harus didasarkan pada tugas.
Electromagnetic closed automata memiliki akurasi tertinggi, mereka menentukan nilai RMS dari arus listrik aktif dengan kesalahan minimum dan secara instan menghilangkan energi jaringan jika terjadi hubung singkat, menghindari konsekuensi serius.
Mesin elektromagnetik berhasil digunakan untuk mengontrol operasi motor mesin pabrik, serta peralatan kuat lainnya, karena mereka dapat menahan arus hingga 70 kA. Angka yang menunjukkan peringkat mesin saat ini ditandai pada tubuhnya.
Semua jenis sakelar tertutup dapat memiliki dua hingga empat kutub. Karena ini, mereka dapat digunakan untuk melindungi jaringan listrik dari setiap bangunan dan struktur dari tipe perumahan dan non-perumahan.
Perangkat saat ini sisa
Sebagai perangkat pelindung independen, perangkat pelindung pelindung tidak boleh digunakan, karena tugas utamanya adalah melindungi seseorang dari sengatan listrik mendadak. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menginstalnya bersama dengan AB, atau untuk memperoleh otomaton diferensial, sebagai bagian dari RCD yang sudah ada. Dalam kasus pertama, perlu diperhitungkan bahwa perangkat shutdown pelindung harus dipasang terlebih dahulu, dan perangkat otomatis setelahnya.
Jika Anda mengubah urutan pemasangan, korsleting akan menyebabkan kegagalan RCD karena beban terlalu tinggi.
Bagaimana cara memilih kawat?
Tidak jarang bahwa pemutus sirkuit baru dan satu meter terhubung dengan kabel rumah tua, mereka memasang RCD, tetapi tidak mengubah kabel itu sendiri. Dalam hal ini, pemilihan otomat oleh arus dilakukan dengan benar, dengan mempertimbangkan daya total yang dipasang di peralatan rumah tangga. Namun setelah beberapa waktu, insulasi mulai berasap dan mencair, dan perangkat pelindung tidak bereaksi terhadap hal ini.
Alasannya adalah bahwa, meskipun pilihan pemutus sirkuit dan perangkat terkait telah dibuat dengan benar, kabel tidak dapat menahan beban seperti itu.
Oleh karena itu, ketika menghubungkan peranti tambahan, Anda harus memastikan bahwa kabel pada penampangnya sesuai untuk kapasitas tersebut.
Di bawah ini adalah tabel yang sesuai dengan yang Anda dapat temukan apa yang seharusnya menjadi penampang kawat di bawah beban yang berbeda.
Rating saat ini
Pilihan pemutus sirkuit dibuat dengan mempertimbangkan daya total peralatan listrik yang termasuk dalam rangkaian (P) dan tegangan listrik (U), sesuai dengan rumus I = P / U. Ini memperhitungkan semua elemen yang termasuk dalam jaringan listrik (pencahayaan, peralatan rumah tangga, pemanas listrik). Demi kenyamanan dan kejelasan, kami memberikan tablet lain, yang mengacu pada itu, Anda dapat dengan mudah menentukan berapa banyak Amperes meletakkan mesin itu dalam satu atau lain cara. Ini berisi parameter untuk koneksi fase tunggal dan tiga fase.
Untuk instalasi listrik yang kuat dengan beban reaktif (seperti transformer, motor listrik), pemilihan sakelar otomatis tidak dilakukan dalam hal daya. Peringkat perangkat pelindung dalam hal ini dipilih berdasarkan besarnya kerja, serta arus start. Data ini diberikan dalam lembar data teknis perangkat.
Contoh penghitungan arus pengenal untuk pemutus sirkuit dalam video berikut:
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami berbicara tentang mengapa kami memerlukan perangkat perlindungan untuk jaringan listrik, apa jenis perangkat ini, dan juga menemukan cara memilih dengan benar nilai pemutus sirkuit proteksi untuk arus. Informasi ini akan berguna bagi Anda jika ada kebutuhan untuk pemilihan mesin untuk apartemen atau rumah pribadi Anda.
Tabel peringkat breaker
Pemutus sirkuit yang sudah ada
Mungkin tidak perlu diingatkan bahwa dalam jaringan listrik modern ada kelebihan beban yang berdampak negatif pada jaringan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi pemutus sirkuit yang terpasang, atau sebagaimana mereka disebut dalam kehidupan sehari-hari - mesin. Mereka mematikan catu daya ke jaringan jika kelebihan beban terjadi di dalamnya. Tapi di sini muncul pertanyaan lain mengenai parameter mesin-mesin ini, di mana dua yang utama menonjol: peringkat pemutus sirkuit untuk arus dan karakteristik waktu saat ini. Mari kita pahami indikator ini.
Peringkat automat saat ini
Untuk mulai dengan, semua karakteristik pemutus sirkuit terletak di tubuh mereka. Oleh karena itu, untuk menemukannya tidak menjadi masalah. Untuk arus pengenal mesin, ahli listrik menganggapnya sebagai karakteristik utama. Faktanya, ini adalah nilai maksimum dari arus yang dapat ditembus oleh mesin tanpa memutus jaringan catu daya. Begitu arus aktual melebihi nominal, mesin akan mengaktifkan dan memutus rantai.
Harus segera dicatat bahwa peringkat pemutus sirkuit distandarisasi, yaitu, mereka memiliki nilai digital tertentu. Berikut adalah seri standar ini: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A. Beberapa produsen Eropa memproduksi perangkat dengan nilai nominal 125 amp.
Perhatian! Semua nilai ini harus ditunjukkan pada kasus mesin itu sendiri, dan itu berlaku pada suhu sekitar + 30 ° C. Oh, begitulah yang terjadi.
Ini adalah suhu operasi yang bekerja pada muatan otomaton saat ini. Dan semakin tinggi suhu dalam hal ini, semakin rendah beban saat ini perangkat pelindung ini dapat bertahan. Ada satu hal lagi yang menentukan metode instalasi automata. Biasanya di switchboard, mereka dipasang satu sama lain, ditekan rapat. Setiap pemutus sirkuit menghasilkan panas selama operasi, karena listrik melewatinya. Oleh karena itu, masing-masing perangkat bertindak pada yang berikutnya, meningkatkan suhu yang terakhir. Selain itu, semakin besar perangkat pada rating saat ini, semakin banyak energi termal yang dilepaskannya.
Perlu dicatat bahwa banyak produsen pemutus sirkuit dalam katalog produk mereka harus menunjukkan faktor koreksi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai saat ini dengan benar tergantung pada suhu sekitar. Itu membuatnya mudah untuk membuat pilihan yang tepat.
Dan bukan itu saja. Beberapa peralatan memancarkan apa yang disebut arus awal ketika dihidupkan. Biasanya lebih dari lima hingga enam kali nominal, yang sekali lagi akan mempengaruhi peningkatan beban pada jaringan suplai. Benar, arus jangka pendek seperti itu dan mereka tidak berpengaruh pada kabel, tetapi mesin dapat bereaksi kepada mereka. Benar, semuanya akan tergantung pada karakteristik kedua dari perangkat ini - waktu-saat ini.
Karakteristik selang waktu
Apa arti indikator fisik ini? Pada prinsipnya, semuanya cukup sederhana. Ketika jaringan kelebihan beban, terutama ketika beban tergantung pada saat awal dari alat rumah tangga, mesin terputus. Tapi karena beban ini jangka pendek, kadang-kadang tidak perlu memutus jaringan catu daya. Ternyata mesin memungkinkan perangkat untuk menyala, dan pada saat yang sama tidak mematikan pasokan listrik ke kabel listrik gedung.
Tapi ada satu nuansa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan alat rumah untuk masuk ke operasi normal, seberapa cepat menyalakannya? Artinya, berapa lama arus awal akan bertahan? Ini adalah indikator waktu yang dimasukkan ke dalam karakteristik pemutus sirkuit ini. Ini menciptakan kondisi di mana penonaktifan mesin akan berkurang.
Ada beberapa mesin dengan beban waktu-saat yang berbeda.
Tip-A. Perangkat ini digunakan dalam jaringan linier di mana panjang kabel listrik sangat besar, atau di mana perangkat semikonduktor dipasang. Mempertahankan kelebihan beban sebanyak 2-3 kali.
Tipe-B. Biasanya dipasang di jaringan dengan beban resistif dan sejumlah kecil torsi arus awal. Biasanya, mesin ini digunakan di area di mana pencahayaan, tungku, pemanas, dan sebagainya dipasang. Overload adalah 3-5 beban pengenal.
Ketik-C. Dipasang di jaringan dengan beban arus sedang. Ini biasanya merupakan grup outlet di mana AC dan kulkas terhubung. Mempertahankan kelebihan nilai wajah 5-10 kali.
Tip-D. Ini digunakan di sirkuit di mana unit dengan arus start tinggi dipasang. Bisa berupa kompresor, pompa, mesin kecil. Kelebihannya adalah 10-20 denominasi.
Tip-K. digunakan dalam sirkuit listrik dengan beban induktif. Kelebihan: 8-12.
Ketik-z. Mesin-mesin ini dipasang di sirkuit di mana perangkat elektronik terhubung. Mereka sensitif terhadap overcurrents.
Jika kita berbicara tentang penggunaan domestik, maka paling sering dalam menginstal tipe listrik "B" dan "C", jarang "D".
Jadi, bagaimana cara menentukan pada saklar otomatis kedua karakteristik tersebut? Biasanya pada kasus ini Anda dapat menemukan sebutan seperti itu: "C16" atau yang lainnya, yang utama adalah bahwa itu adalah huruf abjad Latin dan angka. Ini menunjukkan (dalam hal ini) bahwa peringkat pemutus arus untuk arus adalah 16 ampere, dan karakteristik waktu-saat ini merujuk perangkat ini untuk mengetikkan "C". Artinya, mesin ini akan menahan arus 80-160 ampere untuk beberapa waktu. Biasanya, waktu respons mesin adalah 0,1 detik.
Bagaimana cara menghitung arus pengenal pemutus sirkuit? Semuanya cukup sederhana. Mari kita mempertimbangkan perhitungan seperti itu pada contoh grup roset di mana ketel listrik 1,5 kW, kulkas 400 W, dan mesin pencuci piring - 2,5 kW tersambung.
Pertama-tama, perlu untuk menentukan kekuatan total konsumen, yang setara dengan 4,4 kW. Sekarang kami memasukkan semua indikator ke dalam rumus hukum Ohm:
I = P / U = 4400. 220 = 20 A. Sebuah otomat dengan beban saat ini ada dalam katalog kami, tetapi perlu untuk mempertimbangkan kondisi yang ditentukan dalam artikel di atas. Artinya, lebih baik memilih pemutus sirkuit dengan rating arus besar. Dan itu akan menjadi 25 amp.
Pemutus sirkuit - spesifikasi teknis dan pilihan yang tepat untuk mereka
Karakteristik mesin listrik
Mengapa mengetuk mesin - 5 alasan dan cara menghilangkannya
Peringkat Circuit Breaker
Topik dari mesin tidak meninggalkan pembaca acuh tak acuh, dan bagian utama dari pertanyaan ternyata dikhususkan untuk bagaimana benar menghitung peringkat pemutus sirkuit pada tahap desain dan koneksi panel daya. Bagaimana cara pemasangan kabel listrik di apartemen atau rumah mempengaruhi perhitungan ini? Masalah-masalah ini dan curahkan artikel ini.
Konsep dasar arus pengenal dan karakteristik pemutus sirkuit
Untuk memulainya, kami akan memberikan grafik yang menunjukkan waktu mematikan mesin, tergantung pada rasio arus dalam sistem dan suhu. Ini disebut karakteristik waktu saat ini.
Area yang diarsir adalah tempat di mana kekuatan memotong pelepasan arus elektromagnetik. Ketergantungan waktu pada arus kira-kira empat persegi panjang, yang menunjukkan penundaan shutdown yang lemah karena faktor-faktor lain. Pada saat yang sama, jelas bahwa di zona ini sulit bagi mesin untuk memutuskan apakah akan mematikan daya atau tidak.
Asuransi kesalahan adalah pelepasan panas. Dia terlalu panas, de-energizes garis, bahkan jika arus pengenal dari pemutus sirkuit tidak melebihi nilai-nilai kritis. Hanya tidak adanya kelebihan seperti itu dan kadang mengarah pada fakta bahwa pemadaman listrik tidak terjadi. Agar tidak memasang bom waktu di perisai dengan tangan Anda sendiri dan Anda perlu memahami cara menghitung peringkat switch otomatis dengan benar. dan itu perlu diperhitungkan, bahkan jika Anda yakin dalam perhitungan.
Misalnya, rentang suhu. Jika Anda melihat tabel ini, Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana kapasitas nominal pemutus arus yang diperbolehkan berubah dengan suhu.
Harap dicatat bahwa ketika suhu naik, automata dengan lancar turun, yaitu, arus menurun di mana daya akan dimatikan. Ketika didinginkan, ketergantungannya kurang linear, tetapi hampir sama. Yaitu, peringkat pada suhu negatif DI ATAS.
Skala suhu ini harus dipertimbangkan untuk memahami bagaimana memilih mesin untuk perisai jalan di rumah pribadi. Jika tidak, di musim dingin bahkan ketel listrik akan membakar rumah.
Anda akan terkejut, tetapi tidak ada yang istimewa di sini. Ini adalah hal yang sama yang dikenal dalam teknik elektro sebagai fenomena superkonduktivitas. Sejumlah konduktor, ketika didinginkan hingga suhu ultra-rendah, menjadi superkonduktor, kehilangan resistensi. Dalam kondisi domestik, ini terlihat saat mendinginkan pelepasan elektromagnetik ke suhu di bawah 25 derajat. Tidak begitu menakutkan, Anda hanya perlu mengingat ini.
Arus pengenal pemutus sirkuit adalah parameter di mana otomat tidak bereaksi terhadap catu daya dari bagian jaringan, yang, pada kenyataannya, resistansi pasif.
Tegangan nominal adalah parameter turunan yang memungkinkan mesin untuk menghindari "pemutusan parasit" jika terjadi perubahan tegangan masukan mendadak. Pada saat yang sama, kekuatan saat ini juga berubah, dan dalam jaringan dengan tegangan masalah, pemutusan permanen tidak dapat dihindari.
Suhu dalam kumparan pelepasan panas, yang dapat tumbuh terlepas dari arus yang terdeteksi oleh elektromagnet, akan menyebabkan listrik mati.
Ketiga parameter ini adalah proteksi yang sama persis yang memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa catu daya ke bagian bermasalah dari rangkaian dimatikan. Untuk meletakkannya dalam bentuk yang sederhana, mesin secara hati-hati memonitor kekuatan arus dalam sirkuit yang dilindungi, membandingkan kekuatan arus, tegangan, pertumbuhan konsumsi dan bahkan perubahan abnormal pada arus bocor, jika difavtomat.
Dalam situasi di mana arus mulai tumbuh, automaton mengkhawatirkan, dan beberapa sinusoid mengikuti dengan sangat dekat apa yang terjadi. Dalam hal ini, pelepasan elektromagnetik juga dibawa ke keadaan "siaga tinggi". Jika situasi tidak berubah - daya dimatikan. Ini adalah grafik yang sama di atas - waktu pengoperasian sakelar. Penundaan ini diperlukan bukan karena material modern tidak memungkinkan pemadaman seketika, tetapi untuk memastikan bahwa arus awal peralatan rumah tangga tidak menyebabkan pemadaman listrik.
Dari sini ada satu lagi kemampuan pemutusan sirkuit pemutus nominal untuk menghindari shutdown palsu - kemampuan untuk memisahkan perangkat dari pengaktifan dari masalah di jaringan. Waktu mati, sebagai karakteristik, memungkinkan mesin untuk tidak terbakar, dengan perubahan singkat dalam parameter saat ini melebihi nominal.
Sekarang kita akan melihat perangkat saklar otomatis:
Angka ini jelas menunjukkan bahwa bahkan dengan kegagalan releasers termal dan elektromagnetik, ketidakmungkinan pemutusan manual, jika mesin terlalu panas, konduktor leleh akan mencair. Ya, pada saat yang sama mesin akan gagal dan tidak memperbaikinya dengan tangan Anda sendiri, tetapi tugas mematikan daya akan selesai. Meskipun kehadiran asuransi ini tidak termasuk dalam parameter, ini juga dinilai melanggar kapasitas pemutus sirkuit - waktu kejenuhan dari konduktor cadangan. Semua parameter ini adalah peringkat pemutus sirkuit yang harus dipertimbangkan sebelum memilih dan menginstal mesin di perisai Anda.
Cara menghitung dan memilih pemutus sirkuit yang diinginkan
Saklar yang paling benar adalah switch. Sayangnya, tidak mungkin untuk berdiri di perisai sepanjang waktu, itulah sebabnya kami mengatur automata. Untuk membentuk perlindungan dengan benar, kita perlu, dengan mempertimbangkan peringkat pemutus sirkuit, untuk menghitung beban di bagian jaringan apartemen kita, tidak melupakan tentang konsumsi daya dan arus awal perangkat.
PERHATIAN! Perhitungan berikut ini benar, tetapi dengan margin keamanan yang diperlukan! Untuk memutuskan bagaimana memilih mesin yang tepat, gunakan skema ini untuk menentukan nilai maksimum, bukan minimum! Selisih harga tidak akan melebihi 15%!
Apa yang harus kita perhitungkan:
Penampang kabel, yang merupakan parameter penting untuk perhitungan;
Konsumsi daya dan arus awal di bagian jaringan;
Arus pengenal pemutus sirkuit dalam kaitannya dengan arus pengenal perangkat di bagian jaringan ini;
Kemampuan untuk secara bersamaan menyalakan konsumen utama saat ini;
Jumlah baris konsumsi dari perisai;
Kehadiran dalam jaringan RCD (diphavtomata);
Jumlah fase dalam jaringan apartemen (rumah).
Jika Anda mengetahuinya, saatnya untuk memulai perhitungan. Langkah pertama, perhitungan arus hubung singkat. Di sini saat ini, tegangan ini dalam kaitannya dengan hambatan jaringan, dengan mempertimbangkan karakteristik waktu-saat ini.
U adalah tegangan listrik (220/380 V);
R adalah impedansi jaringan, dihitung sebagai panjang kabel, penampang kawat dan faktor kerugian koreksi.
k adalah faktor koreksi untuk pemutus sirkuit.
Faktor koreksi k dapat mengambil nilai-nilai berikut:
Ingat bahwa pelabelan automata akan membantu untuk menerapkan nilai K, dan artikel kami pada penampang lintang kabel dan isolasi itu juga memiliki ketahanan. akan membantu menghitung R. Untuk perkiraan perkiraan, agak perkiraan nilai.
Nilai ini akan memberi kita perkiraan dari atas, yaitu nilai di mana mesin tidak akan benar-benar menyala, bahkan jika Anda mencoba untuk menyalakannya secara manual. Angka yang dihasilkan penting agar tidak dipasang di mesin perisai dengan arus 45A, jika 32 adalah batasnya. Mesin tidak mati, bahkan ketika semua kabel sudah dilebur.
Sekarang kita akan menghitung arus pengenal pemutus sirkuit, sebagai rasio arus terhadap kekuatan total konsumen, dengan mempertimbangkan faktor koreksi untuk konsumsi proporsional daya ini:
Untuk apartemen di mana P sama dengan 3,4 kW (konsumsi standar) per baris, mesin akan memiliki 4,55 * 3,4 = 15,47 (16) A.
Perhitungan ini dengan sempurna menggambarkan GOST R 50345-2010. yang juga mengatur kondisi suhu operasi, untuk memperhitungkan perubahan nilai-nilai lain pemutus sirkuit dan perubahan (puncak gelombang) tegangan input.
Ini akan tetap dalam perhitungan untuk memperhitungkan kategori mesin tepat waktu, kapasitas pemutusan waktu nominal yang sama dari pemutus sirkuit dapat diambil dengan margin, memilih yang lebih mahal, tetapi lebih cepat, dan kami mendapatkan perkiraan parameter:
Kekuatan arus tidak lebih dari 16A (tidak kurang dari 25, 35, dll.);
Tegangan tidak lebih dari 250, tidak kurang dari 205, dll.;
Penampang kabel tidak lebih dari 2,5 (atau nilai lainnya), dengan panjang kabel listrik 110 meter (nilai diberikan sebagai contoh).
Ini akan tetap mempertimbangkan kehadiran di sirkuit perlindungan RCD, untuk mengecualikan seseorang dari sengatan listrik dan untuk mencegah kebocoran, untuk menambahkan pemutus sirkuit otomatis ke RCD. yang akan keluar dari jalur, dan untuk melindungi RCD, sediakan kemungkinan untuk secara manual menghilangkan energi seluruh jaringan dan Anda dapat mulai merancang perisai daya.
Parameter apa yang lupa disebutkan?
Sisa dari pemutus sirkuit, yang sulit untuk dihitung, kami akan menetapkan desain pelindung, metode instalasi dan kemungkinan penggunaan eksternal.
Tentang rezim suhu telah dikatakan, perhatikan fakta bahwa penandaan mengandung nilai suhu minimum yang MAKSIMAL diterima. Interval waktu penggunaan pada suhu ini tidak lebih dari 48 jam.
Desain pemutus sirkuit memungkinkan berbagai mode operasi, termasuk di ruangan dengan kelembaban tinggi atau dalam versi luar. Menandai dan tingkat perlindungan peralatan listrik, kami juga dipertimbangkan dalam artikel kami.
Standar pemasangan saat ini adalah untuk dipasang pada din-rail, baik dengan latch atau dengan gerbang pengunci. Bagian dari mesin dilengkapi dengan skema pemasangan gabungan, yang memungkinkan mereka untuk digunakan di panel, di mana kereta din-penuh.
Cukup spesies langka, perangkat di mana penyesuaian manual dari kapasitas pemutusan pengenal diperbolehkan. Pemutus sirkuit ini digunakan dalam jaringan listrik yang tidak stabil, kamp sementara atau kondisi lapangan. Untuk kondisi hidup, terutama di kota-kota kecil, perangkat ini mungkin tidak eksotis, tetapi suatu keharusan.
Sentuhan terakhir adalah standarisasi perisai Anda. Jika Anda menghitung parameter dan Anda membutuhkan 10 automata, pilih satu pabrikan. Pilih saklar lain hanya jika perlu. Perisai kekuasaan bukanlah tempat di mana 10 produsen mobil dari sepuluh produsen rukun.
Boris 5 bulan, 2 minggu yang lalu
Alexander, jangan mendistorsi. Artikel ini tidak mengatakan tentang superkonduktivitas pada - 25, efek superkonduktivitas ini diberikan sebagai gambaran mengapa karakteristik konduktor berubah dengan menurunnya suhu. Baca kembali paragraf dengan saksama. Dan lihat saja desain mesin, lebih baik dalam kehidupan, dan bukan dalam gambar. Artikel mengacu pada sisi kiri kontak daya (di mana pelepasan panas). Bagian inilah yang membuat produsen yang kurang tahan, yaitu, dapat melebur. Meskipun ada mesin murah yang tidak disediakan.
Balas untuk berkomentar
Peringkat pemutus sirkuit untuk tabel saat ini, variasi, dan tips memilih
Struktur sirkuit listrik apa pun tentu termasuk elemen pelindung. Hal utama adalah memilih parameter operasi mereka dengan benar untuk sirkuit tertentu. Mari kita berkenalan dengan peringkat arus yang ada dari salah satu produk listrik yang paling umum - pemutus sirkuit.
Pengkategorian pemutus arus oleh arus cukup rumit. Mereka dibedakan berdasarkan desain, metode pemasangan dan koneksi, jenis rilis dan sejumlah parameter lainnya. Informasi lebih rinci tentang sakelar otomatis dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen berikut: GOST No. R 50031 (30.2) dari 1999 dan No. R 50345 dari 2010, ПУЭ.
Varietas pemutus sirkuit
Mesin mini
Perangkat tersebut digunakan dalam rangkaian tegangan rendah dan, dengan pengecualian langka, tidak diatur. Ditandai dengan arus cut-off (A) dalam 4,5 - 15). Sebagai aturan, pemutus sirkuit tersebut digunakan untuk melindungi kabel listrik di perumahan, administrasi, bangunan gudang. Yaitu, di mana beban pada saluran tidak begitu signifikan (pencahayaan, peralatan rumah tangga sederhana).
Mesin kelompok
Mereka dirancang untuk operasi yang lebih tinggi saat ini (hingga 125), dan digunakan untuk melindungi "benang" individu, tetapi beberapa perangkat terhubung ke fase yang sama.
Mesin Air
Ini terutama model multi-band pemutus sirkuit (untuk perlindungan simultan hingga 4 baris), dan arus respons mereka jauh lebih tinggi (batasnya adalah 6,500 A). Mereka dipasang di sirkuit listrik konsumen yang kuat. Salah satu keuntungan signifikan mereka adalah kemampuan untuk mengubah parameter, yaitu menyesuaikan arus pemicu, sesuai dengan spesifikasi sirkuit dan karakteristik pengoperasian sakelar otomatis.
Kisaran pemutus sirkuit cukup luas, sehingga tidak realistis untuk mencantumkan nilai semua peringkat saat ini untuk setiap jenis produk. Tabel di bawah ini sebagian memecahkan masalah memilih varian yang optimal.
Rekomendasi praktis
Solusi teknik secara langsung mempengaruhi keakuratan operasi arus pemutus sirkuit. Dalam hal ini, elektromagnetik AB lebih disukai.
Pilih nilai nominal produk harus secara individual untuk setiap skema. Pendapat "tuan" yang belum berpengalaman bahwa semakin banyak, semakin baik - itu salah. Ini mungkin mengarah pada fakta bahwa kabel. dan perangkat yang terhubung (perangkat) akan mulai merokok, dan pemutus sirkuit tidak akan berfungsi. Alasannya - pilihan yang salah dari karakteristik saat ini.
Bagaimana menghitung nilai yang diperlukan dari pemutus arus
Meskipun kita berbicara tentang sirkuit AC, hukum Ohm dapat diterapkan secara konstan (I = P / U). Tegangan diketahui -
220 V. Tetap hanya untuk menentukan kekuatan total semua konsumen yang termasuk dalam rangkaian dan mengkonversi nilai yang dihasilkan ke watt. Hasil bagi adalah arus nominal. Untuk menghindari pemicu otomat yang salah, arus cut-offnya diambil sedikit di atas angka yang dihitung.
Misalnya, jika daya total berubah menjadi 8.8 kW (8.800 W), maka sakelar otomatis 10 A atau 16 dipilih. Di sini Anda harus mempertimbangkan jenis kabel dan keberadaan perangkat pelindung lainnya (RCD, DIF otomatis). Sedikit peningkatan par diperbolehkan.
Jika skema melibatkan instalasi pemutus sirkuit ganda, itu diinginkan untuk membeli produk dari satu produsen.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Apa perbedaan utama antara tegangan linier dan fase?
Area cross-sectional kabel dan kabel, tergantung pada kekuatan arus, perhitungan penampang kabel yang diperlukan
Pemanas Di Bawah Lantai
Soket digital dengan timer - jalan menuju kenyamanan
Pilih RCD pada karakteristik berbagai jenis perangkat
Koneksi bintang dan delta, tegangan fasa dan arus dan arus
Memilih kabel untuk menghubungkan listrik
Crimper untuk tips crimping
Nuansa mengganti kabel di apartemen dengan tangan mereka sendiri
Pemilihan otomat untuk penampang kabel dan daya beban
Perhitungan penampang kabel untuk daya dan panjang
Cara menentukan ukuran kawat berdasarkan diameternya
Kabel satu tombol switch
Jenis dan jenis sakelar lampu
Landasan
Cara mudah merakit dan memasang panel listrik di apartemen
Penghitung
Bagaimana menghubungkan meter ke kabel
Alat
Kawat apa yang digunakan untuk membangun perisai
Pencahayaan
Metode pemasangan outlet di dinding beton
Pencahayaan
Memasang stopkontak di dinding beton: detail dan instruksi video
Pencahayaan
Diagram koneksi dari meteran listrik fase tunggal: kita melakukan semuanya dengan benar
Pemanasan
Bagaimana menemukan fase dan nol? Beberapa cara untuk menentukan fase dan kawat netral
Kabel
Cara menghubungkan soket ke sakelar
Kabel
Tentang Kami
Kompor listrik Tom-M memiliki sirkuit listrik yang agak sederhana yang terdiri dari elemen dasar sederhana, yaitu, meliputi: lampu sinyal - empat potong, hambatan dalam jumlah empat potong, lima switch - tiga pada pembakar dan dua pada oven goreng, lampu latar, kunci penerangan satu, dua sepuluh dan tiga cincin.


content:
Bethesda tampak mengejek dirinya sendiri selama konferensi E3 2018 dengan trailernya untuk Skyrim: A Very Special Edition di Amazon Alexa. Trailer tersebut menampilkan komedian Keegan-Michael Key yang benar-benar terbawa suasana saat bermain game, menggesek semuanya dari mejanya sambil menggunakan kekuatan yang tak henti-hentinya berteriak "Fus Ro Dah."
Kebanyakan orang mengira permainan itu lelucon. Tapi, itu sama sekali bukan lelucon. Seperti orang lain, kami terkejut mengetahui bahwa game itu nyata. Ya, Anda sebenarnya dapat mengunduh dan memainkan Skyrim: A Very Special Edition .
Apa itu 'Skyrim: A Very Special Edition?'
Skyrim for Alexa adalah game petualangan sederhana berbasis teks. Ini mengingatkan pada game petualangan teks DOS lama seperti Infocom dan game berbasis teks lainnya dari tahun 80-an, kecuali itu dikontrol oleh suara, jadi Anda mendengarkan game melalui speaker dan memasukkan perintah Anda secara vokal.
Saat bermain Skyrim: A Very Special Adventure , penggemar Skyrim akan mengenali beberapa fitur dan istilah dalam game, seperti beberapa ras, musuh, senjata, dan kemampuan. Misalnya, Anda mungkin akan bertemu dengan seseorang dari ras Pengawal Merah, atau mungkin seorang pejuang Khajiit, atau mungkin seorang Peri Gelap. Gim ini juga sering menanyakan apakah Anda ingin menggunakan teriakan. Tidak seperti iterasi konsol Skyrim , Anda tidak dapat menyesuaikan karakter, membuka inventaris, atau memilih mantra khusus yang ingin Anda gunakan selama pertempuran.
Meskipun Anda tidak memiliki banyak kendali atas apa yang terjadi di dalam game, sangat menyenangkan membayangkan diri Anda berjalan-jalan di alam semesta. Dengan sedikit imajinasi, Anda dapat membayangkan diri Anda berada di dunia Skyrim, melakukan pencarian seperti yang dijelaskan Alexa kepada Anda.
Cara bermain Skyrim di Amazon Echo
Untuk memainkan Skyrim: A Very Special Edition di Echo Spot Anda atau perangkat Amazon Alexa lainnya, Anda hanya perlu mengikuti beberapa langkah sederhana.
Langkah 1: Buka akun Amazon Anda dan cari keterampilan Alexa untuk "Skyrim: A Very Special Edition". Anda juga ingin memastikan perangkat Echo Anda terhubung ke akun Amazon Anda.
Langkah 2: Aktifkan keterampilan.
Langkah 3: Ucapkan "Alexa, buka Skyrim"
Langkah 4: Mulailah petualangan berbasis teks Anda.
Permainan dimulai dengan memberi tahu Anda bahwa Anda sedang berdiri di persimpangan jalan, dan menanyakan mana dari dua opsi yang ingin Anda jelajahi. Apakah Anda ingin menjelajahi kota berbenteng atau dermaga berkabut? Jika Anda memulai permainan dari awal, ini mungkin memberi Anda dua opsi berbeda, seperti gubuk yang terisolasi atau batu kuno. Saat Anda bermain, Anda akan menghadapi musuh. Saat Anda menghadapi musuh, pilihan utama Anda adalah menyerang musuh dengan senjata, mengucapkan mantra, menggunakan teriakan, atau melarikan diri dari tempat kejadian.
Sepanjang permainan, Anda akan melihat Alexa memiliki banyak sindiran lucu. Misalnya, jika Anda memilih opsi lari, Alexa mungkin mengatakan sesuatu seperti "Anda lari dengan ekor di antara kedua kaki Anda, tidak perlu menyebutkan ini kepada siapa pun." Terima kasih Alexa, kami merasa jauh lebih baik sekarang.
Jika Anda keluar dari permainan, itu akan memulai Anda kembali di awal pencarian yang Anda jalani saat Anda pergi. Ini mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Anda membuka jurnal pencarian Anda, dan Anda membantu peri gelap ..." untuk mengingatkan Anda tentang pencarian Anda.
Cara memainkan Skyrim di ponsel cerdas Anda
Jika Anda ingin berperang tanpa perangkat Echo, jangan khawatir. Berikut cara bermain Skyrim: A Very Special Edition di ponsel cerdas Anda:
Langkah 1: Unduh aplikasi Amazon di perangkat iOS Anda. Pengguna Android harus mengunduh aplikasi Alexa.
Langkah 2: Masuk ke Akun Amazon Anda, cari Alexa Skills untuk 'Skyrim: A Very Special Edition,' dan aktifkan skill tersebut.
Langkah 3: Ketuk tombol Alexa di sudut kanan atas Aplikasi Amazon. Jika menggunakan Aplikasi Alexa, lingkaran Alexa terletak di bagian bawah.
Langkah 4: Ucapkan "Alexa, Open Skyrim".
Langkah 5: Mulailah petualangan Anda.
Apakah Skyrim: A Very Special Edition bagus?
Jangan berharap Skyrim versi Alexa menjadi seperti Skyrim Edisi Khusus . Ini bahkan tidak dekat. Kami bahkan mungkin melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa game tersebut adalah de-evolusi sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Ini menawarkan pilihan terbatas dan kontrol pengguna yang sangat terbatas. Anda dapat mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, seperti "bagaimana kesehatan saya?" dan Alexa akan memberi tahu Anda "kesehatan Anda 95."
Tapi, selain Alexa menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dan menawarkan Anda beberapa opsi untuk dipilih dalam situasi di seluruh permainan, Anda cukup mengikuti petualangan. Tapi, bukan berarti tidak menyenangkan untuk dicoba.
Kategori: Media sosial
posting navigasi
← Memori berlimpah: Cara membagikan foto Anda dengan teman di Google Foto Berharap Galaxy S9 Anda adalah Pixel? Berikut cara membuatnya terlihat seperti stok Android →

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content:
Willem Alexander Tony Taulo atau lebih dikenal dengan nama Tony Taulo (Dili, Timor Timur, tgl lahir blm diketahui) adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal setelah memenangi Festival Keaktoran yang disiarkan di hampir semua televisi swasta nasional (1995). Tony lebih banyak bermain film bergenre komedi. Salah satunya adalah Cinta Dalam Kardus yang disutradarai oleh Raditya Dika (2012).[1]
Willem Alexander Tony Taulo
Lahir
Willem Alexander Tony Taulo
1972
Dili, Timor Portugis
Nama lain
Tony Taulo
Pekerjaan
Aktor
Tahun aktif
1995 - sekarang
Orang tua
Doris Alexander Aminadab Taulo SH
Daftar isi
1 Kehidupan pribadi
2 Filmografi
3 Lihat pula
4 Referensi
Kehidupan pribadiSunting
Tony Taulo dilahirkan dari keluarga yang berasal dari Timor Leste, anak ke 4 dari 6 bersaudara. Ayahnya, Doris Alexander Aminadab Taulo, SH (alm), adalah mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jabatan terakhir adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Letnan Jenderal Kiki Syahnakri adalah pamannya. Sebelum merambah ke dunia industri film, Tony adalah seorang karyawan sebuah hotel di Cilacap. Dia ditugaskan di bagian house keeping sebagai asisten manajer. Tak hanya seni peran, dia juga mendalami seni suara. Bersama kawannya, musisi Joshua Igho dia kerap tampil di pertunjukan-pertunjukan band. Hingga suatu saat datanglah kesempatan emas yang diraih Tony dengan mengikuti ajang kompetisi keaktoran di Jakarta. Usahanya tak sia-sia, dan ia memenangi penghargaan sebagai juara. Dari perhelatan itulah, namanya mulai dilirik oleh para produser dan rumah produksi untuk ikut bermain dalam sinetron maupun film. Sinetron pertama yang dimainkannya adalah Keluarga Cemara yang disutradarai oleh Arswendo Atmowiloto (1996). Beruntun setelah itu dia juga bermain bersama Novia Kolopaking, Sandy Nayoan, dan lain-lain.[2]
Namun perkembangan selanjutnya, Tony lebih banyak bermain untuk film televisi dan film layar lebar. Bersama Raditya Dika dia dicasting jadi manajer kafe tempat Raditya Dika memerankan dirinya sebagai Miko pada sesi acara stand up comedy. Di serial sitkom (situasi komedi) pun pernah jalani ketika Arswendo kembali memproduksi serial sitkom di RCTI dengan judul Satu kakak tujuh keponakan (1998).[3][4]
FilmografiSunting
Tersanjung
Keluarga Cemara
Satu Kakak Tujuh Ponakan
Delisa
Cinta Dalam Kardus
Seruni (2010)
Lihat pulaSunting
Raditya Dika
Arswendo Atmowiloto
Cinta Dalam Kardus
Joshua Igho
ReferensiSunting
^ Kapan Lagi, diakses 16 Feb 2015
^ "Ceritamu, diakses 16 Feb 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 2015-02-16.
^ Indonesia Film Center, diakses 16 Feb 2015
^ "Satu Timor, diakses 16 Feb 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-16. Diakses tanggal 2015-02-16.
Artikel bertopik biografi tokoh ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

warc-identified-content-language: ind,eng

annotation: short_sentences header footer


content: Situs web, Nomor telepon, Peta, Facebook Kantor POS Tegallalang, Tegallalang. 9.73 km. dari Gianyar, 16.10 km. dari Badung. 22.21 km. dari Bangli.


content: Bagi Mahasiswa dan Dosen yang lupa dengan passwordnya, silahkan untuk menggunakan fasilitas lupa password »


content: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 resmi dibuka hari ini oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Program pelatihan yang mendapat insentif ini diminati oleh banyak orang. Sebagai salah satu program andalan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional, terutama saat pandemi, tak heran jika Kartu Prakerja gelombang 23 sangat dinanti. Dengan rincian, peserta akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah total senilai Rp...


content: Sort By: Urutkan berdasar tren Urutkan menurut yang terbaru Urutkan dari termurah Urutkan dari termahal