content:
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. sirkuit pendek yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban turun ke jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Yang berbeda dari difo
Sebagian besar konsumen tidak peduli apa yang ada di depan mereka: RCD (sisa pemutus sirkuit saat ini) atau difatomat (diferensial otomatis). Tetapi ketika mengembangkan proyek untuk jaringan listrik rumah atau apartemen pribadi, pertanyaan ini memiliki signifikansi yang pasti.
Secara umum, masalah yang dimiliki warga negara kita dengan mengatur perlindungan rumah mereka sendiri, dalam hal keselamatan listrik, adalah signifikan. Tetapi apa yang harus dikatakan, jika masih di banyak daerah terpencil, hal-hal seperti "serangga" dalam kemacetan lalu lintas adalah norma?
Baru-baru ini, seorang teman saya bertanya kepada saya pertanyaan tentang apa yang ada di dashboard saya UZO atau difavtomat. Bagaimana membedakan mereka. Karena masalahnya, dalam pendapat profesional, sangat serius, kami menawarkan program pendidikan kecil untuk topik ini, termasuk ahli listrik, terutama yang muda.
Pengetahuan ini akan memungkinkan Anda untuk memahami apa yang "hidup" di switchboard Anda: UZO atau difavtomat, mengapa meletakkannya di sana dan berapa banyak itu akan membantu, atau mengapa menyimpannya di masa depan?
Seorang ahli listrik yang berpengalaman, yang memiliki lebih dari satu sirkuit pendek di belakang bahunya, bahkan dapat menyinggung pertanyaan-pertanyaan semacam itu! Namun, di kalangan anak muda, sedikit perhatian diberikan kepada teori, meskipun konsumen menanyakan pertanyaan ini sepanjang waktu. Dan sekarang saya akan memberi tahu Anda beberapa opsi tentang bagaimana RCD berbeda dari difavtomat.
Perbedaan antara Uzo dan otomat diferensial sesuai dengan tujuan fungsinya
Jika Anda melihat RCD dan difavtomat, maka dalam penampilan kedua perangkat ini sangat mirip satu sama lain, tetapi fungsi yang mereka lakukan berbeda. Ingat fungsi apa yang dilakukan oleh RCD dan automaton diferensial.
Perangkat arus sisa bekerja jika arus diferensial, arus bocor, muncul di jaringan yang terhubung. Jika arus bocor terjadi, seseorang dapat menjadi yang pertama menderita jika mereka menyentuh peralatan yang rusak. Selain itu, ketika arus bocor muncul di kabel, insulasi akan memanas, yang dapat menyebabkan kebakaran dan api.
Oleh karena itu, RCD dipasang untuk melindungi terhadap sengatan listrik, serta dari kerusakan pada kabel listrik dalam bentuk kebocoran yang disertai dengan api. Untuk detail lebih lanjut tentang cara kerja perangkat ini, lihat prinsip pengoperasian RCD di artikel.
Sekarang lihat pada otomaton diferensial. Ini adalah perangkat unik yang menggabungkan pemutus sirkuit (lebih mudah dipahami oleh publik sebagai "robot") dan RCD yang sebelumnya dianggap. Ie otomat diferensial dapat melindungi kabel Anda dari sirkuit pendek dan beban berlebih, serta dari terjadinya kebocoran yang terkait dengan situasi yang dijelaskan sebelumnya.
Sekarang titik utama di mana semua orang mulai bingung: ingat bahwa RCD, tidak seperti diffavtomat, tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan korsleting. Dan kebanyakan konsumen berpikir bahwa dengan memasang RCD, mereka terlindungi dari segalanya!
Dalam istilah yang sederhana, RCD hanyalah indikator yang mengontrol kebocoran dan arus tidak mengalir melewati konsumen utama Anda: peralatan listrik, bola lampu, dll. Jika suatu tempat di jaringan isolasi rusak dan kebocoran arus muncul, RCD bereaksi terhadapnya dan mematikan jaringan.
Jika pada saat yang sama untuk menyalakan semua peralatan listrik (pemanas pengering rambut-setrika), yaitu, untuk sengaja membuat overload, RCD tidak akan berfungsi. Dan kabel, jika tidak ada perangkat keamanan lainnya, pastikan untuk membakar bersama dengan RCD. Jika RCD dan fase terhubung dan nol, dan mendapatkan hubungan pendek yang besar, RCD juga tidak berfungsi.
Mengapa saya maksud semua ini, saya hanya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa, karena RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek, maka Anda mungkin setuju dengan saya bahwa Anda harus melindunginya sendiri. Itulah mengapa RCD selalu terhubung secara seri dengan pistol. Kedua alat ini bekerja dalam pasangan, sehingga untuk berbicara: yang satu melindungi dari kebocoran, yang lain dari beban berlebih dan sirkuit pendek.
Dengan menggunakan difavtomat alih-alih RCD, Anda menyingkirkan situasi yang dijelaskan di atas: itu akan melindungi terhadap segalanya.
Mari kita menarik garis, perbedaan utama antara RCD dan difactom adalah bahwa RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek.
Perbedaan visual antara Uzo dan diphiftomate
Bahkan, ada banyak fitur eksternal yang membuatnya mudah dibedakan antara UZD dan diphavtomat. Lihatlah gambarnya. Secara visual, kedua perangkat ini sangat mirip: seperti case, switch, tombol "test", semacam sirkuit pada case, dan surat yang tidak bisa dimengerti.
Tapi agar lebih korosif, maka Anda akan memperhatikan: skema berbeda, gelas berbeda, huruf-huruf tidak akan terulang. Manakah dari perangkat ini yang merupakan RCD, dan mana yang difavtomat?
Di atas, kami memeriksa perbedaan fungsional antara perangkat ini, dan sekarang kami akan mempertimbangkan bagaimana UZO berbeda dari diffavtomat secara visual - jadi untuk mengatakan perbedaannya terlihat dengan mata telanjang.
1. Menandai dengan arus pengenal
Salah satu cara untuk membedakan secara visual RCD dari diphavtomat adalah penandaan saat ini. Pada setiap perangkat, karakteristik teknisnya ditunjukkan. Untuk perangkat yang kami anggap karakteristik utama adalah arus operasi pengenal dan arus bocor pengenal.
Jika hanya ada angka pada kotak instrumen dalam huruf besar (nominal saat ini), ini adalah RCD. Dalam gambar kami ini adalah merek perangkat VD1-63.
Angka 16 diindikasikan pada kasusnya, ini berarti perangkat ini dinilai untuk arus pengenal 16 (A). Jika pada awal tulisan ada huruf Latin B, C atau D, dan kemudian muncul angka, maka Anda memiliki otomaton diferensial. Sebagai contoh, di ABDT32 difavtomate, "C" adalah nilai dari arus pengenal, yang menunjukkan jenis karakteristik pelepasan elektromagnetik dan termal.
Baca dengan seksama dan ingat lagi. Jika dieja "16A", ini adalah RCD yang arus pengenalnya seharusnya tidak lebih dari 16 ampere. Jika ada tertulis "C16" - ini adalah diffuser, di mana huruf "C" adalah karakteristik dari rilis "tertanam" di perangkat, yang dirancang untuk arus pengenal 16A.
2. Sirkuit listrik ditampilkan pada perangkat
Di badan perangkat eksekutif atau pelindung apa pun, pabrikan selalu menempatkan konsepnya. Pada RCD dan automaton diferensial mereka sangat mirip.
Kami tidak akan daftar sekarang segala sesuatu yang digambarkan di sana (ini adalah topik artikel yang terpisah), tetapi hanya menyoroti perbedaan utama. Di sirkuit, RCD adalah oval, yang menunjukkan transformator diferensial - jantung perangkat, yang bereaksi terhadap kebocoran arus dan relay elektromekanik, yang menutup dan membuka sirkuit, kontak daya untuk menghubungkan kabel, dll.
Dalam diagram difavtomat, kecuali untuk semua elemen serupa, penunjukan termal dan pelepas elektromagnetik yang bereaksi terhadap overload dan arus hubung singkat adalah khas.
Oleh karena itu, melihat diagram pengkabelan, yang ditunjukkan pada kasus ini, Anda sekarang tahu bagaimana perbedaannya. Jika diagram menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, ini adalah diferensial otomatis. Ini adalah perbedaan skematis antara RCD dan diphavtomat.
3. Nama pada casing perangkat
Jika Anda, sebagai konsumen sederhana, sulit mengingat bagaimana RCD berbeda dari difwavomat, kami akan memberi tahu Anda: mengetahui masalah artikelnya, banyak produsen, sehingga pelanggan tidak bingung, tuliskan nama perangkat pada kasus tersebut.
Ini ditulis pada permukaan sisi pemutus sirkuit RCD - saklar diferensial. Ini ditulis pada permukaan sisi dari kasus difactomta - pemutus sirkuit arus diferensial. Meskipun prasasti seperti itu tidak diterapkan pada semua produk, sebagai suatu peraturan, pada pabrikan Rusia dan saya belum melihat tanda seperti itu pada semua produk asing.
4. Prasasti disingkat pada perangkat
Pada dasarnya, pertanyaan tentang bagaimana membedakan RCD dari diphavtomate diminta untuk produk buatan luar negeri. Jika kita berbicara tentang produk domestik, maka tidak ada pertanyaan sama sekali.
Pada perangkat tersebut, sebagai aturan, ada tertulis dalam bahasa Rusia bahwa ini adalah RCD atau AVDT otomatis diferensial.
Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa perangkat potongan pelindung (RCD) sekarang benar disebut switch diferensial (VD). Mesin otomatis diferensial - ini juga merupakan pemutus sirkuit arus diferensial (AVDT).
Menyimpulkan bagaimana membedakan antara Uzo dan difavtomata
Dengan parameter harga, RCD dan difavtomat berbeda. Ini terutama berlaku untuk produk impor. Biaya difavtomat normal sedikit lebih murah daripada RCD, lengkap dengan mesin konvensional.
Kualitas perangkat yang diimpor lebih tinggi. Domestik yang juga cukup baik, tetapi mereka kalah dalam karakteristik penting seperti waktu respon, lebih rendah dalam keandalan komponen mekanik, rendah dasar dalam kualitas perumahan.
Adapun keandalan operasi, kedua perangkat ini tidak kalah satu sama lain.
Karena difavtomat adalah perangkat gabungan, saya akan mencatat dari kekurangan operasi yang ketika dipicu sulit untuk menentukan apa yang menyebabkan shutdown: kelebihan beban, arus pendek atau kebocoran arus. Benar, perangkat berkembang: beberapa diphavomat dilengkapi dengan indikator aktuasi diferensial saat ini.
Aspek positif dari AVDT adalah kemudahan instalasi: penting bagi seorang ahli listrik untuk mengencangkan beberapa sekrup yang lebih kecil di kotak pemasangan yang ketat. Di sisi lain, ini meningkatkan keandalan sirkuit: semakin kecil koneksi, semakin baik. Tetapi jika perangkat rusak, itu harus diganti.
Dalam kasus menggunakan RCD pada pasangan dengan pistol, proses perbaikan terlihat lebih murah: salah satu elemen atau perubahan lain. Ini harus diperhitungkan ketika merancang jaringan Anda, dengan mempertimbangkan risiko dari mereka atau peristiwa negatif lainnya dan kemungkinan frekuensinya.
Pilihan untuk implementasi skema dengan perangkat ini, Anda dapat memikirkan banyak hal, yang utama adalah bahwa Anda memahami dan mengingat mengapa Anda melakukan ini.
Perbedaan difavtomata dari otomatis
Saklar otomatis, difavtomat, UZO - apa bedanya?
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. korsleting. yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
2. kabel yang kelebihan beban. Peralatan berkekuatan tinggi modern menyebabkan arus besar, menciptakan dalam kabel yang dilakukan dengan buruk meningkatkan pemanasan vena pembawa arus. Dalam proses ini, insulasi terlalu panas dan berabad-abad, kehilangan sifat dielektriknya;
3. munculnya arus bocor. muncul melalui isolasi yang rusak melalui rantai yang dibentuk secara acak ke tanah.
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Artikel dan Skema
Berguna untuk tukang listrik
DIPA (pemutus sirkuit diferensial) dan RCD apa bedanya?
DIFAutomatic termasuk RCD sebagai bagian.
Untuk melindungi kabel dan semua elemen jaringan listrik, perangkat potongan pelindung (RCD) dan pemutus sirkuit diferensial (difavtomaty) digunakan. Prinsip pengoperasian perangkat ini sedikit berbeda, tetapi untuk memastikan keamanan yang paling efektif, Anda harus tahu apa perbedaannya dan bagaimana memilih perangkat yang tepat.
Isi:
Desain dan prinsip pengoperasian RCD
Perangkat arus sisa atau RCD adalah perangkat listrik switching yang mengganggu aliran arus ketika arus diferensial melebihi nilai operasi. Untuk menyelesaikan tugas ini, ini mencakup beberapa elemen yang melakukan tugas mengukur / membandingkan arus dan membuka / menutup kontak konduktif. Harap dicatat bahwa desain RCD tidak termasuk elemen yang memberikan perlindungan langsung ke kabel, sirkuit atau perangkat itu sendiri - itu hanya mengganggu catu daya.
Dengan demikian, adalah mungkin untuk menyebutkan tujuan utama menggunakan RCD:
perlindungan pengguna jaringan listrik dari cedera yang disebabkan oleh arus listrik;
pencegahan kebakaran jika terjadi kebocoran arus.
Dalam kedua kasus, perangkat ini dirancang untuk situasi di mana bahan isolasi kabel atau kabel teknik listrik menjadi tidak dapat digunakan dan kehilangan sesak, karena yang saat ini mulai mengalir ke perumahan perangkat listrik, benda-benda konduktif atau bahan mudah terbakar.
Dalam keadaan operasi jaringan listrik, arus melewati sensor (transformator) dan menciptakan pada fluks magnetik sekunder yang berliku ganda yang saling mengimbangi. Relai perjalanan tidak berfungsi karena arus sekunder mendekati nol.
Segera setelah kebocoran arus muncul, perbedaan muncul antara besaran arus dan, karenanya, perjalanan relay beroperasi.
Difavtomat
Apa itu mesin diferensial? Ini adalah alat pelindung listrik pelindung, sebenarnya menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit yang dijelaskan di atas. Yang pertama dari mereka, seperti yang telah kita pelajari, dimaksudkan untuk mencegah kebakaran dan cedera listrik, dan yang kedua adalah untuk melindungi jaringan listrik dan perangkat itu sendiri dari kelebihan beban dan sirkuit pendek. Artinya, sakelar diferensial berfungsi untuk memastikan keamanan listrik terpadu dari sirkuit, konsumen, dan itu sendiri.
Tentu saja, berkat ini, difvautomat adalah perangkat yang lebih fungsional, yang dicirikan oleh keunggulan seperti respon cepat terhadap perubahan dalam kinerja (dari 0,04 detik), masa kerja yang panjang, kemampuan untuk bekerja dalam rentang temperatur yang luas (dari -25˚C hingga +50 ˚C).
Apa bedanya
Tugas membedakan RCD dari otomat diferensial dapat menyesatkan bagi banyak insinyur listrik pemula. Faktanya adalah prinsip kerja mereka hampir sama. Selain itu, terkadang mereka sulit membedakan satu sama lain, bahkan dalam penampilan. Jadi, kami akan mempertimbangkan agar cara membedakan antara UZD dan difavtomata.
Perbedaan fungsional
Perbedaan antara RCD dan difactomta adalah bahwa perangkat pertama tidak dapat melindungi beban, sirkuit dan perangkat konsumsi dari panas atau kelebihan daya - menghentikan pasokan listrik hanya jika terjadi kebocoran. Oleh karena itu, RCD itu sendiri membutuhkan perlindungan, yang disediakan oleh sambungan seri pemutus sirkuit yang melindungi tidak hanya rangkaian dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, tetapi juga RCD. Itu, dalam hal beban off-desain, juga mengganggu catu daya. Jadi, jika jaringan dengan kabel yang dapat diandalkan secara bersamaan menghidupkan semua perangkat, meningkatkan beban pada kabel menjadi berbahaya, RCD (tanpa otomatis) tidak akan berfungsi - arus pada gulungan sekunder sensor mendekati nol, yang berarti tidak ada kebocoran. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya sirkuit pendek dapat terjadi, tetapi juga kebakaran di kabel (setelah itu RCD akan bekerja, tetapi akan terlambat).
Pemutus sirkuit diferensial, sebagaimana telah disebutkan, termasuk pemutus sirkuit dalam desain standarnya. Ambil contoh sebelumnya: nyalakan semua peralatan listrik, menyebabkan beban puncak. Ketika batas saat ini terjadi, penutupan dial menghentikan aliran arus untuk mencegah kabel dari pemanasan atau korslet. Dan dalam kasus ini, misalnya, dengan penutupan kabel yang tidak dapat diandalkan pada casing logam dari pelat, relai pelindung RCD akan beroperasi.
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang lebih baik untuk memilih untuk memastikan keamanan listrik. Hal ini diperlukan untuk mendasarkan pilihan pada parameter dan tata letak jaringan, daya dan jumlah perangkat yang terhubung dan fitur lainnya. Tentu saja, difavtomat melakukan tugas-tugas keamanan yang jauh lebih banyak, dan oleh karena itu untuk sistem yang memuat tinggi, akan lebih baik untuk memilihnya. RCD, pada gilirannya, juga dapat berfungsi untuk mencegah situasi darurat, tetapi untuk perlindungan yang kompleks, selain itu, perlu untuk menghubungkan saklar otomatis ke sirkuit. Karena harga yang lebih rendah, akan disarankan untuk menggunakannya di sirkuit di mana probabilitas sirkuit pendek atau terlalu panas adalah yang terendah.
Penampilan
Kepada orang yang tidak berpengalaman, mungkin tampak bahwa para difavtomat dan RCD tidak secara praktis berbeda satu sama lain dalam penampilan. Bahkan, perbedaan antara perangkat ini jelas dan sangat mudah ditentukan. Dalam kedua kasus, perangkat akan memiliki tombol "Test", toggle switch, rangkaian kerja, dan berbagai notasi simbolik, semua elemen ini akan menampilkan informasi yang berbeda dan, pada pemeriksaan lebih dekat, akan terlihat agak berbeda satu sama lain:
Menandai Cara yang paling jelas dan sederhana untuk membedakan antara difavtomat dan perangkat shutdown pelindung adalah dengan melihat tanda dengan arus pengenal. Pada kasus RCD, hanya penunjukan digital dari arus pengenal yang dimasukkan. Misalnya, 16A. Jika Anda memegang pemutus sirkuit diferensial di tangan Anda, nomor akan muncul di depan jumlah jenis rilis, misalnya, B-16, C-24, D-16. Nomor masih menunjukkan arus pengenal.
Diagramma
Diagram pengkabelan. Pada kasus-kasus itu dan produsen perangkat lain menggambarkan diagram skematik. Mereka sangat mirip, tetapi masih memiliki perbedaan karakteristik. Kami mencatat yang utama: di sirkuit RCD, ada tentu saja penunjukan oval dari modul yang bekerja, mengukur dan bereaksi terhadap parameter saat ini, serta relay elektromekanik. Pada diagram skematik dari difavtomate, di samping trafo oval, rilis (termal dan elektromagnetik) harus dilukiskan.
Namanya. Sebagai aturan, agar seseorang tanpa keahlian dan pengetahuan khusus untuk memilih perangkat yang diinginkan, produsen menulis nama pada kasus difavtomat dan RCD.
Singkatan Perangkat Rusia selalu dilambangkan dengan prasasti singkatan yang sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini, kode VD - saklar diferensial digunakan untuk menunjuk RCD. Misalnya, VD1-63. Suatu difavtomat yang serupa akan ditandai sebagai AVDT1-63 - pemutus arus arus diferensial.
Karena difavtomat adalah perangkat yang secara struktural lebih kompleks dan lebih fungsional, perbedaan harga antara itu dan RCD signifikan. Namun, kami tidak dapat memperhitungkan hanya switch diferensial - dalam kondisi nyata untuk pekerjaan mereka selalu perlu memilih perangkat otomatis tambahan. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, harga satu difavtomate lebih tinggi daripada pemutus sirkuit RCD +. Tentu saja, Anda dapat menemukan perangkat, biaya yang bertentangan dengan pola ini, tetapi, kemungkinan besar, itu akan menjadi "tanpa nama" merek dengan kualitas yang meragukan. Penggunaan produk semacam itu merupakan risiko terpisah, baik finansial maupun material.
Berdasarkan indikator ini, kita dapat mengatakan bahwa pemasangan struktur otomatis + UZO dibenarkan tidak hanya oleh biaya, tetapi juga oleh kemudahan pengoperasian lebih lanjut di panel listrik dengan sejumlah besar kelompok konsumen.
Keuntungan dan kerugian masing-masing jenis perangkat
Pertimbangkan faktor-faktor spesifik yang dapat diandalkan untuk memilih perangkat pelindung yang sesuai:
Ketersediaan ruang di panel distribusi. Item ini sangat penting dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari situasi ketika difavtomat dipilih untuk parameter jaringan, tetapi ukurannya tidak memungkinkan untuk dipasang di dasbor. Namun, lebih sering masalahnya adalah lokasi sepasang RCD + otomatis, yang memakan lebih banyak ruang.
Tujuan Anda harus memutuskan apa yang akan digunakan untuk perangkat tersebut. Jika Anda ingin menghindari sengatan listrik dari satu alat, misalnya, mesin cuci, pemanas air, kompor, sebaiknya pasang mesin diferensial. Dan untuk perlindungan sekelompok lampu atau soket, opsi terbaik adalah UZO. Ini akan memungkinkan dengan peningkatan konsumsi daya kelompok untuk mengganti hanya pemutus sirkuit, dan bukan seluruh bundel.
Kualitas Dalam hal ini, harus dikatakan bahwa dalam kategori harga terjangkau, perangkat gabungan (difavtomaty) memiliki kualitas lebih rendah daripada perangkat khusus (UZO).
Perbaikan dan pemeliharaan. Sekumpulan RCD dan otomat memberi Anda fleksibilitas dalam hal kegagalan - jika salah satu dari elemen ini rusak, hanya perlu diganti. Pemutus sirkuit diferensial setelah pembakaran akan membutuhkan penggantian lengkap perangkat.
Daya darurat. Jika terjadi kegagalan RCD, operasi jaringan dimungkinkan - untuk melakukan ini, hanya perlu menghubungkan perangkat otomatis yang ada dengan beban. Tetapi dalam kasus kegagalan difavtomata, tidak akan mungkin menggunakan listrik sebelum mengganti peralatan.
Pahami alasan penutupan. Dalam sekelompok RCD + otomatis akan selalu jelas apa yang menyebabkan pemutusan beban dari catu daya. Jika RCD tersingkir - ada kebocoran, jika mesin kelebihan beban atau arus pendek. Dalam kasus mesin ketik, akan jauh lebih sulit untuk menentukan penyebab pasti dari masalah.
Meringkas semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara difavtomaty dan UZO sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan perangkat mana yang terbaik untuk rumah Anda. Untuk memilih peralatan pelindung, Anda harus bergantung pada semua aspek yang tercantum, dan, tentu saja, saat memasang apartemen atau rumah, Anda dapat menggunakan perangkat yang berbeda untuk setiap cabang.
Dalam video ini, semuanya jelas - otomatis ditambah RCD lebih tenang dan lebih dapat diandalkan.
Bagikan dengan teman-teman:
Belajar membedakan antara RCD dan automaton diferensial - 4 tanda eksternal
04/18/2016 1 Komentar 14,874 kali dilihat
Sangat sering, ahli listrik dan tuan rumah yang tidak berpengalaman tidak tahu bagaimana menentukan apa yang ada di dashboard - UZO atau difavtomat. Akibatnya, dapat keliru mengira bahwa kabel dilindungi dari kelebihan beban dan kebocoran arus, meskipun pada kenyataannya, perlindungan dari situasi tidak aman pertama tidak disediakan, karena Dasbor memiliki perangkat keamanan konvensional. Dalam artikel ini, kami tidak hanya akan mempertimbangkan perbedaan fungsional antara kedua perangkat ini, tetapi juga memberi tahu Anda cara membedakan UZO dari diffavtomat secara visual.
Perbedaan Fungsional
Jelaskan secara singkat bagaimana perangkat pelindung berbeda dari pemutus sirkuit diferensial. Semuanya cukup sederhana:
RCD hanya dipicu ketika kebocoran arus terdeteksi di sirkuit.
Difactomat mencakup fungsi perangkat pengaman + saklar otomatis. Secara total, otomaton diferensial bekerja tidak hanya selama kebocoran arus, tetapi juga selama korsleting, serta jaringan yang berlebihan.
Ini adalah perbedaan fungsional utama antara kedua perangkat. Cari tahu apa yang lebih baik untuk meletakkan RCD atau difavtomat. Anda dapat membaca artikel kami yang relevan. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana dalam penampilan untuk membedakan mereka.
Perbedaan visual
Sekarang dalam contoh foto, kami akan dengan jelas menunjukkan bagaimana menentukan apa yang dipasang di perisai. Secara total, kita akan berbicara tentang 4 tanda jelas yang perlu Anda ingat.
Lihat apa yang tertulis pada kasus ini. Kecuali tentu saja Anda membeli produk-produk Cina murah, tidak mungkin itu ditulis di dinding samping atau depan. Namun, semua perangkat domestik, dan bahkan beberapa produk asing memiliki sebutan yang jelas pada tubuh - "switch diferensial" (alias RCD) atau "diferensial pemutus arus" (juga dikenal sebagai pemutus sirkuit diferensial). Metode ini tidak nyaman untuk membedakan produk yang dipasang di samping satu sama lain, Anda harus menghapusnya dari DIN-rail, jika tidak nama akan ditutup.
Perhatikan kembali namanya. Ya, penandaan juga memberi gambaran jelas tentang apa yang dipasang di perisai. Menurut nama lengkap perangkat yang ditulis dalam paragraf 1, Anda dapat memahami apa itu "VD" dan apa itu "AVDT". Kerugian dari metode penentuan ini adalah bahwa mungkin tidak ada singkatan domestik di aparatur asing, seperti, misalnya, pada produk Legrand.
Kami melihat karakteristiknya. Baik pada RCD dan pada mesin otomatis diferensial, karakteristik teknis ditetapkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, jika Anda melihat nomor, dan setelah itu huruf "A", misalnya, 16A atau 25A, ini berarti panel berisi RCD, di mana arus pengenal ditandai. Jika kasus ditandai dengan huruf, dan kemudian angka, misalnya, C16, maka ini adalah AVDT. Huruf "C" dalam hal ini menunjukkan jenis karakteristik waktu-saat ini. Informasi lebih lanjut tentang karakteristik teknis pemutus sirkuit, dapat Anda temukan di artikel yang relevan. Di sini, dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah membedakan perangkat. Pada foto di bawah ini kami menggandakan aturan ini:
Kami melihat skema itu. Nah, yang terakhir, sehingga untuk berbicara, metode kontrol, memungkinkan untuk membedakan antara RCD dan difavtomat - lihat diagram. Sirkuit pemutus sirkuit diferensial juga akan menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, yang tidak ada dalam rangkaian pemutus sirkuit diferensial. Perbedaan ini juga signifikan dalam menentukan perangkat.
Selain itu, kami menyarankan untuk menonton video, yang dengan jelas menunjukkan cara menentukan berdasarkan tampilan apa yang dipasang di panel listrik:
Jadi kami memberikan instruksi untuk tukang listrik muda dan pengrajin rumah. Seperti yang Anda lihat, pada kenyataannya, tidak ada yang rumit, dan perbedaan antara perangkat shutdown pelindung dan perangkat otomatis diferensial cukup signifikan. Kami harap Anda sekarang tahu bagaimana membedakan RCD dari diffavtomat!
Akan menarik untuk dibaca:
Apa bedanya: difavtomat dan perangkat shutdown pelindung dan prinsip pengoperasian perangkat
Bagian utama pemilik rumah tidak peduli dengan apa yang telah mereka pasang di kotak kabel - otomatis yang sederhana atau diferensial. Mengandalkan desain jaringan listrik untuk teknisi listrik yang dipertanyakan kualifikasinya, warga tersebut berisiko mendapat masalah dalam hal keselamatan listrik. Oleh karena itu, masuk akal untuk mempelajari fitur fungsional dan perbedaan unit yang melindungi tidak hanya jaringan di rumah, tetapi juga kesehatan penghuni itu sendiri.
Apa perbedaan dalam prinsip operasi dari perangkat shutdown pelindung dan difavtomata
Secara lahiriah, hampir tidak mungkin untuk memahami perbedaan antara RCD dan pemutus arus diferensial. Mereka mirip, tetapi fungsinya berbeda:
Perangkat shutdown pelindung - membandingkan jumlah arus yang sesuai dengan konsumen listrik dan keluar dari itu, perangkat menentukan tingkat kebocoran. Ketika perbedaan dalam nilai saat ini skala yang mengancam jiwa (rata-rata 30 mA), perangkat pelindung akan mematikan tegangan. Ini tidak hanya menyelamatkan seseorang dari sengatan listrik ketika menyentuh peralatan yang rusak, tetapi juga secara efektif mencegah kebakaran ketika memanaskan konduktor jika terjadi kebocoran.
Difavtomat adalah desain unik yang menggabungkan robot dan RCD yang telah disebutkan. Dengan demikian, mesin otomatis diferensial menyediakan perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih dan sirkuit pendek, serta terhadap terjadinya kebocoran saat ini.
Secara umum, perangkat keamanan dan prinsip sirkuitnya melindungi terhadap kejut listrik dan kebocoran kabel, disertai dengan api. Banyak pengguna percaya bahwa dengan memasang sakelar ini, mereka sepenuhnya terlindungi. Tidak sama sekali, ini tidak terjadi, tidak seperti diffavtomat, tidak dapat melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek.
Dalam istilah sederhana, perangkat switching seperti ini memantau keberadaan arus bocor dari konsumen utama. Ketika isolasi rusak, sirkuit akan bereaksi dan mematikan jaringan. Namun, RCD memiliki sejumlah kerugian:
Ketika secara bersamaan menyalakan sejumlah konsumen listrik yang kuat, kelebihan beban dibuat dan unit tidak akan berfungsi.
Jika kita menghubungkan fase dan nol saat perangkat pelindung beroperasi, yaitu untuk mengatur kesalahan besar, perangkat juga tidak akan mematikan jaringan.
Ketika melepaskan elemen "netral" tidak berfungsi, pada saat ini di fase konduktor ada tegangan, yang berbahaya.
Unit tidak akan dapat bekerja ketika tegangan jaringan di bawah nominal. Jenis perangkat elektronik sepenuhnya tergantung pada ketersediaan pasokan listrik, mekanismenya beroperasi dari jaringan terkontrol atau catu daya eksternal.
Kesimpulan
Item-item ini cukup untuk memahami perbedaan antara RCD dan pemutus sirkuit diferensial, tanpa menyelidiki spesifikasi desain mereka. Menyimpulkan, penting untuk dicatat bahwa perangkat pelindung tidak dapat melindungi jaringan dari hubung singkat atau kelebihan beban. Oleh karena itu, selalu dimasukkan dalam rangkaian secara berurutan dengan automaton konvensional sehingga satu komponen melindunginya dari kebocoran dan yang kedua dari sirkuit pendek dan beban berlebih.
Menggunakan difavtomat, Anda dapat menyingkirkan situasi yang dijelaskan. Ia dijamin akan mematikan jaringan dengan sentuhan manusia langsung ke peralatan yang berada di bawah tegangan. Kerusakan pada insulasi dan kontak dari jalur pembawa arus dengan casing juga memicu pengoperasian perangkat switching ini.
Faktor eksternal: yang membedakan secara visual RCD dari pemutus arus diferensial
Secara lahiriah, kedua perangkat sangat mirip: casing dan sakelar, tombol tes, dan sebutan khusus serupa. Tetapi rekan-rekan yang lebih penuh perhatian akan segera menemukan perbedaan:
Diagram yang digambarkan berbeda.
Toggle switch berbeda.
Setiap perangkat memiliki simbol hurufnya sendiri.
Perbedaan fungsional yang kami pelajari di atas, sekarang perhatikan peralatan listrik secara visual.
Pelabelan saat ini
Setiap node dari rangkaian memenuhi spesifikasi tertentu. Untuk perangkat yang dipertimbangkan di sini, parameter utama dianggap sebagai arus bocor pengenal dan arus operasi pengenal. Misalnya, ambil dua switch yang dirancang untuk 16A:
Pada kasus RCD, karakter besar hanya menunjukkan angka (arus pengenal) dan satuan ukuran - 16A.
Alfabet Latin tertulis pada tubuh difavtomat di depan angka-angka, bisa B, C atau D. Misalnya, huruf C menunjuk jenis rilis elektromagnetik dan termal.
Diagram listrik
Untuk memahami perbedaannya, sama sekali tidak perlu mempelajari struktur dari setiap perangkat potongan pelindung dan prinsip operasi mereka, melainkan melihat secara hati-hati sirkuit pada kasus tersebut. Sepintas, gambarnya mirip, tetapi kami tidak akan mempelajari detail sirkuit - kami hanya mendefinisikan perbedaan utama:
Sirkuit RCD berisi oval yang menunjukkan trafo diferensial yang merespon kebocoran. Juga hadir adalah relay elektromekanik, pembukaan dan penutupan sirkuit, grup kontak untuk menghubungkan kabel.
Pada diagram difavtomat, sebutan lain adalah perangkat tripping elektromagnetik dan termal, yang bereaksi terhadap arus hubung singkat dan kelebihan arus.
Sekarang Anda tidak memiliki masalah, melihat gambar skematis di tubuh, menentukan jenis perangkat. Jika rilis diperlihatkan, maka ini jelas merupakan automaton diferensial.
Nama
Beberapa produsen, mengetahui tentang masalah yang kami analisis, tulis nama pada kasus ini:
Di sisi perangkat pelindung off diresepkan - saklar diferensial (RCD).
Di sisi kasus difwavomat ada tertulis - saklar arus diferensial (AVDT).
Sayangnya, tidak semua produk asing memiliki label semacam itu, tetapi pabrikan Rusia, sebagai aturan, menerapkan jenis aparatus. Untuk sebagian besar, pertanyaan tentang bagaimana standar RCD berbeda dari pemutus sirkuit arus diferensial menyangkut produk asing.
Kami memunculkan hasilnya
Biaya perangkat switching juga berbeda, untuk tingkat yang lebih besar ini menyangkut peralatan eksklusif. Harga difavtomat yang bagus sedikit lebih rendah daripada RCD, lengkap dengan otomatis klasik.
Kualitas sampel yang diimpor jauh lebih tinggi. Yang Rusia juga tidak buruk, tetapi mereka inferior dalam kategori seperti waktu respon, stabilitas bagian mekanik dan kualitas kasus. Keandalan pengoperasian perangkat ini sama sekali tidak kalah satu sama lain.
Jika kita menganggap bahwa automaton diferensial adalah konstruksi gabungan, maka dari kelemahan itu perlu dicatat kesulitan menentukan penyebab shutdown. Tidak jelas apa itu: arus bocor, arus pendek atau kelebihan beban. Namun, teknologi berkembang, beberapa sampel AVDT sudah dilengkapi dengan indikator respons arus diferensial.
Ciri positif dari difwavomat adalah kemudahan instalasi. Kadang-kadang, terutama di perisai ketat, sangat penting untuk mengencangkan dua sekrup lebih sedikit. Selain itu, meningkatkan kualitas rakitan rantai. Namun, jika node rusak, itu hanya harus diganti sepenuhnya.
Ketika digunakan dalam sirkuit, UZO dipasangkan dengan mesin otomatis konvensional, prosedur perbaikan lebih murah, karena hanya satu elemen yang harus diubah. Poin ini penting untuk dipertimbangkan ketika merancang jaringan.
Jika kita mempertimbangkan skema dasar untuk pengkabelan apartemen, maka tidak ada perbedaan mendasar dalam pilihannya. Di rumah pribadi, Anda perlu menentukan di mana lebih masuk akal untuk memasukkan diffavtomat, dan di mana perangkat shutdown keselamatan. Misalnya, di ruang boiler atau bengkel, muatannya besar, oleh karena itu, ada alasan di AVDT, dan untuk saluran keluar cukup untuk memiliki seperangkat otomat dan RCD.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Skema mulai dan pengereman mesin
Kabel satu tombol switch
Pemanas Di Bawah Lantai
Koneksi avdt 32
Instruksi untuk mengatur kabel dari perisai di apartemen dengan tangan mereka sendiri
RCD: Tujuan, penyebab operasi, koneksi RCD
Apakah redupnya benar?
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Cara menentukan ukuran kawat berdasarkan diameternya
Bagaimana cara membangun dinding untuk kabel
Diagram pengkabelan di apartemen: kabel listrik untuk ruangan yang berbeda
Cara menyambungkan sakelar pass-through: memilah skema + petunjuk langkah demi langkah untuk menghubungkan
Cara memasang saklar lampu melakukannya sendiri
Landasan
Bagaimana menghubungkan mesin di panel tanpa kesalahan
Alat
Podrozetnikov instalasi-sendiri di drywall
Penghitung
Cara menghubungkan soket dan beralih dari satu kawat
Kabel
Starter magnetik: tujuan, perangkat, diagram koneksi
Pemanasan
Kabel satu tombol switch
Penghitung
Bagaimana memilih pemutus sirkuit untuk rumah, apartemen
Pengeposan
Crimper untuk tips crimping
Pemanasan
Bagaimana cara menyolder kabel dengan solder?
Kabel
Tentang Kami
Kenyamanan hidup terdiri dari banyak komponen, di antaranya tempat yang penting ditempati oleh kontrol sistem pencahayaan.
Artikel Menarik
Pilihan pemutus sirkuit: jenis dan karakteristik mesin listrik
Varian, perangkat dan pemasangan kotak sambungan untuk pengkabelan
Cara menghubungkan pemutus sirkuit
Yang berbeda dari difo
Pesan Populer
Prinsip operasi dan koneksi motor listrik satu fasa 220V
Penghitung
Memasang kembali soket dengan tangan Anda sendiri
Pengeposan
Bagaimana menghubungkan dimmer: kemungkinan skema + instruksi untuk terhubung dengan tangan Anda sendiri


content:
Kliping.id-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam penyelenggaraan Hannover Messe 2021 menjadi salah satu momen penting untuk mempromosikan BUMN tersebut sebagai perusahaan telekomunikasi digital dengan fokus pada tiga domain bisnis digital, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital service.
Demikian yang disampaikan Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah terkait Hannover Messe 2021 yang baru saja selesai dilaksanakan.
Direktur Digital Business Telkom M. Fajrin Rasyid (kanan) saat livestream talk bertajuk “Indonesia’s Digital Ecosystem” dalam event Hannover Messe 2021
“Melalui kegiatan internasional ini dapat mempertegas dukungan Telkom dan BUMN terhadap transformasi industri 4.0 dan akselerasi agenda transformasi digital di Indonesia demi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus terciptanya kedaulatan digital Indonesia atau yang dikenal dengan digital sovereignty,” ungkap Ririek.
Direktur Digital Business Telkom M. Fajrin Rasyid dalam paparannya di event pameran kelas dunia tersebut mengungkapkan bahwa teknologi digital telah mengubah masyarakat dengan cepat, dan menimbulkan berbagai tantangan baru. “Sebagai negara pertama yang berpartisipasi dari Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara besar dengan ekonomi digital yang tumbuh kian cepat di Asia Tenggara. Di era digital dan pandemi Covid-19, tantangan Indonesia saat ini adalah mengembangkan kedaulatan digital, untuk mengakselerasi digitalisasi Indonesia, membangun ekonomi digital, dan mendorong konten digital domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebagai negara, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi digital dan memanfaatkan data yang dimiliki untuk digunakan secara tepat guna menyejahterakan masyarakat,” ujar Fajrin dalam acara Hannover Messe 2021, Jumat (16/4)
Terkait dengan transformasi yang tengah Telkom jalankan, Fajrin mengatakan bahwa adanya teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat serta menjadikan Indonesia lebih baik dan sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk itu, Telkom ingin memperluas bisnis ke platform digital dan layanan digital dengan dukungan kekuatan konektivitas yang dimiliki. Diharapkan langkah ini dapat menjadi enabler untuk mengembangkan kedaulatan digital, sekaligus menopang pengembangan ekonomi digital Indonesia. Adapun beberapa sektor yang ingin Telkom perkuat dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi digital, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, UMKM, dan agrikultur.
Baca Juga: Telkom Bukukan Laba Rp24,8 Triliun di 2021
Sejalan dengan transformasi digital, Telkom juga menjalankan digital ways of working, agile ways of working, dan agile mindset. “Jika dulu kita kenal dengan waterfall method, yaitu define requirement, develop the system, and release the program, yang mana masing-masing tahapnya membutuhkan waktu yang lama. Di era digital ini, perubahan terjadi sangat cepat dan jika waterfall method masih diterapkan, produk yang dikeluarkan kemungkinan tidak relevan dengan kebutuhan yang cepat berubah. Sekarang kita mengenal agile method dan menjadi sangat popular. Artinya, kita harus menentukan kebutuhan dengan cepat dan mengembangkannya dalam waktu singkat. Untuk itu, Telkom sendiri telah mengimplementasikan Tribes and Squads,” jelas Fajrin.
Pada pameran Hannover Messe 2021, Telkom ingin memperlihatkan kesiapan dan komitmennya untuk mengakselerasi terwujudnya digitalisasi Indonesia. Berbagai produk dan layanan unggulan yang ditampilkan Telkom, antara lain layanan fixed broadband IndiHome, platform big data BigBox, solusi layanan IoT, layanan satelit Telkomsat, dan solusi digital bagi berbagai ekosistem, mulai dari Wonderin untuk ekosistem pariwisata hingga Pasar Digital (PaDi) UMKM sebagai platform aplikasi aggregator e-commerce bagi UMKM.
“Kehadiran Telkom pada pameran ini mempertegas dukungan Telkom dan BUMN terhadap transformasi industri 4.0 dengan mempercepat agenda transformasi digital di Indonesia. Kami meyakini dengan adanya digital, dapat menjadikan Indonesia lebih baik,” tutup Fajrin.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

label: id


content: Sambil menunggu pilkada Jatim setahun lagi, Mas bisa ngumpulin modal dengan menjajal profesi-profesi ini.

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
hypo.id - Usia boleh lebih dari setengah abad, tapi pesona keenam artis yang udah HYPO kumpulin ini tak lekang oleh waktu. Bisa dibilang, semakin tua, penampilan wajah dan tubuh mereka malah semakin cantik dan bugar.
Ini dia potret artis usia 50 tahunan yang cantik dan mudanya kelewat awet!
Sophia Latjuba
Publik sering dibuat terkagum-kagum akan kecantikan serta penampilan Sophia Latjuba yang menawan. Artis yang baru saja menikahkan anak pertamanya ini adalah seorang vegetarian dan rutin melakukan yoga, yang mana merupakan kunci sukses awet mudanya.
Donna Harun
Banyak sekali netizen yang melontarkan pertanyaan akan resep awet muda dan kecantikan Donna Harun melalui DM-nya. Bila diperhatikan lewat foto-foto dan video yang diunggah Donna di akun resmi Instagramnya, memang tak banyak yang berubah dari penampilan artis yang sudah berusia 54 tahun ini, alias tetap cantik dan menawan!
Paramitha Rusady
Paramitha Rusady sangat popular di era tahun 1990an. Bahkan wajah cantiknya sering menghiasi berbagai judul film dan sinetron. Usianya memang sudah menginjak 55 tahun, namun kecantikannya tampak tak luntur sedikit pun.
Ayu Azhari
Meski sudah bertahun-tahun ia berkarir, serta segudang judul film dan sinetron yang dibintangi aktris bernama Ayu Khadijah Azhari ini, wajahnya tetap awet muda dan cantik!
Ira Wibowo
Ira Wibowo, artis tanah air yang juga merupakan kakak dari aktor terkenal, Ari Wibowo, memang sudah berusia setengah abad, namun parasnya tetap cantik mempesona. Ibu dua anak ini hobi bersepeda di berbagai kota bahkan luar negeri!. Selain itu Ira Wibowo juga sedang belajar menarikan tarian Jawa.
Yuni Shara
Siapa sangka, artis yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 50 ini masih tampak imut dan seolah tak menua. Yuni Shara selalu mencuri perhatian karena sering berpenampilan menawan dan anggun.

label: en


content:
Situs Judi Online Mpo555.com adalah situs Taruhan Togel Online, situs Mesin Slot dengan bonus jackpot dan promo Terbesar serta Terlengkap di Indonesia, dengan beraneka macam pilihan mesin slot online .
Mpo555.com juga dikenal agen mesin slot dan Bola Indonesia yang sudah terdaftar dan dipercayai oleh ribuan membernya sejak tahun 2015.
Selama ini kami telah menjadi salah satu Agen Judi Togel dan Bola Online yang sangat responsif dalam bidang pelayanan untuk para pemain judi togel dan bola yang di dukung oleh customer service profesional online 24jam, dan memiliki banyak tersedia media chating, sms dan telepon, sehingga akan sangat mempermudah proses deposit ataupun penarikan dana anda dengan sangat cepat.
Kami juga dikenal merupakan Agen Casino Terbaik yang menyediakan permainan live Casino dengan tampilan dinamis, modern dan streaming yang sangat ringan dan cepat.
Website kami juga mempunyai permainan judi slot online yang sangat banyak dengan tampilan yang modern dan jackpot yang sangat besar dan odds yang menarik untuk kalian penggemar slot game semua.
Semua tipe permainan judi bola dan togel online di website kami mempunyai promo yang menarik untuk masing-masing nya. Promo yang kami berikan adalah promo REAL TANPA BASA-BASI untuk semua member, syarat klaim sangat mudah dan juga yang pasti kecepatan CS kami dalam memproses promo ini sangatlah cepat sehingga player judi online tidak perlu menunggu lama untuk bisa menikmati kreditnya.
Perlu diketahui juga bahwa Mpo555.com merupakan agen mesin slot .
Mpo555 adalah situs judi bola dan togel online yang memiliki banyak sekali event menarik yang bisa kalian ikuti di sosial media Kami ( FACEBOOK )
Kami berani menjamin bahwa MPO555.com merupakan agen judi bola online, agen togel, dan agen sbobet terbaik di Indonesia karena kita selalu bisa dipercaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada setiap member.
Hal terpenting yang kita prioritaskan adalah MPO555.com bisa menjamin bahwa setiap data dan transaksi member berada di tingkat keamanan yang tinggi,


content:
Selamat Datang di Tokomeguiars.com ("Situs"). Akses penggunaan Tokomeguiars.com dan produk serta layanan yang tersedia melalui situs ini ("Layanan") diatur dalam persyaratan, kondisi, dan pemberitahuan ("Persyaratan Penggunaan"). Kami menyarankan setiap orang yang membaca Persyaratan Penggunaan dengan seksama dan hati-hati.
Akses ke Situs ini diizinkan secara sementara dan kami berhak untuk menarik atau mengubah layanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami tidak akan bertanggung jawab dengan alasan apapun jika Situs ini tidak tersedia setiap saat atau untuk setiap periode.
Kami berhak untuk mengubah Ketentuan Penggunaan setiap saat. Mengakses, browsing, atau menggunakan Layanan menunjukkan persetujuan Anda untuk semua kondisi dalam Ketentuan Penggunaan, termasuk perubahan di masa mendatang. Jika Anda tidak setuju dengan semua kondisi dan Syarat Penggunaan yang kami tetapkan, silahkan segera menghentikan penggunaan Layanan.
1. Penggunaan Situs
Dengan menerima Syarat Penggunaan, Anda diberikan lisensi dengan akses terbatas, dapat dibatalkan, dan tidak dapat dipindahtangankan serta non-eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Situs dengan menampilkan di browser Anda untuk tujuan tunggal, belanja barang-barang pribadi dan bukan untuk digunakan secara komersial atau atas nama pihak ketiga, kecuali secara eksplisit diijinkan oleh kami secara tertulis di muka. Setiap pelanggaran akan mengakibatkan pencabutan langsung dari lisensi yang diberikan dalam ayat ini tanpa pemberitahuan kepada Anda.
Anda tidak dapat mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, menjual, menyewakan, mengirimkan, membuat karya turunan, menerjemahkan, memodifikasi, merekayasa balik, membongkar, mendekompilasi atau mengeksploitasi Situs ini atau setiap bagian dari itu kecuali secara tegas diizinkan oleh kami secara tertulis. Anda tidak dapat membuat penggunaan komersial dari setiap informasi yang diberikan di Situs atau membuat penggunaan Situs untuk kepentingan bisnis lain kecuali secara eksplisit diijinkan oleh kami secara tertulis. Kami berhak untuk menolak layanan, menghentikan akun, dan/atau membatalkan pesanan kebijaksanaan kami, termasuk, tanpa batasan, jika kita meyakini bahwa setiap perilaku pelanggan melanggar hukum yang berlaku, adalah pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan, atau berbahaya bagi kepentingan kami.
Konten yang disediakan di situs ini adalah semata-mata untuk tujuan informasi. Submissions atau pendapat yang dikemukakan di Situs ini adalah bahwa dari individu mengungkapkan penyerahan atau pendapat dan mungkin tidak mencerminkan pendapat kami. Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk setiap klaim, kerusakan, atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan Situs atau bahan yang terkandung di dalamnya.
Anda mungkin diberi password dan akun yang unik untuk memungkinkan Anda untuk mengakses bagian-bagian tertentu dari Situs ini. Setiap kali Anda menggunakan password atau akun yang unik, Anda akan dianggap memiliki otorisasi untuk mengakses dan menggunakan Situs dengan cara yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan, dan kami tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki otorisasi atau sumber dari setiap akses atau penggunaan Situs. Anda akan bertanggung jawab untuk semua akses ke dan penggunaan Situs oleh siapa saja yang menggunakan password dan akun Anda. Anda bertanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan password dan akun yang diberikan kepada Anda. Anda harus segera memberitahu kami apabila ada pihak lainnya yang tanpa izin menggunakan sandi atau akun Anda atau semua bentuk pelanggaran atau hal yang mengancam keamanan Site ini.
Dengan demikian, Anda setuju bahwa Anda tidak akan membantu orang lain untuk menyerahkan, foto, mengirim, mendistribusikan, menyimpan, membuat atau menggunakan Situs ini dengan isi konten sebagai berikut:
(I) Konten digunakan untuk mengancam, menghasut, melecehkan, memprovokasi orang lain, atau mengganggu pengguna lain yang menggunakan Situs ini.
(II) Konten merupakan atau dapat mendorong segala bentuk tindak pidana yang melanggar hukum yang berlaku dalam peraturan lokal, negara bagian, nasional atau internasional. Hal ini berlaku untuk hukum yang mengatur kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya.
(III) Meniru atau menggambarkan diri Anda menjadi orang lain atau badan bisnis lain.
(IV)Konten yang cabul, vulgar, menyinggung, memfitnah, menipu, memalsukan atau terkait dengan pornografi.
(V) Mengirimkan iklan, materi promosi, email spam, virus dan bentuk lain yang tidak diinginkan.
(VI) Menggunakan Layanan untuk tujuan komersial atau non-penggunaan pribadi.
(VII) Mengumpulkan informasi pribadi dari situs ini tanpa mendapatkan izin.
(VIII) Melakukan pengerusakan pengoperasian Layanan dengan cara meng-upload virus, worm atau kode berbahaya lainnya.
(IX) Menjual atau mengalihkan akun, profil, atau item Anda yang terkait dengan Layanan.
Melanggar salah satu ketentuan di atas merupakan kejahatan menurut hukum yang berlaku dan Tokomeguiars.com dapat melaporkan pelanggaran tersebut dan menginformasikan identitas Anda kepada otoritas terkait.
2. Kebijakan Privasi
Kami benar-benar menghormati privasi Anda dan Kebijakan Privasi kami. Detail bagaimana kami menggunakan informasi yang Anda berikan, dengan ini dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan melalui referensi. Silakan baca kebijakan dengan seksama dan hati-hati untuk penjelasan yang berhubungan dengan penggunaan Layanan.
3. Modifikasi dan Perubahan Persyaratan Penggunaan
Tokomeguiars.com memiliki hak dalam membuat kebijaksanaan untuk memodifikasi, mengubah, menambah, atau mengganti salah satu dari Persyaratan Penggunaan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tokomeguiars.com juga dapat menerapkan pembatasan pada fitur dan Layanan atau semua Layanan tanpa berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan. Silakan periksa halaman ini secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan. Anda mengerti dan setuju bahwa saat Anda melanjutkan akses ke atau penggunaan Situs setelah setiap telah ada perubahan yang dicantumkan ke Persyaratan Penggunaan, menunjukkan Anda menerima setiap perubahan Persyaratan Penggunaan tersebut.
4. Ketentuan Penjualan
Ketika menempatkan pesanan, Anda menunjukkan keinginan untuk membeli produk dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Semua pesanan tergantung pada ketersediaan dan konfirmasi dari harga order.
Waktu pengiriman dapat bervariasi sesuai dengan ketersediaan. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan akibat penundaan pengiriman yang dilakukan oleh jasa pengiriman rekanan kami atau yang disebabkan karena adanya force majeure lainnya. Silakan lihat di Pengiriman.
Dalam rangka kontrak dengan Tokomeguiars.com Anda harus dapat melakukan pembayaran yang sah dan sesuai kepada kami, melalui jalur hukum. Tokomeguiars.com berhak untuk menolak permintaan yang dibuat oleh Anda. Jika pesanan Anda diterima, kami akan memberitahu Anda melalui e-mail bahwa pesanan Anda telah ditempatkan di sistem kami dan sedang menunggu pembayaran. Kami juga akan memberitahu Anda dalam e-mail yang sama mengenai rincian pembayaran dan metode seperti yang anda pilih untuk melakukan pembayaran. Ketika menempatkan pesanan Anda, anda menjamin bahwa semua informasi yang Anda berikan kepada kami adalah benar dan akurat, dan bahwa Anda adalah pengguna resmi dari kartu kredit/debit atau rekening bank yang digunakan untuk menempatkan pesanan Anda, dan bahwa ada dana yang cukup untuk menutupi biaya yang Anda order. Biaya produk dan layanan dapat berfluktuasi. Semua harga yang diiklankan di Situs tunduk pada perubahan tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.
a. Kontrak Penjualan
Ketika Anda melakukan pemesanan, Anda akan menerima pengakuan e-mail konfirmasi penerimaan pesanan Anda dan bahwa pesanan Anda sedang menunggu pembayaran. Harap diperhatikan bahwa email tersebut hanyalah email pemberitahuandan bukan merupakan kontrak finalisasi pesanan Anda atau bentuk kontrak penjualan. Sebuah kontrak penjualan tidak akan terbentuk sampai kami mengirimkan konfirmasi melalui e-mail bahwa pembayaran Anda telah diterima dan bahwa barang yang dipesan akan dikirim kepada Anda. Hanya barang-barang yang tercantum dalam e-mail yang dikirim pada saat pengiriman akan dimasukkan dalam kontrak terbentuk.
b. Harga dan Ketersediaan
Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua detail, deskripsi, ketersediaan, dan harga dari produk yang muncul di situs ini adalah akurat, kesalahan mungkin terjadi dari berkala. Jika kami menemukan kesalahan dalam harga atau ketersediaan barang-barang yang Anda pesan, kami akan memberitahu Anda tentang hal ini segera dan memberi Anda pilihan untuk reconfirming pesanan Anda dengan harga yang benar atau membatalkan pesanan tersebut. Jika kami tidak dapat menghubungi Anda atau menerima formulir pengakuan Anda, kami akan mengkondisikan bahwa pesananan tersebut dibatalkan. Jika Anda membatalkan namun Anda telah membayar untuk barang tersebut, Anda akan menerima pengembalian dana penuh. Biaya pengiriman akan dibebankan di samping semua harga yang ditampilkan, biaya tambahan tersebut akan ditampilkan dengan jelas mana yang berlaku dan termasuk dalam total biaya sebelum menempatkan pesanan Anda.
c. Pembayaran
Setelah menerima pesanan Anda, e-mail pemberitahuan akan dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasikan penerimaan dan rincian pembayaran. Pada tahap ini, pesanan Anda belum selesai dan masih 'pending'. Setelah kami menerima dana yang cukup dari Anda dan pembayaran Anda dikonfirmasi, kami akan mengirimkan e-mail pemberitahuan yang menunjukkan bahwa pesanan Anda akan segera dikirim.
d. Kode Diskon
i. Kode diskon akun - kode Diskon mungkin dari waktu ke waktu akan ditawarkan kepada pemegang akun, kode tersebut hanya dapat digunakan untuk pembelian yang dilakukan melalui akun terdaftar di mana kode diskon ditawarkan. Akun kode diskon tidak dapat dipindahtangankan.
ii. Kode diskon promosi – kami mungkin dari waktu ke waktu menawarkan kode diskon promosi yang berlaku untuk pembelian promo barang tertentu yang dilakukan Situs ini.
5. Penghapusan Konten
Situs ini memiliki hak untuk menghapus atau mengembalikan isi yang dikirimkan oleh Anda jika kami meyakini bahwa hal tersebut melanggar peraturan kami, seperti konten tidak akurat, cabul, vulgar, menyinggung, memfitnah, menipu, palsu, terkait pornografi, atau dianggap sebagai spam. Kami tidak memiliki kewajiban untuk mempertahankan atau memberikan Anda salinan konten apapun dan juga kami tidak menjamin kerahasiaan berkenaan dengan konten Anda.
6. Hak Cipta Lisensi
Semua konten disertakan pada Situs ini, seperti teks, grafis, logo, tombol ikon, gambar, klip audio, digital download, kompilasi data, dan perangkat lunak, adalah milik Tokomeguiars.com atau pemberi lisensinya dan dilindungi oleh hukum hak cipta yang berlaku internasional . Penyusunan semua konten di situs ini adalah milik eksklusif Tokomeguiars.com dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta lokal dan internasional. Semua perangkat lunak yang digunakan pada Situs ini adalah milik Tokomeguiars.com atau pemasok perangkat lunak dan dilindungi oleh hukum hak cipta yang berlaku dan internasional. Semua hak tersebut dilindungi oleh Tokomeguiars.com dan pemberi lisensinya. Anda dapat menyimpan, mencetak dan menampilkan konten yang disediakan semata-mata untuk penggunaan pribadi Anda. Anda tidak diizinkan untuk mempublikasikan, memanipulasi, mendistribusikan atau sebaliknya mereproduksi, dalam format apapun, salah satu konten atau salinan dari konten yang disediakan untuk Anda atau yang muncul di Situs ini atau mungkin Anda menggunakan konten tersebut sehubungan dengan bisnis apapun, komersial perusahaan, atau pihak ketiga. Anda tidak akan memodifikasi, menerjemahkan, balik, menguraikan, membongkar atau membuat karya turunan berdasarkan perangkat lunak atau dokumentasi yang menyertainya disediakan oleh Tokomeguiars.com atau pemberi lisensinya. Jika Anda yakin bahwa apa pun di Situs ini melanggar hak cipta yang Anda miliki atau kontrol, Anda dapat mengajukan pemberitahuan pelanggaran tersebut kepada cs@Tokomeguiars.com.
7. Akun
Ketika Anda mendaftar untuk Layanan, Anda mungkin akan diminta untuk memberikan password untuk akun Anda yang unik. Kami sangat menyarankan agar Anda menyimpan sandi Anda rahasia sepanjang waktu. Kami berhak untuk menangguhkan akun Anda dan/atau mengharuskan Anda untuk mengubah sandi Anda jika kami percaya untuk alasan apapun bahwa password Anda tidak lagi aman. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari kehilangan password.
Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akun dan password dan untuk membatasi akses ke komputer Anda, dan Anda setuju untuk menerima tanggung jawab untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Anda atau password. Jika Anda berada di bawah 18, Anda dapat menggunakan Tokomeguiars.com hanya di bawah pengawasan dari orang tua atau wali. Tokomeguiars.com berhak untuk menolak layanan, menghentikan akun, menghapus, atau mengedit konten, atau membatalkan pesanan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda.
8. Situs Pihak Ketiga, Situs Linked, Produk dan Layanan
Situs ini mungkin berisi link ke situs web pihak ketiga ("Linked Sites"). Kami tidak mengontrol atau mengoperasikan salah satu situs Linked dan Anda setuju bahwa kami tidak bertanggung jawab atas isi dan penggunaan Anda dari Situs Linked tersebut. Akses dan penggunaan Situs Linked, termasuk informasi, materi, produk, dan jasa pada atau tersedia melalui Situs Linked adalah semata-mata risiko Anda sendiri. Dalam setiap kasus di mana Anda berurusan dengan bisnis lain atau pihak ketiga ditemukan melalui Situs ini atau Linked Sites, transaksi hanya dilakukan antara Anda dan pihak lainnya. Anda setuju bahwa kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang timbul sebagai akibat adanya transaksi tersebut atau sebagai akibat dari kehadiran pihak ketiga tersebut pada Situs ini.
9. Batasan Tanggung Jawab
Konten yang ditampilkan pada situs ini disediakan tanpa jaminan, kondisi, atau garansi untuk akurasinya. Dalam situasi apapun, kami tidak bertanggung jawab secara langsung, tidak langsung, insidental, konsekuensial, ganti rugi atau khusus apapun (termasuk, tanpa batasan, yang dihasilkan dari kehilangan keuntungan, kehilangan data, gangguan usaha, kerusakan goodwill, atau reputasi, atau biaya pengadaan barang dan jasa pengganti) yang timbul dari penggunaan, ketidakmampuan untuk penggunaan, atau kesalahan atau kelalaian dalam isi atau fungsi dari situs ini, bahkan jika kami atau perwakilan resmi daripadanya telah diberitahukan mengenai kemungkinan kerusakan tersebut. Jika penggunaan bahan, informasi atau jasa dari Situs ini atau Linked Sites mengakibatkan kerusakan pada Anda atau kebutuhan untuk melayani, perbaikan atau koreksi peralatan atau data, Anda menanggung semua biaya tersebut.
10. Hukum Berlaku
Jika Anda memilih untuk mengakses situs dari luar Indonesia, Anda melakukannya atas inisiatif sendiri dan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum setempat yang berlaku. Ketentuan Penggunaan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, tanpa mempengaruhi prinsip-prinsip konflik hukum.
11. Penggantian rugi
Anda mengerti dan setuju bahwa Anda secara pribadi bertanggung jawab atas perilaku Anda di Situs. Anda setuju untuk menanggung (mengganti rugi), membebaskan, dan mengambil alih segala kerugian Tokomeguiars.com, perusahaan payungnya (perusahaan diatas Tokomeguiars.com), perusahaan cabangnya (perusahaan lain dibawah Tokomeguiars.com), perusahaan yang menggabungkan diri, perusahaan baru yang berdiri dari hasil kerjasama antara perusahaan lain dengan Tokomeguiars.com, business partners, licensors (perusahaan yang memberi license kepada Tokomeguiars.com), karyawan, agen-agen dan pemberi informasi pihak ketiga yang berhubungan pada jasa tersebut dengan semua tuntutan, kehilangan, biaya, kerusakan, sebagai akibat dan menjadi peringatan dan kerusakan tidak langsung dan biaya pengacara yang masuk akal, yang disebabkan dari penggunaan anda, kesalahgunaan, atau ketidakmampuan dalam menggunakan Situs, jasa atau isi, atau penyalahgunaan apapun yg anda lakukan dari ketentuan pengunaan ini.
12. Menghubungkan ke Halaman Utama kami
Link ke halaman utama kami (http://www.Tokomeguiars.com) diperbolehkan, asalkan hubungan dilakukan dengan cara yang adil dan legal dan, sehingga tidak merusak reputasi kami atau mengambil keuntungan dari itu, tetapi Anda tidak dapat membentuk link dalam cara yang menunjukkan segala bentuk hubungan, persetujuan, atau dukungan pada bagian kami bila belum ada ijin tertulis secara tertulis resmi. Anda tidak mungkin membangun link dari website yang Anda tidak memiliki kepemilikan. Situs ini dan Layanan mungkin tidak dibingkai pada setiap situs lain, atau mungkin Anda membuat link ke bagian manapun dari Situs ini selain halaman rumah. Kami berhak untuk menarik kembali ijin menghubungkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.
13. Resiko Rugi
Semua barang yang dibeli dari Situs ini dibuat sesuai dengan kontrak pengiriman. Ini berarti bahwa resiko kehilangan barang dan hak atas barang tersebut akan ditanggungkan pada Anda, pada saat kami menyerahkan barang tersebut pada kurir.
Tokomeguiars.com sangat menyarankan Anda untuk mempelajari setiap detail produk, informasi, artikel dan data yang tersedia agar meminimalisasi terjadinya kerugian di pihak Anggota. Dengan demikian, Anda menerima bahwa Tokomeguiars.com tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan spesifikasi, gambar, garansi, kondisi dan kerugian-kerugian lain yang diderita berkaitan dengan resiko tersebut.
Informasi yang disediakan dalam situs ini bukan untuk menggantikan nasihat Dokter dan pernyataan didalamnya mengenai produk dan penggunaannya tidak ditujukan untuk mendiagnosa, merawat, menyembuhkan atau mencegah masalah kesehatan apapun. Dengan mengakses situs ini Anda dianggap telah membaca, mengerti dan menyetujui tentang Ketentuan Penggunaan Situs.
14. Kepemilikan Merek Dagang, Nama dan Gambar Orang, Hak Cipta Pihak Ketiga
Semua orang (termasuk nama mereka dan gambar), merek dagang pihak ketiga dan gambar produk pihak ketiga, jasa, atau lokasi ditampilkan di situs ini sama sekali tidak berkaitan atau berafiliasi dengan Tokomeguiars.com, kecuali sebaliknya secara tegas dinyatakan. Setiap merek dagang/nama ditampilkan pada Situs ini dimiliki oleh pemilik merek dagang masing-masing. Apabila suatu merek dagang atau merek disebut, itu hanya digunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi produk dan jasa dan tidak dalam cara suatu pernyataan bahwa produk atau jasa yang didukung oleh atau terhubung ke Tokomeguiars.com.
15. Ketidakabsahan
Jika ada bagian dari Ketentuan Penggunaan ini tidak dapat dilaksanakan (termasuk ketentuan di mana kita mengesampingkan tanggung jawab kami), keberlakuan dari setiap bagian lain dari Syarat Penggunaan ini tidak akan terpengaruh dengan semua kondisi lain yang tersisa dalam kekuatan penuh dan efek. Jadi sejauh mungkin di mana kondisi atau bagian dari kondisi dapat dilepaskan untuk membuat sisanya berlaku, kondisi tersebut harus ditafsirkan sesuai. Atau, Anda setuju bahwa kondisi tersebut harus diperbaiki dan diinterpretasikan dengan cara yang mirip dengan makna asli dari kondisi yang diizinkan oleh hukum.
Newsletter
Ok
Facebook
Ikuti Kami
Information
Our stores
Privacy Policy
Keterangan Loyalty Points Rewards
About us
Nomer Rekening Bank
Terms and conditions
Sitemap
Loyalty Points Anda
© 2022 MEGUIAR'S The Official Store | Online Shop Resmi Brand MEGUIAR'S di Indonesia • All rights reserved. bCommerce.id
Akun saya
Daftar pembelian
Slip kredit
Alamat saya
Informasi akun
Voucher
Informasi toko
TokoMeguiars.com - The Official Meguiar's Indonesia Online Store , Kawasan Industri Jababeka 2, Jl. Industri Selatan 8 Blok EE 6-H Cikarang 17836 Bekasi Bekasi


content:
Di seluruh dunia, poker tampaknya telah mengambil internet oleh badai. Ini semua di televisi, film, dan tampaknya menjadi bagian yang baik dari SPAM saya terima setiap hari! Dengan popularitas seperti, orang-orang tentu saja berbondong-bondong untuk bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak Pkv Pulsa orang memiliki sekelompok teman-teman bersedia & mampu untuk bersama-sama untuk malam permainan Jumat. Tapi ini adalah usia internet, dan jika itu layak dilakukan secara pribadi, itu dua kali lebih layak dilakukan sendirian di sebuah ruangan dengan keyboard Anda.
Masukkan Online Poker Room
Banyak orang lebih suka bermain dalam privasi rumah mereka, terhadap orang-orang mereka tidak pernah melihat secara langsung. Ada banyak alasan untuk ini, serta banyak keuntungan untuk pemain poker. Lebih sedikit gangguan, tidak ada kekhawatiran dari wajah poker buruk Anda, tidak ada kekhawatiran bahwa seseorang akan mengintip melewati bahu Anda dan melihat kartu Anda … atau dapat mereka? Rumor mengatakan online yang sebenarnya adalah mungkin untuk menipu, bahkan pada yang disebut “aman” online poker kamar ini.
Menipu Casino? Bukankah Rumah Selalu Menang?
Sementara itu mungkin sangat menantang untuk langsung menipu online poker kamar sendiri, itu kurang menantang untuk menipu pemain lain secara individual. Dan tidak semuanya benar-benar “kecurangan” baik. Banyak teknik yang dapat dipelajari yang khusus untuk poker online, lebih berkaitan dengan strategi yang baik serta memanfaatkan keuntungan yang melekat bermain poker online memiliki, daripada harus mereka lakukan dengan kecurangan per se. Tapi ada beberapa trik yang tidak berbicara tentang banyak, tapi yang benar-benar … baik, “tidak etis” setidaknya.
Jadi Mengapa DO Cheaters Selalu Menang Lagi pula?
Itu adalah atraksi alami. pemain poker yang telah kronis kehilangan uang untuk permainan, ingin kesempatan untuk bahkan skor, sehingga mereka memutuskan untuk beralih ke kecurangan. Sangat mudah untuk berpikir bahwa “tidak ada yang terluka” ketika itu hanya Anda dan komputer – itu tidak merasa seperti ada orang yang nyata di sisi lain dari meja poker. Faktanya adalah bagaimanapun bahwa ada orang-orang yang nyata, dan Anda akan harus menipu mereka jika Anda ingin menipu mereka dari uang mereka. Banyak teknik telah bocor ke internet baru-baru ini, dan banyak dari mereka melibatkan retak generator nomor acak yang menggunakan situs poker, atau menganalisis ribuan tangan bermain untuk memprediksi pola kartu, dll teknik ini, sementara mereka dapat memberikan online pemain poker tepi, benar-benar tidak sangat efektif dalam pendapat saya,
Melihat Lubang Kartu – The Holy Grail!
Tapi satu teknik khususnya telah mendapatkan banyak perhatian baru-baru ini, dan itu adalah klaim bahwa adalah mungkin untuk benar-benar langsung melihat kartu hole lawan . Secara khusus ada video yang beredar di YouTube yang menunjukkan teknik ini digunakan, dan itu sangat menakutkan. Saya sudah bicara dengan banyak pemain diehard poker dan banyak dari mereka telah mengkonfirmasi bahwa ini semacam teknik pasti mungkin. Ada perdebatan tentang bagaimana praktis itu, tapi kemudian seperti kata pepatah, “tidak layak melakukan mudah.” Jika pada akhir hari itu membuat Anda pemenang dijamin, saya pikir sedikit kesulitan bernilai mengatasi.
Pemain Hati-hati – Tahu Musuh Mu!
Pada akhirnya jika Anda bermain poker online, Anda harus tetap menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda. Jangan terjebak dalam mengunjungi website yang pemain lain mengarahkan Anda ke, untuk itu bisa menjadi trik untuk mencuri kartu kredit atau informasi sensitif lainnya. Praktek keamanan internet dasar dan berselancar cerdas, dan Anda harus tetap aman. Tentu saja Anda masih lebih mungkin untuk kehilangan uang Anda bermain online poker sah daripada memiliki seseorang mengambil uang Anda dengan kecurangan di online poker , dan untuk itu Anda bisa menyalahkan hanya diri sendiri. Atau mungkin ruang poker online.
Category: Uncategorized Tagged http://incarbandarqq.marimain.asia/, pkv deposit pulsa, Pkv Pulsa, Poker deposit pulsa, Poker pulsa Leave a comment/
Search
Recent Posts
Banyak Turnamen di Game Kasino Online
Kasino online Jackpot instan
Slot Kasino online terbaik
Apa Itu Deposit di Kasino Online?
ABC dari Perdagangan Opsi Saham yang Sukses
Archives
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
February 2022
January 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
Latest News
Segera bergabung bersama agen judi slot Terpercaya MPO500 dan dapatkan ID terbaik. MPO500 memiliki winrate 100% aman.
Selamat datang di VIVA99 sebagai pihak penyelengara situs judi slot online terpercaya di indonesia yang memberikan fasilitas terbaik.


content:
Sofyan Follow Seseorang Yang Ingin Membahagiakan Keluarga dan Kedua Orang Tuanya. Berusaha Menjadi Seseorang Yang Baik Untuk Sesama.
Beranda » Transportasi » √ Biaya Ganti Nama BPKB Mobil 2022 : Syarat & Cara Mengurusnya
√ Biaya Ganti Nama BPKB Mobil 2022 : Syarat & Cara Mengurusnya
Biaya Ganti Nama BPKB Mobil – Pada saat membeli mobil bekas, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu melakukan balik nama atau ganti nama surat-suratnya. Dimana data pada surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB yang masih memakai nama pemilik lama akan diubah.
Salah satu alasan mengapa harus melakukan proses balik nama kendaraan yaitu agar mempermudah proses pembayaran pajak pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, dengan mengganti nama BPKB mobil juga bertujuan agar pengemudi merasa lebih aman ketika sedang berkendara.
Daftar Isi Artikel
Syarat Ganti Nama BPKB Mobil
Cara Ganti Nama BPKB Mobil
1. Cek Fisik Kendaraan
2. Mengisi Formulir Pendaftaran
3. Membayar Biaya Ganti Nama BPKB
4. Mengambil BPKB
Biaya Ganti Nama BPKB Mobil
1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Penerbitan BPKB
3. Biaya SWDKLLJ
4. Biaya BBN-KB
Tips Ganti Nama BPKB Mobil
Kesimpulan
Ketika hendak mengganti nama BPKB mobil, tentunya kalian diharuskan memenuhi semua syarat serta ketentuannya, salah satunya ialah membayar biaya administrasi layanannya. Biaya penggantian nama BPKB mobil tersebut biasanya terdiri dari biaya pendaftaran hingga biaya pembayaran pajak pendaftaran.
Oleh sebab itu, sebelum melakukan registrasi balik nama BPKB mobil alangkah baiknya ketahui terlebih dahulu mengenai apa saja syaratnya serta berapa besar biaya administrasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai rincian biaya ganti nama BPKB mobil.
Syarat Ganti Nama BPKB Mobil
Seperti dijelaskan di atas, terdapat beberapa berkas persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak mengganti nama kendaraan di BPKB. Syarat utamanya yaitu harus melampirkan BPKB asli lama mobil tersebut. Selain itu, berikut adalah sejumlah dokumen persyaratan pendukung lainnya.
Fotokopi KTP pemilik baru mobil.
Fotokopi BPKB mobil asli.
STNK asli mobil beserta salinannya sebanyak 3 lembar.
Bukti atau kwitansi jual beli kendaraan disertai tandatangan di atas materai beserta salinannya.
Hasil cek fisik kendaraan dari kantor Samsat setempat.
Cara Ganti Nama BPKB Mobil
Setelah melengkapi semua dokumen persyaratannya, selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana tata cara mengurusnya. Nah, sebelum membahas biaya ganti nama BPKB mobil lebih lanjut, ada baiknya ketahui terlebih dahulu tata cara pengurusannya di bawah ini.
1. Cek Fisik Kendaraan
Langkah pertama yaitu kunjungi kantor Samsat terdekat setempat. Jika sudah sampai, biasanya kalian akan diminta untuk melakukan cek fisik kendaraan secara detail mulai dari mesin hingga ke komponen lain. Selain itu, petugas juga akan melakukan gesek nomor rangka mesin sebagai salah satu syarat utama dalam penggantian nama BPKB mobil.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran
Setelah selesai melakukan tes fisik kendaraan, selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ganti nama BPKB. Isilah semua formulir tersebut dengan lengkap sesuai data diri pemilik kendaraan. Jangan lupa serahkan semua dokumen persyaratannya kepada petugas.
3. Membayar Biaya Ganti Nama BPKB
Tahap berikutnya yaitu membayar biaya pendaftaran di loket pembayaran. Selain itu, kalian juga diharuskan membayar biaya pajak serta biaya lain-lain. Setelah selesai membayar, petugas biasanya akan memberikan tanda bukti pembayaran biaya ganti nama BPKB mobil.
4. Mengambil BPKB
Perlu diketahui, BPKB mobil baru tidak bisa langsung dibawa pulang karena diperlukan adanya proses penggantian nama pemiliknya. Oleh karena itu, biasanya petugas akan memberikan informasi mengenai jadwal pengambilan BPKB kurang lebih sekitar 7 hari kerja atau paling lambat 1 bulan.
Pada saat proses pengambilan BPKB baru di kantor Samsat, jangan lupa bawa KTP asli serta STNK aslinya. Apabila sudah sampai pada tahap ini, maka pengurusan penggantian nama di BPKB mobil sudah berhasil dilakukan.
Biaya Ganti Nama BPKB Mobil
Sebenarnya biaya balik nama di BPKB mobil ini tidak jauh berbeda dengan BIAYA GANTI NAMA BPKB MOTOR. Pasalnya, terdapat beberapa elemen yang sama di dalam ketentuan mengenai biaya pengurusan surat-surat kendaraan tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik biaya ganti nama BPKB mobil berikut ini.
1. Biaya Pendaftaran
Pertama, kalian harus membayar biaya pendaftaran penggantian nama BPKB mobil di kantor Samsat sebesar Rp 100.000. Selain itu, terdapat juga biaya pengesahan cek fisik kendaraan kurang lebih sekitar Rp 30.000. Biaya tersebut wajib dibayarkan pada saat registrasi balik nama BPKB mobil.
2. Biaya Penerbitan BPKB
Di dalam pengurusan ganti nama surat-surat kendaraan, kalian juga diharuskan membayar biaya penerbitan BPKB sebesar Rp 375.000. Biaya ini juga wajib dibayarkan karena termasuk ke dalam biaya perpajakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4.
3. Biaya SWDKLLJ
Selanjutnya yaitu ada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ. Sumbangan tersebut berguna sebagai jaminan ataupun asuransi bagi pengendara apabila mengalami kecelakaan di jalan raya. Khusus bagi pemilik kendaraan roda 4 seperti mobil pribadi, mereka akan dikenai SWDKLLJ sebesar Rp 150.000.
4. Biaya BBN-KB
Biaya terakhir yang perlu dipersiapkan ketika hendak mengganti nama BPKB mobil yaitu BBN-KB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Umumnya besaran biaya tersebut kurang lebih sekitar dua per tiga dari nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Perlu diingat, besaran biaya ganti nama BPKB mobil di atas bisa saja berbeda-beda bagi setiap daerah, tergantung dengan faktor yang memengaruhinya. Oleh sebab itu, saran kami sebaiknya siapkan anggaran dana melebihi estimasi di atas untuk berjaga-jaga apabila terjadi penyesuaian tarif oleh kantor Samsat setempat.
Tips Ganti Nama BPKB Mobil
Meskipun tata cara mengganti nama pemilik di BPKB mobil terlihat mudah dilakukan, namun masih ada sebagian orang di luar sana mengeluhkan bahwa prosesnya dirasa terlalu sulit. Oleh sebab itu, agar proses pengurusan penggantian nama BPKB mobil berjalan lancar, ada baiknya ikuti beberapa tips di bawah ini.
Lengkapi semua berkas persyaratannya, mulai dari KTP, STNK hingga BPKB lama mobil.
Bayarlah biaya penggantian nama BPKB mobil sesuai dengan ketentuannya.
Ambillah BPKB mobil baru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Hindari menggunakan jasa calo sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran.
Lunasi semua tagihan apabila pajak kendaraan mengalami tunggakan.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pengurusan balik nama BPKB mobil ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu biaya pajak serta biaya non pajak. Tentunya kedua biaya tersebut harus dibayarkan ketika proses pengurusannya di kantor Samsat setempat.
Demikian penjelasan dari Biayatarif seputar biaya ganti nama BPKB mobil beserta syarat hingga tata cara mengurusnya. Semoga informasi di atas bermanfaat serta dapat dijadikan gambaran ketika hendak mengganti nama pemilik di BPKB kendaraan roda 4.
Sofyan Follow Seseorang Yang Ingin Membahagiakan Keluarga dan Kedua Orang Tuanya. Berusaha Menjadi Seseorang Yang Baik Untuk Sesama.

annotation: short_sentences header footer


content:
Usia muda merupakan waktu yang produktif seseorang dalam menghasilkan uang, karena masih banyak waktu dan tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja baik itu pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan untuk memberi tambahan pemasukan.
Untuk mempersiapkan usia pensiun anda perlu bekerja keras diusia muda dengan menabung atau berinvestasi untuk menyiapkan dana pensiun, apa sudah anda pikirkan hal itu? mempersiapkan dana pensiun sejak masih memiliki waktu dan tenaga, umur terus bertambah tanpa terasa, maka mulai lah dari sekarang untuk menyiapkan dana pensiun.
Ada 6 cara yang bisa anda praktekan untuk menyiapkan dana pensiun anda.
Silahkan anda simak, tentunya lakukan hal ini dengan fokus dan disiplin sehingga apa yang anda rencanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
1. Hemat lagi Menabung
Mulai sekarang anda harus menerapkan pola hidup hemat dan menabung sebagian gaji atau penghasilan bulanan anda.
Paling tidak anda telah menyisihkan uang 3% atau 10% dari gaji untuk ditabung, lakukan dengan rutin setiap bulan.
Apabila dilain waktu mendapatkan hasil yang lebih banyak, sisihkan uang juga yang lebih dari biasanya. Apalagi sekarang ada tabungan pensiun di bank yang bisa anda gunakan.
2. Membuat Anggaran Kebutuhan
Kita semua tentu memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, atau kebutuhan lainnya yang memang sekiranya harus dipenuhi.
Hal ini tentu ada hubungannya dengan keuangan anda, agar terkontrol maka anda dapat membuat anggaran kebutuhan, sehingga anda tahu rincian pengeluaran.
Buat sebuah catatan dalam hitungan waktu bulanan, sehingga anda dapat mengetahui mana kebutuhan yang sekiranya harus dipenuhi dan tidak.
Sebagian orang menganggap ini sepele, tapi justru ini sangat membantu anda dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Ketika ada dana sisa atau lebih bisa ditabung untuk persiapan dana pensiun.
3. Lunasi Hutang – Hutang
Anda punya hutang? Seseorang berhutang itu karena ingin memenuhi keinginan tapi kemampuan tidak ada.
Maka mereka rela hutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti anda ingin memiliki sepeda motor, tapi belum punya cukup uang, karena butuh motor sekarang maka solusi yang diambil dengan berhutang.
Berhutang boleh saja, namun pastikan hutang tidak terlalu besar apalagi ada bunga yang dapat mencekik anda.
Lunasi hutang segera mungkin ketika anda memiliki uang untuk membayar, jangan tunda-tunda karena kebutuhan sekamin banyak.
Belum lagi anda mempersiapkan dana pensiun, maka lunasi hutang segera itu lebih baik.
4. Dana Darurat itu Penting
Menurut teori keuangan, seorang lajang perlu memiliki dana darurat setidaknya 3 kali dari gaji bulanan.
Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga perlu menyiapkan dana darurat minima 6 kali dari gaji bulanan. Fungsi dana dari dana darurat sebagai penyelamat ketika keuangan kita sedang krisis.
Praktik menyimpan dana darurat bisa menggunakan tabungan atau investasi, dana darurat dapat digunakan ketika kita sedang berada dalam masa-masa sulit.
Seperti sedang sakit, di pecat dari pekerjaan atau lainnya. Termasuk dapat digunakan sebagai dana pensiun.
5. Setelah Menabung, Investasi juga perlu
Menabung adalah menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, begitu halnya dengan investasi.
Investasi berbeda dengan tabungan, karena investasi dapat digunakan sebagai solusi untuk mendapatkan pendapatan pasif tanpa harus bekerja..
Uang yang telah ditabung dapat dialihkan menjadi dana investasi.
Tetap harus waspada, karena banyak orang yang menawarkan investasi bodong, jangan mudah tergoda dengan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat.
Sebaiknya, kita justru memilih jenis investasi yang relatif stabil dalam jangka panjang.
Masa pensiun tentu harus menjadi waktu bagi kita untuk beristirahat dengan nyaman tanpa mengkhawatirkan kestabilan finansial bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang kita cintai.