content:
Panjang melewati waktu colokan keramik, yang disekrup ke panel listrik rumah. Saat ini, berbagai jenis pemutus sirkuit yang melakukan fungsi pelindung banyak digunakan. Perangkat ini sangat efektif untuk sirkuit pendek dan kelebihan beban. Banyak konsumen belum sepenuhnya menguasai perangkat ini, jadi pertanyaannya sering muncul, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW. Pengoperasian jaringan listrik, perangkat dan perlengkapan yang andal dan tahan lama di rumah atau apartemen sepenuhnya tergantung pada pilihan alat berat.
Fungsi utama mesin
Sebelum memilih perangkat pelindung otomatis, perlu memahami prinsip-prinsip operasi dan kemampuannya. Banyak yang menganggap fungsi utama dari perlindungan mesin dari peralatan rumah tangga. Namun, penilaian ini sepenuhnya salah. Mesin tidak merespon perangkat yang terhubung ke jaringan, hanya berfungsi ketika sirkuit pendek atau kelebihan beban.Kondisi kritis ini menyebabkan peningkatan tajam saat ini, menyebabkan kabel kebakaran yang terlalu panas dan bahkan kebakaran.
Peningkatan tertentu dalam arus diamati selama korsleting. Pada saat ini, nilainya meningkat hingga beberapa ribu ampere dan kabelnya tidak dapat menahan beban seperti itu, terutama jika penampangnya 2,5 mm2. Dengan penampang seperti itu terjadi pengapian seketika dari kawat.
Karena itu, banyak tergantung pada memilih mesin yang tepat. Perhitungan yang akurat, termasuk daya, memungkinkan untuk melindungi jaringan listrik dengan andal.
Parameter perhitungan otomatis
Setiap pemutus sirkuit terutama melindungi kabel yang terhubung setelahnya. Perhitungan utama perangkat ini dilakukan pada arus beban pengenal. Perhitungan daya dilakukan dalam kasus ketika seluruh panjang kawat dirancang untuk beban, sesuai dengan arus pengenal.
Pilihan terakhir dari arus pengenal untuk mesin tergantung pada penampang kawat. Hanya dengan demikian beban dapat dihitung. Arus maksimum yang diizinkan untuk kawat dengan penampang spesifik harus lebih besar dari arus pengenal yang ditunjukkan pada mesin. Jadi, ketika memilih alat pelindung, penampang kawat minimum yang ada di jaringan listrik digunakan.
Ketika konsumen memiliki pertanyaan, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW, tabel memperhitungkan jaringan listrik tiga fase. Untuk perhitungan semacam itu, ada metode tersendiri. Dalam kasus ini, daya pengenal pemutus sirkuit tiga fase didefinisikan sebagai penjumlahan semua peralatan listrik yang direncanakan untuk dihubungkan melalui saklar otomatis.
Sebagai contoh, jika beban masing-masing dari tiga fase adalah 5 kW, maka nilai arus operasi ditentukan dengan mengalikan jumlah kekuatan semua fase dengan faktor 1,52. Jadi, itu adalah 5х3х1.52 = 22.8 amps. Arus yang terukur dari mesin harus melebihi arus operasi. Dalam hal ini, yang paling cocok akan menjadi alat pelindung dengan nilai nominal 25 A. Nilai nominal paling umum dari automata adalah 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 dan 100 ampere. Pada saat yang sama, konformitas inti kabel ke beban yang disebutkan ditentukan.
Teknik ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana bebannya sama untuk ketiga fase. Jika salah satu fase mengkonsumsi lebih banyak daya daripada yang lain, maka peringkat pemutus sirkuit dihitung dari kekuatan fase khusus ini. Dalam hal ini, hanya nilai daya maksimum dikalikan dengan faktor 4,55 yang digunakan. Perhitungan ini memungkinkan Anda memilih mesin tidak hanya berdasarkan tabel, tetapi juga dengan data paling akurat yang diperoleh.
3 fase otomatis
Untuk menghitung kekuatan perangkat otomatis tiga fase nominal, perlu untuk menjumlahkan total daya perangkat listrik yang akan terhubung melaluinya. Misalnya, beban fase adalah sama:
L1 5000 W + L2 5000 kW + L3 5000W = 15000 W
Kapas yang dihasilkan diterjemahkan menjadi kilowatt:
15000 W / 1000 = 15 kW
Jumlah yang dihasilkan dikalikan dengan 1,52 dan kita dapatkan arus kerja A.
15 kW * 1,52 = 22,8 A.
Arus pengenal mesin harus lebih besar dari pekerja. Dalam kasus kami, arus operasi adalah 22.8 A, jadi kami memilih 25 A. otomatis
Nilai nominal arus otomatis: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Tentukan penampang kabel untuk kepatuhan dengan beban di sini.
Rumus ini berlaku untuk beban yang sama dalam tiga fase. Jika konsumsi salah satu fase jauh lebih tinggi, maka nilai nominal mesin dipilih oleh kekuatan fase ini:
Misalnya, beban pada fase: L1 5000 W; L2 4000 W; L3 6000 W.
Kapas wol diubah menjadi kilowatt yang 6000 W / 1000 = 6 kW.
Sekarang kita menentukan arus operasi untuk fase ini 6 kW * 4,55 = 27,3 A.
Arus pengenal dari otomat harus lebih besar dari arus kerja dalam kasus kami, arus kerja adalah 27,3 A. Kami memilih otomat 32 A.
Dalam rumus di atas, 1,52 dan 4,55 adalah koefisien proporsionalitas untuk tegangan 380 dan 220 V.
Materi terkait:
3 x fase automat
Mesin apa yang harus dipasang pada 15 kW
Panjang melewati waktu colokan keramik, yang disekrup ke panel listrik rumah. Saat ini, berbagai jenis pemutus sirkuit yang melakukan fungsi pelindung banyak digunakan. Perangkat ini sangat efektif untuk sirkuit pendek dan kelebihan beban. Banyak konsumen belum sepenuhnya menguasai perangkat ini, jadi pertanyaannya sering muncul, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW. Pengoperasian jaringan listrik, perangkat dan perlengkapan yang andal dan tahan lama di rumah atau apartemen sepenuhnya tergantung pada pilihan alat berat.
Fungsi utama mesin
Sebelum memilih perangkat pelindung otomatis, perlu memahami prinsip-prinsip operasi dan kemampuannya. Banyak yang menganggap fungsi utama dari perlindungan mesin dari peralatan rumah tangga. Namun, penilaian ini sepenuhnya salah. Mesin tidak merespon perangkat yang terhubung ke jaringan, hanya berfungsi ketika sirkuit pendek atau kelebihan beban.Kondisi kritis ini menyebabkan peningkatan tajam saat ini, menyebabkan kabel kebakaran yang terlalu panas dan bahkan kebakaran.
Peningkatan tertentu dalam arus diamati selama korsleting. Pada saat ini, nilainya meningkat hingga beberapa ribu ampere dan kabelnya tidak dapat menahan beban seperti itu, terutama jika penampangnya 2,5 mm2. Dengan penampang seperti itu terjadi pengapian seketika dari kawat.
Karena itu, banyak tergantung pada memilih mesin yang tepat. Perhitungan yang akurat, termasuk daya, memungkinkan untuk melindungi jaringan listrik dengan andal.
Parameter perhitungan otomatis
Setiap pemutus sirkuit terutama melindungi kabel yang terhubung setelahnya. Perhitungan utama perangkat ini dilakukan pada arus beban pengenal. Perhitungan daya dilakukan dalam kasus ketika seluruh panjang kawat dirancang untuk beban, sesuai dengan arus pengenal.
Pilihan terakhir dari arus pengenal untuk mesin tergantung pada penampang kawat. Hanya dengan demikian beban dapat dihitung. Arus maksimum yang diizinkan untuk kawat dengan penampang spesifik harus lebih besar dari arus pengenal yang ditunjukkan pada mesin. Jadi, ketika memilih alat pelindung, penampang kawat minimum yang ada di jaringan listrik digunakan.
Ketika konsumen memiliki pertanyaan, jenis mesin apa yang harus diletakkan pada 15 kW, tabel memperhitungkan jaringan listrik tiga fase. Untuk perhitungan semacam itu, ada metode tersendiri. Dalam kasus ini, daya pengenal pemutus sirkuit tiga fase didefinisikan sebagai penjumlahan semua peralatan listrik yang direncanakan untuk dihubungkan melalui saklar otomatis.
Sebagai contoh, jika beban masing-masing dari tiga fase adalah 5 kW, maka nilai arus operasi ditentukan dengan mengalikan jumlah kekuatan semua fase dengan faktor 1,52. Jadi, itu adalah 5х3х1.52 = 22.8 amps. Arus yang terukur dari mesin harus melebihi arus operasi. Dalam hal ini, yang paling cocok akan menjadi alat pelindung dengan nilai nominal 25 A. Nilai nominal paling umum dari automata adalah 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 dan 100 ampere. Pada saat yang sama, konformitas inti kabel ke beban yang disebutkan ditentukan.
Teknik ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana bebannya sama untuk ketiga fase. Jika salah satu fase mengkonsumsi lebih banyak daya daripada yang lain, maka peringkat pemutus sirkuit dihitung dari kekuatan fase khusus ini. Dalam hal ini, hanya nilai daya maksimum dikalikan dengan faktor 4,55 yang digunakan. Perhitungan ini memungkinkan Anda memilih mesin tidak hanya berdasarkan tabel, tetapi juga dengan data paling akurat yang diperoleh.
Seleksi saklar daya
Ketika mendesain jaringan listrik rumah baru, untuk menghubungkan peralatan berkekuatan tinggi yang baru, dalam proses retrofitting papan listrik, perlu memilih pemutus sirkuit untuk keamanan listrik yang andal.
Beberapa pengguna sembarangan berhubungan dengan tugas ini, dan mungkin tidak ragu-ragu untuk menghubungkan mesin apa pun yang ada, hanya untuk bekerja, atau jika mereka memilih, mereka dipandu oleh kriteria berikut: lebih murah, sehingga mereka tidak mengalahkan terlalu banyak, atau lebih kuat, sehingga mereka tidak menjatuhkannya lagi.
Sangat sering, kelalaian dan ketidaktahuan dari aturan dasar untuk memilih peringkat dari alat keamanan menyebabkan konsekuensi yang fatal. Artikel ini akan memperkenalkan kriteria utama untuk perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih dan hubung singkat, agar dapat memilih pemutus sirkuit otomatis yang tepat sesuai dengan konsumsi daya listrik.
Secara singkat, prinsip operasi dan tujuan mesin pelindung
Pemutus sirkuit pendek beroperasi hampir seketika karena splitter elektromagnetik. Pada kelebihan tertentu dari nilai nominal arus, pelat pemanas bimetal akan mematikan tegangan setelah beberapa waktu, yang dapat dipelajari dari grafik waktu karakteristik saat ini.
Perangkat keamanan ini melindungi kabel dari arus pendek dan arus lebih dari nilai yang dihitung untuk penampang kawat tertentu, yang dapat memanaskan kabel konduktif ke suhu leleh dan insulasi api. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda tidak hanya perlu memilih sakelar keselamatan yang sesuai dengan kekuatan perangkat yang terhubung, tetapi juga untuk memeriksa apakah jaringan yang ada dapat menahan beban tersebut.
Penampilan pemutus sirkuit tiga kutub
Kabel harus sesuai dengan beban.
Sering terjadi bahwa meteran listrik baru, otomatis, UZO dipasang di rumah tua, tetapi kabel tetap tua. Banyak peralatan rumah tangga yang dibeli, kekuatannya dijumlahkan dan mesin dipilih untuk itu, yang secara teratur menyimpan beban semua peralatan listrik yang disertakan.
Tampaknya semuanya benar, tetapi tiba-tiba isolasi kabel mulai mengeluarkan bau khas dan asap, nyala api muncul, dan perlindungan tidak berfungsi. Ini dapat terjadi jika parameter kabel tidak dirancang untuk arus seperti itu.
Misalkan penampang kabel lama adalah 1,5 mm², dengan batas arus maksimum yang diizinkan 19A. Kami menerima bahwa pada saat yang sama beberapa perangkat listrik terhubung ke itu, yang membuat total beban 5 kW, yang dalam setara saat ini adalah sekitar 22,7A, itu sesuai dengan 25A mesin otomatis.
Kawat akan memanas, tetapi robot ini akan tetap di sepanjang waktu sampai isolasi meleleh, yang menyebabkan korsleting, dan api sudah dapat mulai dalam ayunan penuh.
Kabel daya NYM
Lindungi tautan terlemah di kabel Anda
Oleh karena itu, sebelum memilih mesin sesuai dengan beban yang dilindungi, Anda perlu memastikan bahwa kabel dapat menahan beban ini.
Menurut PUE 3.1.4, otomat harus melindungi terhadap beban berlebih bagian terlemah dari rangkaian listrik, atau dipilih dengan arus pengenal yang sesuai dengan arus dari instalasi listrik yang terhubung, yang lagi-lagi menyiratkan hubungan mereka dengan konduktor dengan penampang melintang yang diperlukan.
Jika Anda mengabaikan aturan ini, Anda tidak boleh menyalahkan otomaton yang salah perhitungan dan mengutuk pabrikannya jika link lemah dari kabel menyebabkan kebakaran.
Isolasi kawat cair
Perhitungan nilai mesin
Kami berasumsi bahwa kabel itu baru, dapat diandalkan, dihitung dengan benar, dan memenuhi semua persyaratan. Dalam hal ini, pilihan pemutus sirkuit dikurangi menjadi penentuan nilai nominal yang sesuai dari serangkaian nilai khas, berdasarkan arus beban terhitung, yang dihitung dengan rumus:
dimana P adalah kekuatan total peralatan listrik.
Ini menyiratkan beban aktif (pencahayaan, elemen pemanas listrik, peralatan rumah tangga). Perhitungan ini sangat cocok untuk jaringan listrik rumah di apartemen.
Misalkan perhitungan daya yang dihasilkan: P = 7,2 kW. I = P / U = 7200/220 = 32,72 A. Kami memilih otomat yang tepat pada 32A dari rentang nilai: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
Denominasi ini sedikit kurang dari yang dihitung, tetapi praktis tidak ada peralihan simultan dari semua peralatan listrik di apartemen. Juga, harus diperhitungkan bahwa dalam prakteknya operasi otomat dimulai dengan nilai 1,13 kali lebih besar dari nominal, karena karakteristik waktu-ke-waktunya, yaitu, 32 * 1,13 = 36,16A.
Untuk menyederhanakan pemilihan automat pelindung, ada tabel di mana nilai-nilai nominal otomatis sesuai dengan kapasitas beban fase tunggal dan tiga fase:
Tabel pemilihan otomatis saat ini
Nilai nominal yang ditemukan dalam contoh di atas paling dekat dengan nilai daya yang ditunjukkan dalam sel merah yang disorot. Juga, jika Anda ingin menghitung arus untuk jaringan tiga fase, ketika memilih mesin, baca artikel tentang perhitungan dan pemilihan bagian kawat
Pemilihan pemutus sirkuit untuk instalasi listrik (motor listrik, transformator) dengan beban reaktif, sebagai suatu peraturan, tidak dibuat oleh tenaga. Peringkat dan jenis waktu dari karakteristik pemutus sirkuit saat ini dipilih sesuai dengan arus kerja dan awal yang ditentukan dalam paspor perangkat ini.
Artikel terkait
Pemilihan meja ukuran kawat untuk daya
Ukuran kawat apa yang Anda butuhkan untuk 3 kW?
Rumus bagaimana menemukan kekuatan saat ini
Mulai halus dari motor listrik asinkron dengan rotor hubung singkat
Ucapan Tahun Baru dengan humor
Cara menjalankan pilihan mesin untuk beban daya
Pemutus sirkuit dirancang untuk melindungi jaringan listrik di mana konsumen terhubung. Dalam hal ini, kekuatan total konsumen tidak boleh melebihi kekuatan mesin itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk benar memilih mesin sesuai dengan daya beban. Bagaimana ini bisa dilakukan, apakah ada satu cara untuk memilih atau beberapa?
Cara memilih
Segera buat reservasi yang ada beberapa cara. Tetapi apa pun yang Anda pilih, pertama-tama Anda perlu menentukan total beban pada jaringan. Bagaimana cara menghitung angka ini? Untuk melakukan ini, Anda harus berurusan dengan semua peralatan rumah tangga yang dipasang di situs jaringan catu daya. Agar tidak tidak berdasar, kami memberikan contoh jaringan seperti itu, yang biasanya menghubungkan sejumlah besar peralatan rumah tangga. Ini dapur.
Jadi, di dapur biasanya berada:
Kulkas dengan konsumsi daya 500 watt.
Microwave - 1 kW.
Ketel listrik - 1,5 kW.
Hood - 100 watt.
Ini hampir set standar, yang bisa sedikit lebih banyak, atau lebih sedikit. Dengan menambahkan semua angka ini, kita mendapatkan kekuatan total dari situs, yang sama dengan 3,1 kW. Dan sekarang metode untuk menentukan beban dan pilihan mesin itu sendiri.
Metode tabular
Ini adalah opsi termudah untuk memilih pemutus sirkuit yang tepat. Untuk melakukan ini, Anda akan membutuhkan meja di mana Anda dapat memilih otomat (satu atau tiga fase) sesuai dengan indikator total. Berikut adalah tabel pilihan di bawah ini:
Semuanya cukup sederhana di sini. Yang paling penting, perlu dipahami bahwa total daya yang dihitung mungkin tidak sama dengan yang ada di tabel. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan indikator yang dihitung ke meja. Dalam contoh kita, dapat dilihat bahwa konsumsi daya situs adalah 3,1 kW. Tidak ada indikator seperti itu di meja, jadi kami ambil yang terdekat. Dan ini 3,5 kW, yang sesuai dengan 16 amp otomatis.
Cara grafis
Ini praktis sama dengan tabular. Hanya sebagai ganti tabel, grafik digunakan di sini. Mereka juga tersedia secara gratis di Internet. Misalnya, ini salah satunya.
Grafik secara horizontal berisi pemutus sirkuit dengan indikator beban saat ini, konsumsi daya vertikal dari bagian jaringan. Untuk menentukan kekuatan saklar, Anda harus terlebih dahulu menemukan konsumsi daya yang dihitung berdasarkan perhitungan pada sumbu vertikal, lalu tarik garis horizontal dari itu ke bar hijau yang menentukan arus pengenal mesin. Anda dapat melakukannya sendiri dengan contoh kami, yang menunjukkan bahwa perhitungan dan pemilihan kami dilakukan dengan benar. Artinya, daya ini sesuai dengan mesin dengan beban 16A.
Nuansa pilihan
Hari ini perlu untuk memperhitungkan fakta bahwa jumlah peralatan rumah tangga yang nyaman dihitung, dan setiap orang mencoba untuk mendapatkan peralatan baru, sehingga memudahkan hidupnya. Dan ini berarti bahwa meningkatkan jumlah peralatan, kami meningkatkan beban pada jaringan. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan menggunakan faktor pengali ketika menghitung kekuatan mesin.
Mari kita kembali ke contoh kita. Bayangkan bahwa pemilik membeli mesin kopi 1,5 kW. Dengan demikian, total indeks daya akan sama dengan 4,6 kW. Tentu saja, ini lebih dari kekuatan pemutus sirkuit yang dipilih (16A). Dan jika pada saat yang sama semua perangkat dihidupkan (plus mesin kopi), mesin akan segera mengatur ulang dan memutus sirkuit.
Anda dapat menghitung ulang semua indikator, membeli mesin baru, dan menginstal ulang. Pada prinsipnya, ini semua mudah. Tetapi akan lebih baik jika Anda meramalkan situasi ini terlebih dahulu, terutama karena itu standar saat ini. Sulit untuk meramalkan peralatan rumah tangga mana saja yang dapat diinstal. Oleh karena itu, opsi termudah adalah meningkatkan total indikator yang dihitung hingga 50%. Artinya, gunakan faktor dorongan 1,5. Sekali lagi, kita kembali ke contoh kita, di mana hasil akhir ini akan menjadi:
3.1 x1.5 = 4,65 kW. Kami kembali ke salah satu metode untuk menentukan beban saat ini, di mana akan ditunjukkan bahwa indikator seperti itu membutuhkan otomat sebesar 25 ampere.
Untuk beberapa kasus, Anda dapat menggunakan faktor reduksi. Misalnya, jumlah soket yang tidak mencukupi untuk secara bersamaan bekerja semua perangkat sekaligus. Ini bisa menjadi salah satu outlet untuk ketel listrik dan mesin kopi. Artinya, pada saat yang sama kedua perangkat ini tidak dapat dinyalakan.
Perhatian! Ketika datang untuk meningkatkan beban saat ini pada bagian jaringan, perlu untuk mengubah tidak hanya mesin, tetapi juga untuk memeriksa apakah kabel listrik akan menahan beban, untuk itu bagian dari kabel diletakkan dipertimbangkan. Jika bagian tersebut tidak memenuhi standar, maka pemasangan kabel lebih baik diubah.
Pilihan tiga fase otomatis
Dalam artikel ini, tidak mungkin mengabaikan perangkat otomatis tiga fase yang ditujukan untuk jaringan 380 volt. Khususnya di tabel mereka terdaftar. Berikut ini adalah pendekatan yang sedikit berbeda dengan pilihan, yang didasarkan pada perhitungan awal dari beban saat ini. Ini adalah versi yang disederhanakan.
Pertama, kekuatan total semua perangkat dan sumber cahaya yang terhubung ke mesin ditentukan.
Hasilnya dikalikan dengan faktor 1,52. Ini adalah arus beban.
Selanjutnya, pilih saklar otomatis di atas meja.
Tetapi perhatikan bahwa arus pengenal harus lebih dari perkiraan minimum sebesar 15%. Ini yang pertama. Kedua, perhitungan ini hanya dapat digunakan jika tiga fase dari jaringan konsumsi akan memiliki beban yang sama atau mendekati indikator yang sama. Jika pada salah satu fase beban lebih besar dari pada dua lainnya, maka otomat dipilih tepat untuk beban tinggi ini. Namun perlu diingat bahwa untuk perhitungan beban dalam kasus ini, faktor 4.55 digunakan, karena satu fase diperhitungkan.
Ukuran kawat apa yang diperlukan untuk beban 5 kW
Cara benar menghitung penampang kabel kabel untuk beban
Pemutus sirkuit yang sudah ada
Pilihan mesin otomatis sesuai dengan kekuatan pemuatan dan bagian kawat
Pemilihan kapasitas beban otomatis
Untuk memilih pemutus sirkuit sesuai dengan daya beban, perlu menghitung arus beban, dan pilih nilai pemutus sirkuit lebih besar dari atau sama dengan nilai yang diperoleh. Nilai arus, dinyatakan dalam ampere dalam jaringan fase-tunggal 220 V., biasanya melebihi nilai daya beban, dinyatakan dalam kilowatt 5 kali, yaitu. jika daya penerima listrik (mesin cuci, lampu, kulkas) adalah 1,2 kW., maka arus yang akan mengalir di kabel atau kabel adalah 6,0 A (1,2 kW * 5 = 6,0 A). Dalam perhitungan 380 V., dalam jaringan tiga fase, semuanya serupa, hanya besarnya arus melebihi daya beban sebesar 2 kali.
Anda dapat menghitung lebih akurat dan menghitung arus sesuai dengan hukum ohm I = P / U - I = 1200 W / 220 V = 5.45A. Untuk tiga fase, tegangan akan menjadi 380V.
Anda dapat menghitung dengan lebih akurat dan mempertimbangkan cos φ - I = P / U * cos φ.
Ini adalah kuantitas fisik tanpa dimensi yang mencirikan konsumen dari arus listrik bolak-balik dari sudut pandang kehadiran komponen reaktif dalam beban. Faktor daya menunjukkan seberapa jauh arus bolak-balik yang mengalir melalui beban bergeser dalam fase relatif terhadap tegangan yang diterapkan padanya.
Faktor daya secara numerik sama dengan kosinus pergeseran fasa ini atau cos φ
Cosine fi akan diambil dari tabel 6.12 dari dokumen peraturan SP 31-110-2003 “Desain dan pemasangan instalasi listrik di bangunan perumahan dan umum”
Tabel 1. Nilai Cos φ tergantung pada jenis penerima listrik
Kami akan menerima receiver listrik 1,2 kW kami. sebagai kulkas fase tunggal rumah tangga pada 220V, cos φ akan diambil dari tabel 0,75 sebagai mesin dari 1 hingga 4 kW.
Hitung arus I = 1200 W / 220V * 0,75 = 4.09 A.
Sekarang cara paling tepat untuk menentukan arus penerima listrik adalah mengambil jumlah arus dari pelat rating, paspor atau instruksi manual. Papan nama dengan karakteristik ada pada hampir semua peralatan listrik.
Arus total dalam saluran (misalnya, jaringan outlet) ditentukan dengan menjumlahkan arus semua penerima listrik. Menurut arus yang dihitung, kita memilih nilai nominal terdekat dari mesin otomatis dalam arah yang besar. Dalam contoh kita, untuk arus 4.09A, ini akan menjadi otomat 6A.
Penting untuk dicatat bahwa memilih pemutus sirkuit hanya untuk kekuatan beban adalah pelanggaran berat terhadap persyaratan keselamatan kebakaran dan dapat menyebabkan isolasi api kabel atau kawat dan, akibatnya, terhadap terjadinya kebakaran. Perlu mempertimbangkan pilihan penampang kawat atau kabel.
Menurut daya beban, lebih tepat untuk memilih penampang konduktor. Persyaratan untuk seleksi ditetapkan dalam dokumen pengaturan utama untuk tukang listrik dengan nama PUE (Aturan Instalasi Listrik), dan lebih khusus lagi dalam Bab 1.3. Dalam kasus kami, untuk jaringan listrik rumah, sudah cukup untuk menghitung arus beban, seperti yang ditunjukkan di atas, dan pada tabel di bawah ini, pilih konduktor penampang, asalkan nilai yang diperoleh lebih rendah dari arus yang diijinkan terus menerus sesuai dengan bagiannya.
Pilihan mesin otomatis pada bagian kabel
Pertimbangkan masalah memilih pemutus sirkuit untuk kabel rumah secara lebih rinci berkaitan dengan persyaratan keselamatan kebakaran.Persyaratan yang diperlukan diuraikan dalam Bab 3.1 "Perlindungan jaringan listrik hingga 1 kV.", Karena tegangan jaringan di rumah-rumah pribadi, apartemen, cottage adalah 220 atau 380V.
Perhitungan kabel dan inti kawat
- jaringan fasa tunggal terutama digunakan untuk soket dan pencahayaan.
380V. - Ini terutama jaringan distribusi - jaringan listrik yang melewati jalan-jalan, dari cabang mana yang terhubung ke rumah-rumah.
Menurut persyaratan bab di atas, jaringan internal bangunan perumahan dan publik harus dilindungi dari arus sirkuit pendek dan kelebihan beban. Untuk memenuhi persyaratan ini, perangkat perlindungan diciptakan yang disebut pemutus sirkuit otomatis (pemutus sirkuit).
Saklar otomatis "otomatis"
Ini adalah perangkat switching mekanik yang mampu menyalakan, menjalankan arus dalam keadaan normal sirkuit, serta menyalakan, melakukan untuk waktu yang telah ditentukan dan secara otomatis memutus arus dalam keadaan abnormal tertentu dari sirkuit, seperti arus sirkuit pendek dan kelebihan arus.
Hubungan pendek (hubungan pendek)
sambungan listrik dua titik dari rangkaian listrik dengan nilai potensial berbeda, tidak disediakan oleh rancangan perangkat dan mengganggu operasi normalnya. Hubungan pendek dapat terjadi sebagai akibat kegagalan isolasi elemen pembawa arus atau kontak mekanis dari elemen yang tidak terisolasi. Juga, hubungan pendek adalah keadaan ketika resistansi beban kurang dari resistansi internal dari catu daya.
- melebihi nilai normalisasi arus yang diizinkan dan menyebabkan pemanasan berlebihan dari konduktor Perlindungan terhadap arus sirkuit pendek dan terlalu panas diperlukan untuk keselamatan kebakaran, untuk mencegah pengapian kabel dan kabel, dan sebagai akibat dari kebakaran di rumah.
Kabel atau kawat saat ini terus menerus diizinkan
- Jumlah arus yang terus mengalir melalui konduktor, dan tidak menyebabkan pemanasan yang berlebihan.
Besarnya arus yang diijinkan jangka panjang untuk konduktor penampang dan material yang berbeda disajikan di bawah ini Tabel ini adalah versi gabungan dan disederhanakan yang berlaku untuk jaringan catu daya rumah tangga, Tabel No. 1.3.6 dan 1.3.7 ПУЭ.
Pemilihan rangkaian otomatis untuk arus hubung singkat
Pemilihan pemutus sirkuit untuk proteksi terhadap hubung singkat (hubung pendek) dibuat berdasarkan nilai arus hubung singkat yang dihitung pada akhir baris. Perhitungannya relatif kompleks, nilainya tergantung pada kekuatan gardu transformator, penampang konduktor dan panjang konduktor, dll.
Dari pengalaman perhitungan dan desain jaringan listrik, parameter yang paling berpengaruh adalah panjang garis, dalam kasus kami, panjang kabel dari panel ke stopkontak atau kandil.
Sejak di apartemen dan rumah pribadi panjang ini minimal, maka perhitungan seperti itu biasanya diabaikan dan switch otomatis dengan karakteristik "C" dipilih, Anda tentu saja dapat menggunakan "B", tetapi hanya untuk penerangan di dalam apartemen atau rumah, karena seperti luminair daya rendah tidak menyebabkan arus awal yang tinggi, dan sudah di jaringan untuk peralatan dapur yang memiliki motor listrik, penggunaan mesin dengan karakteristik B tidak dianjurkan, karena Ada kemungkinan bahwa mesin akan beroperasi ketika kulkas atau blender dihidupkan karena lompatan dalam arus start.
Pemilihan otomat sesuai dengan arus jangka panjang yang diizinkan (DDT) dari konduktor
Pemilihan pemutus sirkuit untuk proteksi terhadap overload atau overheating konduktor dibuat atas dasar nilai DDT untuk area terlindung dari kawat atau kabel. Nilai mesin harus kurang dari atau sama dengan nilai konduktor DDT yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Ini memastikan shutdown otomatis mesin ketika DDT terlampaui dalam jaringan, yaitu. Bagian dari kabel dari mesin ke konsumen terakhir dilindungi dari overheating, dan sebagai akibat dari kebakaran.
Contoh pemilihan saklar otomatis
Kami memiliki kelompok dari panel yang direncanakan untuk menghubungkan pencuci piring -1,6 kW, pembuat kopi - 0,6 kW dan ketel listrik - 2,0 kW.
Kami mempertimbangkan total beban dan menghitung arus.
Muat = 0,6 + 1,6 + 2,0 = 4,2 kW. Saat ini = 4,2 * 5 = 21A.
Kami melihat tabel di atas, di bawah saat ini dihitung oleh kami, semua bagian konduktor kecuali 1,5 mm2 untuk tembaga dan 1,5 dan 2,5 untuk aluminium cocok.
Pilih kabel tembaga dengan konduktor dengan penampang 2.5mm2, karena Tidak masuk akal untuk membeli kabel dengan penampang yang lebih besar untuk tembaga, dan konduktor aluminium tidak disarankan untuk digunakan, dan mungkin sudah dilarang.
Kami melihat skala nominal automata yang diproduksi - 0,5; 1,6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Pemutus sirkuit untuk jaringan kami cocok untuk 25A, karena tidak cocok untuk 16A karena arus terhitung (21A.) Melebihi 16A nominal, yang akan memicu ketika ketiga receiver listrik menyala sekaligus. Automat pada 32A tidak akan berfungsi karena melebihi DDT kabel yang dipilih oleh kita 25A., Yang dapat menyebabkan konduktor menjadi terlalu panas dan, sebagai hasilnya, kebakaran.
Tabel ringkasan untuk pemilihan pemutus sirkuit untuk jaringan fasa tunggal 220 V.
Tabel ringkasan untuk memilih pemutus sirkuit untuk jaringan tiga fase 380 V
* - kabel ganda, dua kabel terhubung secara paralel, misalnya, 2 kabel VVGng 5x120
Hasil
Ketika memilih mesin otomatis, perlu memperhitungkan tidak hanya daya beban, tetapi juga penampang melintang dan bahan konduktor.
Untuk jaringan dengan kawasan lindung kecil dari arus hubung singkat, dimungkinkan untuk menggunakan pemutus sirkuit dengan karakteristik "C"
Nilai mesin harus kurang dari atau sama dengan konduktor arus panjang yang diijinkan.
Artikel terkait lainnya
Ini juga akan menarik
1. Dengan mesin lebih dari 16A, soket standar tidak akan berfungsi.
2. Ketika memilih kabel untuk 25C otomatis, pertimbangkan saat ini tidak terputus 1,13 - setidaknya (1,13 * 25 = 28,25A) - ini adalah 4mm ^ 2, memperhitungkan 1,45 (ambang pelepasan panas) untuk 25C = 36.25A - 6mm ^ 2
Otomatis 25 amp - kabel bagian dari 10 milimeter persegi di atas tembaga untuk kabel rumah tangga.
Anatoly Mikhailov, Automat akan memiliki 25 amps dengan bagian kabel yang cukup kepala, 6 mm² karena menahan arus, 34 A dengan strip tersembunyi, dan 50 A dengan yang terbuka. Jadi jangan menipu kepala orang!
Ya, perhitungan termal menunjukkan bahwa bagian 6 milimeter persegi cukup untuk otomat dari 25 ampere, jika hanya karena pada suhu kamar otomat oleh 25 ampere hanya merupakan otomat dari 32 ampere dan dengan meningkatnya bagian kabel kepadatan arus dalam kabel menurun dan arus di kabel tembaga tersembunyi dengan penampang 6 milimeter persegi 40 ampere, 32 ampere - ini adalah arus nominal kabel dengan penampang 4 milimeter persegi, dan 10 milimeter persegi di atas tembaga dengan strip tersembunyi sudah 55 amps.Bahkan tes paling sederhana sesuai dengan standar DIN dan untuk automata modular yang diproduksi sesuai dengan standar DIN, ini menunjukkan bahwa 28 * 1,45 = 40,6 ampere, sehingga penampang sepanjang 6 milimeter cocok. Masalahnya, Anda biasanya jarang melihat penampang melintang seperti itu di kabel apartemen. Arus pengenal dari otomat adalah 25 amp - Ini adalah arusnya, menurut katalog PUE dan produsen, pada suhu sekitar + 30 derajat Celsius, dan pada suhu kamar + 18 derajat Celcius karena kondisi pendinginan yang lebih baik dari pelat bimetalik perlindungan termal, waktu automaton adalah karakteristik saat ini. ATA digeser, yaitu, pada suhu kamar, sebuah otomat untuk 25 amp sudah merupakan otomat untuk 28 ampere, ditambah zona mati otomat pada 13% dari arus pengenal sebenarnya di mana otomat, menurut waktunya, tidak menjamin karakteristik saat ini selama satu jam, dan itu mungkin sebenarnya tidak berfungsi sama sekali selama beberapa jam, yaitu, 28 * 1,13 = 31,64 atau sekitar 32 ampere. Kabel atau kawat saat ini ditetapkan pada suhu + 25 derajat Celcius menurut OLC juga meningkat pada suhu kamar + 18 derajat C, untuk bagian 6 mi meter persegi tembaga sudah 43 amp, bukan 40 ampere. Ya, Anda perlu memperhitungkan pengaruh mesin tetangga, memanaskan mesin kami, tetapi hanya ketika memilih kekuatan beban, dan bukan ketika memilih perlindungan, karena perlindungan garis tidak harus tergantung pada beban tetangga Mari kita hitung koefisien termal dari kabel dengan penampang 6 milimeter persegi - 40/1600 = 0,025. Pada + 18 derajat Celcius, kabel akan memanas hingga 18 + 1024 * 0,025 = 18 +25,6 = + 43,6 derajat Celcius dalam ruangan, yang tidak hanya dapat diterima, tetapi diinginkan untuk pengoperasian kabel jangka panjang, seperti yang direkomendasikan Menurut produsen kabel untuk operasi kabel jangka panjang yang dapat diandalkan, suhu maksimumnya tidak boleh melebihi 49 - 51 derajat Celcius, Ketika kabel dimuat ulang untuk satu setengah kali dalam waktu kurang dari satu jam, sesuai dengan karakteristik arus waktu dari mesin, suhunya akan menjadi 18 + (28 * 1.45) ^ 2 * 0,025 = 18 + 41 = + 59 derajat Celcius, yang diizinkan, tetapi tidak diinginkan, karena suhu maksimum yang diizinkan dari kabel vinyl-terisolasi adalah + 70 derajat Celcius, terutama karena kabel akan bekerja di zona kelebihan dari 1,13-1,45 dan waktu shutdown otomatis akan jauh lebih dari satu jam. Dengan suhu sekitar + 35 derajat Celcius, arus pengenal aktual dari mesin untuk 25 ampere sudah 24 ampere dan arus operasi maksimumnya adalah 24 * 1,13 = 27 ampere. Kemudian pada arus kerja maksimum kabel memanas hingga 35 + 16,4 = + 51,4 derajat Celcius dan hingga 35 + 30 = + 65 derajat Celsius pada satu setengah kali kelebihan. Ya, benar-benar ada cukup untuk mesin 25 amps 6 milimeter, 10 milimeter persegi diperlukan hanya untuk mesin 32 amp atau bahkan 40 ampere. Tapi sekarang Anda membutuhkan mesin 16 amp bagian kabel dari 4 milimeter persegi, menurut perhitungan panas, karena pada suhu kamar sebenarnya adalah 20 amp mesin otomatis, meskipun menurut perhitungan termal yang sama, dapat digunakan untuk 16 kabel ampere dan otomat dan penampang persegi 2,5 milimeter, tetapi tidak diinginkan. Dan untuk mesin amp 20 amp Adalah mungkin untuk menggunakan kabel dengan penampang 4 milimeter persegi dengan kabel interchangeable dan 6 milimeter persegi dengan kabel yang tidak dapat diganti, meskipun, menurut PUE, Anda dapat meletakkan dua garis sejajar dengan penampang sepanjang 2,5 milimeter persegi dan simpan.
Semua nilai dari nilai nominal automata dan beban arus pada kabel sangat dilebih-lebihkan, sehingga suhu maksimum yang diizinkan dari isolasi kabel (kabel, kabel-kabel) dengan isolasi PVC adalah + 70 derajat Celcius. Untuk kabel tiga-inti, satu konduktor yang merupakan konduktor pelindung, kita temukan dalam tabel OES arus yang diizinkan dalam jangka panjang dengan peletakan terkubur 25 ampere, nilai saat ini sesuai dengan pemanasan inti kabel hingga suhu + 65 derajat Celcius pada suhu sekitar + 25 derajat Celcius. PUE secara khusus meninggalkan margin suhu kabel 5 derajat Celsius, karena ketika kabel dipanaskan lebih dari + 65 derajat Celcius, kebocoran arus melalui isolasi sangat besar sehingga menyebabkan pemanasan kabel yang lebih besar dan dapat menyebabkan kegagalan kabel yang sangat cepat. Mari kita menentukan koefisien pemanasan kabel saat ini dengan satu derajat. (65 - 25) / 25 = 1.6 Yaitu, ketika arus mengalir pada 1, 6 amp, kabel akan memanas sebesar satu derajat. Atau (25 * 1,6) + 25 = 65 derajat Celcius. Hal ini diperlukan untuk menyediakan operasi kabel jangka panjang yang dapat diandalkan. 10 derajat Celsius untuk kemungkinan peningkatan suhu sekitar hingga 35 derajat Celcius dan kemungkinan pemanasan kabel tambahan dengan arus berlebih dan KZ. Dalam PUE, untuk tujuan ini, faktor penurun koreksi dari arus pengenal kabel digunakan ketika suhu sekitar naik di atas + 25 derajat Celcius, diperhitungkan Ketika memilih bagian kabel, kemudian untuk mesin dengan 20 ampere, dengan mempertimbangkan zona insensitivitas saat ini sebesar 13% dari arus pengenal mesin, kita mendapatkan - (20 * 1,13 * 1,6) = 25 = + 61 derajat Celcius, yang sangat banyak. dalam hingga satu jam, sesuai dengan waktu - karakteristik mesin saat ini, kita dapatkan - (20 * 1,5 * 1,6) + 25 = 73 derajat Celcius, jika bersamaan dengan kelebihan beban kabel sudah dipanaskan oleh lingkungan hingga + 35 derajat C, maka suhunya akan mencapai + 83 derajat Celsius dan kabelnya akan gagal dan harus diganti, mungkin ya kabel pengapian e dari - utechki.Avtomat besar arus ke dalam tidak cocok untuk kabel rumah dan hanya dapat diterapkan dalam produksi dengan tujuan untuk menyelamatkan kabelya.Avtomat 16 amp - (16 * 1,13 * 1,6) + 25 = + 54 derajat celsius. (16 * 1,5 * 1,6) +25 = 63,4 derajat Celcius. Pada suhu +35 derajat Celsius, suhu insulasi kabel adalah + 73,4 derajat Celcius. Mesin ini dapat digunakan sebagian, dapat digunakan tanpa adanya kelebihan beban dan kabel listrik. Mesin otomatis pada 13 amp - (13 * 1,13 * 1,6) + 25 = + 48,5 derajat Celcius. Dan (13 * 1,5 * 1,6) + 25 = + 56,2 derajat Celcius. Pada suhu + 35 derajat Celsius, suhu insulasi kabel adalah + 66,2 derajat Celcius. Mesin ini sangat cocok untuk operasi kabel yang dapat diandalkan dalam jangka panjang dalam kondisi overload yang sering dan pada suhu ambien yang tinggi. Demikian pula, untuk kabel dengan penampang 1,5 milimeter persegi, Anda membutuhkan mesin 6 amp.
Jika 6A per 1,5 mm2 adalah normal, maka Anda mungkin adalah salah satu dari perancang atau pemasang yang, alih-alih satu kelompok dengan pistol pada 16A, membuat 3 kelompok masing-masing 6A dengan kenaikan harga 3 kali. Untuk installer yang mendapatkan 3 kali lebih tentu saja bagus, tapi untuk pelanggan itu buruk.
Faktanya adalah bahwa ini adalah perhitungan yang diperkirakan. Perhitungan yang lebih akurat menunjukkan bahwa mesin 6 amp harus dipasang pada kabel persegi 2,5 mm (well, 10 amp bisa beresiko).Ada standar EIR yang diperlukan saat merancang saluran kabel parameternya dipilih sesuai dengan kondisi terburuk pemasangannya. Arus nominal dari saluran kabel ketika ditata tidak diketahui untuk berbagai bahan konstruksi, bahkan untuk kabel di PUE, arus nominal hanya diberikan jika dibuka terbuka di udara atau di pipa, termasuk dalam kerut, yang merupakan pipa PVC yang fleksibel, untuk kabel dan kabel - kabel, kawat yang dilindungi, yaitu memiliki lapisan pelindung di PUE, ada dua cara meletakkan - di tanah atau terbuka untuk udara, yang dikonfirmasi oleh harga produsen kabel tentang tujuan mereka - untuk open laying, adalah mungkin untuk secara independen menghitung arus pengenal kabel dalam hal ini dengan formula yang dikenal sesuai dengan GOST RM EK 60287 - 2 - 1 - 2009, tetapi untuk perhitungan perlu mengetahui lingkungan termal dari peletakan kabel, menurut teknik panas. Untuk siapa direktori ketahanan termal, misalnya, beton aerasi adalah (12,5 - 7,14) derajat * meter / watt, perhitungan arus pengenal memberikan nilai 12 - 17 amp untuk kabel tembaga tiga inti dari seri VVG dengan penampang 2,5 milimeter persegi. Namun, nilai spesifik dari ketahanan termal beton aerasi yang mana jalur kabel kami lewat, kami tidak tahu.Menurut PUE, sesuai dengan kondisi terburuk untuk mesin otomatis modular yang diproduksi sesuai dengan standar DIN, pilihan arus pengenal juga harus dibuat sesuai dengan standar DIN, yaitu, nominal Ada kemungkinan untuk menemukan mesin 8 amp dari pabrik pabrik, Anda dapat mengaturnya, tetapi jika tidak, Anda harus memasang mesin 6 amp. Jika Anda menempatkan mesin 10 amp, yang sesuai dengan katalog teknis, misalnya, ABB, pada suhu ruangan + 20 derajat Celcius, sudah memiliki arus pengenal 10,5 ampere dan arus operasi kontinu maksimum lebih dari satu jam, dengan mempertimbangkan zona ketidakpekaan mesin sebesar 13%, sesuai dengan karakteristik arus waktu dari mesin dari katalog teknis. Tentang pabrik 10,5 * 1,13 = 11,865 ampere atau sekitar 12 ampere, yang dapat diterima, namun, ketika mesin beroperasi di area 1,13 - 1,45 dari arus pengenalnya dan pada arus 1,45 arus pengenal mesin, kita mendapatkan 10,5 * 1,45 = 15,225, sekitar 15 ampere. kami memiliki ketahanan termal dari beton aerasi 12,5 derajat * meter / watt, maka fluks panas dari kabel ketika arus mengalir melaluinya hingga 15 ampere adalah 15 * 15 * 0,00871 * 2 = 3,91, sekitar 4 watt. Dan ini fluks panas dari kabel dari pemanasan kabel dia saat ini, memanaskan beton gas hingga suhu 12,5 * 4 = 50 derajat Celcius dalam kasus terburuk teh, suhu ruangan + 20 derajat Celcius, perbedaan suhu dalam isolasi inti kabel dan cangkangnya sesuai dengan data yang dihitung 10 derajat Celsius. Dari sini suhu inti kabel adalah 20 + 50 + 10 = + 80 derajat Celcius, dengan suhu maksimum inti kabel yang diizinkan menurut PUE + 65 derajat Celsius dan suhu maksimum untuk isolasi kabel polivinil klorida + 70 derajat Celcius dalam waktu kurang dari satu jam, jika suhu di dalam ruangan lebih tinggi, maka suhu inti kabel hanya akan meningkat. Ya, kabel ini tahan termal dan mampu menahan suhu ini Hore, tetapi kehidupan layanannya akan berkurang secara dramatis Menurut data ahli independen, kehidupan pelayanan yang sebenarnya dari isolasi inti kabel dari seri VVG dari komersial yang tersedia Dan 40 - 13 A seri vinyl plastik pada suhu operasi optimal dari isolasi inti kabel + 50 derajat Celcius adalah 14,5 tahun, bukannya 30 tahun diletakkan di NTD Jadi, dari mana otomat 6 ampere datang di penampang kabel dari 1,5 milimeter persegi Tentu saja, ada jalan keluar, untuk meletakkan kabel di kerut, tetapi banyak listrik tidak melakukannya, mengutip penurunan nominal Namun, seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan, dalam hal apapun, mesin otomatis dengan nilai nominal lebih dari 16 ampere tidak dapat dipasang pada kabel dengan penampang 2,5 milimeter persegi, sehingga beberapa peningkatan arus pengenal kabel saat meletakkannya di bawah plester di atas basa yang terbuat dari berbagai bahan bangunan. dan ketika menghitung arus pengenal kabel yang diletakkan dalam plester, menurut metode menghitung arus pengenal kabel saat meletakkannya di tanah dengan konduktivitas termal rendah, mengingat bahwa lapisan plester di atas kabel tidak boleh itu adalah 10 milimeter, itu tidak masalah.Hanya ketika berbaring di beton bertulang di pasir dan semen plester pada kabel dengan penampang lintang kawat persegi 2,5 mm, Anda dapat menginstal mesin amp 20 amp sesuai dengan kondisi pendinginan kabel.Ketika meletakkan di pipa bergelombang atau PVC dari diameter yang sesuai, kita mendapatkan sebagai hasil dari perhitungan, untuk kabel dengan penampang konduktor 1,5 milimeter persegi arus pengenal kabel adalah 17 ampere, daya kerugian panas pada arus ini adalah 7,8 watt per meter dari panjang garis, pemutus rangkaian garis adalah 10 ampere, arus operasi kontinu pengenal adalah 12 ampere, diameter internal dari kerut dari kondisi pendinginan kabel oleh udara dengan perpindahan panas konveksi adalah 14, 1 mm, diameter internal yang sama dari corrugations cocok untuk kabel dua inti dengan penampang 2,5 milimeter persegi, diameter eksternal dari kerut adalah 16 mm milimeter hanya cocok untuk kabel tanpa selubung pelindung.Untuk kabel dengan penampang 2,5 milimeter persegi, arus pengenal adalah 21 ampere, daya kalor panas pada arus ini adalah 8 watt per meter panjang garis, pemutus sirkuit saluran dan 13 ampere, dengan kabel yang dapat dipertukarkan dan tidak adanya beban jangka panjang berlebih dari arus 16 ampere, arus operasi kontinu yang terukur dari saluran adalah 15,5 ampere, diameter bagian dalam dari gelombang adalah 18,3 milimeter dan diameter luar adalah 25 milimeter. dengan diameter luar 32 milimeter dan diameter dalam 24,1 milimeter, 29-30 ampere, mesin otomatis 16 ampere atau, paling banyak, diizinkan, 20 ampere, kehilangan panas per meter dari garis sekitar 9,2 watt dengan arus kabel nominal 29-30 ampere, untuk bagian 6 mili meter persegi dinilai arus kabel dalam gelombang 36-37 amps, kehilangan panas per meter panjang garis - 9,6 watt, pemutus sirkuit - 25 ampere, diameter luar dari gelombang 32 - 40 milimeter Untuk kabel penampang 10 milimeter persegi terukur arus kabel dalam kerut dengan diameter luar 40 milimeter 49 - 50 ampere, pemutus sirkuit saluran - 32 ampere, kehilangan panas per meter panjang garis - 10.3 watt, panjang arus operasi maksimum yang diizinkan dari kabel pada suhu ruangan + 20 derajat Celsius 48 amp. nomi Arus kabel saat ini dan kondisi untuk pendinginannya dengan udara sepanjang seluruh garis, terlepas dari konduktivitas termal dari bahan sepanjang mana garis diletakkan, pada arus operasi panjang maksimum dari kabel, suhu permukaan luar dari gelombang tidak melebihi suhu lingkungan dengan lebih dari 10 derajat C menunda pemanasan paking ke suhu berbahaya dan memungkinkan perlindungan cadangan kabel untuk bekerja dengan waktu tunda tertentu, yaitu, ia melakukan fungsi pencegahan kebakaran, memberikan saya Perlindungan anic isolasi kabel terhadap perataan oleh medium kabel petelur ketika dipanaskan dan terhadap retakan longitudinal pada insulasi kabel ketika garis kabel melewati bahan dengan konduktivitas termal yang berbeda pada batas zona dengan suhu isolasi yang berbeda.Keuntungan dari gelombang adalah kemungkinan terjadinya kejenuhan selama keadaan darurat dari kabel dimana kabel tersebut menyentuh kabel..
Saklar otomatis 3 fasa
Pemutus sirkuit 3-fase adalah perangkat listrik yang dirancang untuk melindungi jalur kabel tiga fase, serta perangkat yang menyiratkan sirkuit daya ini, misalnya, motor listrik. Saat menganalisis jenis perangkat ini, Anda harus segera menyorot sejumlah poin:
Mesin otomatis 3-fase mampu melayani beberapa bagian jaringan fase tunggal secara bersamaan;
Menghubungkan perangkat ini ke jaringan tidak berarti bahwa unit yang terhubung dengannya ditenagai dari tiga fase.
Mesin listrik untuk 3 fase - fitur kerja
Penting untuk memahami bahwa tiga aparatus fase tunggal yang dipasang dalam satu paket sama sekali tidak akan beroperasi sesuai dengan prinsip perangkat ini. Penting untuk menyoroti fitur kerja utamanya. Kegagalan daya dalam keadaan darurat terjadi segera pada semua gulungan. Untuk menekan terjadinya arus parasit, pemutus sirkuit proteksi 3 fase memiliki resistansi tambahan berdasarkan sirkuit kaskade atau thyristor. Tujuan perbaikan ini tidak hanya untuk menghilangkan energi saluran, tetapi juga untuk mengecualikan kemungkinan lonjakan tegangan balik pada sirkuit terputus yang dapat memprovokasi kerusakan pada belitan.
Opsi aplikasi
Teknik ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Jika apartemen memiliki kabel tiga fase, maka perlu membeli mesin listrik 3-fase, penggunaan beberapa fase tunggal analog tidak diperbolehkan, karena dapat memprovokasi api.
Automat 3 fase juga dapat digunakan secara aktif di industri. Dalam hal ini, bagaimanapun, penting untuk memilih perangkat yang tepat sesuai dengan gelombang sinus saat ini. Beberapa lampu pijar yang kuat membutuhkan perangkat yang benar-benar berbeda dari mesin las.
Manajer toko online kami siap membantu klien memilih pemutus sirkuit tiga fase yang akan sepenuhnya memenuhi kondisi operasional yang akan datang. Kami menawarkan produk dari merek terkenal dengan harga yang sesuai dengan rekomendasi resmi dari produsen. Konsultan situs selalu siap untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengiriman barang di St. Petersburg dan permukiman regional.
Cara menjalankan pilihan mesin untuk beban daya
Pemutus sirkuit dirancang untuk melindungi jaringan listrik di mana konsumen terhubung. Dalam hal ini, kekuatan total konsumen tidak boleh melebihi kekuatan mesin itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk benar memilih mesin sesuai dengan daya beban. Bagaimana ini bisa dilakukan, apakah ada satu cara untuk memilih atau beberapa?
Cara memilih
Segera buat reservasi yang ada beberapa cara. Tetapi apa pun yang Anda pilih, pertama-tama Anda perlu menentukan total beban pada jaringan. Bagaimana cara menghitung angka ini? Untuk melakukan ini, Anda harus berurusan dengan semua peralatan rumah tangga yang dipasang di situs jaringan catu daya. Agar tidak tidak berdasar, kami memberikan contoh jaringan seperti itu, yang biasanya menghubungkan sejumlah besar peralatan rumah tangga. Ini dapur.
Jadi, di dapur biasanya berada:
Kulkas dengan konsumsi daya 500 watt.
Microwave - 1 kW.
Ketel listrik - 1,5 kW.
Hood - 100 watt.
Ini hampir set standar, yang bisa sedikit lebih banyak, atau lebih sedikit. Dengan menambahkan semua angka ini, kita mendapatkan kekuatan total dari situs, yang sama dengan 3,1 kW. Dan sekarang metode untuk menentukan beban dan pilihan mesin itu sendiri.
Metode tabular
Ini adalah opsi termudah untuk memilih pemutus sirkuit yang tepat. Untuk melakukan ini, Anda akan membutuhkan meja di mana Anda dapat memilih otomat (satu atau tiga fase) sesuai dengan indikator total. Berikut adalah tabel pilihan di bawah ini:
Semuanya cukup sederhana di sini. Yang paling penting, perlu dipahami bahwa total daya yang dihitung mungkin tidak sama dengan yang ada di tabel. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan indikator yang dihitung ke meja. Dalam contoh kita, dapat dilihat bahwa konsumsi daya situs adalah 3,1 kW. Tidak ada indikator seperti itu di meja, jadi kami ambil yang terdekat. Dan ini 3,5 kW, yang sesuai dengan 16 amp otomatis.
Cara grafis
Ini praktis sama dengan tabular. Hanya sebagai ganti tabel, grafik digunakan di sini. Mereka juga tersedia secara gratis di Internet. Misalnya, ini salah satunya.
Grafik secara horizontal berisi pemutus sirkuit dengan indikator beban saat ini, konsumsi daya vertikal dari bagian jaringan. Untuk menentukan kekuatan saklar, Anda harus terlebih dahulu menemukan konsumsi daya yang dihitung berdasarkan perhitungan pada sumbu vertikal, lalu tarik garis horizontal dari itu ke bar hijau yang menentukan arus pengenal mesin. Anda dapat melakukannya sendiri dengan contoh kami, yang menunjukkan bahwa perhitungan dan pemilihan kami dilakukan dengan benar. Artinya, daya ini sesuai dengan mesin dengan beban 16A.
Nuansa pilihan
Hari ini perlu untuk memperhitungkan fakta bahwa jumlah peralatan rumah tangga yang nyaman dihitung, dan setiap orang mencoba untuk mendapatkan peralatan baru, sehingga memudahkan hidupnya. Dan ini berarti bahwa meningkatkan jumlah peralatan, kami meningkatkan beban pada jaringan. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan menggunakan faktor pengali ketika menghitung kekuatan mesin.
Mari kita kembali ke contoh kita. Bayangkan bahwa pemilik membeli mesin kopi 1,5 kW. Dengan demikian, total indeks daya akan sama dengan 4,6 kW. Tentu saja, ini lebih dari kekuatan pemutus sirkuit yang dipilih (16A). Dan jika pada saat yang sama semua perangkat dihidupkan (plus mesin kopi), mesin akan segera mengatur ulang dan memutus sirkuit.
Anda dapat menghitung ulang semua indikator, membeli mesin baru, dan menginstal ulang. Pada prinsipnya, ini semua mudah. Tetapi akan lebih baik jika Anda meramalkan situasi ini terlebih dahulu, terutama karena itu standar saat ini. Sulit untuk meramalkan peralatan rumah tangga mana saja yang dapat diinstal. Oleh karena itu, opsi termudah adalah meningkatkan total indikator yang dihitung hingga 50%. Artinya, gunakan faktor dorongan 1,5. Sekali lagi, kita kembali ke contoh kita, di mana hasil akhir ini akan menjadi:
3.1 x1.5 = 4,65 kW. Kami kembali ke salah satu metode untuk menentukan beban saat ini, di mana akan ditunjukkan bahwa indikator seperti itu membutuhkan otomat sebesar 25 ampere.
Untuk beberapa kasus, Anda dapat menggunakan faktor reduksi. Misalnya, jumlah soket yang tidak mencukupi untuk secara bersamaan bekerja semua perangkat sekaligus. Ini bisa menjadi salah satu outlet untuk ketel listrik dan mesin kopi. Artinya, pada saat yang sama kedua perangkat ini tidak dapat dinyalakan.
Perhatian! Ketika datang untuk meningkatkan beban saat ini pada bagian jaringan, perlu untuk mengubah tidak hanya mesin, tetapi juga untuk memeriksa apakah kabel listrik akan menahan beban, untuk itu bagian dari kabel diletakkan dipertimbangkan. Jika bagian tersebut tidak memenuhi standar, maka pemasangan kabel lebih baik diubah.
Pilihan tiga fase otomatis
Dalam artikel ini, tidak mungkin mengabaikan perangkat otomatis tiga fase yang ditujukan untuk jaringan 380 volt. Khususnya di tabel mereka terdaftar. Berikut ini adalah pendekatan yang sedikit berbeda dengan pilihan, yang didasarkan pada perhitungan awal dari beban saat ini. Ini adalah versi yang disederhanakan.
Pertama, kekuatan total semua perangkat dan sumber cahaya yang terhubung ke mesin ditentukan.
Hasilnya dikalikan dengan faktor 1,52. Ini adalah arus beban.
Selanjutnya, pilih saklar otomatis di atas meja.
Tetapi perhatikan bahwa arus pengenal harus lebih dari perkiraan minimum sebesar 15%. Ini yang pertama. Kedua, perhitungan ini hanya dapat digunakan jika tiga fase dari jaringan konsumsi akan memiliki beban yang sama atau mendekati indikator yang sama. Jika pada salah satu fase beban lebih besar dari pada dua lainnya, maka otomat dipilih tepat untuk beban tinggi ini. Namun perlu diingat bahwa untuk perhitungan beban dalam kasus ini, faktor 4.55 digunakan, karena satu fase diperhitungkan.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Menghubungkan kandil dengan tiga kabel melakukannya sendiri
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Pemanas Di Bawah Lantai
Cara memeriksa kondisi belitan motor listrik
Bagaimana arus di pemutus sirkuit
Dimmer untuk berbagai jenis lampu: fungsi perangkat, aturan pemasangan
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Yang berbeda dari difo
Alat-alat
Listrik dan kesehatan: bagaimana melindungi diri dari radiasi elektromagnetik di rumah
Simbol Uzo pada diagram
Cara mudah merakit dan memasang panel listrik di apartemen
Bagaimana menemukan kabel di dinding - perangkat untuk mencari
Diagram pengkabelan di rumah pribadi - lakukan dengan benar
Landasan
Apa karakteristik waktu saat pemutus sirkuit
Kabel
Pertimbangkan semua cara yang mungkin untuk menghubungkan kompor dengan benar.
Pencahayaan
TEGANGAN JARINGAN TEMPLATE SUARA TEMPLATE
Pemanasan
Bagaimana cara membuat kabel twist?
Penghitung
Tujuan RCD
Kabel
Cara menyambungkan sakelar ganda (dua tombol)
Kabel
Apa fasa, nol dan landasan untuk?
Kabel
Perangkat dan sirkuit dimmer
Pengeposan
Tentang Kami
Sebelum memulai pekerjaan instalasi listrik, diagram pengkabelan pertama kali dibuat. Dengan pandangan yang jelas dan konsep power supply di tangan, kabel jauh lebih mudah.