content:
Selama operasi normal dari jaringan listrik dan semua peralatan, arus listrik mengalir melalui pemutus sirkuit. Namun, jika kekuatan saat ini untuk alasan apa pun melebihi nilai nominal, rangkaian akan terbuka karena pengoperasian pemutus sirkuit.
Karakteristik respon dari pemutus sirkuit adalah karakteristik yang sangat penting, yang menggambarkan berapa banyak waktu respon dari suatu otomat tergantung pada rasio arus yang mengalir melalui otomat ke arus nominal otomat.
Karakteristik ini dipersulit oleh kenyataan bahwa ekspresinya membutuhkan penggunaan grafik. Automata dengan rating yang sama akan diputus secara berbeda pada pelampauan arus yang berbeda tergantung pada jenis kurva otomat (kadang-kadang disebut karakteristik saat ini), karena yang mungkin untuk menggunakan automata dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagai jenis beban.
Dengan demikian, di satu sisi, fungsi proteksi saat ini dilakukan, dan di sisi lain, jumlah minimum alarm palsu dijamin - ini adalah pentingnya karakteristik ini.
Dalam industri energi ada situasi di mana peningkatan jangka pendek dalam arus tidak terkait dengan munculnya mode darurat dan perlindungan tidak seharusnya menanggapi perubahan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk mesin.
Ketika Anda menghidupkan motor apa pun, misalnya, pompa dacha atau penyedot debu, arus lonjakan arus yang cukup besar terjadi di jalur, yang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya.
Menurut logika kerja, mesin itu, tentu saja, harus diputuskan. Sebagai contoh, motor mengkonsumsi dalam mode mulai 12 A, dan dalam mode kerja - 5. Mesin biaya 10 A, dan akan memotongnya dari 12. Apa yang harus dilakukan? Jika, misalnya, diatur ke 16 A, maka tidak jelas apakah akan mati atau tidak jika motor macet atau kabel tertutup.
Akan mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, jika itu dimasukkan ke arus yang lebih kecil, tetapi kemudian akan dipicu oleh gerakan apa pun. Untuk tujuan inilah konsep seperti itu untuk otomat diciptakan, sebagai "karakteristik waktu saat ini".
Berapa kali, karakteristik saat pemutus sirkuit dan perbedaan di antara mereka
Seperti diketahui, badan pemicu utama pemutus sirkuit adalah pelepas panas dan elektromagnetik.
Pelepasan termal adalah pelat bimetal, membungkuk ketika dipanaskan oleh arus yang mengalir. Dengan demikian, mekanisme dipicu, dengan kelebihan beban yang lama dipicu, dengan penundaan waktu terbalik. Pemanasan pelat bimetal dan waktu respons pelepasan langsung tergantung pada tingkat kelebihan beban.
Pelepasan elektromagnetik adalah solenoid dengan inti, medan magnet dari solenoid pada arus tertentu yang ditarik di inti, yang memicu mekanisme pelepasan - aksi singkat hubungan segera terjadi, sehingga jaringan yang terkena tidak menunggu pelepasan panas (pelat bimetal) untuk memanaskan dalam otomat.
Ketergantungan waktu respon pemutus arus pada arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit ditentukan oleh karakteristik waktu dari pemutus sirkuit.
Mungkin semua orang memperhatikan gambar huruf Latin B, C, D pada rumah-rumah mesin modular. Jadi mereka mengkarakterisasi multiplisitas set point dari pelepasan elektromagnetik ke nilai nominal otomat, yang menunjukkan karakteristik waktu saat ini.
Huruf-huruf ini menunjukkan arus instan dari pelepasan elektromagnetik dari mesin. Sederhananya, karakteristik tersandung dari pemutus sirkuit menunjukkan sensitivitas pemutus sirkuit - arus terendah di mana pemutus sirkuit akan mati secara instan.
Mesin memiliki beberapa karakteristik, yang paling umum adalah:
- B - dari 3 hingga 5 × Dalam;
- C - dari 5 hingga 10 × In;
- D - dari 10 hingga 20 × In.
Apa arti angka-angka di atas?
Saya akan memberikan contoh kecil. Misalkan ada dua mesin otomatis dengan kekuatan yang sama (sama dalam arus pengenal), tetapi karakteristik respons (huruf Latin pada mesin otomatis) berbeda: mesin otomatis B16 dan C16.
Rentang operasi dari releaser elektromagnetik untuk B16 adalah 16 * (3. 5) = 48. 80A. Untuk C16, kisaran arus operasi seketika adalah 16 * (5. 10) = 80. 160A.
Pada arus 100 A, saklar otomatis B16 hampir seketika, sedangkan C16 mati tidak segera tetapi setelah beberapa detik dari perlindungan termal (setelah pelat bimetaliknya memanas).
Dalam bangunan perumahan dan apartemen, di mana bebannya murni aktif (tanpa arus awal yang besar), dan beberapa motor kuat tidak sering diaktifkan, yang paling sensitif dan lebih disukai adalah automata dengan karakteristik B. Hari ini, karakteristik C sangat umum, yang juga dapat digunakan untuk bangunan perumahan dan perkantoran.
Adapun karakteristik D, itu hanya cocok untuk menyalakan motor listrik, motor besar dan perangkat lain, di mana mungkin ada arus awal yang besar ketika mereka dihidupkan. Selain itu, melalui kepekaan yang berkurang dalam hal korsleting, automata dengan karakteristik D dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai pilihan pengantar dengan grup AB yang lebih tinggi untuk arus pendek untuk meningkatkan peluang.
Setuju secara logis bahwa waktu respons tergantung pada suhu mesin. Otomat akan mati lebih cepat jika organ termal (pelat bimetal) dipanaskan. Sebaliknya, ketika Anda pertama kali menyalakan ketika waktu shutdown otomatis bimetal dingin akan lebih lama.
Oleh karena itu, pada grafik, kurva atas mencirikan keadaan dingin otomat, kurva bawah mencirikan keadaan panas otomat.
Garis putus-putus menunjukkan batas arus untuk automata hingga 32 A.
Apa yang ditunjukkan dalam karakteristik waktu grafik saat ini
Menggunakan contoh pemutus sirkuit 16-amp, yang memiliki karakteristik arus waktu C, kita akan mencoba untuk mempertimbangkan karakteristik respons pemutus sirkuit.
Pada grafik Anda dapat melihat bagaimana arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit mempengaruhi ketergantungan waktu off-nya. Keragaman arus yang mengalir di sirkuit ke arus nominal otomat (I / In) mewakili sumbu X, dan waktu respons, dalam detik, sumbu Y.
Dikatakan di atas bahwa rilis elektromagnetik dan panas adalah bagian dari mesin. Oleh karena itu, jadwal dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian grafik yang curam menunjukkan perlindungan yang berlebihan (pengoperasian pelepasan panas), dan bagian yang lebih datar, perlindungan terhadap korsleting (operasi pelepasan elektromagnetik).
Seperti yang bisa dilihat pada grafik, jika C16 terhubung ke beban 23, maka harus dimatikan dalam 40 detik. Artinya, jika kelebihan beban terjadi sebesar 45%, mesin akan mati setelah 40 detik.
Pada arus besar yang dapat merusak isolasi kabel listrik, mesin ini dapat bereaksi secara instan karena adanya pelepasan elektromagnetik.
Ketika arus 5 × In (C) melewati mesin C16 (80 A), akan beroperasi setelah 0,02 detik (ini jika mesin panas). Dalam keadaan dingin, pada beban seperti itu, ia akan mati dalam waktu 11 detik. dan 25 detik. (untuk mesin hingga 32 A dan di atas 32 A, masing-masing).
Jika 10 × Arus mengalir melalui mesin, ia akan mati dalam 0,03 detik dalam keadaan dingin atau kurang dari 0,01 detik dalam keadaan panas.
Misalnya, dalam hal sirkuit pendek di sirkuit yang dilindungi oleh pemutus sirkuit C16 dan arus 320 Amps terjadi, waktu istirahat sirkuit pemutus sirkuit akan 0,008-0,015 detik. Ini akan menghilangkan daya dari sirkuit darurat dan melindungi mesin itu sendiri, yang hubung singkat alat listrik dan kabel listrik, dari api dan penghancuran total.
Mesin yang karakteristiknya lebih disukai digunakan di rumah
Di apartemen, bila memungkinkan, perlu menggunakan mesin otomatis kategori B, yang lebih sensitif. Mesin ini akan bekerja dari kelebihan beban dengan cara yang sama seperti mesin kategori C. Tapi bagaimana dengan kasus korsleting ?.
Jika rumah baru, memiliki kondisi listrik yang baik, gardu dekat, dan semua koneksi berkualitas tinggi, maka arus hubung singkat dapat mencapai nilai-nilai seperti itu yang seharusnya cukup untuk memicu bahkan otomat masukan.
Arus mungkin berubah menjadi kecil jika terjadi korsleting, jika rumah sudah tua, dan kabel yang buruk dengan hambatan garis besar masuk ke dalamnya (terutama di jaringan pedesaan, di mana ada resistansi loop yang besar, fase nol) —dalam kasus ini, mesin otomatis kategori C mungkin tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah menginstal automata dengan karakteristik tipe B.
Akibatnya, waktu saat ini karakteristik tipe B pasti lebih disukai, terutama di dacha atau desa atau di dana lama.
Dalam kehidupan sehari-hari, disarankan untuk menginstal tipe C pada automaton, dan otomaton tipe B dari garis grup untuk soket dan pencahayaan. Dengan demikian, selektivitas akan diamati, dan otomat masukan tidak akan mematikan dan "memadamkan" semua sebuah apartemen.
Karakteristik dan harga versi penumpang Tu-160
Pekerjaan pra-desain pada pesawat penumpang supersonik yang menjanjikan hampir selesai, Wakil Direktur Jenderal untuk Merancang Tupolev Valery Solozobov mengatakan pada RIA Novosti.
Menurut dia, direncanakan untuk menyelesaikan penelitian tentang cara-cara untuk mengurangi paparan suara, melakukan eksperimen yang relevan bersama dengan lembaga terkemuka, dan membangun pesawat demonstrasi eksperimental untuk tes penerbangan awal. "Berdasarkan hasil uji lapangan, keputusan tentang penampilan teknis final akan dibuat," sumber agensi menambahkan.
Berbicara tentang karakteristik awal dari pesawat yang menjanjikan, Solozobov mencatat bahwa jumlah kursi akan sekitar 30, berat take-off - 70 ton, dan kecepatan akan berkisar dari 1,4 hingga 1,8 jumlah Mach. Pada ketinggian 11 kilometer, pesawat akan dapat mencapai kecepatan dari 1.500 hingga 1.9900 kilometer per jam.
“Mempertimbangkan pengalaman yang cukup dari biro desain Tupolev dalam merancang pesawat penumpang jarak jauh dan militer supersonik, serta dasar teknis dan teknologi untuk mereproduksi Tu-160 yang dibuat dengan dukungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, dua versi dasar berhasil - dengan sayap geometri tetap dan variabel, baik pada Tu-160 dan Tu-22, yang secara signifikan meningkatkan karakteristik take-off dan landing, ”kata wakil direktur jenderal.
Materi tentang topik
Kematian Rusia
Menurut hasil awal dari desain biaya, pada tahun-tahun pertama produksi, pesawat akan sedikit lebih mahal daripada sub-panjang jarak jauh Tu-214 (satu pesawat seperti itu berharga sekitar $ 30 juta), yang sekarang diproduksi di pabrik pesawat Kazan dalam batch kecil dalam versi khusus.
Sebelumnya pada bulan September, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Denis Manturov mengatakan bahwa masalah pesawat supersonik adalah untuk mengatasi penghalang suara, disertai dengan peningkatan kebisingan dari pesawat. Pada bulan Januari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan pembuatan versi sipil dari pesawat supersonik berdasarkan Tu-160.
Circuit Breaker Categories: A, B, C, dan D
Pemutus sirkuit adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan arus besar. Aliran elektron yang terlalu kuat dapat merusak peralatan rumah tangga, serta menyebabkan terlalu panasnya kabel dengan pengaliran dan pengapian berikutnya. Jika saluran tidak dide-energisasi pada waktunya, dapat menyebabkan kebakaran, oleh karena itu, sesuai dengan persyaratan Peraturan untuk Instalasi Listrik (Aturan Instalasi Listrik), pengoperasian jaringan di mana pemutus sirkuit listrik tidak dipasang dilarang. AB memiliki beberapa parameter, salah satunya adalah karakteristik arus waktu dari saklar pelindung otomatis. Dalam artikel ini kami akan menjelaskan perbedaan antara pemutus sirkuit kategori A, B, C, D dan untuk perlindungan jaringan yang digunakan.
Fitur dari mesin perlindungan jaringan
Apa pun kelas pemutus sirkuit termasuk, tugas utamanya selalu sama - untuk cepat mendeteksi munculnya arus berlebih, dan mematikan jaringan sebelum kabel dan perangkat yang terhubung ke saluran rusak.
Arus yang dapat berbahaya bagi jaringan dibagi menjadi dua jenis:
Overload arus. Penampilan mereka paling sering terjadi karena inklusi dalam jaringan perangkat, kekuatan total yang melebihi yang dapat ditahan oleh garis. Penyebab lain kelebihan beban adalah kegagalan satu atau lebih perangkat.
Kelebihan arus disebabkan oleh arus pendek. Hubungan pendek terjadi ketika fase dan konduktor netral saling berhubungan. Dalam keadaan normal, mereka terhubung ke beban secara terpisah.
Perangkat dan prinsip operasi pemutus sirkuit - dalam video:
Arus lebih
Ukuran mereka paling sering sedikit melebihi nominal otomat, sehingga berlalunya arus listrik di sepanjang sirkuit, jika tidak berlama-lama, tidak menyebabkan kerusakan pada garis. Dalam hal ini, de-energisasi sesaat dalam hal ini tidak diperlukan, apalagi, fluks elektron sering sering kembali ke normal. Setiap AB dirancang untuk kelebihan tertentu dari arus listrik di mana ia dipicu.
Waktu respons pemutus sirkuit pelindung tergantung pada besarnya beban berlebih: dengan sedikit kelebihan norma, mungkin diperlukan waktu satu jam atau lebih, dan dengan yang signifikan, beberapa detik.
Untuk memutus daya di bawah pengaruh beban yang kuat, memenuhi pelepasan panas, yang didasarkan pada pelat bimetalik.
Elemen ini dipanaskan di bawah pengaruh arus kuat, menjadi plastik, lengkungan dan menyebabkan pemicu otomatis.
Arus hubung singkat
Aliran elektron yang disebabkan oleh arus pendek sangat melebihi nilai perangkat perlindungan, dengan hasil yang segera memicu, mematikan daya. Untuk mendeteksi korsleting dan respon langsung dari perangkat adalah pelepasan elektromagnetik yang bertanggung jawab, yang merupakan solenoid dengan inti. Yang terakhir di bawah pengaruh arus lebih langsung mempengaruhi saklar, menyebabkannya tersandung. Proses ini membutuhkan waktu sepersekian detik.
Namun, ada satu nuansa. Kadang-kadang arus berlebih juga bisa sangat besar, tetapi tidak disebabkan oleh arus pendek. Bagaimana seharusnya alat menentukan perbedaan di antara mereka?
Dalam video tentang selektivitas switch otomatis:
Di sini kita dengan lancar melanjutkan ke pertanyaan utama yang materi kita dikhususkan. Ada, seperti yang telah kami katakan, beberapa kelas AB, berbeda dalam karakteristik waktu-ke-waktu. Yang paling umum ini, yang digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga, adalah perangkat kelas B, C dan D. Pemutus sirkuit yang termasuk kategori A jauh kurang umum. Mereka adalah yang paling sensitif dan digunakan untuk melindungi instrumen presisi.
Di antara mereka sendiri, perangkat ini berbeda dalam perjalanan saat ini. Nilainya ditentukan oleh banyaknya arus yang melewati sirkuit ke nilai nominal otomat.
Tersandung karakteristik pemutus sirkuit
Kelas AB, ditentukan oleh parameter ini, ditunjukkan oleh huruf Latin dan ditempelkan pada badan mesin di depan nomor yang sesuai dengan arus pengenal.
Sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh EMP, automata pelindung dibagi menjadi beberapa kategori.
Mesin tipe MA
Fitur khas dari perangkat tersebut adalah tidak adanya pelepasan panas di dalamnya. Perangkat kelas ini dipasang di sirkuit koneksi motor listrik dan unit kuat lainnya.
Perlindungan yang berlebihan pada jalur tersebut memberikan rele arus lebih, pemutus sirkuit hanya melindungi jaringan dari kerusakan karena arus pendek yang berlebihan.
Peralatan Kelas A
Mesin Tipe A, seperti yang telah dikatakan, memiliki sensitivitas tertinggi. Pelepasan panas di perangkat dengan karakteristik waktu-saat A paling sering memicu ketika ampere AB terlampaui sebesar 30%.
The kumparan tersandung elektromagnetik de-energi jaringan sekitar 0,05 detik jika arus listrik di sirkuit melebihi nilai nominal sebesar 100%. Jika, untuk alasan apa pun, setelah menggandakan kekuatan fluks elektron dengan faktor dua, solenoid elektromagnetik tidak berfungsi, pelepasan bimetalik akan mematikan daya selama 20-30 detik.
Mesin dengan karakteristik penyimpanan waktu A termasuk dalam garis, di mana bahkan kelebihan beban jangka pendek tidak dapat diterima. Ini termasuk sirkuit dengan elemen semikonduktor yang termasuk di dalamnya.
Perangkat keamanan Kelas B
Perangkat kategori B memiliki sensitivitas kurang dari yang terkait dengan tipe A. Pelepasan elektromagnetik di dalamnya dipicu ketika arus pengenal 200% lebih tinggi, dan waktu respons adalah 0,015 detik. Pengoperasian pelat bimetalik dalam pemutus dengan karakteristik B dengan kelebihan yang sama dari nilai nominal AB membutuhkan 4-5 detik.
Peralatan jenis ini dimaksudkan untuk pemasangan di jalur yang termasuk soket, perangkat penerangan dan sirkuit lain di mana peningkatan arus listrik awal tidak ada atau memiliki nilai minimum.
Mesin Kategori C
Perangkat Tipe C paling umum di jaringan rumah. Kapasitas overload mereka bahkan lebih tinggi daripada yang dijelaskan sebelumnya. Agar solenoid elektromagnetik tersandung untuk dipasang, dipasang pada instrumen seperti itu, perlu bahwa aliran elektron yang melewatinya melebihi nilai nominal 5 kali. Pelepasan panas berjalan dengan kelebihan berlipat lima dari nilai alat perlindungan dalam 1,5 detik.
Instalasi pemutus sirkuit dengan karakteristik waktu C, seperti yang kami katakan, biasanya dilakukan dalam jaringan rumah tangga. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan peran perangkat input untuk melindungi jaringan secara keseluruhan, sementara perangkat kategori B sangat cocok untuk cabang individual yang digunakan untuk menghubungkan grup outlet dan perangkat pencahayaan.
Ini akan memungkinkan untuk mengamati selektivitas automata pelindung (selektivitas), dan dengan korsleting di salah satu cabang tidak akan ada de-energiisasi seluruh rumah.
Pemutus Sirkuit Kategori D
Perangkat ini memiliki kapasitas beban lebih tinggi. Untuk pengoperasian koil elektromagnetik yang dipasang pada peralatan jenis ini, perlu bahwa arus listrik pemutus sirkuit pelindung harus dilampaui sedikitnya 10 kali.
Dalam hal ini, perjalanan pelepasan panas dalam 0,4 detik.
Perangkat dengan karakteristik D paling sering digunakan dalam jaringan umum bangunan dan struktur, di mana mereka memainkan peran jaring pengaman. Mereka dipicu jika tidak ada pemadaman listrik secara tepat waktu oleh pemutus sirkuit di ruang terpisah. Mereka juga dipasang di sirkuit dengan sejumlah besar arus awal, yang, misalnya, motor listrik terhubung.
Perangkat keamanan Kategori K dan Z
Otomata jenis ini jauh lebih umum daripada yang dijelaskan di atas. Perangkat Tipe K memiliki variasi besar dalam nilai saat ini yang diperlukan untuk tersandung elektromagnetik. Jadi, untuk rangkaian arus bolak-balik, indikator ini harus melebihi angka nominal sebanyak 12 kali, dan untuk yang konstan - pada 18. Pengoperasian solenoid elektromagnetik terjadi tidak lebih dari 0,02 detik. Pengoperasian pelepasan panas pada peralatan tersebut dapat terjadi jika arus pengenal dilampaui hanya 5%.
Fitur-fitur ini disebabkan oleh penggunaan perangkat tipe-K di sirkuit dengan beban yang sangat induktif.
Perangkat tipe-Z juga memiliki arus tripen berbeda dari solenoid tripping elektromagnetik, tetapi penyebarannya tidak sebesar dalam kategori AV K. Dalam sirkuit AC, untuk memutusnya, rating saat ini harus tiga kali lipat, dan dalam jaringan DC nilai arus listrik harus 4,5 kali lipat nominalnya.
Perangkat Z-karakteristik hanya digunakan dalam saluran yang terhubung ke perangkat elektronik.
Jelas tentang kategori mesin di video:
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami meninjau waktu saat ini karakteristik automata pelindung, klasifikasi perangkat ini sesuai dengan EMP, dan juga menemukan sirkuit yang dipasang perangkat dari berbagai kategori. Informasi yang dihasilkan akan membantu Anda menentukan peralatan perlindungan mana yang harus digunakan di jaringan, berdasarkan perangkat mana yang terhubung dengannya.
Karakteristik teknis utama pemutus sirkuit
Dalam aplikasi praktis, penting untuk tidak hanya mengetahui karakteristik pemutus sirkuit, tetapi juga untuk memahami apa yang mereka maksud. Melalui pendekatan ini, Anda dapat memutuskan sebagian besar masalah teknis. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan itu atau parameter lain yang ditunjukkan pada label.
Singkatan yang digunakan.
Menandai perangkat berisi semua informasi yang diperlukan menggambarkan karakteristik utama pemutus sirkuit (selanjutnya disebut AB). Apa yang mereka maksud akan dijelaskan di bawah ini.
Karakteristik waktu saat ini (BTX)
Dengan menggunakan tampilan grafik ini, dimungkinkan untuk mendapatkan representasi visual dari kondisi di mana mekanisme untuk mematikan daya ke sirkuit akan diaktifkan (lihat Gambar 2). Pada grafik, sebagai skala vertikal menunjukkan waktu yang diperlukan untuk aktivasi AB. Skala horizontal menunjukkan rasio I / In.
Fig. 2. Tampilan grafik karakteristik terkini dari jenis automata yang paling umum.
Arus berlebih yang diizinkan, menentukan jenis karakteristik waktu-saat untuk rilis di perangkat yang menghasilkan shutdown otomatis. Sesuai dengan peraturan yang berlaku (GOST P 50345-99), masing-masing jenis diberikan penunjukan khusus (dari huruf Latin). Kelebihan yang diijinkan ditentukan oleh koefisien k = I / In, untuk setiap jenis nilai standar disediakan (lihat Gambar 3):
"A" - maksimum - tiga kali kelebihan;
"B" - dari 3 hingga 5;
"C" - 5-10 kali lebih teratur;
"D" - 10-20 kali kelebihan;
"K" - dari 8 hingga 14;
"Z" - 2-4 lebih banyak staf.
Gambar 3. Parameter aktivasi dasar untuk berbagai jenis
Perhatikan bahwa bagan ini sepenuhnya menggambarkan kondisi untuk aktivasi solenoid dan thermoelement (lihat Gambar 4).
Tampilan pada grafik zona operasi dari solenoid dan thermoelement
Mengingat semua hal di atas, kita dapat meringkas bahwa karakteristik perlindungan utama AB adalah karena ketergantungan waktu saat ini.
Daftar karakteristik waktu-saat yang khas.
Setelah memutuskan pada penandaan, kami melanjutkan untuk mempertimbangkan berbagai jenis perangkat yang memenuhi kelas tertentu tergantung pada karakteristiknya.
Karakteristik saat ini tabel pemutus sirkuit
Ketik "A" karakteristik
Perlindungan termal AB dari kategori ini diaktifkan ketika rasio arus sirkuit ke nominal (I / In) akan melebihi 1.3. Dalam kondisi ini, pematian akan terjadi setelah 60 menit. Karena arus pengenal semakin terlampaui, waktu perjalanan berkurang. Perlindungan elektromagnetik diaktifkan ketika nominal digandakan, tingkat respons 0,05 detik.
Tipe ini dibentuk dalam rantai yang tidak tunduk pada beban jangka pendek. Sebagai contoh, kita dapat mengambil sirkuit pada elemen semikonduktor, dalam hal kegagalan mereka, overshoot saat ini tidak signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini tidak digunakan.
Fitur "B"
Perbedaan jenis ini dari yang sebelumnya dalam operasi saat ini, dapat melebihi standar dari tiga hingga lima kali. Dalam hal ini, mekanisme solenoid diaktifkan dengan beban lima kali lipat (waktu de-energi - 0,015 detik), thermoelement - tiga kali lipat (tidak lebih dari 4-5 detik. Perlu dimatikan).
Jenis perangkat semacam itu telah menemukan aplikasi dalam jaringan yang arus derasnya tidak karakteristik, misalnya, rangkaian lampu.
S201 diproduksi oleh ABB dengan karakteristik waktu-saat B
Karakteristik "C"
Ini adalah tipe yang paling umum, kelebihan beban yang diperbolehkan lebih tinggi daripada dua tipe sebelumnya. Ketika mode nominal terlampaui lima kali, thermoelement dipicu, ini adalah sirkuit yang mematikan catu daya dalam satu setengah detik. Mekanisme solenoid diaktifkan ketika beban berlebih melebihi norma dengan faktor sepuluh.
Data AB dirancang untuk melindungi sirkuit listrik, di mana arus awal yang moderat dapat terjadi, yang khas untuk jaringan rumah tangga, yang dicirikan oleh beban campuran. Membeli perangkat untuk rumah, disarankan untuk memilih formulir ini.
Mesin Triplex Legrand
Karakteristik "D"
Untuk AB jenis ini dicirikan oleh karakteristik overload yang tinggi. Yaitu, sepuluh kali lipat dari norma untuk sebuah thermoelement dan dua puluh kali lipat untuk sebuah solenoid.
Terapkan perangkat semacam itu dalam rantai dengan arus awal yang besar. Misalnya, untuk melindungi perangkat awal motor listrik asinkron. Gambar 9 menunjukkan dua instrumen dari grup ini (a dan b).
Gambar 9. a) BA51-35; b) BA57-35; c) BA88-35
Karakteristik "K"
Dalam AV tersebut, aktivasi mekanisme solenoid dimungkinkan ketika beban saat ini dilampaui sebesar 8 kali, dan dijamin akan terjadi ketika ada mode normal berlebih dua belas lipat (delapan belas kali lipat untuk tegangan konstan). Waktu buka beban tidak lebih dari 0,02 detik. Sedangkan untuk thermoelement, pengaktifannya dimungkinkan lebih dari 1,05 dari mode normal.
Ruang lingkup aplikasi - sirkuit dengan beban induktif.
Karakteristik "Z"
Jenis ini dibedakan dengan kelebihan kecil yang diperbolehkan dari arus nominal, batas minimum adalah dua kali standar, maksimum adalah empat kali. Parameter operasi thermoelement adalah sama dengan parameter AB dengan karakteristik K.
Subspesies ini digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik.
Karakteristik "MA"
Ciri khas dari grup ini adalah bahwa thermoelement tidak digunakan untuk memutuskan beban. Artinya, perangkat hanya melindungi dari hubungan pendek, itu cukup untuk menghubungkan motor listrik. Gambar 9 menunjukkan adaptasi seperti itu (c).
Nominal kerja saat ini
Parameter ini mendeskripsikan nilai maksimum yang diijinkan untuk operasi normal, ketika terlampaui, sistem load shedding akan diaktifkan. Gambar 1 menunjukkan di mana nilai ini ditampilkan (produk IEK diambil sebagai contoh).
Pekerjaan rutin saat ini dilingkari
Parameter termal
Istilah ini mengacu pada kondisi pengoperasian thermoelement. Data ini dapat diperoleh dari jadwal waktu-saat yang sesuai.
Kapasitas pemutusan utama (PKS).
Istilah ini berarti nilai beban maksimum yang diijinkan di mana perangkat dapat membuka rangkaian tanpa kehilangan kinerja. Pada Gambar 5, tanda ini ditandai dengan oval merah.
Fig. 5. Perusahaan perangkat Schneider Electric
Kategori batas saat ini
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan AB untuk memutus sambungan sebelum arus hubung singkatnya mencapai maksimumnya. Adaptasi tersedia dengan tiga kategori batasan saat ini, tergantung pada waktu buka beban:
10 mdtk dan lebih banyak lagi;
6-10 ms;
2,5-6 ms.
Dengan demikian, semakin tinggi kategori, semakin sedikit kabel listrik terkena panas, dan oleh karena itu, risiko pengapiannya berkurang. Pada Gambar 6, kategori ini dilingkari merah.
Menandai BA47-29 berisi indikasi kelas batas saat ini
Perhatikan bahwa AB dalam kategori pertama mungkin tidak memiliki label yang sesuai.
Peretasan kehidupan kecil tentang cara memilih tombol yang tepat untuk rumah
Kami menawarkan beberapa rekomendasi umum:
Berdasarkan semua hal di atas, kita harus memilih AB dengan karakteristik waktu "C".
Ketika memilih parameter standar, perlu mempertimbangkan beban yang direncanakan. Untuk menghitung, orang harus menggunakan hukum Ohm: I = P / U, di mana P adalah kekuatan dari rangkaian, U adalah tegangan. Setelah menghitung kekuatan arus (I), kita memilih AB nominal sesuai dengan tabel yang ditunjukkan pada Gambar 10. Gambar 10. Grafik untuk memilih AB tergantung pada arus beban
Mari kita beri tahu cara menggunakan jadwal. Sebagai contoh, dengan menghitung arus beban, kita mendapat hasilnya - 42 A. Anda harus memilih otomat, di mana nilai ini akan berada di zona hijau (area kerja), ini akan menjadi 50 A. Pilihannya juga harus mempertimbangkan kekuatan kabel yang dirancang untuk apa.. Diizinkan untuk memilih mesin berdasarkan nilai ini, asalkan total arus beban akan kurang dari arus yang dihitung untuk pengkabelan.
Jika pemasangan perangkat arus sisa atau pemutus arus diferensial saat ini direncanakan, perlu untuk memastikan grounding, jika tidak perangkat ini mungkin tidak berfungsi dengan benar;
Lebih baik memberi preferensi pada produk-produk merek terkenal, mereka lebih andal dan bertahan lebih lama daripada produk-produk Cina.
Karakteristik pemutus sirkuit saat ini
Halo, para pembaca situs http://elektrik-sam.info.
Dalam artikel ini kita akan mempertimbangkan karakteristik utama pemutus sirkuit yang perlu Anda ketahui untuk menavigasi dengan benar ketika memilih mereka - ini adalah karakteristik arus dan waktu saat ini dari pemutus sirkuit.
Mari saya ingatkan Anda bahwa publikasi ini termasuk dalam serangkaian artikel dan video pada perangkat perlindungan listrik dari rangkaian Pemutus Sirkuit, RCD, difavtomaty - panduan rinci.
Karakteristik utama pemutus sirkuit ditunjukkan pada kasusnya, di mana merek atau merek pabrikan dan katalog atau nomor seri juga diterapkan.
Karakteristik yang paling penting dari pemutus sirkuit adalah arus pengenal. Ini adalah arus maksimum (dalam ampere) yang dapat mengalir melalui mesin tanpa batas tanpa memutus sirkuit yang dilindungi. Ketika aliran arus melebihi nilai ini, automaton akan mengaktifkan dan membuka sirkuit yang dilindungi.
Rentang nilai arus pengenal pemutus sirkuit distandardisasi dan adalah:
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A.
Nilai arus pengenal otomat diindikasikan pada kasusnya dalam ampere dan sesuai dengan suhu sekitar + 30˚˚. Dengan meningkatnya suhu, nilai arus pengenal menurun.
Juga, automata dalam papan listrik biasanya dipasang dalam beberapa bagian dalam satu baris yang berdekatan satu sama lain, ini mengarah pada peningkatan suhu (automata "pemanasan" satu sama lain) dan penurunan nilai arus yang dialihkan.
Beberapa produsen pemutus sirkuit menentukan faktor koreksi dalam katalog untuk memperhitungkan parameter ini.
Untuk rincian tentang pengaruh suhu lingkungan dan jumlah aparatus proteksi yang dipasang, lihat artikel Mengapa pemutus sirkuit memicu panas.
Pada saat koneksi dari beberapa konsumen ke jaringan listrik, misalnya, lemari es, penyedot debu, kompresor, dll, arus awal timbul sebentar di sirkuit, yang dapat melebihi arus pengenal mesin beberapa kali. Untuk kabel, lonjakan arus jangka pendek seperti itu tidak mengerikan.
Oleh karena itu, agar mesin tidak mati setiap saat dengan peningkatan jangka pendek kecil dalam arus di sirkuit, mesin dengan berbagai jenis karakteristik waktu-saat digunakan.
Dengan demikian, karakteristik utama berikut:
Karakteristik respons arus waktu dari pemutus sirkuit adalah ketergantungan waktu tripping dari sirkuit yang dilindungi, pada kekuatan arus yang mengalir melaluinya. Arus diindikasikan sebagai rasio terhadap arus / I yang terukur, yaitu berapa kali arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit melebihi arus pengenal untuk pemutus sirkuit ini.
Pentingnya karakteristik ini terletak pada kenyataan bahwa automata dengan nilai nominal yang sama akan dimatikan secara berbeda (tergantung pada jenis karakteristik waktu-saat). Hal ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah alarm palsu dengan menggunakan pemutus sirkuit dengan karakteristik arus yang berbeda untuk berbagai jenis beban,
Pertimbangkan jenis karakteristik waktu-saat ini:
- Tipe A (2-3 nilai nominal saat ini) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan panjang kabel yang besar dan untuk melindungi perangkat semikonduktor.
- Tipe B (3-5 nilai arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan nilai kecil dari multiplisitas arus awal dengan beban yang sebagian besar aktif (lampu pijar, pemanas, tungku, lampu utama untuk penggunaan umum). Ditampilkan untuk digunakan di apartemen dan bangunan tempat tinggal di mana banyak yang kebanyakan aktif.
- Tipe C (nilai nominal nominal 5-10) digunakan untuk melindungi sirkuit instalasi dengan arus awal yang moderat - AC, lemari es, stopkontak rumah dan kantor, lampu gas-discharge dengan arus start yang meningkat.
- Tipe D (nilai 10-20 arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit yang memasok instalasi listrik dengan arus awal yang tinggi (kompresor, mekanisme pengangkatan, pompa, mesin). Mereka dipasang terutama di lokasi industri.
- Tipe K (8-12 nilai arus nominal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan beban induktif.
- Tipe Z (nilai 2,5-3,5 dari arus pengenal) digunakan untuk melindungi sirkuit dengan perangkat elektronik yang sensitif terhadap arus berlebih.
Dalam kehidupan sehari-hari, pemutus sirkuit dengan karakteristik B, C dan sangat jarang digunakan Sangat jarang D. Jenis karakteristik ditunjukkan pada badan otomat dengan huruf Latin sebelum nilai nominal saat ini.
Menandai "C16" pada pemutus sirkuit akan menunjukkan bahwa ia memiliki jenis C tersandung seketika (yaitu, dipicu ketika arus adalah 5 sampai 10 kali arus pengenal) dan arus pengenal adalah 16 A.
Karakteristik arus waktu pemutus sirkuit biasanya diberikan sebagai grafik. Sumbu horizontal menunjukkan keragaman arus pengenal, dan sumbu vertikal menunjukkan waktu respons otomat.
Kisaran luas nilai pada grafik adalah karena variasi dalam parameter pemutus sirkuit, yang bergantung pada suhu, baik eksternal dan internal, karena pemutus sirkuit dipanaskan oleh arus listrik yang melewatinya, terutama selama kondisi darurat, oleh arus yang berlebihan atau arus hubung singkat (SC).
Grafik menunjukkan bahwa ketika nilai I / I≤≤ 1, waktu tripping dari circuit breaker cenderung tak terbatas. Dengan kata lain, selama arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit kurang dari atau sama dengan arus pengenal, pemutus sirkuit tidak akan tersandung (mati).
Grafik juga menunjukkan bahwa semakin besar nilai I / In (yaitu, semakin banyak arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit melebihi nominal), semakin cepat pemutus sirkuit mati.
Ketika mengalir melalui pemutus sirkuit otomatis, nilai yang sama dengan batas bawah rentang operasi pelepasan elektromagnetik (3In untuk "B", 5In untuk "C" dan 10In untuk "D"), itu harus mati selama lebih dari 0,1s.
Ketika arus mengalir sama dengan batas atas rentang operasi unit perjalanan elektromagnetik (5In untuk "B", 10In untuk "C" dan 20In untuk "D"), pemutus sirkuit akan mati dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Jika arus sirkuit utama berada dalam kisaran arus tersandung seketika, pemutus sirkuit akan melakukan trip baik dengan sedikit penundaan atau tanpa penundaan waktu (kurang dari 0,1 detik).
Dalam artikel berikut, kami akan terus mempertimbangkan karakteristik pemutus sirkuit, metode dan strategi perhitungan dan pemilihannya, jadi jika Anda tidak ingin ketinggalan materi baru yang menarik tentang topik ini - berlangganan situs berita, formulir berlangganan di bagian bawah artikel.
Pada akhir artikel video rinci tentang rating dan karakteristik terkini dari pemutus sirkuit:
Spesifikasi Pemutus Sirkuit
Pemutus sirkuit - spesifikasi teknis dan pilihan yang tepat untuk mereka
Mungkin tidak ada orang seperti itu hari ini yang tidak tahu apa saklar otomatis (saklar otomatis), yang dipasang di switchboard apartemen atau rumah. Namun tidak banyak yang tahu dengan kriteria apa yang harus dipilih. Artinya, apa pekerjaan utama berkualitas tinggi dan jangka panjangnya. Oleh karena itu, topik artikel ini: "pemutus sirkuit - karakteristik teknis." Bagi mereka, Anda dapat memilih mesin untuk jaringan listrik rumah Anda. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, berapa banyak karakteristik teknis yang mempengaruhi pekerjaannya, yang mana yang utama dan mana yang sekunder? Mari kita cari tahu.
Nilai saat ini
Arus pengenal, yang ditunjukkan pada kotak instrumen dalam ampere (A), menentukan jumlah arus yang mengalir melalui mesin tanpa batas waktu. Pada saat ini, sirkuit listrik tidak terputus. Jika nilai nominal terlampaui, jaringan akan segera rusak.
Saat ini, ada kisaran nilai nominal tertentu yang distandarisasi. Inilah seri ini:
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A.
Diasumsikan bahwa nilai ini akan ada pada suhu sekitar + 30C. Jika suhu naik, arus pengenal akan berkurang. Ini harus dipertimbangkan ketika memilih pemutus sirkuit. Perlu juga dicatat bahwa biasanya mesin otomatis dipasang dalam satu baris, saling menekan satu sama lain. Ini juga meningkatkan suhu perangkat karena total panas yang dihasilkan oleh blok automata.
Menandai pemutus sirkuit
Oleh karena itu, sebagian besar produsen di katalog mereka menunjukkan faktor koreksi yang terkait dengan peningkatan rezim suhu operasi. Ternyata karakteristik teknis ini tergantung pada beban dalam jaringan listrik, yang harus dipilih dengan menghitung daya total semua konsumen, dan suhu lingkungan.
Tapi ada satu nuansa. Sebagai contoh, peralatan rumah tangga yang kuat seperti mencuci dan pencuci piring, lemari es dan kondisioner, pada saat start-up memberikan arus nilai yang lebih besar, daripada nilai nominal. Ini adalah apa yang mereka sebut arus awal. Artinya, otomat (BA47 29) harus berfungsi, tetapi tidak berfungsi, karena pemuatan awal ini bersifat jangka pendek. Oleh karena itu karakteristik kedua dari pemutus sirkuit.
Karakteristik waktu saat ini
Jadi apa karakteristik arus pemutus sirkuit saat ini? Ini adalah ketergantungan waktu tersandung pemutus sirkuit (BA 47 29) pada kekuatan arus yang mengalir dalam rangkaian pasokan listrik. Di badan, indikator ini juga ditunjukkan, misalnya, dalam bentuk lencana "B". Artinya, berapa kali aliran arus lebih besar dari arus pengenal. Ini ditunjukkan dalam jenis mesin, tentang informasi mana yang akan berada di bawah.
Apa pentingnya fitur ini? Intinya adalah bahwa ada berbagai macam switch, di mana arus pengenalnya sama, dan karakteristik waktu saat ini berbeda. Ini memungkinkan untuk menginstal beberapa automata dengan shutdown sementara yang berbeda dalam satu rangkaian, yang secara instan mengurangi laju pematian palsu.
Untuk memahami bagaimana memilih mesin yang tepat (BA 47 29) untuk waktu beban saat ini, Anda perlu memahami jenis-jenis karakteristik ini.
Tipe A digunakan untuk melindungi perangkat semikonduktor dan garis listrik panjang. Otomat bekerja jika kekuatan saat ini 2-3 kali lebih tinggi dari yang semula.
Tipe B digunakan di area domestik dengan muatan aktif. Misalnya, pencahayaan, pemanas berbagai model, kompor, dan sebagainya. Batas respons melebihi 3-5 kali.
Tipe C dipasang di sirkuit listrik, di mana ada perangkat dengan momen awal yang moderat. AC ini, kulkas dan sebagainya. Nilai 5-10 dari nominal.
Tipe D dipasang pada tanaman di mana ada arus awal yang tinggi. Melalui itu Anda dapat menghubungkan mesin-mesin berdaya rendah, kompresor dan peralatan lainnya. 10-20 nilai nominal.
Tipe K hanya digunakan dalam satu kasus - ini adalah perlindungan terhadap beban induktif. 8-12 nilai saat ini.
Tipe Z dipasang di jaringan tempat perangkat elektronik terhubung. Batas respons saat arus pengenal terlampaui adalah 2,5-3,5 kali.
Di apartemen dan rumah, mesin otomatis (BA 47-29) tipe "B" dan "C" biasanya dipasang. Di daerah pinggiran kota, Anda bisa menggunakan tipe "D". Katakanlah karakteristik waktu saat ini dari pemutus sirkuit adalah salah satu parameter utama.
Tegangan terukur
Dua karakteristik sebelumnya adalah dasar, semua sisanya kecil. Namun, perbedaan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masing-masing karakteristik membawa beban tertentu, yang mempengaruhi kualitas sakelar otomatis itu sendiri (BA 47 29).
Tegangan terukur ditunjukkan dalam volt (V), dapat berupa variabel atau konstanta. Ditandai oleh dua ikon masing-masing.
"Atau" - ". Dengan indikator inilah semua karakteristik teknis lainnya terbentuk. Biasanya penunjukan dibuat dalam dua kuantitas. Misalnya, 230/350 atau 230/400.
Kapasitas switching maksimum
Apa yang menentukan fitur ini? Perlu dicatat bahwa sirkuit pendek sering terjadi di jaringan listrik. Ini adalah ketika isolasi istirahat antara fase dan nol, dan saat ini mulai bergerak sepanjang jumper ini, melewati konsumen. Ketika ini terjadi, yang disebut overcurrents. Mereka besar, tetapi jangka pendek. Jadi, kapasitas switching yang terbatas dari perangkat adalah nilai arus berlebih yang otomatis (BA 47 29) dapat bertahan tanpa kehilangan efisiensinya. Tentu saja, dia juga memutus sirkuit listrik.
Pada dasarnya pemutus sirkuit dengan karakteristik ini memiliki nilai 4500, 6000 dan 10000 A. Indikator ini juga diindikasikan pada bodi pada ikon persegi panjang. Jika perangkat dapat digunakan baik dalam AC dan DC, maka dua nilai dan ikon yang sesuai ditunjukkan.
Arus hubung pendek terutama bergantung pada ketahanan kabel, jadi Anda harus mempertimbangkan bahan terbuat dari apa, penampang kawat apa yang diletakkan, kualitas sambungan, panjang kabel, dan sebagainya.
Perhatian! Jika di rumah kabel sudah tua dan bobrok dari kawat aluminium, maka yang terbaik adalah menggunakan mesin dengan batas hingga 4500 A. Jika rumah baru dengan kabel tembaga, maka kekuatan sirkuit pendek akan lebih besar di sini, sehingga mesin minimal 6000 A dipasang.
Benar, switch dengan batas 4500 A telah lama tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi 6000-apmer hari ini yang paling populer. Sedangkan untuk automata 10.000A (BA 47 29), mereka biasanya digunakan jika gardu terletak di dekat rumah. Dan ini adalah mesin masukan umum.
Kelas batas saat ini
Ketika overcurrents (sirkuit pendek) muncul, insulasi dari kabel mulai memanas dengan tajam. Automat akan memutus sirkuit ketika arus mencapai nilai maksimumnya. Dalam waktu singkat ini, insulasi bisa rusak. Oleh karena itu, karakteristik lain telah dipasang yang mengontrol arus ini, sehingga tidak mencapai maksimumnya, dan mesin telah dimatikan.
Artinya, parameter ini mempengaruhi keamanan pengoperasian seluruh rangkaian listrik rumah, ditambah daya tahan dan keandalan kabel. Bahkan, kelas batasan saat ini adalah periode waktu di mana kontak daya akan terbuka dan busur akan dipadamkan di ruang redaman perangkat. Dari sini dan tiga kelas:
Grade 3 - tertinggi, yaitu, tercepat. Quench time adalah 2,5-6 milidetik.
Grade 2 - 6-10 ms.
Tingkat 1 - lebih dari 10 mdtk.
Pada badan perangkat, parameter ini ditunjukkan dalam kotak hitam di bawah penunjukan kapasitas switching.
Perhatian! Kelas 1 tidak diindikasikan pada instrumen. Artinya, jika Anda tidak menemukan indikator ini, itu berarti mesin ini adalah kelas satu.
Ini adalah karakteristik teknis dari pemutus sirkuit. Jika Anda melihat ke dalamnya, Anda dapat dengan mudah mengambil peralatan tertentu untuk kondisi listrik rumah.
Pemutus sirkuit yang sudah ada
Karakteristik mesin listrik
Selektivitas adalah properti perlindungan untuk mengidentifikasi item yang salah.
Pemutus sirkuit dan karakteristiknya
Bahkan dalam kabel listrik yang baik dan dengan peralatan yang baik terhubung dengannya, mode darurat terjadi. Karena saluran kabel tidak dapat menahan kelebihan beban darurat untuk waktu yang lama, mereka memanas, insulasi konduktor meleleh. Lalu ada api dan api. Untuk melindungi peralatan listrik dan kabel dari mode operasi abnormal adalah pemutus sirkuit yang mati saat arus naik.
Untuk menggambarkan prinsip operasi pemutus sirkuit, kami menganggap operasi dua independen dari masing-masing unit perjalanan lainnya, termasuk dalam komposisinya. Untuk memutuskan sirkuit pendek (hubungan pendek), rilis seketika (cut-off) digunakan, juga disebut elektromagnetik. Prinsip operasinya didasarkan pada pergerakan batang kumparan ketika arus mengalir melaluinya. Sementara nilainya dalam rentang yang diijinkan, pergerakan batang tidak terjadi. Tapi ketika melebihi nilai tertentu (setpoint), batang pemukul menabrak batang yang tersandung dan pemutus sirkuit berjalan pada musim semi.
Prinsip operasi pemutus sirkuit
Rilis kelebihan beban, juga disebut termal, perjalanan dengan penundaan waktu. Ini terhubung secara seri dengan elektromagnetik dan merupakan pelat bimetal yang mulai membengkok pada arus tertentu. Nilainya untuk model yang berbeda ditetapkan 1,3 - 1,45 kali lebih besar dari nominal, sedangkan saklar otomatis akan mati jika efeknya tidak berhenti. Prinsip karakteristik terbalik didasarkan pada operasi pelepasan panas: semakin banyak arus melewati pelat, semakin cepat ia akan menekuk dan semakin cepat ia akan mati. Pada akhir stroke, pelat menekan bar tersandung. Prinsip operasi ini memiliki pemutus sirkuit dengan pelepasan termomagnetik.
Klasifikasi pemutus sirkuit rumah tangga
Nilai arus produk modular ukuran standar dapat dipilih dari rentang 0,5 hingga 63 A.
Model untuk 80, 100, dan 125 A tersedia dalam huruf besar.
Pemutus sirkuit mencakup satu, dua, tiga atau empat tiang tergantung pada tujuannya:
Beberapa jenis pemutus sirkuit
1 kutub - untuk jaringan distribusi fase tunggal tegangan langsung dan bolak;
2 kutub - untuk input daya dalam jaringan satu fase, menerima daya dari saluran listrik. Kutub kedua dimaksudkan untuk mengalihkan kabel netral, karena kehadiran potensi yang mengancam jiwa tidak dikecualikan. Dua kutub juga diperlukan untuk rangkaian tegangan konstan;
3 kutub - untuk jaringan AC tiga fase;
4 kutub - untuk jaringan tiga fase dengan netral dan kasus terisolasi ketika sesuai dengan aturan shutdown diperlukan ketika ada kesalahan dalam konduktor operasi nol.
Kapasitas pemutusan maksimum nominal adalah arus hubung singkat maksimum yang dapat dibuka pemutus sirkuit tanpa melukai dirinya sendiri. Jika terlampaui, lambung dapat dihancurkan. Mesin modular memiliki kapasitas pemutusan dari 4,500 hingga 25.000 A.
Kelas (karakteristik tersandung) dari pemutus sirkuit
Rilis seketika tidak diproduksi dengan jumlah aktuasi yang tepat. Ini memiliki variasi yang pas dalam kisaran tertentu. Tergantung pada ini, untuk seri modular, kelas atau karakteristik respon dibedakan.
Ada kelas-kelas lain, tetapi penggunaannya terbatas pada produk khusus untuk keperluan industri.
Automata kelas “B” dan “C” paling sering digunakan dalam jaringan rumah tangga. Kelas "B" dipasang langsung di konsumen, dan "C" dapat melindungi sekelompok konsumen yang memiliki perlindungan kelas B. Ini memastikan kepekaan kerja yang diperlukan, karena dengan peningkatan jarak dari sumber daya, arus hubung singkat menurun, dan perangkat kelas "C" mungkin tidak merasakannya.
Ada pendapat bahwa ini memastikan selektivitas (selektivitas) dari memutuskan hubungan area yang rusak. Artinya, hanya bagian jaringan dengan kerusakan yang akan diputuskan. Tapi, seperti yang ditunjukkan oleh praktik, jika ada cukup nilai arus pendek untuk pengoperasian automata seri-terhubung dengan karakteristik "B" dan "C", mereka akan bekerja secara bersamaan. Lagi pula, waktu respons dari cutoff mereka sama. Oleh karena itu, pemutusan seluruh apartemen dengan sirkuit pendek di outlet yang dilindungi secara pribadi tidak dapat dihindari dalam banyak kasus. Tapi cara ini lebih baik daripada tidak sama sekali.
Selektivitas dapat menyediakan pemutus sirkuit dengan pelepasan semikonduktor, yang dapat diatur untuk menunda operasi cut-off. Ini mengimplementasikan prinsip operasi yang berbeda - penggunaan sensor dan sirkuit elektronik yang memproses nilai-nilai kuantitas yang diukur oleh mereka. Tetapi produk tersebut digunakan dalam instalasi industri dan tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memungkinkan Anda untuk menetapkan nilai pasti dari parameter operasi cutoff dan overload, dan mereka sendiri dirancang untuk memuat ratusan dan ribuan ampere.
Rilis "D" digunakan untuk melindungi motor yang mengkonsumsi arus beberapa kali lebih tinggi dari arus pengenal saat memulai.
Contoh karakteristik kelas C: a - zona waktu inverse, zona b-cut-off
Waktu respons dari pelepasan panas dapat ditentukan oleh karakteristik waktu-saat. Ini unik untuk setiap jenis dan diberikan dalam data paspor dari pabrikan. Angka tersebut menunjukkan contoh karakteristik kelas "C". Ini menelusuri dua zona:
A - inversi waktu pencahayaan;
In - cutoff.
Semua karakteristik produk nyata tidak melampaui batas, dibatasi oleh dua garis, menunjukkan variasi parameter yang diijinkan.
Aksesori opsional untuk seri modular
Pemutus sirkuit dapat dilengkapi dengan elemen yang melakukan fungsi layanan. Berikut beberapa di antaranya:
kontak negara, digunakan untuk menghasilkan informasi untuk perangkat otomatis pada posisi kontak daya;
kontak alarm yang menutup saat tersandung;
perjalanan minimum (maksimum) tegangan, mematikan mesin pada tegangan rendah (tinggi) di jaringan suplai;
rilis independen, memutuskan sambungan mesin dari perangkat kontrol eksternal. Digunakan untuk menonaktifkan konsumen ketika alarm kebakaran dipicu.
Contoh aksesori opsional untuk seri modular
Untuk memasang aksesori tambahan, colokan dikeluarkan dari badan alat berat, menutupi bukaan untuk sambungan dengan bagian mekanisnya. Unsur itu sendiri tertuju pada tubuh.
Perangkat untuk sirkuit untuk tegangan konstan
Contoh perangkat untuk sirkuit untuk tegangan konstan
Karena fakta bahwa desain kumparan elektromagnetik untuk tegangan bolak berbeda dari konstan, automata khusus digunakan untuk melindungi sirkuit ini. Secara eksternal, mereka dapat dibedakan dengan menandai polaritas koneksi pada kasus tersebut. Amati polaritas ini wajib: dengan peralihan yang salah, cutoff tidak akan berfungsi. Jika tidak, prinsip operasi tidak berubah.
Mereka digunakan dalam kontrol dan sirkuit daya konsumen yang beroperasi dari baterai.
Pemutus Sirkuit - Spesifikasi
Paradoksnya, faktanya adalah bahwa setelah "sekering" berhenti menggunakan perangkat elektronik (listrik), yang terbakar selama perubahan abnormal dalam parameter jaringan, jumlah peralatan listrik "terbakar" meningkat secara signifikan, terlepas dari fakta bahwa "pemutus sirkuit otomatis" jauh lebih sensitif., bereaksi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya korsleting.
Tanyakan apa yang menangkapnya? Jawabannya sederhana. Kenyamanan adalah prinsip pemutus sirkuit, memungkinkannya untuk dihidupkan lagi. Beberapa akan berisiko hanya mengganti sekering tanpa memahami penyebab kegagalan perangkat. Lagi pula, Anda harus mencari yang lain, jika ada yang salah. Oleh karena itu, ketika sumbu terbakar, pemilik, pertama-tama, mencoba mencari penyebab "pembakaran", dan bukan sekring cadangan, atau gabus. Sistem perlindungan otomatis menghilangkan pencarian “suku cadang”, pada saat yang sama memungkinkan pemilik untuk berulang kali menyelesaikan “mesin otomatis yang terpukul” untuk menyelesaikan alat yang tidak beroperasi, atau bahkan seluruh jaringan listrik. Dari sini statistik semacam itu. Mari kita cari tahu apa itu pemutus sirkuit, "apa yang dimakan dengan," dan pada saat yang sama bagaimana cara mengatasinya dengan benar.
Prinsip dasar operasi pemutus sirkuit
Mari kita mulai dengan jaringan listrik, yang dilindungi oleh pemutus sirkuit, karakteristik yang secara langsung bergantung pada parameter bagian jaringan yang dilindungi. Tugas dari otomat adalah untuk memonitor parameter arus dalam rangkaian ini, tanpa overloading, untuk segera memutuskan bagian ketika ada terlalu panas dari kabel atau sirkuit pendek, dan juga jika arus melebihi nilai ambang yang diizinkan. Jadi, di antara titik di mana objek Anda terhubung ke sistem daya, dan perangkat yang mengkonsumsi energi, ada dua elemen utama. Yang pertama adalah pemutus sirkuit, karakteristik yang dihubungkan dengan kabel kedua (kabel), lebih tepat dengan jumlah kabel dan penampang kabel ini. Berikut 2 contoh sederhana:
Di lorong ada beberapa bola lampu dengan total daya 400 watt dan sebidang pemanas di bawah lantai dengan kekuatan 1500 watt. Jaringan adalah 220 volt, yang berarti (Watts = Volts x Amperes), 1400 watt dibagi dengan 220 volt sama dengan 8,4 Ampere. Artinya, untuk melindungi area ini, mesin dengan arus 8,4 amps sudah cukup, dan kami menetapkan 10 A.
Di dapur, 10 peralatan dengan kapasitas 1200 watt, dan hanya 12.000 watt. Konsekuensinya, untuk bagian ini: kita membagi 12.000 dengan 220, kita membutuhkan 54 Ampere, tetapi kita telah membatasi diri kita sendiri pada suatu alat pengatur standar dari 25 Ampere.
Untuk memahami prinsip operasi pemutus sirkuit contoh-contoh ini sudah cukup.
Di lorong, mesin akan mati, kemungkinan besar, hanya ketika sirkuit pendek terjadi di sirkuit. Probabilitas shutdown karena kelebihan beban, terlalu panas dari bagian jaringan ini dapat diabaikan (dengan parameter arus yang sama datang dari luar). Juga tidak ada persyaratan khusus untuk penampang kabel di daerah ini. Perhatian! Di lorong ini, ditampilkan sebagai contoh, tidak ada soket untuk menghubungkan perangkat lain!
Namun di dapur, dimasukkannya satu demi satu peralatan lain akan mengarah pada situasi berikut:
Setiap perangkat yang disertakan (+1200 watt) akan menambah beban, yang berarti kekuatan arus di sirkuit ini. Perangkat 5 yang disertakan akan menaikkan arus ke: 5 * 1200/220 = 27,3 A.
Otomat "tahu" bahwa arus di area ini tidak dapat melebihi 25 Ampere. Oleh karena itu, menyalakan alat ke-5 akan memutus sambungan dapur dari jaringan. (Mari kita perjelas, jika karakteristik otomat adalah 1 banding 1, seperti yang dijelaskan di bawah).
Dewan Dalam kasus pemutus sirkuit proteksi, pertimbangkan tindakan terakhir (menyalakan setrika, misalnya), matikan perangkat di zona de-energi (sebaiknya lepaskan colokan dari soket), dan pastikan semuanya tidak aktif, tunggu sepuluh menit (untuk mendinginkan elemen sekering yang terlalu panas), coba aktifkan lagi.
Jadi, mesin, setelah mendeteksi kelebihan parameter saat ini, tidak menghidupkan lagi bagian jaringan. Apa yang terjadi jika korsleting terjadi di dapur? Penutupan mengarah ke peningkatan beban yang tajam, dan peningkatan instan saat ini. Dalam hal ini, kabel menjadi elemen pemanas, pemanasan hingga suhu tinggi. Pemanasan terjadi secara simultan di seluruh rangkaian arus yang mengalir. Dalam hal ini, arus dapat langsung meningkat menjadi nilai yang sangat besar. Ini dapat menyebabkan luka bakar kontak dan kebakaran yang akan terjadi jika waktu pemutus sirkuit tidak benar.
Setelah mempertimbangkan hal di atas, Anda dapat dengan mudah memahami karakteristik lain dari mesin, bagaimana "membaca" mereka, serta prinsip-prinsip dasar operasi pemutus sirkuit, termasuk untuk aplikasi industri.
Perangkat, menandai dan karakteristik teknis automata
Dari fungsi yang dilakukan mesin pelindung, perangkatnya mengalir. Ini adalah saklar yang menyediakan pembukaan sirkuit listrik dari arus berlebih, atau dari pemanasan. Artinya, ada dua sirkuit di mesin, yang bertujuan menjamin pembukaan sirkuit. Ketika dipanaskan, pelat bimetalik mengubah volume, sehingga memberikan pemisahan fisik kontak (pelepasan panas). Pelepasan elektromagnetik, dengan perubahan yang tidak dapat diterima dalam parameter saat ini, membuat bidang di dalam kumparan, di mana pengikut bergerak berada, juga membuka rangkaian. Arcing pada kontak saat dinyalakan dan dimatikan dipadamkan oleh ruang lengkung. Ada fitur desain lain untuk berbagai jenis automata, tetapi ini adalah fitur dasar.
Klasifikasi otomatisasi
Dengan jumlah kutub: kutub satu kutub dan dua kutub dengan 1 atau 2 kutub yang dilindungi, sakelar tiga kutub dengan 3 kutub yang dilindungi, sakelar empat kutub dengan 3 atau 4 kutub yang dilindungi.
Tentang perlindungan terhadap pengaruh eksternal: eksekusi tertutup atau terbuka.
Menurut cara pemasangannya: tipe dinding, tipe tersembunyi, pemasangan di lemari distribusi (termasuk pemasangan pada din-rail), digabungkan.
Menurut metode hubungannya: dengan atau tanpa pengikat mekanis.
Dengan arus tersentak seketika, dilambangkan dengan tipe B, C, D.
Penandaan automata mencerminkan karakteristik perangkat tertentu, itu benar-benar standar, pada foto yang diusulkan itu terlihat jelas:
Karakteristik teknis (tercermin dalam penandaan) sesuai dengan nilai-nilai berikut:
Nilai arus (A), nilai (ditunjukkan dalam tanda), dalam rentang: 6,3, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 A - untuk penggunaan perumahan, 1000, 2600 A - untuk keperluan industri.
Tegangan operasi, 220 V (220, 230, 250), atau 380 V (380.400).
Frekuensi dalam hertz adalah 50, atau 60.
Karakteristik kurva tripping tergantung pada beban rangkaian: B - jaringan dengan arus hubung pendek rendah (alat pemanas), C - jaringan arus tinggi (yang paling umum), D - untuk jaringan dengan arus awal yang tinggi (mesin, motor listrik, CA, dll.).). Kelas-kelas lain adalah: A - jaringan dengan resistensi dan kerugian total yang besar, Z - jaringan dengan perangkat elektronik yang sensitif dan peralatan arus rendah, aplikasi K - spesifik untuk jaringan dengan arus awal yang tinggi. Setiap kelas mencerminkan kebenaran perlindungan sirkuit, tanpa operasi yang tidak perlu dan pemadaman palsu. Jika Anda menyalakan motor listrik yang kuat atau mesin las di apartemen dengan C otomatis, otomatis hampir diputus akan memutuskan sirkuit. Faktanya adalah bahwa arus awal peralatan listrik berkekuatan tinggi dapat beberapa kali lebih tinggi daripada nilai nominal. Itulah sebabnya otomat D “menyadari” bahwa mesin dihidupkan tidak akan mematikan daya sedikit lebih lama daripada otomat C, membiarkan mesin masuk ke mode operasi nominal terhitung, setelah itu arus dalam jaringan akan kembali ke nilai yang benar.
Arus hubung singkat yang membatasi (PKS) mengatur arus di mana mesin akan mati tanpa gagal. Misalnya, pemutus sirkuit tiga kutub rumah tangga biasa memiliki PKS 4000, tetapi pemutus sirkuit buatan Rusia, bahkan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki PKS 6000 atau lebih tinggi, terlepas dari fakta bahwa ini adalah bidang aplikasi industri. Semakin tinggi nilai dari PKS, semakin banyak jaminan bahwa mesin akan mati bahkan dengan kecelakaan paling parah di jaringan.
Karakteristik saat ini, mencerminkan waktu yang tidak sesuai tergantung pada arus. Semakin sedikit waktu, semakin dapat diandalkan jaringan dan semakin mahal mesinnya. Karakteristik ini digabungkan (dalam satu zona panas dipicu, di sisi lain releasers elektromagnetik). Rincian tentang itu dapat ditemukan di buku referensi, penting bagi konsumen untuk memahami bahwa mesin otomatis dapat "lambat", "kecepatan sedang" dan "cepat bertindak". Selain waktu, karakteristik yang sama ini mencerminkan kelebihan arus yang membatasi (dari 1 hingga 14 unit dari nilai nominal) untuk operasi perlindungan. Grafik ini menunjukkan bagaimana waktu respons pemutus sirkuit berubah dari meningkatnya arus:
Rakitan dan karakteristik fisik, serta kelas perlindungan dari lingkungan eksternal, tercermin dalam paspor produk, namun, mereka terlihat dari "mata telanjang".
Bagaimana mempraktekkan pengetahuan tentang karakteristik untuk pemilihan mesin yang tepat?
Setiap pemutus sirkuit, karakteristik yang kira-kira jelas bagi kita, harus sesuai, pertama-tama, untuk tujuan utamanya - perlindungan bagian jaringan. Pada saat yang sama, harus memastikan bahwa tidak ada pemadaman yang tidak masuk akal di satu sisi, dan tidak mengizinkan "gangguan perlindungan" di dalam bagian jaringan, yang dapat menyebabkan kegagalan alat (perangkat).
Kami mulai dengan penilaian jaringan listrik Anda - perkiraan panjang kabel, jumlah dan penampang kabel, keberadaan sirkuit grounding, kualitas insulasi, dan jumlah peralatan listrik yang digunakan (frekuensi dan daya).
Semakin panjang kabel, semakin besar daya tahannya, tetapi untuk apartemen standar, di mana inti digunakan dari 1,5 mm. cocok automata umum kelas C 220V. Jumlah kutub akan memberi kita perisai, fitur instalasi dan fitur dari jaringan kami. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan mereka yang akan melakukan instalasi! Kekuatan arus dalam menandai (misalnya, C16), ditentukan dari beban perangkat yang disertakan, mengambil nilai ambang sebagai peringkat 2 kali lipat, untuk mengecualikan pemadaman palsu. Asumsikan bahwa arus dengan switching simultan pada semua perangkat (perhitungan lihat di atas) adalah 35 Amps, mengingat bahwa situasi seperti itu tidak normal, itu akan cukup untuk menggunakan C25 otomatis. Mesin tidak akan dimatikan, tetapi tambahan tambahan "darurat" dalam beban akan berfungsi sebagai jaminan penghentian tepat waktu.
Dewan Mengaktifkan perangkat selalu mengarah ke peningkatan jangka pendek dalam arus dalam jaringan, sehingga peralihan simultan pada beberapa perangkat sekaligus dapat merusak kabel dan hampir selalu menyebabkan pemadaman listrik oleh mesin. Hidupkan perangkat satu per satu, terutama menggunakan panas, atau membutuhkan daya tinggi!
Memilih produsen
Setelah memutuskan tegangan, arus dan kecepatan operasi, yang sebenarnya dibatasi oleh harga automata kelas yang sama, kami memilih produsen. Meskipun pendapat umum, pemutus sirkuit otomatis buatan Rusia adalah perangkat yang sangat andal, diproduksi sesuai ketat dengan para tamu (yang lebih menuntut daripada TU produsen) dan lebih murah. Bagaimanapun, yang paling benar, adalah pemilihan semua peralatan panel (tidak hanya mesin, tetapi juga rel, perisai dan aksesori) dari satu produsen, yang tidak hanya membuat pemasangan lebih mudah (karena kompatibilitas penuh), tetapi juga membantu menghemat waktu dengan membeli semuanya satu tempat.
Setelah spesifikasi untuk bagian pengantar (perisai, mesin otomatis, dll.) Telah dibuat, kami sarankan memberikannya kepada para ahli untuk evaluasi. Jika Anda menugaskan pekerjaan ini kepada spesialis, menggunakan rekomendasi kami, periksa seberapa benar pilihan karakteristik dari sudut pandang Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan menenangkan diri Anda "mereka lebih tahu" - pastikan untuk mencari tahu mengapa opsi ini ditawarkan.
Perlindungan manusia adalah yang terpenting!
Sebagai kesimpulan, katakanlah tentang perangkat lain yang harus menjadi perangkat pelindung kepala di perisai Anda. Dalam artikel kami membahas aspek perlindungan jaringan dan perangkat, sekarang mari kita bicara tentang cara melindungi seseorang. Untuk melakukan ini, gunakan apa yang disebut saklar arus diferensial otomatis, yang tujuannya, selain melacak arus, adalah untuk memantau kebocoran dan perubahan abnormal dalam jaringan. Sederhananya, jenis otomat ini mengakui bahwa perubahan yang tidak sah dalam karakteristik terjadi di jaringan, jatuh ke dalam kategori "kerusakan isolasi", "kemungkinan kontak manusia dengan kabel hidup", dll.
Deteksi seperti itu mengarah ke de-energiisasi sesaat dari bagian jaringan. Terkadang pemutus sirkuit arus diferensial disebut RCD (perangkat arus sisa), MDZ (Modul Perlindungan Diferensial). Mereka dapat digunakan dalam kombinasi dengan mesin lain. Perbedaan utama antara mesin ini adalah ia berfungsi untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik. Yang paling relevan adalah perangkat untuk menghubungkan kamar mandi dan mandi (sebaiknya dengan sensitivitas maksimum) dan dapur. Tapi hari ini, banyak yang lebih suka memasang switch di semua bagian jaringan di apartemen.
Kami berharap artikel ini akan berguna bagi Anda ketika memilih RCD dan, sebagai hasilnya, jaringan listrik Anda, perangkat listrik akan dilindungi dengan baik.
Boris 2 tahun, 1 bulan yang lalu
Andrei UZO bereaksi tepat bukan pada arus pendek. Jenis pemutus sirkuit otomatis ini mempertimbangkan situasi darurat di mana, dalam ketiadaan sirkuit pendek, arus bocor terjadi. Perubahan seketika dalam kekuatan arus, peningkatan resistensi di sirkuit dan situasi abnormal lainnya yang dipicu oleh pemutus sirkuit "tidak akan menyadarinya". Ini adalah keuntungan dari jaringan di mana ada RCD - perlindungan tidak hanya dari kelebihan beban dan hubungan arus pendek, tetapi juga seseorang dari kontak yang tidak disengaja dengan kabel.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Ketinggian outlet yang optimal dari lantai untuk TV di dinding
Cara menghubungkan soket ke sakelar
Pemanas Di Bawah Lantai
Cara melepas soket dari dinding dan membongkarnya
Persamaan dan pemerataan potensi perbedaan
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Pilih kawat listrik untuk pemasangan kabel luar ruangan di jalan
Pemilihan regulator tegangan
Bagaimana menghubungkan meter ke kabel
Bagaimana cara menghemat listrik di rumah: belajar bersama
Perbaikan ABC
Teknik mudah - bagaimana menghubungkan soket grounding dengan tangan Anda sendiri
Nomor perbaikan rumah tangga 1
Cara benar menghitung penampang kabel kabel untuk beban
Landasan
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Pengeposan
Jenis podrozetnikov untuk beton, ukuran dan pemasangannya
Pemanasan
Bagaimana menghubungkan lampu gantung dengan tiga kabel - instruksi
Penghitung
Circuit Breaker Device (AB)
Pengeposan
Instal sensor gerak: rekomendasi umum dan diagram pengkabelan
Alat
Catu daya lampu halogen
Pencahayaan
Alat pengupasan - stripper WS-04B KW
Pencahayaan
Indikator tegangan obeng untuk rumah
Pencahayaan
Tentang Kami
Sakelar biasa yang dipasang di rumah kami, dapat menghidupkan dan mematikan pencahayaan dari satu tempat. Setujui bahwa kandil, yang terletak di kamar tidur, hanya dapat dihidupkan oleh saklar, yang terletak di tempat yang sama.


content:
Sistem pembayaran kartu kredit seluler Square telah meningkat pesat. Bayi pendiri Twitter, Jack Dorsey, telah berpindah sejak Mei ini, sejak mengumumkan peningkatan untuk produk di TechCrunch Disrupt. Kemampuan konsumen untuk melakukan pembayaran seluler, menemukan pengecer yang menerima Square, dan menerima tanda terima digital memperkuat Square sebagai perangkat lunak tempat penjualan yang layak yang dapat menjadi bagian yang berpengaruh dalam evolusi e-commerce.
Konsumen mengalami banyak perubahan dalam hal ritel online, termasuk sejumlah manfaat: Data transaksi yang disimpan, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitas yang konstan hanya dengan beberapa peningkatan. Tetapi tidak ada teknologi yang hadir tanpa peringatannya, dan Square tidak terkecuali. Cnet melaporkan bahwa pada konferensi keamanan Black Hat minggu ini, para peneliti mengumumkan Square dapat digunakan untuk mengakses data kartu kredit curian.
Bagaimana pencuri bisa melakukan ini sangat mengesankan sehingga sulit untuk marah karenanya. Alih-alih menggunakan kartu sebenarnya yang dimaksud, seseorang dapat mengubah data strip magnetik menjadi file audio menggunakan mikrofon, kemudian mengambilnya dan menggunakan kabel stereo, mereka dapat memutarnya ke gadget Square yang terpasang ke smartphone. Dan begitulah: Kemampuan untuk berbelanja (hanya dalam bentuk digital) tanpa kartu.
Bukan itu saja. Saat ini, Square tidak menampilkan enkripsi atau otentikasi perangkat keras. Ini memungkinkan perangkat digunakan untuk membaca sepintas kartu untuk data dan kemudian memberi scammer kemampuan untuk membuat replikasi. “Dongle [perangkat Square] adalah skimmer. Itu mengubah iPhone apa pun menjadi skimmer ... sekarang Anda membutuhkan lebih sedikit perangkat keras teknis untuk melakukannya dan tidak ada keterampilan teknis sama sekali, ”kata peneliti Adam Laurie.
Yang pertama dari dua peretasan membutuhkan sesuatu dari pemikiran teknis, tetapi yang terakhir terdengar mudah bahkan untuk beberapa yang paling tidak kompeten secara elektronik untuk digunakan. Data kartu skimming adalah perhatian utama di sini, karena pedagang penipu di Square tidak banyak berhasil dalam mempertahankan standar keamanannya terhadap jenis aktivitas ini. Tetapi mengapa perangkat keras Square tetap tidak terenkripsi tetap menjadi misteri, dan meninggalkan lubang keamanan yang signifikan dalam sistemnya.
Pesaing utama Verifone menunjukkan kekhawatiran ini awal tahun ini, yang diberi label kampanye kotor. Terlepas dari niatnya, ini adalah poin yang valid, terutama mengingat penggunaan Square yang terus berkembang. Square mengatakan perangkat dengan kemampuan enkripsi akan dirilis musim panas ini, tetapi kita semua masih menunggu.
Kategori: Teknologi yang Muncul
posting navigasi
← Memori berlimpah: Cara membagikan foto Anda dengan teman di Google Foto Berharap Galaxy S9 Anda adalah Pixel? Berikut cara membuatnya terlihat seperti stok Android →

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id


content:
Home Viral Mbah Moen Salah Ucap Doa untuk Prabowo di Samping Jokowi, Amien Rais: "Pertanda dari Langit"
Share
Share
Share
Share
Share
Copy Link Copy to clipboard
Mbah Moen Salah Ucap Doa untuk Prabowo di Samping Jokowi, Amien Rais: "Pertanda dari Langit"
03 Februari 2019 by Ririh Dirja
Amien Rais tanggapi salah doa Mbah Moen | news.detik.com
Ramalan Amien Rais.
Pertemuan Jokowi dan Kiai Maimun Zubair atau biasa disapa Mbah Moen yang terjadi pada hari Jumat 1 Februari 2019 yang lalu memang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Mbah Moen adalah seorang kiai dan tokoh yang sangat disegani.
Tapi pertemuan Jokowi dan Kiai Maimun Zubair tersebut malah menjadi perbincangan publik dan menuai kontroversi. Pasalnya, pihak Prabowo menyebutkan bahwa Kiai Moen justru salah ucap saat berdoa. Di dalam doanya, ia malah menyebutkan nama Prabowo. Apalagi saat itu Jokowi ada di sebelahnya.
Hal ini pun membuat pendukung dari kedua kubu saling mengungkapkan argumentasinya. Termasuk dari kubu Prabowo, yaitu Amien Rais yang mengungkapkan jika kasus salah ucap tersebut merupakan suatu pertanda.
1.
Video yang viral di medsos tersebut sudah diedit dan dipotong
Jokowi bersama Mbah Moen | www.tribunnews.com
Salah satu Timses Jokowi, Rommy menyatakan bahwa video yang sempat viral tersebut memang disebarkan oleh kubu Prabowo dan sudah diedit. Jadi video tersebut tidak full.
"Sebenarnya beredar juga video klarifikasi, lanjutan, yang tidak pernah diedarkan oleh para pendukung paslon 02, karena hobi mereka yang tukang motongin video, framing media. Di video kedua, mbah Moen menegaskan doanya ditujukan oleh Pak Jokowi," ujarnya dikutip dari laman Detik.com.
2.
Mbah Moen sempat mengajak Jokowi ke kamar pribadinya
Kamar pribadi Mbah Moen | news.detik.com
Menurut penuturan Rommy, saat Jokowi mengunjungi Mbah Moen ada hal langka yang terjadi. Pasalnya Kiai tersebut sempat mengajak Jokowi untuk Sholat berjamaah di kamar pribadinya.
Rommy menambahkan bahwa mbah Moen mendoakan Jokowi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya. Dia juga menjelaskan bahwa memang doa tersebut tidak direkam karena itu adalah hal yang bersifat pribadi.
"Seterusnya KMZ langsung berdoa dan kami mengaminkan. Isinya kurang-lebih dalam bahasa Indonesia, 'jadikanlah Jokowi sebagai pemimpin yang amanah, jadikanlah Jokowi sebagai pemimpin yang mampu membawa penduduk muslim Indonesia beribadah dengan tumakninah, jadikanlah kepemimpinannya yang pertama berkah, dan jadikanlah ia terpilih untuk kedua kali (Arab-marrotain)'," jelas Rommy.
3.
Amien Rais: "Pertanda dari langit"
Tanggapan Amien Rais | news.detik.com
Sedangkan di kubu BPN menganggap bahwa penyebutan nama Prabowo itu sebagai pertanda. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais pun juga menyebut doa tersebut sebagai pertanda dari langit.
"Kemarin ada seorang presiden petahana di sebuah negara antah berantah, datang ke sebuah pesantren antah berantah. Kemudian bapak kiai yang sudah sepuh itu diminta memohon doa, sengaja oleh malaikat dimasukkan ke lisan kiai yang sangat alim tadi, ternyata menyebut nama lain. Ini pertanda dari langit, insyaallah," ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyebutkan doa itu sebenarnya untuk mendukung Prabowo. Andre menyebut doa itu sebagai pertanda dari Allah kalau Indonesia akan memiliki presiden baru.
"Ini menunjukkan dalam hati kecil Mbah Maimun, beliau mendukung Pak Prabowo, karena kan doa pertama itu yang tulus, yang benar-benar hati kecil," katanya.
Artikel Lainnya
KPU Resmi Rilis Daftar Caleg Mantan Narapidana Koruptor, Jumlahnya Menggila!
Layaknya Tarzan, Balita Ini Hilang di Hutan Lalu Dijaga oleh Beruang. Begini Kisahnya!
Sri Mulyani Balas Sebutan Menteri Pencetak Utang Dengan Puisi Super Mak Jleb!
Memang panasnya panggung politik membuat kedua kubu saling sindir menyindir. Kesalahan dan kejelekan kubu lain pun dijadikan sebagai tameng untuk saling serang. Dari kasus ini, yang jelas setiap orang memiliki hak untuk mendoakan siapa pun. Karena apa salahnya berdoa untuk orang lain?

warc-identified-content-language: ind,eng

annotation: short_sentences header footer


content:
Kelebihan Motor Honda CB 100 Terlengkap – Kali ini kami membawakan sebuah informasi mengenai Kelebihan dan Kekurangan Motor Honda CB 100 Terlengkap untuk anda. Ngomong-ngomong soal motor Honda CB 100 ini, siapa sih yang tidak mengenalnya, pasalnya motor ini sangat buming dibicarakan oleh banyak orang di era tahun 70-an. Motor ini memang memiliki umur yang sangat tua sekali namun motor Honda yang satu ini memang sangat fenomenal. Nah buat kalian yang penasaran bisa langsung simak Kelebihan dan kekurangan Honda CB 100 berikut ini.
Motor Honda CB 100 ini memang motor yang sangat luarbiasa, pasalnya dari dulu hingga sekarang ini motor ini masih dicari oleh banyak orang, walaupun saat ini sangat jarang mendapatkan Motor Honda CB 100 yang masih orisinil. Yaa maklum saja karena motor ini sudah sangat tua tentunya mempengaruhi kondisi mesinnya, sehingga banyak orang memilih memodifikasi Motor Honda CB 100 ini supaya mendapatkan performa mesin yang lebih stabil dan lebih nyaman untuk digunakan.
Karena memang termasuk motor yang sudah lama sekali, sehingga saat ini Honda CB 100 ini digolongkan sebagai motor bekas, alias tidak ada dalam kondisi baru, kecuali Motor Honda CB 150 R, ataupun seperti juga Motor Honda CBR150R yang merupakan salah satu motor sport terbaru dari pabrikan Honda. Kembali ketema kita yaitu tentang Honda CB 100 yang saat ini masih eksis karena memang masih banyak peminatnya, motor yang memiliki sebutan lain sebagai CB Gelatik ini memiliki harga yang masih sulit diprediksi sesuai dengan standar jual beli motor bekas.
Biasanya standar jualnya ditentukan dari kondisi dari motor tersebut. Semakin baik kondisi dari motor maka akan semakin mahal juga harga jualnya. Lalu bagaimana soal mesin dari motor ini?, secara umum motor ini tentunya sudah mengalami banyak modifikasi pada mesinnya supaya tetap bisa jalan, karena mengingat mesinnya yang sudah berumur sangat tua, namun juga masih ada yang menggunakan mesin versi standarnya, jika kalian ingin tahu Review Motor Honda CB 100 ini silakan simak informasi kelebihan Motor Honda CB 100 dan kekurangannya berikut ini.
Keunggulan dan Kelebihan Motor Honda CB 100 Terlengkap
Saat ini kita masuk dalam pembahasan utama kami yaitu tentang kelebihan Motor Honda CB 100 yang kemudian nantinya akan kami berikan juga mengenai Kelemahan Honda CB 100. Nah untuk Keunggulan Honda CB 100 diantaranya adalah memiliki tampilan yang sangat klasik namun tetap kelihatan maskulin. Motor ini juga memiloiki tampilan slim dengan panjang 1.955 mm, kemudian lebarnya mencapai 840 mm, untuk tingginya 1.095 mm, dan beratnya hanya 92 kg sehingga akan mudah ketika diajak untuk bermanufer di jalan raya.
Kelebihan Honda CB 100 juga hadir pada sektor mesin, dimana motor ini memiliki mesin yang gahar karena mampu meraih top speed yang tinggi, dengan menggunakan mesin tipe 4 stroke dengan OHC silinder tunggal dengan berpendingin udara, motor ini mampu menghasilkan kecepatan maksimum hingga 110,0 km/ jam dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 11,5 HP dalam putaran 10.500 rpm. dengan kemampuannya tersebut tentunya akan membuat para pengendaranya puas ketika menggunakan motor ini.
Motor ini juga memeiliki perawatan yang sederhana dan mudah, kemudian untuk sparepartnya bisa digantikan dengan replika atau bekas sehingga sangat mudah sekali dicari. Kemudian motor ini sangat mudah untuk dimodifikasi supaya mendapatkan performa atau tampilan yang sempurna. Harga jual kembali motor inipun cukup tinggi, biasanya harga dari motor ini dilihat dari tampilan dan mesin yang digunakannya.
Kekurangan-kekurangan Motor Honda CB 100
Setelah kami memberikan kelebihan Motor Honda CB 100, kali ini waktunya kami memberikan kekurangan Honda CB 100 yang diantaranya adalah pada bagian rem yang digunakan pada motor ini masih menggunakan jenis rem tromol, Kemudian motor ini juga sering mengalami trouble pada sistem kelistrikan yang bisa membuat pemiliknya kewalahan. Biasanya hal itu disebabkan karena memang mesin pada bagian kelistrikan sudah rapuh karena memang motor ini sudah sangat tua sekali, pantas jika sering ada masalah seperti itu.
Biasanya orang yang membeli motor ini akan mengalami mesin mogok, kebanjiran bensin, atau masalah yang lainnya, karena itu banyak pemilik Motor Honda CB 100 sekarang yang memilih untuk mengganti blok mesinnya supaya masalah tersebut bisa teratasi. Kemudian Sparepart original dari motor ini sangat susah didapatkan, yaa pantas saja karena motornya juga sudah tidak diproduksi lagi, begitu juga dengan sparepartnya. Nah itu yang dapat kami berikan, untuk kalian yang menginginkan informasi yang lebih simpel bisa simak Tabel Kelebihan Motor Honda CB 100 dan Kekurangannya berikut ini
Keunggulan Motor Honda CB 100
Kelemahan Motor Honda CB 100
Tampilan keren dan klasik Rem masih menggunakan tipr tromol
Mudah untuk diajak bermanufer Sistem kelistrikan sering trouble
Spesifikasi gahar, karena mampu meraih top speed yang tinggi Sparepart original susah didapatkan
Perawatan sederhana dan mudah
Sparepart bisa digantikan dengan replika
Mudah dimodifikasi
Harga jual kembali yang tinggi
Itulah tadi yang dapat kami berikan mengenai Kelebihan dan Kekurangan Motor Honda CB 100 Terlengkap kali ini untuk anda. Bagi kalian yang tertarik ingin membelinya namun masih merasa ragu dengan kekurangan yang dimilikinya kalian tidak perlu panik karena ada solusi dari masalah tersebut. Dan solusinya adalah kalian harus memodifikasi Honda CB 100 sehingga kalian dapat merasakan kenyamanan ketika menggunakan motor ini. Bahkan banyak orang yang hanya menggunakan rangka dari Honda CB 100, dan mengisi mesinnya dengan mesin dari motor lain.
Untuk informasi saja, bahwa motor ini sudah tidak diproduksi lagi, jadi kalian hanya bisa membeli motor ini dalam keadaan second. Nah buat kalian yang ingin mengetahui Review Honda CB 100 secara detail, bisa simak informasi kami tentang Spesifikasi Honda CB 100 dan Harga Honda CB 100 yang kami berikan berikut ini.
Review Spesifikasi Motor Honda CB 100 Terlengkap
Dimensi
Dimensi Panjang x Lebar x Tinggi 1,955 mm x 840 mm x 1,095 mm
Berat Kosong 95 kg (209.4 pounds)
Suspensi Depan Teleskopik fork
Suspensi Belakang Swing arm
Ban Depan 2.50-18
Ban Belakang 2.75-18
Rem Belakang 110 mm drum
Rem Depan 110 mm drum
Dapur Pacu / Mesin
Kapasitas Mesin Air cooled, 4-stroke OHC engine Udara didinginkan, mesin 4-tak OHC
Diameter x Langkah 50.5 mm x 49.5 mm
Tenaga Maksimal 11,5 hp @10.500 rpm
Kecepatan Maksimum 110,0 km/jam
Kompresi 9.5:1
Fitur
Kapasitas Bahan Bakar 4.5 lit 4.5 menyala
Kapasitas cadangan bahan bakar 0.5 lit 0,5 menyala
Transmisi 5 Kecepatan
Pengoperasian Gigi 1-N-2-3-4-5
Mesin 147.3
Katup Silinder 2
Transmisi
Tipe Transmisi Manual 5-Speed
Tipe Kopling Manual, Basah, Multiplat
Tipe Kick Starter
Daftar Harga Motor Honda CB 100 Terbaru
Tipe Harga
Harga Motor Honda CB 100 Tahun 1970 Rp. 4.000.000,-
Harga Motor Honda CB 100 Tahun 1971 Rp. 4.500.000,-
Harga Motor Honda CB 100 1972 Rp. 6.000.000,-
Itulah tadi Spesifikasi dan Harga Motor Honda CB 100 yang dapat kami berikan untuk anda semua, kemudian untuk kalian yang ingin membelinya kami ingatkan kembali bahwa motor ini dapat kalian beli dalam keadaan bekas atau second. Jadi harga dari Honda CB 100 ini bisa berbeda-beda satu sama lain. Karena harga tersebut biasanya dipatok dari spesifikasi motor, tampilan motor, ataupun tahun motor, dan kalian bisa saja mendapatkan harga yang murah apabila sang penjual memang sedang membutuhkan uang.
Itulah tadi informasi yang dapat kami berikan mengenai Kelebihan dan kekurangan Motor Honda CB 100 Terlengkap kali ini. Sebagai catatan saja ketika kalian membeli motor ini, sebiknya kalian melihat keadaan fisik motor, mengecek mesin, cek pajak, stnk ataupun BPKB. Mungkin cukup sekian untuk infromasi kami di Kelebihanmotor.com kali ini, mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam penulisan kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kelebihan motor selanjutnya.
Share on: Twitter Facebook Google +
Kelebihan dan Kekurangan Motor Honda CB 100 Terlengkap | suzuki | 4.5
Related Posts
Kelebihan dan Kekurangan Honda Monkey Original
Kekurangan Honda Monkey | Pada kesempatan ini, kami ingin kembali mencoba untuk memberikan sebuah informasi tentang kekurangan dan kelebihan motor kepada anda...
Inilah Kekurangan dan Kelebihan Honda SH150i Indonesia
Kelebihan Honda SH150i | Hari ini kami akan coba kembali membahas informasi mengenai kekurangan dan kelebihan motor, adapun untuk informasi mengenai kelebihan...
Ulasan Kelemahan dan Kelebihan Honda PCX Hybrid 150
Kelebihan Honda PCX Hybrid | Sekarang ini kami ingin mencoba untuk kembali memberikan sebuah informasi seputar kekurangan dan kelebihan motor, adapun untuk...
Review Kekurangan dan Kelebihan Honda ADV 150 Terlengkap
Kelebihan Honda ADV 150 | Sekarang ini kami ingin kembali memberikan sebuah informasi mengenai kekurangan dan kelebihan motor, adapun untuk pembahasan mengenai...
15 Kelebihan dan Kelemahan Honda Beat Street : Spesifikasi dan Harga
Kelemahan Honda Beat Street | Pada kesempatan ini, kami akan kembali mencoba untuk memberikan ulasan seputar kekurangan dan kelebihan motor kepada anda....

label: en


content: Kinikita-Halo kinikitaers, lama tak jumpa, sekarang TS sedang berada di negara matahari terbit Jepang. Ngomong-ngomong tentang Jepang, negara ini memiliki


content:
Natal merupakan hari bahagia dimana Kristus lahir ke dunia menjadi manusia. Setiap tahunnya umat Kristiani merayakan hari besar ini, begitu pun dengan PMKK STFI LI-Ion, sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bidang rohani Kristen. Acara Natal merupakan salah satu program kerja besar tahunan yang diadakan oleh PMKK dan SEMAFI bidang rohani Kristen. Ini merupakan acara Natal kedua kalinya yang diadakan oleh PMKK. Tema yang diusung pada N`atal kali ini adalah “come, ask, and worship” yang artinya datang, bertanya, dan melayani/menyembah.
“Makna dari tema ini adalah kita diundang untuk datang kepada Tuhan, bertanya kepada-Nya lalu melayani-Nya. Sama seperti 3 orang majus dari Timur yang pada saat Yesus dilahirkan, mereka datang, lalu bertanya pada Herodes tentang jalan menuju Betlehem tempat dimana Yesus dilahirkan, dan setelah mereka menemukan Yesus di Palungan, mereka menyembah dia dan memberikan persembahan berupa emas, mur, dan kemenyan kepada Yesus” tutur Natalia selaku ketua pelaksana acara Natal.
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa STFI saja, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan dari Gereja Mahasiswa (GEMA) dan beberapa kampus seperti Sekolah Tinggi Farmasi Bandung (STFB) dan Universitas Telkom, serta beberapa tamu undangan.
Acara berlangsung dengan meriah dan sesuai dengan rencana, lagu-lagu pujian dilantunkan dengan indah, ibadah pun berjalan dengan lancar. Persembahan drama spesial dari panitia Natal setelah dilangsungkannya ibadah sangat menghibur dan mengandung makna yang mendalam, selain itu persembahan lagu dari PMKK STFB yang menghibur juga menambah kemeriahan acara Natal PMKK STFI.
“Semoga di acara Natal selanjutnya, semakin banyak yang hadir baik dari Universitas lain maupun dari anak-anak STFI serta para alumni sehingga Natal semakin ramai dan bisa saling mengenal satu dengan yang lain dalam Tuhan” Harap Natalia untuk acara Natal selanjutnya.


content:
Ala Dapat Penghasilan Tambahan Berasal Situs Judi Slot Deposit Via Pulsa Tanpa Potongan - Mariede France
Mariede France
Menu
Beranda
Tentang Kami
Kontak
Privacy Policy
Search for:
Ala Dapat Penghasilan Tambahan Berasal Situs Judi Slot Deposit Via Pulsa Tanpa Potongan
Jika engkau mau capai penghasilan embel-embel dari atraksi yang engkau lakukan pada salah ahad pilihan posisi judi QQ online, ada beragam ayat sebetulnya memang harus engkau lakukan dan baik dan benar. Siap beragama peluang yang becus anda Seandainya ambil untuk bisa mendapatkan keuntungan berasal apa yang anda buat tersebut. Mumpung ini berbagai macam diantaranya nang memang bukan bisa capai keuntungan moneter apapun dari permainan yang mereka lakukan karena menazamkan salah berbobot menentukan preferensi. Selain itu karena cuma mungkin membuat tidak aliran dan enggak tahu alkisah ada bayaran tambahan nang mungkin ahli kita peroleh dan dapatkan jika kita gabung beserta bermain dekat salah esa pilihan situs terbaik.
Andaikan kita coba gabung dekat salah satu pilihan situs judi QQ terbaik bersama terpercaya, kita bisa mengetahui bahwa terdapat banyak betul-betul peluang nang bisa kita peroleh dan dapatkan. Kita sebagai aktor akan sangat diuntungkan dan beragam opsi peluang yang ditawarkan beserta bisa kita dapatkan. Andaikata memang sedia peluang nang bisa kita peroleh dapatkan tentu itu bisa bekerja salah satu hal yang menguntungkan. Kita sebagai kontestan akan betul-betul terbantu beserta adanya angin dan keuntungan tersebut. Ini yang akibatnya akan bisa membuat kita bisa berpengharapan dan sana percaya diri kerjakan bergabung beserta bermain pada salah esa pilihan posisi judi nang terbaik dengan terpercaya.
Cara Agar Becus Income Komplemen Di Situs Judi Qq Online
Agar Kemudian Dikau bisa memperoleh Sumber honorarium tambahan berasal situs aci koki online di mana ada berbaur, anda mudah-mudahan memang ahli mengetahui maka ada jumlah cara bersama ada kira-kira strategi nang memang becus digunakan. Dan mengetahui beserta memahami bab beberapa ala tersebut, cerita dengan begini yang akhirnya akan boleh menjadi aib satu awalan yang tepat yang boleh kita jika gunakan. Sudahlah Oleh karena itu kita sebagai anggota harus bisa mengetahui bab cara beserta strategi barang apa sebetulnya yang paling bagus dan mengelokkan menarik lakukan digunakan. Mengenai beberapa ciri sebagaimana dimaksud yaitu diantaranya adalah sebagai halnya dijelaskan berikut ini:
1. Gabung di situs nang menawarkan penyulingan bonus – pertama yang harus dikau lakukan adalah Dimana engkau sebaiknya coba mencari salah satu preferensi situs agen judi QQ menawarkan banyak bonus. Dan banyaknya penyulingan bonus nang ditawarkan tentu ini boleh sangat mengayakan untuk bisa anda dapat dan dapatkan.
2. Penuhi Beberapa limitasi ketentuan – kemudian kita bisa berhasil bonus tercatat maka ala yang layak dilakukan ialah dimana kita harus becus memenuhi kualifikasi ketentuan apalagi dahulu. Andai kita boleh memenuhi kondisi ketentuan cerita dengan sebagai itu kita hendak bisa capai keuntungan yang lebih berbagai macam dan kian besar. Kita akan amat terbantu dan adanya proposal yang ditawarkan tersebut.
3. Pikirkan dengan cara apa cara berhasil lebih rajin – berikut Anda kudu bisa kenang tentang bagaimana caranya supaya Kemudian Engkau bisa berhasil lebih kerap dalam atraksi judi QQ online nang Anda jalankan. Semakin dikau menang kerap maka semakin besar gaji yang ahli anda peroleh dan dapatkan.
Demikian kasatmata beberapa bab dan jumlah cara nang bisa dilakukan ketika awak bisa bergabung dan berlagak di aib satu opsi situs judi QQ online yang terbaik dan terpercaya yang boleh beri embel-embel penghasilan.
Posted in Situs Judi Online and tagged Joker123 Mobile on April 24, 2021 by admin.
← Akan Dapat Honorarium Tambahan Dari Situs Spekulasi Qq Slot Deposit Pulsa	Atas Dapat Honorarium Tambahan Bermula Situs Judi Judi Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan →


content: VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah akses internet yang di mana jaringan nya bersifat pribadi, VPN sendiri banyak di bilang sebagai salah satu Akses Internet Yang Sangat Aman ketimbang salah satu internet biasa yang sering kita gunakan. Namun hal tersebut sendiri tidak sepenuh nya benar karena saat ini saja banyak sekali Software Gratis yang […]


content:
CRISTIANO RONALDO bukan hanya dikenal sebagai Pemain Bola Terbaik Di Dunia saja namun ia juga di kenal dengan pribadi yang suka dengan KOLEKSI MOBIL SPORT yang anti mainstream bagaimana tidak? Diri nya sendiri saat ini setidaknya sudah memiliki puluhan MOBIL SPORT dengan harga mencapai puluhan miliar rupiah. Namun di sini kita akan membahas 3 MOBIL […]
Posted on May 22, 2019
Pemain Bola Dengan Jam Tangan Termahal Di Dunia
Berita Hari Ini Terbaru Terupdate – Jam Tangan merupakan salah satu aksesoris yang banyak di gunakan oleh orang termasuk pada beberapa Pemain Bola Terkenal Di Dunia. Jam tangan sendiri memiliki banyak sekali macam baik dari bentuk maupun harga yang super mahal. Saat ini saja Jam Tangan menjadi salah satu tren atau kebutuhan wajib yang di […]
Posted on May 20, 2019
Sarri Di Maki, Kante Minta Untuk Tidak Salahkan Ia
Pemain dari CHELSEA, N’GOLO KANTE. Mengatakan bahwa untuk fans THE BLUES jangan selalu menyalakan pelatih mereka MAURIZIO SARRI. Karena cedera yang di alami PEMAIN ASAL PERANCIS ini. Ia juga mengatakan bahwa ia akan segera bermain di beberapa pertandingan akhir ini. Kante sendiri mengalami cedera saat bermain dengan klub WATFORD pada pekan lalu yang di mana […]


content:
Zaman sekarang, sebagian orang sudah tidak terlalu mementingkan untuk membeli mobil karena adanya fasilitas rental mobil yang nyaman dan mudah dilakukan. Selain harganya yang cenderung terjangkau, menggunakan jasa rental mobil juga ternyata lebih nyaman karena Anda tidak perlu memperhatikan kondisi mobil tiap bulannya, karena sudah menjadi tanggung jawab pemilik jasa rental mobil.
Nah, jika sebelumnya Anda belum pernah menggunakan jasa rental mobil, berikut ini beberapa jenis layanan rental mobil yang perlu Anda ketahui.
Rental Mobil Harian
Rental mobil harian merupakan salah satu jenis layanan rental mobil yang banyak digunakan oleh orang-orang. Rental mobil harian ini biasanya digunakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja sesuai dengan keperluan. Biasanya, rental mobil harian ini berlaku per tanggal mulai pukul 00:01 malam dan harus dikembalikan sebelum berganti hari.
Rental Mobil 24 Jam
Berbeda halnya dengan sewa mobil harian, sewa mobil 24 jam ini menggunakan sistem durasi waktu, misalnya jika Anda mengambil mobil pada pukul 8 malam untuk satu hari, Anda harus mengembalikan kembali mobil tersebut di hari selanjutnya maksimum pukul 8 malam juga agar tidak dikenakan biaya tambahan. Biasanya, setiap jasa rental mobil memiliki kebijakannya masing-masing mengenai sewa mobil harian atau sewa mobil 24 jam.
Rental Mobil Mingguan / Bulanan
Biasanya, untuk kebutuhan liburan, atau bahkan pulang kampung, rental mobil mingguan dan bulanan merupakan rental mobil yang sangat populer karena harganya yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun lebih banyak ditemukan di musim liburan, tapi ada juga lho yang menggunakan jasa rental mobil mingguan atau bulanan secara rutin.
Rental Mobil dengan Supir
Menggunakan jasa rental mobil dengan supir bisa meminimalisir tanggung jawab dan meningkatkan kenyamanan perjalanan, apalagi untuk kebutuhan kerja atau berlibur. Dengan menggunakan jasa rental mobil dengan supir pun tanggung jawab kerusakan dan keamanan mobil ada di tangan supir tersebut.
Rental Mobil lepas kunci
Beda halnya dengan sewa mobil dengan supir, sewa mobil lepas kunci berarti Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan tersebut karena kunci mobil dan STNK-nya akan dipinjamkan kepada Anda.
Dari kelima jenis layanan rental mobil yang ada, Anda pernah menggunakan jasa rental mobil yang mana?
Sumber foto: pexels.com
Latest Blog
28 Jun 2022
9 Tips Liburan Bersama Pasangan untuk Pertama Kali
27 Jun 2022
Liburan ke Nusa Penida, Enaknya Kemana Aja?
26 Jun 2022
5 Rekomendasi Wisata Pantai Jawa Tengah Terbaik
Jennete Rent menyediakan jasa sewa mobil / rental mobil di Jakarta untuk harian atau bulanan dengan kendaraan terawat dan harga murah.