content:
Sebagian besar konsumen tidak peduli apa yang ada di depan mereka: RCD (sisa pemutus sirkuit saat ini) atau difatomat (diferensial otomatis). Tetapi ketika mengembangkan proyek untuk jaringan listrik rumah atau apartemen pribadi, pertanyaan ini memiliki signifikansi yang pasti.
Secara umum, masalah yang dimiliki warga negara kita dengan mengatur perlindungan rumah mereka sendiri, dalam hal keselamatan listrik, adalah signifikan. Tetapi apa yang harus dikatakan, jika masih di banyak daerah terpencil, hal-hal seperti "serangga" dalam kemacetan lalu lintas adalah norma?
Baru-baru ini, seorang teman saya bertanya kepada saya pertanyaan tentang apa yang ada di dashboard saya UZO atau difavtomat. Bagaimana membedakan mereka. Karena masalahnya, dalam pendapat profesional, sangat serius, kami menawarkan program pendidikan kecil untuk topik ini, termasuk ahli listrik, terutama yang muda.
Pengetahuan ini akan memungkinkan Anda untuk memahami apa yang "hidup" di switchboard Anda: UZO atau difavtomat, mengapa meletakkannya di sana dan berapa banyak itu akan membantu, atau mengapa menyimpannya di masa depan?
Seorang ahli listrik yang berpengalaman, yang memiliki lebih dari satu sirkuit pendek di belakang bahunya, bahkan dapat menyinggung pertanyaan-pertanyaan semacam itu! Namun, di kalangan anak muda, sedikit perhatian diberikan kepada teori, meskipun konsumen menanyakan pertanyaan ini sepanjang waktu. Dan sekarang saya akan memberi tahu Anda beberapa opsi tentang bagaimana RCD berbeda dari difavtomat.
Perbedaan antara Uzo dan otomat diferensial sesuai dengan tujuan fungsinya
Jika Anda melihat RCD dan difavtomat, maka dalam penampilan kedua perangkat ini sangat mirip satu sama lain, tetapi fungsi yang mereka lakukan berbeda. Ingat fungsi apa yang dilakukan oleh RCD dan automaton diferensial.
Perangkat arus sisa bekerja jika arus diferensial, arus bocor, muncul di jaringan yang terhubung. Jika arus bocor terjadi, seseorang dapat menjadi yang pertama menderita jika mereka menyentuh peralatan yang rusak. Selain itu, ketika arus bocor muncul di kabel, insulasi akan memanas, yang dapat menyebabkan kebakaran dan api.
Oleh karena itu, RCD dipasang untuk melindungi terhadap sengatan listrik, serta dari kerusakan pada kabel listrik dalam bentuk kebocoran yang disertai dengan api. Untuk detail lebih lanjut tentang cara kerja perangkat ini, lihat prinsip pengoperasian RCD di artikel.
Sekarang lihat pada otomaton diferensial. Ini adalah perangkat unik yang menggabungkan pemutus sirkuit (lebih mudah dipahami oleh publik sebagai "robot") dan RCD yang sebelumnya dianggap. Ie otomat diferensial dapat melindungi kabel Anda dari sirkuit pendek dan beban berlebih, serta dari terjadinya kebocoran yang terkait dengan situasi yang dijelaskan sebelumnya.
Sekarang titik utama di mana semua orang mulai bingung: ingat bahwa RCD, tidak seperti diffavtomat, tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan korsleting. Dan kebanyakan konsumen berpikir bahwa dengan memasang RCD, mereka terlindungi dari segalanya!
Dalam istilah yang sederhana, RCD hanyalah indikator yang mengontrol kebocoran dan arus tidak mengalir melewati konsumen utama Anda: peralatan listrik, bola lampu, dll. Jika suatu tempat di jaringan isolasi rusak dan kebocoran arus muncul, RCD bereaksi terhadapnya dan mematikan jaringan.
Jika pada saat yang sama untuk menyalakan semua peralatan listrik (pemanas pengering rambut-setrika), yaitu, untuk sengaja membuat overload, RCD tidak akan berfungsi. Dan kabel, jika tidak ada perangkat keamanan lainnya, pastikan untuk membakar bersama dengan RCD. Jika RCD dan fase terhubung dan nol, dan mendapatkan hubungan pendek yang besar, RCD juga tidak berfungsi.
Mengapa saya maksud semua ini, saya hanya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa, karena RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek, maka Anda mungkin setuju dengan saya bahwa Anda harus melindunginya sendiri. Itulah mengapa RCD selalu terhubung secara seri dengan pistol. Kedua alat ini bekerja dalam pasangan, sehingga untuk berbicara: yang satu melindungi dari kebocoran, yang lain dari beban berlebih dan sirkuit pendek.
Dengan menggunakan difavtomat alih-alih RCD, Anda menyingkirkan situasi yang dijelaskan di atas: itu akan melindungi terhadap segalanya.
Mari kita menarik garis, perbedaan utama antara RCD dan difactom adalah bahwa RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek.
Perbedaan visual antara Uzo dan diphiftomate
Bahkan, ada banyak fitur eksternal yang membuatnya mudah dibedakan antara UZD dan diphavtomat. Lihatlah gambarnya. Secara visual, kedua perangkat ini sangat mirip: seperti case, switch, tombol "test", semacam sirkuit pada case, dan surat yang tidak bisa dimengerti.
Tapi agar lebih korosif, maka Anda akan memperhatikan: skema berbeda, gelas berbeda, huruf-huruf tidak akan terulang. Manakah dari perangkat ini yang merupakan RCD, dan mana yang difavtomat?
Di atas, kami memeriksa perbedaan fungsional antara perangkat ini, dan sekarang kami akan mempertimbangkan bagaimana UZO berbeda dari diffavtomat secara visual - jadi untuk mengatakan perbedaannya terlihat dengan mata telanjang.
1. Menandai dengan arus pengenal
Salah satu cara untuk membedakan secara visual RCD dari diphavtomat adalah penandaan saat ini. Pada setiap perangkat, karakteristik teknisnya ditunjukkan. Untuk perangkat yang kami anggap karakteristik utama adalah arus operasi pengenal dan arus bocor pengenal.
Jika hanya ada angka pada kotak instrumen dalam huruf besar (nominal saat ini), ini adalah RCD. Dalam gambar kami ini adalah merek perangkat VD1-63.
Angka 16 diindikasikan pada kasusnya, ini berarti perangkat ini dinilai untuk arus pengenal 16 (A). Jika pada awal tulisan ada huruf Latin B, C atau D, dan kemudian muncul angka, maka Anda memiliki otomaton diferensial. Sebagai contoh, di ABDT32 difavtomate, "C" adalah nilai dari arus pengenal, yang menunjukkan jenis karakteristik pelepasan elektromagnetik dan termal.
Baca dengan seksama dan ingat lagi. Jika dieja "16A", ini adalah RCD yang arus pengenalnya seharusnya tidak lebih dari 16 ampere. Jika ada tertulis "C16" - ini adalah diffuser, di mana huruf "C" adalah karakteristik dari rilis "tertanam" di perangkat, yang dirancang untuk arus pengenal 16A.
2. Sirkuit listrik ditampilkan pada perangkat
Di badan perangkat eksekutif atau pelindung apa pun, pabrikan selalu menempatkan konsepnya. Pada RCD dan automaton diferensial mereka sangat mirip.
Kami tidak akan daftar sekarang segala sesuatu yang digambarkan di sana (ini adalah topik artikel yang terpisah), tetapi hanya menyoroti perbedaan utama. Di sirkuit, RCD adalah oval, yang menunjukkan transformator diferensial - jantung perangkat, yang bereaksi terhadap kebocoran arus dan relay elektromekanik, yang menutup dan membuka sirkuit, kontak daya untuk menghubungkan kabel, dll.
Dalam diagram difavtomat, kecuali untuk semua elemen serupa, penunjukan termal dan pelepas elektromagnetik yang bereaksi terhadap overload dan arus hubung singkat adalah khas.
Oleh karena itu, melihat diagram pengkabelan, yang ditunjukkan pada kasus ini, Anda sekarang tahu bagaimana perbedaannya. Jika diagram menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, ini adalah diferensial otomatis. Ini adalah perbedaan skematis antara RCD dan diphavtomat.
3. Nama pada casing perangkat
Jika Anda, sebagai konsumen sederhana, sulit mengingat bagaimana RCD berbeda dari difwavomat, kami akan memberi tahu Anda: mengetahui masalah artikelnya, banyak produsen, sehingga pelanggan tidak bingung, tuliskan nama perangkat pada kasus tersebut.
Ini ditulis pada permukaan sisi pemutus sirkuit RCD - saklar diferensial. Ini ditulis pada permukaan sisi dari kasus difactomta - pemutus sirkuit arus diferensial. Meskipun prasasti seperti itu tidak diterapkan pada semua produk, sebagai suatu peraturan, pada pabrikan Rusia dan saya belum melihat tanda seperti itu pada semua produk asing.
4. Prasasti disingkat pada perangkat
Pada dasarnya, pertanyaan tentang bagaimana membedakan RCD dari diphavtomate diminta untuk produk buatan luar negeri. Jika kita berbicara tentang produk domestik, maka tidak ada pertanyaan sama sekali.
Pada perangkat tersebut, sebagai aturan, ada tertulis dalam bahasa Rusia bahwa ini adalah RCD atau AVDT otomatis diferensial.
Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa perangkat potongan pelindung (RCD) sekarang benar disebut switch diferensial (VD). Mesin otomatis diferensial - ini juga merupakan pemutus sirkuit arus diferensial (AVDT).
Menyimpulkan bagaimana membedakan antara Uzo dan difavtomata
Dengan parameter harga, RCD dan difavtomat berbeda. Ini terutama berlaku untuk produk impor. Biaya difavtomat normal sedikit lebih murah daripada RCD, lengkap dengan mesin konvensional.
Kualitas perangkat yang diimpor lebih tinggi. Domestik yang juga cukup baik, tetapi mereka kalah dalam karakteristik penting seperti waktu respon, lebih rendah dalam keandalan komponen mekanik, rendah dasar dalam kualitas perumahan.
Adapun keandalan operasi, kedua perangkat ini tidak kalah satu sama lain.
Karena difavtomat adalah perangkat gabungan, saya akan mencatat dari kekurangan operasi yang ketika dipicu sulit untuk menentukan apa yang menyebabkan shutdown: kelebihan beban, arus pendek atau kebocoran arus. Benar, perangkat berkembang: beberapa diphavomat dilengkapi dengan indikator aktuasi diferensial saat ini.
Aspek positif dari AVDT adalah kemudahan instalasi: penting bagi seorang ahli listrik untuk mengencangkan beberapa sekrup yang lebih kecil di kotak pemasangan yang ketat. Di sisi lain, ini meningkatkan keandalan sirkuit: semakin kecil koneksi, semakin baik. Tetapi jika perangkat rusak, itu harus diganti.
Dalam kasus menggunakan RCD pada pasangan dengan pistol, proses perbaikan terlihat lebih murah: salah satu elemen atau perubahan lain. Ini harus diperhitungkan ketika merancang jaringan Anda, dengan mempertimbangkan risiko dari mereka atau peristiwa negatif lainnya dan kemungkinan frekuensinya.
Pilihan untuk implementasi skema dengan perangkat ini, Anda dapat memikirkan banyak hal, yang utama adalah bahwa Anda memahami dan mengingat mengapa Anda melakukan ini.
Saklar otomatis, difavtomat, UZO - apa bedanya?
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. sirkuit pendek yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban turun ke jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Karakteristik dan perbedaan difactomat dan RCD
Kondisi kerja dan hidup yang aman untuk setiap orang berarti memberikan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kejutan listrik. Bahaya serius berasal dari garis-garis di mana ada isolasi kualitas yang buruk atau rusak. Tegangan yang mengancam jiwa hadir pada peralatan listrik rumah tangga dengan rumah logam. Perlindungan diberikan melalui pemasangan perangkat khusus. Perlu dipahami lebih detail apa yang lebih baik, difavtomat atau UZO.
Kebutuhan untuk menggunakan perangkat pelindung
Perangkat elektromekanik dan elektronik memberikan keamanan yang memadai kepada orang tersebut, melindungi saluran listrik dari sirkuit pendek yang tidak disengaja dan kelebihan beban. Untuk tujuan ini, itu adalah kebiasaan untuk menginstal diphavomat atau UZO (HP)
Alat pengaman (saklar diferensial) memberikan perlindungan kecepatan tinggi dengan bereaksi dengan hubungan arus pendek fase ke tanah, tubuh relatif terhadap sentuhan manusia. Perangkat semacam itu digunakan secara independen, itu memasuki sistem dengan zeroing atau grounding.
Adapun difavtomat, itu diwakili oleh perangkat kontak switching. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan, menonaktifkan / mengaktifkan, arus listrik dalam kondisi operasi normal. Jika arus diferensial mencapai batas yang ditunjukkan, kontak akan terbuka. Secara struktural, perangkat ini diwakili oleh 2 atau 4 switch otomatis, sebuah blok untuk perlindungan diferensial.
Prinsip operasi dari difavtomat adalah bahwa ia akan mematikan rangkaian ketika terkena air pada alat listrik. Perlindungan serupa akan muncul ketika bagian isolasi kabel rusak. Sejalan dengan perangkat semacam itu atau sebagai gantinya, RCD sering dipasang.
Tujuan fungsional
Ketika mempertimbangkan perangkat yang dideskripsikan, orang biasa tidak dapat selalu memahami bagaimana perbedaan itu berbeda dari ouzo. Dalam hal peralatan eksternal, mereka sangat mirip, tetapi mereka berbeda secara radikal sehubungan dengan fungsi-fungsi yang mereka lakukan.
Perangkat keamanan akan berpindah ketika arus bocor (diferensial) terdeteksi di jaringan yang terhubung. Dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan besar cedera pada seseorang yang berhubungan dengan peralatan yang rusak. Selain itu, kebocoran arus memerlukan pemanasan isolasi di kabel, api berikutnya. Oleh karena itu, RCD diperlukan untuk mencegah cedera pada sengatan listrik, mencegah pemanasan berlebih dan penyalaan kawat.
Jika kita mempertimbangkan otomat diferensial, ini adalah perangkat universal yang menggabungkan RCD yang dijelaskan di atas dan sakelar tipe otomatis (pada orang biasa, otomat). Perangkat ini dirancang untuk mencegah sirkuit pendek di kabel, untuk mencegah kebocoran arus, kelebihan beban di sirkuit, sering terjadi di rumah, di tempat kerja.
Memahami apa perbedaan difactomatv dan ouzo, perlu dipahami bahwa RCD tidak mampu mencegah korsleting dan beban pada jaringan dengan prinsip difavtomat. Ini adalah kesalahan utama banyak pengguna yang keliru menyamakan perangkat yang dideskripsikan dengan tujuan fungsional. Perangkat shutdown pelindung adalah indikator yang mendeteksi kebocoran arus yang tidak pergi ke bola lampu dan peralatan. Ini menanggapi kerusakan isolasi dan mematikan jaringan kerja.
Jika Anda sengaja membuat kelebihan beban dengan menyalakan banyak perangkat listrik pada saat yang sama, RCD tidak akan beroperasi, dan tanpa adanya perangkat pelindung lainnya, kemungkinan bahwa kabel akan menyala bersama dengan perangkat ini. Perangkat keamanan tidak bereaksi dengan kesalahan yang kuat. Itulah sebabnya para ahli menyarankan agar RCD dihubungkan secara paralel dengan yang otomatis. Instalasi semacam itu berfungsi dengan baik berpasangan, mencegah terjadinya sirkuit pendek, kelebihan beban dan kebocoran. Jika Anda hanya menginstal difavtomat, itu akan memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap situasi darurat yang dijelaskan di atas.
Perbedaan visual
Jika kita membandingkan RCD otomatis dan standar pada peralatan eksternal, segera tanda-tanda serupa di antara mereka terbukti. Hampir tubuh yang sama, kehadiran tombol "test", saklar khusus, singkatan dan diagram huruf yang tidak terpahami. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, ternyata peruntukan literal tidak terulang, dan saklar beralih dan sirkuit berbeda, karena fitur fungsional mereka.
Memahami perbedaan antara Ouzo dan otomaton diferensial akan lebih mudah jika kita mempertimbangkannya lebih detail. Ada daftar seluruh perbedaan visual yang akan membantu bahkan orang yang tidak berpengalaman untuk membedakan perangkat ini satu sama lain.
Menandai dengan memberi label
Metode pembedaan visual yang benar dan terbukti dari satuan-satuan yang dijelaskan adalah penandaan dengan arus pengenal. Pada kasus masing-masing perangkat, karakteristik teknis perlu ditampilkan, khususnya, ini adalah arus bocor dan arus operasi. Jika hanya ada angka pada kasus ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah RCD, misalnya, VD-63. Ini memiliki penunjukan numerik 16 (A).
Jika sebelum sebutan tersebut ada huruf Latin B, C, D, itu menunjukkan adanya otomat diferensial. Contohnya adalah perangkat merek AVDT32, di mana nilai arus pengenal didahului oleh huruf "C". Ini menentukan jenis pelepasan panas dan elektromagnetik.
Nilai sirkuit listrik
Setiap perangkat pelindung atau eksekutif dilengkapi dengan diagram skematik yang diterapkan pada tubuh. Pada difactom dan UZO mereka sangat mirip, tetapi ada juga perbedaan:
Pada perangkat shutdown keselamatan ada perbedaan besar dalam bentuk oval. Tanda semacam ini digunakan untuk menunjuk transformator diferensial, yang menonjol sebagai jantung dari seluruh unit dan bereaksi terhadap kebocoran arus. Juga pada gambar ada relay elektromekanik yang dirancang untuk membuka dan menutup sirkuit, kontak daya untuk menghubungkan kabel.
Pemetaan skematik dari difavtomata, di samping simbol konvensional di atas, mengandung definisi bersyarat dari pelepasan elektromagnetik dan termal, yang bereaksi terhadap sirkuit pendek dan kelebihan arus.
Itu penting! Menurut diagram pengkabelan yang digambarkan, adalah mungkin untuk secara akurat menentukan instrumen yang tersedia.
Nama dan singkatan
Sulit bagi orang biasa untuk mengingat tanda-tanda khas dari perangkat pelindung yang terhubung ke jaringan listrik. Untuk menyederhanakan tugas, pabrikan telah melangkah lebih jauh, mereka meninggalkan di sisi badan produk dengan nama langsungnya. Jadi, pada kotak luar RCD, tulisan "saklar diferensial" ditampilkan.
Adapun difavtomat, tulisan di atasnya berbunyi "saklar diferensial otomatis saat ini." Praktik menunjukkan bahwa petunjuk pengenal tersebut ada dalam banyak kasus pada perangkat produksi dalam negeri, tetapi tidak sama sekali. Singkatan diindikasikan dengan cara berikut:
Indikator kualitatif
Jika kita mempertimbangkan parameter harga, perangkat pelindung yang dijelaskan sangat berbeda di dalamnya, terutama ketika menyangkut produk impor. Standar difavtomat suatu urutan besarnya lebih murah dibandingkan dengan RCD, yang datang dalam satu set lengkap dengan mesin standar.
Dari segi kualitas, produk impor menempati posisi terdepan. Adapun perangkat buatan Rusia, mereka agak lebih rendah daripada rekan-rekan asing dalam parameter seperti:
keandalan bagian mekanik individu;
waktu respons;
keandalan dan daya tahan kasus.
Itu penting! Jika kita membandingkan keandalan operasi diphiftomate dan RCD, mereka praktis tidak kalah satu sama lain.
AVDT adalah perangkat gabungan. Kerugian selama operasi adalah kenyataan bahwa ketika dipicu, sulit untuk menentukan penyebab pasti dari shutdown - kebocoran arus, hubung singkat atau kelebihan dari jaringan catu daya. Namun, dalam beberapa model canggih ada indikator yang dipicu oleh arus diferensial. Keuntungan penting dari AVDT terletak pada kemudahan instalasi. Hal ini penting dalam kotak pemasangan dekat untuk melakukan beberapa sekrup kurang dari himpunan, sehingga meningkatkan keandalan rangkaian. Jika terjadi kerusakan unit yang dijelaskan, penggantian lengkapnya akan dilakukan.
Jika RCD dioperasikan secara paralel dengan mesin, prosedur perbaikan lebih murah, salah satu item pekerjaan harus diganti. Titik ini harus diperhitungkan selama desain dan pengkabelan di ruangan, Anda tidak boleh mengabaikan kemungkinan frekuensi overload dan kemungkinan sirkuit pendek.
Setelah memutuskan perbedaan antara Ouzo dan difavtomat, perlu diketahui skema untuk pemasangan kabel apartemen yang harus digunakan. Untuk apartemen standar, RCD + otomatis atau AVDT akan sesuai. Ketika datang ke bangunan perumahan skala besar, dianjurkan untuk menghubungkan saluran dengan beban besar ke difavtomat, misalnya, blok utilitas, ruang boiler, dll. Kelompok soket, garis pencahayaan bekerja dengan sempurna pada sepasang RCD dengan pistol.
Lima perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat
Bagi banyak orang, kata-kata difavtomat dan UZO tidak mengatakan apa-apa. Tetapi tiba saatnya untuk mengganti kabel listrik di rumah atau pembangunan rumah musim panas dimulai, dan para ahli terus menyebutkannya, tentang perlunya melindungi terhadap kejutan listrik, dan menawarkan opsi yang berbeda. Di sini pemilik rumah harus membuat pilihan, dan yang benar. Dia ingin mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan dari arus listrik untuk uang yang masuk akal, tanpa bayar dan peralatan yang berlebihan. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami sedikit tentang perangkat, tujuan, perbedaan, kelebihan, dan kerugiannya. Memahami perbedaan antara saklar tekanan diferensial dari RCD, itu akan berguna untuk setiap ahli listrik pemula.
Tujuan perangkat keamanan
UZO memberikan perlindungan isolasi dari kabel listrik dan mencegah munculnya api. Dan melindungi seseorang dari efek arus listrik ketika menyentuh bagian perangkat yang memiliki tegangan fase.
RCD beroperasi pada ketidakseimbangan saat ini dalam fase dan nol kabel dari jaringan listrik yang dilindungi. Ini terjadi ketika kerusakan isolasi terjadi dan kebocoran tambahan terjadi. Aliran arus melalui material yang tidak dimaksudkan untuk ini dapat menyebabkan kebakaran. Di gedung dengan kebakaran kabel lama dari kerusakan pada isolasi terjadi cukup sering.
Kasus lain yang berbahaya adalah menyentuh bagian perangkat yang membawa arus, yang dalam keadaan normal seharusnya tidak diberi energi. Arus mulai mengalir ke bumi melalui seseorang, melewati kawat netral. Dalam hal ini, pemutus sirkuit tidak akan berfungsi, karena memerlukan arus sedikitnya puluhan ampere untuk dilepaskan. Untuk kehidupan seseorang, arus dari 30 mA dan lebih tinggi berbahaya. Kemampuan perangkat pelindung pelindung untuk merespon 10-30 mA adalah perlindungan yang dapat diandalkan dari efek listrik.
Anda harus tahu bahwa RCD tidak memberikan perlindungan terhadap arus berlebih, ini adalah perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat. Dalam situasi di mana hanya ada RCD dan korsleting terjadi, perangkat tidak bereaksi, dan itu juga bisa membakar dirinya sendiri. Secara terpisah, tanpa pemutus sirkuit, itu tidak digunakan.
Jika ada pertanyaan apa yang harus dipilih - RCD atau difavtomat, - perlu untuk memahami bahwa, bersama dengan RCD, perlu menginstal saklar otomatis di sirkuit.
Tujuan dari mesin diferensial
Diftautomat digunakan untuk melindungi jaringan listrik dari kelebihan beban, hubung singkat dan kebocoran. Selain kemampuan RCD, ia bertindak sebagai pemutus sirkuit.
Kebetulan bahwa seseorang terhubung ke satu outlet kabel ekstensi dengan lima, enam soket tambahan, dan melalui mereka menghubungkan beberapa perangkat yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, konduktor terlalu panas tidak bisa dihindari. Atau, misalnya, ketika motor dihidupkan, poros terjepit, belitan mulai panas, setelah beberapa waktu terjadi kerusakan, diikuti oleh korsleting kabel. Untuk menghindarinya, difavtomat diinstalasi. Jika overshoot saat ini signifikan, maka unit diferensial selama beberapa detik, tanpa menunggu isolasi meleleh, akan memutus sambungan, sehingga mencegah kebakaran.
Kecepatan di mana diphavomat mati tergantung pada berapa kali aliran arus melebihi arus pengenal untuk garis ini. Ketika berulang kali melebihi hubung pendek, pelepasan elektromagnetik langsung memicu. Jika arus yang mengalir melalui saluran melebihi nominal lebih dari 25%, maka dalam waktu sekitar satu jam perangkat akan mematikan saluran, pelepasan panas akan diaktifkan. Jika kelebihannya lebih besar, shutdown akan terjadi jauh lebih awal. Waktu respons dapat ditentukan oleh karakteristik waktu saat ini yang diberikan untuk setiap perangkat.
Penampilan
Penyatuan universal telah mengarah pada fakta bahwa sangat sulit untuk menangkap perbedaan antara difavtomat dan UZO dalam bentuk dan dimensi tubuh. Untuk jaringan fasa tunggal, selungkup perangkat ini memiliki ukuran yang sama dengan dua lingkup pemutus sirkuit kutub tunggal. Masing-masing memiliki tombol tes, mereka bipolar. Memasang RCD pada rel DIN tidak berbeda dengan pemasangan difwavomat.
Eksternal, perbedaan automata berbeda dari RCD:
pada prasasti di panel depan;
menandai;
diagram fungsional.
Biasanya di bagian atas perangkat di bawah nama pabrikan adalah nama perangkat. Misalnya, VD dan beberapa angka. VD berarti saklar diferensial, yaitu RCD. Jika singkatan AVDT hadir (singkatan untuk ekspresi: pemutus arus diferensial otomatis), maka ini adalah difavtomat. Jika ada kerusakan pada prasasti di panel depan, pabrikan secara hati-hati menekan nama perangkat di sisi perangkat. Namun, untuk menentukan jenis perangkat harus menghapusnya dari DIN-rel. Tetapi metode ini terutama menyangkut produsen domestik.
Pemasok asing tidak peduli tentang hal ini. Oleh karena itu, perlu untuk menavigasi pelabelan dan pola.
Penunjukan arus nominal
Perbedaannya diamati dalam penunjukan arus pengenal. Dalam RCD, dicatat sebagai angka, misalnya, 16 A, yang berarti bahwa perangkat akan bekerja secara normal dengan arus tidak melebihi 16 ampere. Karakteristik utama untuk itu adalah nilai arus perjalanan.
Untuk difavtomate, selain arus bocor, karakteristik waktu-saat adalah penting. Itu tergantung padanya, pada apa arus berlebih dan seberapa cepat perangkat mati. Oleh karena itu, sebelum nilai arus pengenal adalah surat yang menunjukkan batas kelebihan peringkat di mana operasi seketika perangkat akan terjadi. Jika di panel depan ada tulisan, misalnya, "C16", itu berarti Anda memiliki diffavtomat. Unit perjalanan elektromagnetik dari diphavomate ini langsung menutup saluran ketika arus pengenalnya adalah 5 hingga 10 kali lebih tinggi.
Diagram fungsional
Pada sirkuit RCD di panel depan, Anda dapat melihat gambar inti magnetik dari trafo diferensial, resistor uji, tiga tombol dan gulungan kontrol. Dua switch memutuskan fase dan kabel netral jika arus bocor melebihi setpoint. Kunci ketiga diperlukan untuk aliran resistor arus terbatas, melewati transformator. Dengan demikian, ketidakseimbangan dibuat antara arus yang mengalir melalui fase dan nol.
Selain sirkuit RCD, diagram difavtomate menunjukkan saklar yang terhubung ke konduktor fase pada output transformator. Atau mungkin gambar lain. Alih-alih kunci tambahan, persegi ditunjukkan dengan angka di dalam sinusoid positif dan gelombang persegi. Sinusoid berarti pelepasan elektromagnetik, dan impuls persegi panjang berarti pelepasan panas.
Perbedaan lainnya
Sudah dari tujuan perangkat menjadi jelas apa perbedaannya. Difavtomat lebih serbaguna, termasuk fungsi RCD. Tapi, selain fungsi dan penampilan, ada perbedaan lain.
Biaya dari
Perbedaan penting adalah harganya. Saklar otomatis diferensial secara signifikan lebih tinggi dalam harga daripada RCD. Bahkan jika berfungsi untuk menyamakan perangkat arus sisa dengan pemutus sirkuit tambahan, biaya difavtomat akan tetap lebih tinggi.
Dimensi dan pemeliharaan
Volume yang ditempati dari desain seperti itu karena mesin tambahan akan menjadi satu setengah kali lebih banyak daripada tempat untuk difavtomat. Ini penting dengan panel listrik kecil. Tetapi pemeliharaan perangkat dengan fungsi yang sama lebih baik dalam sistem otomatis RCD + daripada hanya difavtomat. Selain itu, alasan pemutusan segera menjadi jelas - kebocoran arus atau kelebihan beban dalam jaringan.
Koneksi
Tetapi ketika memasang saklar diferensial, tidak perlu memikirkan tentang cara memasang RCD, menghubungkannya sebelum atau sesudah mesin. Bahkan, sebagian besar ahli merekomendasikan untuk memasang pemutus sirkuit terlebih dahulu, kemudian diferensial.
Untuk RCD, ada dua opsi yang memungkinkan. Jika RCD diletakkan pada beberapa kelompok konsumen, maka ia pergi lebih dulu, dan setelah itu switch otomatis untuk setiap kelompok. Jika satu garis melindungi satu RCD dan satu mesin, maka mesin itu berjalan lebih dulu.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika memilih antara diferensial otomatis dan RCD + otomatis. Ini adalah keandalan perangkat. Seperti yang Anda ketahui, semakin sederhana perangkat, semakin dapat diandalkan. Dalam hal ini, pecundang difavtomat.
Jadi, perbedaan utama antara diphiftomat dan UZO terdiri dari fungsi, pelabelan, biaya, metode koneksi, dan ruang yang ditempati dalam perisai. Apa yang harus digunakan lebih baik, setiap pemilik memutuskan sendiri. Hal utama adalah untuk menghubungkan semua perangkat dengan benar dan memberikan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kebakaran atau sengatan listrik.
Perbedaan difavtomata dari otomatis
Saklar otomatis, difavtomat, UZO - apa bedanya?
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. korsleting. yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
2. kabel yang kelebihan beban. Peralatan berkekuatan tinggi modern menyebabkan arus besar, menciptakan dalam kabel yang dilakukan dengan buruk meningkatkan pemanasan vena pembawa arus. Dalam proses ini, insulasi terlalu panas dan berabad-abad, kehilangan sifat dielektriknya;
3. munculnya arus bocor. muncul melalui isolasi yang rusak melalui rantai yang dibentuk secara acak ke tanah.
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Artikel dan Skema
Berguna untuk tukang listrik
DIPA (pemutus sirkuit diferensial) dan RCD apa bedanya?
DIFAutomatic termasuk RCD sebagai bagian.
Untuk melindungi kabel dan semua elemen jaringan listrik, perangkat potongan pelindung (RCD) dan pemutus sirkuit diferensial (difavtomaty) digunakan. Prinsip pengoperasian perangkat ini sedikit berbeda, tetapi untuk memastikan keamanan yang paling efektif, Anda harus tahu apa perbedaannya dan bagaimana memilih perangkat yang tepat.
Isi:
Desain dan prinsip pengoperasian RCD
Perangkat arus sisa atau RCD adalah perangkat listrik switching yang mengganggu aliran arus ketika arus diferensial melebihi nilai operasi. Untuk menyelesaikan tugas ini, ini mencakup beberapa elemen yang melakukan tugas mengukur / membandingkan arus dan membuka / menutup kontak konduktif. Harap dicatat bahwa desain RCD tidak termasuk elemen yang memberikan perlindungan langsung ke kabel, sirkuit atau perangkat itu sendiri - itu hanya mengganggu catu daya.
Dengan demikian, adalah mungkin untuk menyebutkan tujuan utama menggunakan RCD:
perlindungan pengguna jaringan listrik dari cedera yang disebabkan oleh arus listrik;
pencegahan kebakaran jika terjadi kebocoran arus.
Dalam kedua kasus, perangkat ini dirancang untuk situasi di mana bahan isolasi kabel atau kabel teknik listrik menjadi tidak dapat digunakan dan kehilangan sesak, karena yang saat ini mulai mengalir ke perumahan perangkat listrik, benda-benda konduktif atau bahan mudah terbakar.
Dalam keadaan operasi jaringan listrik, arus melewati sensor (transformator) dan menciptakan pada fluks magnetik sekunder yang berliku ganda yang saling mengimbangi. Relai perjalanan tidak berfungsi karena arus sekunder mendekati nol.
Segera setelah kebocoran arus muncul, perbedaan muncul antara besaran arus dan, karenanya, perjalanan relay beroperasi.
Difavtomat
Apa itu mesin diferensial? Ini adalah alat pelindung listrik pelindung, sebenarnya menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit yang dijelaskan di atas. Yang pertama dari mereka, seperti yang telah kita pelajari, dimaksudkan untuk mencegah kebakaran dan cedera listrik, dan yang kedua adalah untuk melindungi jaringan listrik dan perangkat itu sendiri dari kelebihan beban dan sirkuit pendek. Artinya, sakelar diferensial berfungsi untuk memastikan keamanan listrik terpadu dari sirkuit, konsumen, dan itu sendiri.
Tentu saja, berkat ini, difvautomat adalah perangkat yang lebih fungsional, yang dicirikan oleh keunggulan seperti respon cepat terhadap perubahan dalam kinerja (dari 0,04 detik), masa kerja yang panjang, kemampuan untuk bekerja dalam rentang temperatur yang luas (dari -25˚C hingga +50 ˚C).
Apa bedanya
Tugas membedakan RCD dari otomat diferensial dapat menyesatkan bagi banyak insinyur listrik pemula. Faktanya adalah prinsip kerja mereka hampir sama. Selain itu, terkadang mereka sulit membedakan satu sama lain, bahkan dalam penampilan. Jadi, kami akan mempertimbangkan agar cara membedakan antara UZD dan difavtomata.
Perbedaan fungsional
Perbedaan antara RCD dan difactomta adalah bahwa perangkat pertama tidak dapat melindungi beban, sirkuit dan perangkat konsumsi dari panas atau kelebihan daya - menghentikan pasokan listrik hanya jika terjadi kebocoran. Oleh karena itu, RCD itu sendiri membutuhkan perlindungan, yang disediakan oleh sambungan seri pemutus sirkuit yang melindungi tidak hanya rangkaian dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, tetapi juga RCD. Itu, dalam hal beban off-desain, juga mengganggu catu daya. Jadi, jika jaringan dengan kabel yang dapat diandalkan secara bersamaan menghidupkan semua perangkat, meningkatkan beban pada kabel menjadi berbahaya, RCD (tanpa otomatis) tidak akan berfungsi - arus pada gulungan sekunder sensor mendekati nol, yang berarti tidak ada kebocoran. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya sirkuit pendek dapat terjadi, tetapi juga kebakaran di kabel (setelah itu RCD akan bekerja, tetapi akan terlambat).
Pemutus sirkuit diferensial, sebagaimana telah disebutkan, termasuk pemutus sirkuit dalam desain standarnya. Ambil contoh sebelumnya: nyalakan semua peralatan listrik, menyebabkan beban puncak. Ketika batas saat ini terjadi, penutupan dial menghentikan aliran arus untuk mencegah kabel dari pemanasan atau korslet. Dan dalam kasus ini, misalnya, dengan penutupan kabel yang tidak dapat diandalkan pada casing logam dari pelat, relai pelindung RCD akan beroperasi.
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang lebih baik untuk memilih untuk memastikan keamanan listrik. Hal ini diperlukan untuk mendasarkan pilihan pada parameter dan tata letak jaringan, daya dan jumlah perangkat yang terhubung dan fitur lainnya. Tentu saja, difavtomat melakukan tugas-tugas keamanan yang jauh lebih banyak, dan oleh karena itu untuk sistem yang memuat tinggi, akan lebih baik untuk memilihnya. RCD, pada gilirannya, juga dapat berfungsi untuk mencegah situasi darurat, tetapi untuk perlindungan yang kompleks, selain itu, perlu untuk menghubungkan saklar otomatis ke sirkuit. Karena harga yang lebih rendah, akan disarankan untuk menggunakannya di sirkuit di mana probabilitas sirkuit pendek atau terlalu panas adalah yang terendah.
Penampilan
Kepada orang yang tidak berpengalaman, mungkin tampak bahwa para difavtomat dan RCD tidak secara praktis berbeda satu sama lain dalam penampilan. Bahkan, perbedaan antara perangkat ini jelas dan sangat mudah ditentukan. Dalam kedua kasus, perangkat akan memiliki tombol "Test", toggle switch, rangkaian kerja, dan berbagai notasi simbolik, semua elemen ini akan menampilkan informasi yang berbeda dan, pada pemeriksaan lebih dekat, akan terlihat agak berbeda satu sama lain:
Menandai Cara yang paling jelas dan sederhana untuk membedakan antara difavtomat dan perangkat shutdown pelindung adalah dengan melihat tanda dengan arus pengenal. Pada kasus RCD, hanya penunjukan digital dari arus pengenal yang dimasukkan. Misalnya, 16A. Jika Anda memegang pemutus sirkuit diferensial di tangan Anda, nomor akan muncul di depan jumlah jenis rilis, misalnya, B-16, C-24, D-16. Nomor masih menunjukkan arus pengenal.
Diagramma
Diagram pengkabelan. Pada kasus-kasus itu dan produsen perangkat lain menggambarkan diagram skematik. Mereka sangat mirip, tetapi masih memiliki perbedaan karakteristik. Kami mencatat yang utama: di sirkuit RCD, ada tentu saja penunjukan oval dari modul yang bekerja, mengukur dan bereaksi terhadap parameter saat ini, serta relay elektromekanik. Pada diagram skematik dari difavtomate, di samping trafo oval, rilis (termal dan elektromagnetik) harus dilukiskan.
Namanya. Sebagai aturan, agar seseorang tanpa keahlian dan pengetahuan khusus untuk memilih perangkat yang diinginkan, produsen menulis nama pada kasus difavtomat dan RCD.
Singkatan Perangkat Rusia selalu dilambangkan dengan prasasti singkatan yang sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini, kode VD - saklar diferensial digunakan untuk menunjuk RCD. Misalnya, VD1-63. Suatu difavtomat yang serupa akan ditandai sebagai AVDT1-63 - pemutus arus arus diferensial.
Karena difavtomat adalah perangkat yang secara struktural lebih kompleks dan lebih fungsional, perbedaan harga antara itu dan RCD signifikan. Namun, kami tidak dapat memperhitungkan hanya switch diferensial - dalam kondisi nyata untuk pekerjaan mereka selalu perlu memilih perangkat otomatis tambahan. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, harga satu difavtomate lebih tinggi daripada pemutus sirkuit RCD +. Tentu saja, Anda dapat menemukan perangkat, biaya yang bertentangan dengan pola ini, tetapi, kemungkinan besar, itu akan menjadi "tanpa nama" merek dengan kualitas yang meragukan. Penggunaan produk semacam itu merupakan risiko terpisah, baik finansial maupun material.
Berdasarkan indikator ini, kita dapat mengatakan bahwa pemasangan struktur otomatis + UZO dibenarkan tidak hanya oleh biaya, tetapi juga oleh kemudahan pengoperasian lebih lanjut di panel listrik dengan sejumlah besar kelompok konsumen.
Keuntungan dan kerugian masing-masing jenis perangkat
Pertimbangkan faktor-faktor spesifik yang dapat diandalkan untuk memilih perangkat pelindung yang sesuai:
Ketersediaan ruang di panel distribusi. Item ini sangat penting dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari situasi ketika difavtomat dipilih untuk parameter jaringan, tetapi ukurannya tidak memungkinkan untuk dipasang di dasbor. Namun, lebih sering masalahnya adalah lokasi sepasang RCD + otomatis, yang memakan lebih banyak ruang.
Tujuan Anda harus memutuskan apa yang akan digunakan untuk perangkat tersebut. Jika Anda ingin menghindari sengatan listrik dari satu alat, misalnya, mesin cuci, pemanas air, kompor, sebaiknya pasang mesin diferensial. Dan untuk perlindungan sekelompok lampu atau soket, opsi terbaik adalah UZO. Ini akan memungkinkan dengan peningkatan konsumsi daya kelompok untuk mengganti hanya pemutus sirkuit, dan bukan seluruh bundel.
Kualitas Dalam hal ini, harus dikatakan bahwa dalam kategori harga terjangkau, perangkat gabungan (difavtomaty) memiliki kualitas lebih rendah daripada perangkat khusus (UZO).
Perbaikan dan pemeliharaan. Sekumpulan RCD dan otomat memberi Anda fleksibilitas dalam hal kegagalan - jika salah satu dari elemen ini rusak, hanya perlu diganti. Pemutus sirkuit diferensial setelah pembakaran akan membutuhkan penggantian lengkap perangkat.
Daya darurat. Jika terjadi kegagalan RCD, operasi jaringan dimungkinkan - untuk melakukan ini, hanya perlu menghubungkan perangkat otomatis yang ada dengan beban. Tetapi dalam kasus kegagalan difavtomata, tidak akan mungkin menggunakan listrik sebelum mengganti peralatan.
Pahami alasan penutupan. Dalam sekelompok RCD + otomatis akan selalu jelas apa yang menyebabkan pemutusan beban dari catu daya. Jika RCD tersingkir - ada kebocoran, jika mesin kelebihan beban atau arus pendek. Dalam kasus mesin ketik, akan jauh lebih sulit untuk menentukan penyebab pasti dari masalah.
Meringkas semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara difavtomaty dan UZO sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan perangkat mana yang terbaik untuk rumah Anda. Untuk memilih peralatan pelindung, Anda harus bergantung pada semua aspek yang tercantum, dan, tentu saja, saat memasang apartemen atau rumah, Anda dapat menggunakan perangkat yang berbeda untuk setiap cabang.
Dalam video ini, semuanya jelas - otomatis ditambah RCD lebih tenang dan lebih dapat diandalkan.
Bagikan dengan teman-teman:
Belajar membedakan antara RCD dan automaton diferensial - 4 tanda eksternal
04/18/2016 1 Komentar 14,874 kali dilihat
Sangat sering, ahli listrik dan tuan rumah yang tidak berpengalaman tidak tahu bagaimana menentukan apa yang ada di dashboard - UZO atau difavtomat. Akibatnya, dapat keliru mengira bahwa kabel dilindungi dari kelebihan beban dan kebocoran arus, meskipun pada kenyataannya, perlindungan dari situasi tidak aman pertama tidak disediakan, karena Dasbor memiliki perangkat keamanan konvensional. Dalam artikel ini, kami tidak hanya akan mempertimbangkan perbedaan fungsional antara kedua perangkat ini, tetapi juga memberi tahu Anda cara membedakan UZO dari diffavtomat secara visual.
Perbedaan Fungsional
Jelaskan secara singkat bagaimana perangkat pelindung berbeda dari pemutus sirkuit diferensial. Semuanya cukup sederhana:
RCD hanya dipicu ketika kebocoran arus terdeteksi di sirkuit.
Difactomat mencakup fungsi perangkat pengaman + saklar otomatis. Secara total, otomaton diferensial bekerja tidak hanya selama kebocoran arus, tetapi juga selama korsleting, serta jaringan yang berlebihan.
Ini adalah perbedaan fungsional utama antara kedua perangkat. Cari tahu apa yang lebih baik untuk meletakkan RCD atau difavtomat. Anda dapat membaca artikel kami yang relevan. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana dalam penampilan untuk membedakan mereka.
Perbedaan visual
Sekarang dalam contoh foto, kami akan dengan jelas menunjukkan bagaimana menentukan apa yang dipasang di perisai. Secara total, kita akan berbicara tentang 4 tanda jelas yang perlu Anda ingat.
Lihat apa yang tertulis pada kasus ini. Kecuali tentu saja Anda membeli produk-produk Cina murah, tidak mungkin itu ditulis di dinding samping atau depan. Namun, semua perangkat domestik, dan bahkan beberapa produk asing memiliki sebutan yang jelas pada tubuh - "switch diferensial" (alias RCD) atau "diferensial pemutus arus" (juga dikenal sebagai pemutus sirkuit diferensial). Metode ini tidak nyaman untuk membedakan produk yang dipasang di samping satu sama lain, Anda harus menghapusnya dari DIN-rail, jika tidak nama akan ditutup.
Perhatikan kembali namanya. Ya, penandaan juga memberi gambaran jelas tentang apa yang dipasang di perisai. Menurut nama lengkap perangkat yang ditulis dalam paragraf 1, Anda dapat memahami apa itu "VD" dan apa itu "AVDT". Kerugian dari metode penentuan ini adalah bahwa mungkin tidak ada singkatan domestik di aparatur asing, seperti, misalnya, pada produk Legrand.
Kami melihat karakteristiknya. Baik pada RCD dan pada mesin otomatis diferensial, karakteristik teknis ditetapkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, jika Anda melihat nomor, dan setelah itu huruf "A", misalnya, 16A atau 25A, ini berarti panel berisi RCD, di mana arus pengenal ditandai. Jika kasus ditandai dengan huruf, dan kemudian angka, misalnya, C16, maka ini adalah AVDT. Huruf "C" dalam hal ini menunjukkan jenis karakteristik waktu-saat ini. Informasi lebih lanjut tentang karakteristik teknis pemutus sirkuit, dapat Anda temukan di artikel yang relevan. Di sini, dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah membedakan perangkat. Pada foto di bawah ini kami menggandakan aturan ini:
Kami melihat skema itu. Nah, yang terakhir, sehingga untuk berbicara, metode kontrol, memungkinkan untuk membedakan antara RCD dan difavtomat - lihat diagram. Sirkuit pemutus sirkuit diferensial juga akan menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, yang tidak ada dalam rangkaian pemutus sirkuit diferensial. Perbedaan ini juga signifikan dalam menentukan perangkat.
Selain itu, kami menyarankan untuk menonton video, yang dengan jelas menunjukkan cara menentukan berdasarkan tampilan apa yang dipasang di panel listrik:
Jadi kami memberikan instruksi untuk tukang listrik muda dan pengrajin rumah. Seperti yang Anda lihat, pada kenyataannya, tidak ada yang rumit, dan perbedaan antara perangkat shutdown pelindung dan perangkat otomatis diferensial cukup signifikan. Kami harap Anda sekarang tahu bagaimana membedakan RCD dari diffavtomat!
Akan menarik untuk dibaca:
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Pertimbangkan semua cara yang mungkin untuk menghubungkan kompor dengan benar.
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Pemanas Di Bawah Lantai
Prinsip operasi dan koneksi motor listrik satu fasa 220V
Bagaimana cara menggunakan penari telanjang untuk kabel?
Bagaimana menghubungkan meteran listrik dan mesin: aturan dan skema
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Diagram pengkabelan di apartemen: kabel listrik untuk ruangan yang berbeda
Teknologi pemasangan kabel listrik dalam pipa
Bagaimana cara melakukan pengkabelan di rumah dengan tangan Anda sendiri: di mana untuk memulai dan bagaimana menyelesaikannya
Bagaimana mengukur resistensi grounding
Kawat tembaga 4 kotak dalam jaringan fase tunggal - berapa banyak beban yang dapat bertahan?
Cara menghubungkan tombol tiga tombol
Cara memasang soket di dinding beton
Landasan
Jenis obeng untuk indikator tegangan dan penggunaannya
Pencahayaan
Apa itu mesin diferensial
Penghitung
Interpretasi tentang penandaan kabel dan kabel pada tabel, rekomendasi untuk seleksi
Penghitung
Apa yang harus dilakukan jika outlet memiliki dua fase?
Alat
Sensor gerak untuk menyalakan lampu: menghemat teknologi.
Penghitung
Prinsip operasi pemutus sirkuit
Penghitung
Isolasi tutup APD untuk kabel
Pengeposan
Bagaimana saya bisa menemukan penampang kabel dengan diameter inti
Penghitung
Tentang Kami
Metode luar digunakan ketika memasang kabel listrik terbuka (di atas dekorasi dinding dekoratif). Dalam hal ini, perumahan ditempelkan ke dinding dengan pena.
Artikel Menarik
Spesifikasi Pemutus Sirkuit
Outlet listrik dengan timer
Prinsip operasi dan alat pengukur energi listrik
Bagaimana cara memasang lampu sorot di langit-langit yang ditangguhkan?
Pesan Populer
Tipe dan tanda kawat
Kabel
Bagaimana menghubungkan meter ke kabel
Penghitung
Bagaimana cara melakukan pengkabelan di rumah dengan tangan Anda sendiri: di mana untuk memulai dan bagaimana menyelesaikannya


content: Siapa bilang itu tidak ada? cara membuat power point di hp, karena sebenarnya cara membuatnya sangat mudah. Karena kini Android juga dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi yang hampir sama dengan laptop dan komputer. Salah satunya adalah membuat file presentasi menggunakan power point. Power point sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan presentasi …

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id


content: Resep manisan buah cermai kering dan basah menyegarkan. Ayo coba bikin sendiri, gampang banget. Yuk ikuti cara membuat manisan cermai, sehingga buah asam ini menjadi sajian yang enak manis. Seperti diketahui bahwa ceremai enak di buat manisan. Karena kurang paham maka rasanya tetap asam. Tentunya ada cara khusus cara mengolah…


content:
Purbalingga saat ini sedang bergeliat meningkatkan kualitas pesepak bolaannya. Pembinaan usia muda dikembangkan dengan berbagai turnamen sepak bola didaerah, salah satunya adalah Liga ASKAB PSSI Kabupaten Purbalingga.
Tahun 2017, Liga ASKAB PSSI Kabupaten Purbalingga digelar di 2 tempat, yaitu di Lapangan Mertandaka Desa Kalikajar dan Lapangan Desa Karang Banjar. Mertandaka akan menjadi pagelaran Group A dengan 12 pertandingan dan menjadi tempat pembukaan Liga ASKAB PSSI Kabupaten Purbalingga tahun 2017.
Mari datang ke Mertandaka, ramaikan pagelaran liga ini dan jadilah saksi kebangkitan pesepak bolaan Purbalingga. Tiket masuk Rp. 3.000,- per pertandingan.

warc-identified-content-language: ind