content:
Saya baru-baru ini mengubah kabel sebagian di rumah pribadi saya dan memutuskan untuk segera mengubah perangkat metering.
Rumah ini didukung oleh listrik dari fase tunggal dan meteran listrik yang dibeli juga fase tunggal.Meter ini disebut SEA-1.20D., Arus maksimum adalah 80 ampere. Penghitung digambarkan dalam gambar. Untuk informasi tentang apa dan bagaimana melakukannya, saya pergi ke cabang lokal perusahaan ritel energi dan menulis pernyataan di sana bahwa saya menyewa meteran listrik tua,
yang berarti segel di atasnya dan saya akan memasang meteran listrik baru sebagai gantinya. Dan di sana di kantor para pegawai penjualan tenaga saya katakan bahwa saya ingin mendirikan
beralih otomatis ke penghitung, mis. pada input listrik ke rumah dari sisi jalan dan perangkat shutdown pelindung (RCD) setelah
perangkat metering listrik. Apa yang mereka kategoris melarang saya untuk meletakkan mesin ke atas meja, terlepas dari kejutan dan kemarahan saya.
Dalam aturan (ПУЭ), dan juga sesuai dengan langkah-langkah keamanan dan umumnya sesuai dengan logika normal, pemutus sirkuit harus berdiri pada input yang sangat 220 volt listrik di rumah. Setengah hari saya mungkin di kantor penjualan energi dibujuk, berdebat, berpendapat. Di mana mereka menjawab saya, seperti kami tidak memiliki informasi semacam itu, dan bahwa jika ada peralihan ke konter, maka saya secara teoritis dapat terhubung dan mencuri listrik.
Hanya di puncak perselisihan kami, kepala insinyur mereka secara tidak sengaja memasuki kantor, yang mengatakan bahwa pemutus sirkuit itu tidak hanya mungkin, tetapi harus dipasang di pintu masuk rumah, yaitu. ke meteran listrik. Hanya robot ini yang memiliki kemampuan teknis untuk menyegel, yaitu itu harus dalam kotak khusus, sebuah perisai dengan tutup sekrup. By the way, panel listrik kecil tersebut dijual dalam berbagai macam besar di toko-toko listrik.
Ini adalah saya terhadap fakta bahwa karyawan penjualan energi secara artifisial dari awal menciptakan kesulitan, secara harfiah menempatkan tongkat ke roda orang karena ketidakmampuan mereka, tidak memiliki informasi tentang apa dan bagaimana Anda dapat dan harus dilakukan, atau mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami esensi masalah ini.
Sebagai hasilnya, saya memasang pemutus sirkuit hingga penghitung 50 ampere di jalan tepat di sebelah input 220 volt ke rumah. Pada 50 ampere karena saya berencana untuk melakukan pekerjaan pengelasan dengan mesin las inverter, yang dicolokkan ke stopkontak secara alami setelah meter dan arus dalam jaringan 220 volt selama pengelasan secara teoritis dapat naik menjadi 30-40 ampere.
Masukkan sakelar ini ke perisai plastik khusus, beli di toko seharga 150 rubel.
Dan di dalam rumah di dapur, saya memasang meteran listrik dan setelah itu (RCD) alat pelindung untuk 32 amp. Dua switch ini melalui counter terhubung satu sama lain dengan kotak kawat VVG 2x10. Sebuah kawat dari kotak 2x6 cocok dengan soket pengelasan, dan sisanya dari soket dan pencahayaan adalah suatu tempat 2x2.5 dan suatu tempat 2x1.5 persegi.
Ketika semua pekerjaan ini selesai, dia mengundang seorang karyawan dari pasokan energi. Dia dengan cepat menutup meteran listrik baru, merekam sebuah baut untuk mengencangkan penutup meter dan sebuah saklar otomatis di jalan, lebih tepatnya, sakelar listrik dengan sakelar. Ia juga menempelkan pita khusus lengket ini pada tubuh dan penutup perisai dengan sakelar (lihat gambar).
Otomatis untuk melawan
Selama instalasi baru atau penggantian meter listrik lama, pertanyaan sering muncul apakah memasang pemutus sirkuit atau perangkat switching lain di depannya. Dokumen peraturan untuk peralatan listrik dan kondisi teknis untuk penggantian perangkat pengukuran listrik dari organisasi grid memberikan jawaban penuh atas pertanyaan ini. Di bawah ini Anda akan menemukan tautan ke paragraf yang relevan dari dokumen-dokumen ini.
Sebelumnya, di papan lantai di input ke setiap switch paket yang dipasang apartemen. Mereka masih banyak di mana mereka berdiri. Baru-baru ini, mereka telah dengan tekun dibongkar, karena ini adalah solusi yang usang secara moral dan mereka dalam kondisi yang tidak memuaskan untuk eksploitasi. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah perlu untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan bagi mereka.
Apakah diperbolehkan memasang perangkat switching di depan meteran listrik?
Logikanya, mengapa Anda perlu perangkat switching di depan meteran listrik?
Pertama-tama, perlu untuk memiliki pilihan instalasi SAFE dari yang baru atau penggantian perangkat meteran listrik lama. Juga, untuk melindungi meter dari arus sirkuit pendek di depannya, disarankan untuk memasang pemutus sirkuit input.
Tentang hal yang sama, paragraf 7.1.64 dari OIE mengatakan:
Untuk penggantian yang aman dari meter yang terhubung langsung ke jaringan, perangkat switching harus disediakan di depan setiap meter untuk mengurangi tegangan dari semua fase yang terhubung ke meter.
Sekarang kita melihat kondisi teknis untuk menerima meteran listrik dari perusahaan grid. Saya akan memberikan dari sana beberapa poin pada contoh TU untuk kota Samara.
1. Jika ada alat pemutus yang dapat diservis di depan konter, alat ini harus dapat menyegel ("Aturan untuk instalasi listrik" hal.1.5.36, p.7.1.64). Sakelar otomatis 2 kutub ini tidak lebih tinggi dari 40A.
p 10. Di depan konter yang dipasang di panel akunting dan distribusi lantai, Anda wajib memiliki perangkat pemutus yang berfungsi dengan kemungkinan penyegelan.
Sekarang aman untuk menarik kesimpulan: Sebelum meteran listrik sangat penting untuk memasang perangkat switching.
Di mana perangkat switching harus dipasang?
Kami melihat dokumentasi regulasi hlm. 1.5.36 PUE:
Untuk pemasangan yang aman dan penggantian meter dalam jaringan dengan tegangan hingga 380 V, harus dimungkinkan untuk mematikan meter dengan perangkat switching yang dipasang pada jarak tidak lebih dari 10 m atau sekring. Keringanan stres harus diberikan dari semua fase yang terhubung ke meter.
Seperti yang Anda lihat, kami terbatas pada jarak 10 meter.
Jika perangkat metering dipasang di switchboard lantai, perangkat switching harus dipasang di switchboard yang sama. Di sini semua item dari OLC dihormati.
Jika meter dipasang di apartemen, maka sepertinya perlu untuk melihat kelanjutan dari klausul 7.1.64 dari OES yang disebutkan di atas:
Memutus perangkat untuk meringankan tegangan dari meter yang dihitung yang terletak di apartemen harus ditempatkan di luar apartemen.
Namun, item OLC ini secara fisik mustahil untuk diamati di mana-mana. Karena itu, itu tidak dihormati.
Misalnya, apartemen berada di lantai 4, meteran berada di rumah, dan papan distribusi pintu masuk riser berada di lantai pertama. Ini adalah contoh nyata dari tempat saya tinggal. Di rumah ini, semua mesin otomatis menghadapi perangkat metering di apartemen itu sendiri. Organisasi jaringan tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini dan diam-diam menyegel meteran listrik baru.
Apa perangkat switching yang perlu Anda letakkan di depan meteran?
saklar otomatis;
saklar beban atau saklar mini;
sakelar paket.
Disarankan untuk memasang pemutus sirkuit di depan meteran listrik. Ini diperlukan untuk melindungi meter itu sendiri dari arus berlebih. Saya berpikir tentang penggunaan saklar beban dan sakelar pisau mini di artikel ini. Tidak ada yang menggunakan switch batch dan switch rumah yang sama di rumah, karena tidak nyaman dan tidak cantik.
Juga dalam situasi ini, pertanyaan sering muncul automat satu kutub atau dua kutub harus diinstal pada input. Jawaban untuk Anda dapat menemukannya di artikel - Apakah mungkin untuk memecahkan nol dengan pistol?
Dan apa perangkat switching Anda di rumah di depan meteran listrik?
Electrician electrician:
- Berikan hutang 200 rubel. Yah, bahkan untuk akun 220.
Otomatis - ke konter atau sesudahnya?
Tempat baru (non-perumahan, gudang) - kabel listrik, pemasangan kotak dengan meteran dan mesin otomatis (pengantar dan dalam kelompok) dibuat oleh pengembang. Sebelum dimulainya listrik datang pemasang dari perusahaan-pemasok listrik dan terhubung kembali sehingga mesin pengantar menjadi terhubung di depan meter. Ketik untuk tidak mencuri. Katakan padaku, apakah mereka melakukannya secara legal, dan mungkinkah perlu menempatkan mesin lain di depan konter? Dokumen apa yang dimaksud? Terima kasih
mitin menulis:
Sebelum dimulainya listrik datang pemasang dari perusahaan-pemasok listrik dan terhubung kembali sehingga mesin pengantar menjadi terhubung di depan meter. Ketik untuk tidak mencuri.
Menurut deskripsi Anda memiliki counter di depan. Dan itu tidak akan mencuri segel atau kotak dengan segel untuk mesin pengantar.
mitin menulis:
Katakan padaku, apakah mereka melakukannya secara legal, dan mungkinkah perlu menempatkan mesin lain di depan konter? Dokumen apa yang dimaksud? Terima kasih
Lihat fakta bahwa dalam kasus perbaikan / penggantian perangkat pengukur, itu tidak dapat dinonaktifkan dari jaringan dan membutuhkan penutupan riser.
Atau mungkin itu tidak begitu dijelaskan dan benar-benar meletakkannya di mana seharusnya?
"PUE 7. Aturan untuk instalasi listrik. Edisi 7
Bagian 1. Aturan umum
Bab 1.5. Meteran listrik
Pemasangan meter dan kabel untuk mereka
Sumber:
1.5.36. Untuk pemasangan yang aman dan penggantian meter dalam jaringan dengan tegangan hingga 380 V, harus dimungkinkan untuk mematikan meter dengan perangkat switching yang dipasang pada jarak tidak lebih dari 10 m atau sekring. Bantuan tegangan harus diberikan dari semua fase yang terhubung ke meteran. "
Jadi jika dekat (dalam 10 m) masih ada perisai dari mana Anda dapat mematikannya, maka semuanya normal. Pada prinsipnya, kami juga sering menghubungkan jaringan langsung ke meter dan kemudian ke perangkat switching, dan sejauh ini tidak ada masalah dengan ini, tetapi jika pelanggan sendiri menginstal (atau meminta kami) AV (HV, RCD, DIF.) tidak masalah - kotak tertutup dan hanya itu.
Mesin pengantar
Mengganti meteran listrik lama dengan yang baru sering memprovokasi sejumlah pertanyaan tentang perlunya memasang peralatan tambahan: pemutus sirkuit atau perangkat switching. Terutama akut adalah pertanyaan apakah akan menginstal mesin pengantar sebelum atau sesudah konter. Jawaban lengkap untuk ini disediakan oleh dokumen regulasi EMP.
Pada zaman Soviet, switch paket dilengkapi di papan lantai pada input, dan hari ini mereka masih banyak tempat. Alat perlindungan yang usang seperti itu dibongkar, karena mereka tidak lagi cocok untuk operasi penuh. Proses penggantian juga menimbulkan pertanyaan tentang menginstal perangkat keras tambahan.
Untuk mengganti switch paket, hadir mesin pendahuluan. Nama itu memberi kesan peralatan khusus dengan fungsi khusus, tetapi hanya pemutus sirkuit.
Kebutuhan untuk memasang perangkat switching untuk PUE
Perangkat bantuan tegangan diperlukan untuk memasang baru atau mengganti pengukur listrik lama dengan aman. Ini dinyatakan dalam klausul 7.1.64 ПУЭ: “Untuk penggantian yang aman dari meter yang terhubung langsung ke jaringan, perangkat switching harus disediakan di depan setiap meter untuk melepaskan tegangan dari semua fase yang terhubung ke meter”.
Dengan demikian, instalasi di depan penghitung perangkat switching diperlukan. Anda juga perlu mengatur otomat masukan ke counter.
Tujuan dari mesin input
Kebutuhan untuk memasang pemutus sirkuit ditentukan oleh sistem pelindung kabel listrik terhadap beban berlebih dan risiko sirkuit pendek. Otomat pendahuluan memblokir kemungkinan pemadaman total di rumah.
Pemutus sirkuit input melindungi kabel dari panas berlebih, yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Alasan untuk overheating kabel biasanya beban yang lama pada seluruh jaringan listrik objek. Pemutus sirkuit perlindungan berisi pelepasan termal dan elektromagnetik, yang mencegah kabel menjadi terlalu panas. Perangkat switching diperlukan untuk menghilangkan energi bangunan jika terjadi perbaikan atau kegagalan jaringan lokal.
Varietas perangkat input
Peralatan perlindungan terdiri dari dua jenis:
Jaringan fase tunggal 2-kutub;
3-kutub dalam jaringan tiga fase;
4 kutub dalam jaringan tiga fase.
Kebanyakan ahli listrik lebih suka memasang pemutus sirkuit empat kutub dalam jaringan tiga fase. Karena dalam hal ini, ketika terlalu panas, konduktor netral melepaskan diri bersama dengan garis konduktor. Kadang-kadang Anda dapat menemukan pemutus sirkuit otomatis yang berdiri pada input switch tiga kutub, selama operasi yang hanya konduktor linear yang tersandung.
Saran: sebaiknya memilih perangkat yang memicu ketika melebihi norma dengan 1000A: ini adalah berapa banyak yang dapat bertahan.
Prinsip operasi
Biasanya menetapkan batas konsumsi listrik oleh rumah atau apartemen tertentu. Ini ditunjukkan pada akhir kontrak antara pemasok energi dan pemilik properti. Jadi, jika dokumentasi proyek menunjukkan tingkat konsumsi pada 25A (ampere) dalam jaringan fase tunggal, ini berarti bahwa energi terbatas hingga 5,5 kW. Automaton pendahuluan akan secara otomatis menghilangkan energi rumah jika batasnya terlampaui - prinsip operasi ini memungkinkan Anda untuk meminimalkan kemungkinan situasi bahaya kebakaran.
Pemilihan saklar otomatis
Nilai nominal dari mesin masukan harus lebih besar dari nilai nominal di sirkuit apartemen. Ini memungkinkan Anda untuk tidak mematikan semua listrik, jika perlindungan hanya berfungsi di salah satu apartemen. Mesin ditempatkan di meja dengan ukuran standar 25 amp.
Batas maksimum yang diijinkan adalah 63 amps, dan biasanya hanya ditemukan di switchgears dari kompleks perumahan bertingkat. Berapa banyak amp biasanya dihitung berdasarkan jumlah apartemen.
Pemasangan mesin masukan
Tidak masalah apakah mesin dipasang setelah penghitung atau sebelum itu. Satu-satunya titik adalah bahwa pemasangan sebelum meter membutuhkan penyegelan wajib. Menambahkan penghitung ke sekring yang dipasang juga diperlukan.
Itu penting! Pelaksanaan prosedur penyegelan terjadi dengan kotak khusus. Jika tidak, Anda perlu membeli peralatan panel khusus dengan sel di mana Anda dapat memasang sakelar input otomatis.
Ketika memposisikan, perlu untuk memperhitungkan bahwa konduktor timah diletakkan tepat ke pemutus sirkuit dan cenderung ke beban berikut:
perangkat pencahayaan;
soket;
jumlah peralatan listrik yang terhubung;
peralatan teknis.
Semua beban harus dijumlahkan untuk memilih perangkat input tiga fase, yang diperlukan untuk menghindari pemanasan berlebih dari kabel.
Memasang kembali sakelar paket pada mesin
Pembongkaran peralatan lama biasanya disebabkan oleh kontak yang terbakar di rumah-rumah bergaya lama. Tidak mungkin untuk mensubordinasikan gangguan seperti itu, dan oleh karena itu perlu untuk mengganti saklar paket dengan analog otomatis modern.
Ada dua metode yang digunakan untuk perbaikan:
Saklar terbakar dibongkar, tetapi kabel hanya memutar bersama - perisai terus bekerja, tetapi tidak memiliki perlindungan terhadap overheating.
Saklar diganti dengan pemutus sirkuit.
Sirkit switching dari perangkat metering tidak berubah: otomat input yang dipilih terhubung dengan cara yang sama seperti pendahulunya.
Proses instalasi dari mesin masukan
Pemutus sirkuit dipasang pada profil logam (din-rail). Saklar batch dihapus, setelah itu din-rail dipasang pada tubuh perisai dengan sekrup. Bagian-bagian kawat yang terbakar dihilangkan, ujungnya dipangkas. Jika perlu, kabel di dalam meteran bertambah dengan memutar, tetapi kabel sirkuit apartemen harus diubah sepenuhnya. Hanya setelah itu alat perlindungan dipasang.
Kesimpulan
Kebutuhan untuk mengganti peralatan lama dengan yang baru adalah karena keamanan rumah. Hanya setelah mengetahui apa fungsi dari automat input, apa fungsinya, dan apakah itu harus dimasukkan dalam jaringan sebelum atau sesudah counter, seseorang dapat melanjutkan ke penggantian. Tetapi sebelum Anda mengganti perangkat lama, Anda perlu memeriksa kualitas kabel - kesalahan apa pun harus dihapus.
Otomatis untuk melawan
Dalam topik ini saya ingin membahas pemasangan meter hidup di bangunan tempat tinggal. Seringkali Anda harus melakukan proyek apartemen, rumah pribadi, sehingga Anda perlu tahu di mana menginstal perangkat pelindung, dan di mana itu cukup untuk memasang perangkat switching.
Kebanyakan dari semua saya ingin fokus pada perangkat setelah counter. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sebelum saya selalu menempatkan pemutus sirkuit setelah penghitung, dan saklar beban di depan counter, tetapi Anda dapat melakukannya secara berbeda.
Sekarang saya memiliki proyek pekerjaan apartemen untuk proyek desain. Siapa pun yang mempelajari kursus desain perumahan pribadi saya akan mempelajarinya lebih lanjut. Saya diberi proyek standar untuk bekerja, di mana pemutus sirkuit dipasang di depan meter, dan RCD pemadam kebakaran selektif setelah meter. Penghitung dan perangkat ini dipasang, sebagai aturan, di panel lantai. Sebuah panel datar dengan perangkat kelompok dipasang di apartemen.
Pemasangan perangkat switching meter
Lihat dokumen peraturan:
17.10 Di depan meter, terhubung langsung ke jaringan, pada jarak tidak lebih dari 10 m sepanjang kabel untuk penggantian meter yang aman, perangkat switching atau sekring harus dipasang untuk melepaskan tegangan dari semua fase yang terhubung ke meter.
17.11 Setelah meteran terhubung langsung ke jaringan catu daya, peralatan perlindungan harus dipasang sedekat mungkin dengan meter, tetapi tidak lebih dari 3 m sepanjang kabel. Jika setelah penghitungan beberapa baris dengan peralatan perlindungan berangkat, pemasangan alat perlindungan umum tidak diperlukan. Jika setelah meter ada beberapa garis dengan perangkat perlindungan yang terletak di luar ruangan tempat meter dipasang, maka perangkat shutdown umum harus dipasang setelah meter.
3.1.2 aparatus proteksi: Peralatan yang secara otomatis menutup sirkuit listrik yang terlindungi selama kondisi tidak normal.
3.1.62 perangkat pelindung arus sisa; UDT: Perangkat switching mekanis yang dirancang untuk mengaktifkan, melakukan dan memutuskan arus di bawah kondisi operasi normal, serta membuka kontak dalam kasus ketika nilai arus diferensial mencapai nilai yang telah ditentukan dalam kondisi tertentu.
Hukum Federal Federasi Rusia 22 Juli 2008 N 123-FZ "Peraturan Teknis tentang Persyaratan Keselamatan Kebakaran":
4 Saluran suplai listrik dari bangunan, struktur dan struktur harus memiliki perangkat pemutus pelindung yang mencegah terjadinya kebakaran jika terjadi malfungsi penerima listrik. Aturan pemasangan dan parameter perangkat pelindung harus mempertimbangkan persyaratan keamanan kebakaran yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Federal ini.
PUE:
7.1.84. Untuk meningkatkan tingkat perlindungan terhadap penyalaan selama sirkuit pendek ke bagian yang diarde, ketika jumlah arus tidak mencukupi untuk memicu perlindungan arus maksimum, input ke apartemen, rumah individu, dll. Direkomendasikan untuk menginstal RCD dengan arus hingga 300 mA.
Dalam dokumen regulasi Republik Belarus hampir persyaratan yang sama.
Pemutus sirkuit yang dipasang di depan meteran tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memungkinkan Anda mematikan meter jika perlu. RCD setelah counter melindungi apartemen, rumah dari api dan pada saat yang sama adalah perangkat shutdown. Apakah RCD merupakan alat pelindung? Sebaliknya, ya. Juga, jangan lupa bahwa RCD tidak akan melindungi jaringan jika terjadi kelebihan beban dan arus hubung singkat. Fungsi ini dilakukan oleh pemutus sirkuit hulu.
Mengapa lebih baik menggunakan bundel seperti itu: counter-RCD otomatis?
Memasang pemutus sirkuit di depan meter, alih-alih saklar beban, juga akan melindungi meter itu sendiri. Ketika instalasi sekuensial pemutus sirkuit juga harus memenuhi persyaratan selektivitas. Jika memungkinkan, hindari pemasangan berurutan dari dua pemutus sirkuit.
Dan apa yang Anda pasang sebelum meteran dan setelah mendesain rumah pribadi?
Mesin perkenalan diset sebelum atau sesudah counter?
Diposting oleh IMG, 18 November 2006 di Elektrika, arus rendah
Tulisan Unggulan
Untuk memposting pesan, buat akun atau masuk
Anda harus menjadi pengguna terdaftar untuk meninggalkan komentar.
Buat akun
Daftar di komunitas kami. Ini sangat mudah!
Masuk
Sudah punya akun? Login ke sistem.
Atau masuk dengan salah satu layanan ini.
Google merekomendasikan
Rekomendasi kami
Cara terbaik untuk membuat partisi eternit
Sander memposting topik di Work with Drywall, 3 Maret 2005, topik
Pemasangan plafon di langit-langit
andral memposting topik di Plasterboard Ceilings, 17 Januari 2005, topik
Tes tes melihat SCW 22-A dan SCM 22-A
Sano menerbitkan artikel di Instrumen dan Peralatan, 24 Desember 2012, artikel
Pondok di hutan: sebagai seniman, Igor Shubin mengubah plot hutan. Layfkhaki untuk penghuni musim panas
KGB menerbitkan artikel di Country House, Dacha, 28 Agustus, artikel
Senapan unit gas HILTI GX 120
Sano menerbitkan artikel dalam Instrumen dan Peralatan, 11 Maret 2012, artikel
Cordless palu bor TE 30-A36
Sano menerbitkan artikel dalam Instrumen dan Peralatan, 29 April 2013, artikel
Cara memotong engsel di pintu interior.
Sano menerbitkan artikel di School of Repair, 15 Juni 2007, artikel
Casing buatan sendiri di atas penggiling untuk cangkir atau sikat berlian
FugenFührer memposting entri blog di FugenFührer Blog, 13 Februari 2017, entri blog
Haruskah saya memasang pemutus sirkuit di depan meteran?
Ketika mengganti atau memasang meteran listrik, muncul pertanyaan, apakah perlu menempatkan pemutus sirkuit di depannya? Di dalam SCHE (panel lantai) dari sampel lama diletakkan sakelar paket, beberapa dari Anda mungkin menonton ini di pintu masuk. Tentu saja, pada saat ini mereka mencoba untuk secara aktif dibongkar, karena, secara halus, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan dan juga tidak memenuhi aturan dan peraturan apa pun. Mengapa kita melakukan ini, untuk fakta bahwa pertanyaan muncul mengenai pemasangan perangkat switching baru, bukan mereka.
Mengapa perangkat switching ditempatkan di depan meteran listrik?
Dalam PUE tertulis dalam hitam dan putih bahwa dalam kasus mengganti meteran listrik, perangkat switching harus dipasang untuk menghilangkan tegangan dari fase yang masuk ke meter.
Artinya, ternyata automat pendahuluan harus berada di depan konter. Mesin ini, apakah itu adalah pelindung lantai atau perisai untuk merekam rumah pribadi, itu harus dapat disegel.
Dalam diagram, nol melewati robot. Kenyataannya adalah mungkin untuk "merobek" nol atau tidak, kita akan menceritakannya di artikel berikutnya.
Apa artinya semua aturan dengan perangkat switching?
Lagi pula, ini bukan hanya pemutus sirkuit, itu adalah saklar paket dan saklar beban. (Ini ditulis tentang mereka di artikel lain) Kami sangat menyarankan Anda menginstal pemutus sirkuit, karena perlindungan arus lebih terjamin.
Untuk mengganti sebuah meter listrik dengan aman, jarak dari meter ke mesin harus tidak lebih dari 10m. Tegangan yang terhubung ke meter harus dikeluarkan dari semua fase.
Sekarang, jika Anda menempatkan meter di ALP (level lantai), maka Anda menempatkan senapan mesin di dashboard yang sama. Jika meteran listrik Anda terletak di apartemen, maka perangkat switching harus ditempatkan di luar apartemen (misalnya, di panel lantai yang sama).
Mesin pengantar
Kabel internal mencakup berbagai elemen, yang masing-masing memecahkan masalahnya. Salah satu yang paling penting adalah pengantar switchgear otomatis, yang dipasang di depan meteran, yang memungkinkan Anda untuk secara otomatis mematikan saluran listrik selama keadaan darurat, serta ketika diperlukan perbaikan kabel. Sesuai dengan persyaratan PUE, pemasangan perangkat ini wajib, dan pengoperasian kabel yang tidak dilengkapi dengan itu tidak diperbolehkan. Dalam artikel ini kita akan berbicara tentang apa itu pemutus sirkuit input, bagaimana memilih perangkat ini, dan bagaimana menghitung otomat input untuk rumah pribadi atau apartemen.
Pemutus sirkuit introductory: jenis perangkat dan fitur pilihan
Seperti disebutkan di atas, mesin pengantar memungkinkan Anda untuk mematikan kabel daya, jika perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mesin pengantar biasanya tidak dipasang di apartemen, pemasangannya paling sering dilakukan saat pendaratan. Di gedung berlantai satu, mereka dipasang di luar rumah, di jalan. Eksternal, otomat input praktis dibedakan dari perangkat pelindung yang dipasang di dalam switchboard, tetapi nilai arus pengenal yang dirancang jauh lebih tinggi.
Perangkat perlindungan yang dipasang pada input dapat memiliki dua hingga empat kutub. Jumlah mereka di mesin yang dipilih tergantung pada mekanisme catu daya, yang dipasang di fasilitas.
Terkadang pemutus pelindung sederhana dengan peringkat arus besar ditempatkan di depan meteran. Instalasi perangkat ini tidak memberikan perlindungan yang dapat diandalkan dari kabel, karena selama de-energi garis fase rusak, tetapi konduktor netral masih menghubungi perangkat pasokan listrik.
Apa itu pemutus sirkuit dan variasinya - dalam video berikut:
Mesin mana yang setara untuk dipasang di apartemen atau rumah pribadi, Anda dapat memutuskan, mempertimbangkan total arus konduktor dan saluran listrik. Perhitungan harus dilakukan dengan asumsi bahwa semua perangkat dihidupkan, yang berarti bahwa saluran tersebut berada di bawah beban maksimum.
Anda harus memilih perangkat, operasi yang dalam hal sirkuit pendek dirancang untuk melebihi arus pengenal sekitar 1000 A.
Memilih perangkat input, Anda harus memperhitungkan daya yang dikonsumsi oleh objek, serta catu daya fase. Dalam jaringan fase tunggal, di depan meteran listrik, perlu menginstal VA pada dua kutub, untuk sirkuit tiga fase - pada tiga atau empat.
Tegangan ke perangkat dipasok melalui saluran udara atau bawah tanah.
Mesin Input bipolar
Pemasangan perangkat input dengan dua kutub umum di apartemen modern yang khas. Dalam jaringan fase tunggal di depan meteran listrik, perangkat dengan arus pengenal 25, 32 atau 50 Amps paling sering dipasang. Mesin A 50 A otomatis mampu menahan beban terbesar, tetapi ini tidak berarti bahwa mesin ini lebih baik daripada yang lain - jumlah arus yang dapat ditahan VA harus sesuai dengan yang dihitung.
Secara struktural, perangkat input pada dua kutub adalah sepasang jaringan tunggal-berakhir gabungan dengan kunci umum, serta dengan tuas kontrol tunggal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa persyaratan PUE dilarang untuk memutus sirkuit netral.
Pemasangan mesin bipolar dilakukan bersamaan pada fase dan nol inti. Ketika VA dipicu, catu daya ke sirkuit berhenti sepenuhnya.
Ketika menjawab pertanyaan yang sering diajukan: apakah mungkin untuk menginstal bukan input otomatis dua kutub, tetapi dua kutub tunggal, kita sekali lagi mengacu pada Aturan Instalasi Listrik. Persyaratan dokumen ini melarang prosedur semacam itu.
Pemasangan perangkat pelindung dengan dua kutub dilakukan baik di bangunan tempat tinggal lama, di kabel yang grounding, sebagai suatu peraturan, tidak disediakan, dan yang baru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika koneksi dari mesin input dibuat oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi, atau ahli listrik yang tidak berpengalaman, maka ada risiko koneksi yang salah. Jika Anda bingung kabelnya, maka jika Anda mematikan perangkat proteksi, ternyata tidak semua kabel di apartemen akan dinonaktifkan, tetapi hanya salah satu cabangnya, yang dapat menyebabkan sengatan listrik selama pengoperasian.
Ketika sebuah input dua kutub terhubung, sebuah fase terhubung dengannya, kemudian menuju ke meter, dan setelah itu menuju RCD. Kemudian didistribusikan di tas. Kabel nol terhubung ke kutub kedua, dari itu ke meteran listrik, dan kemudian ke perangkat pemutus pelindung masing-masing cabang kabel. Kabel grounding, melewati dua terminal, terhubung ke bus PE, dari mana ia pergi ke perangkat yang dipasang di dalam ruangan. Jika VA terhubung dengan cara ini, maka operasinya akan terjadi baik pada jalur input dan pada cabang yang terpisah, jika saklar otomatis yang bertanggung jawab untuk perlindungan yang terakhir telah menjadi tidak dapat digunakan.
Memasang perangkat input dalam jaringan tiga fase
Jaringan dalam tiga fase paling umum di rumah-rumah di mana memasak dilakukan bukan pada gas, tetapi pada kompor listrik. Untuk melindunginya, input automata dengan tiga atau empat kutub digunakan. Perangkat tiga kutub dengan beban berlebih atau hubungan pendek memungkinkan Anda untuk secara bersamaan mematikan ketiga fase sirkuit. Sebuah konduktor fase terpisah terhubung ke masing-masing terminalnya. Untuk pertanyaan apakah automat pengantar terhubung dalam sirkuit tiga fase sebelum atau sesudah meter, kami menjawab - BA terhubung dengan cara yang sama seperti dalam jaringan fase tunggal, sebelum meter. Untuk mencegah sengatan listrik karena kebocoran, disarankan untuk memasukkan RCD di saluran.
Apa mesin pengantar untuk tiang dan bagaimana mereka digunakan - dalam video berikut:
Empat kutub VA digunakan dalam jaringan listrik tiga fase lebih jarang daripada perangkat dengan tiga kutub. Mereka dipasang, sebagai aturan, di sirkuit empat-kawat. Perbedaan utama dengan koneksi dari tiga kutub yang dijelaskan di atas adalah bahwa kawat netral terhubung ke kutub keempat. Sisa dari kabel didistribusikan dengan cara yang sama seperti ketika menghubungkan VA tiga kutub. Lebih sering, perangkat 4-kutub digunakan untuk koneksi empat fase, karena dalam situasi darurat di salah satu cabang itu akan mematikan pasokan saat ini ke keempatnya.
Koneksi penghitung dalam hal ini, seperti biasa, dibuat setelah mesin pengantar.
Saat menghitung perangkat input untuk jaringan dalam 3 fase, Anda harus meringkas semua beban yang jatuh pada masing-masing konduktor saat ini.
Arus operasi dihitung sebagai berikut:
Kami menghitung berapa kilowatt jatuh pada masing-masing fase, menambahkan kekuatan perangkat yang terhubung (dalam kW).
Jumlah yang dihasilkan dikalikan dengan 1,52 (untuk jaringan dengan tegangan operasi 380 V) atau dengan 4,55 (220 V).
Hasilnya akan menunjukkan seberapa besar arus pengoperasian. Nilai nominal harus lebih tinggi, jadi Anda perlu mengambil mesin pada indikator terdekat.
Jadi VA dipilih dalam kasus ketika setiap fase memiliki beban yang sama. Jika tidak sama, nilai saat ini harus dihitung dengan nilai tertinggi.
Apa parameter yang dipilih perangkat input?
Pemilihan otomat masukan dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah karakteristik. Anda perlu mengenal mereka untuk memilih VA yang tepat untuk jaringan listrik tertentu:
Arus hubung singkat maksimum. Jika Anda mengambil perangkat untuk dacha atau rumah pedesaan, dalam banyak kasus kapasitas pemutusan 4,5 MA akan cukup. Untuk apartemen kota biasa, perangkat untuk 6 MA cocok. Jika gardu terletak di dekat mesin Anda, Anda harus memasang mesin 10 MA.
Operasi saat ini. Bagaimana cara menghitungnya - kami telah dijelaskan di atas. Mempertimbangkan nilai yang diperoleh, VA arus pengenal dipilih.
Karakteristik selang waktu Perangkat Kelas B, C dan D. yang paling umum.Tipe B diinstal jika perangkat daya tinggi tidak termasuk dalam rangkaian. Jika perangkat daya menengah (misalnya, mesin las) secara berkala dihidupkan di jaringan, perangkat kelas C dipasang pada input. Jika peralatan daya tinggi digunakan, perangkat input harus Type D.
Kesimpulan
Dalam materi ini, kami menemukan apakah perlu menginstal input otomatis ke jaringan listrik, apa fungsinya, dan juga memutuskan cara menyalakan automaton pengantar di sirkuit - sebelum atau sesudah penghitung. Akhirnya, kami mengatakan bahwa sebelum menghubungkan perangkat input, Anda perlu memeriksa kualitas pengkabelan. Kabel yang rusak perlu diganti.
Mesin pengantar - pilih perangkat untuk rumah dan apartemen
Kabel internal rumah tinggal atau apartemen terdiri dari beberapa elemen yang memiliki tujuan khusus mereka sendiri, tetapi yang utama adalah automaton pengantar. Apa perangkat ini dan mengapa itu diperlukan, mari kita pahami secara detail.
Perangkat input memungkinkan Anda memutuskan sambungan kabel listrik secara otomatis jika terjadi malfungsi, serta jika Anda perlu memperbaiki atau memutakhirkannya. Di apartemen modern, perangkat input terletak di tangga atau ruang depan, tetapi di gedung-gedung bertingkat rendah, mereka biasanya ditempatkan di jalan. Secara eksternal, AB sangat mirip dengan automat standar yang dipasang di switchboard, tetapi indikasi arus pengenal jauh lebih tinggi. Selain itu, sangat nyaman bagi mereka untuk mematikan listrik di seluruh rumah satu kali.
Mesin masukan dirancang untuk memutuskan sambungan kabel jika terjadi malfungsi, serta jika terjadi perbaikan atau peningkatan
Perangkat perkenalan direpresentasikan di pasar oleh model bipolar, tripolar, dan quadripolar. Pilih mereka tergantung pada sistem catu daya yang dipilih untuk objek tertentu. Dalam beberapa kasus, dapat dicatat bahwa perangkat otomatis satu kutub, yang lebih kuat dipasang sebagai perangkat otomatis protektif. Tidak dianjurkan untuk melakukan ini secara ekstrim, karena dengan instalasi ini perangkat hanya memecah garis fasa, sementara netral tetap terhubung ke sumber tegangan. Pendekatan ini tidak menjamin perlindungan seratus persen.
Tidak begitu sulit untuk memahami kekuatan apa yang diperlukan oleh automat input untuk kasus tertentu. Untuk melakukan ini, perlu untuk menjumlahkan arus dari jalur dan kabel catu daya. Menghitung nilai, Anda perlu memahami bahwa situasi dengan beban maksimum dapat terjadi - ini adalah penyertaan semua perangkat yang tersedia pada satu saat. Berdasarkan ini, Anda dapat menghitung nilai nominal yang diperlukan dari mesin, operasi arus dan keluar dari kabel listrik VA. Solusi yang tepat adalah memilih perangkat yang arus maksimumnya terlampaui jika terjadi korsleting adalah 1000–1500 A.
Untuk memahami apa kekuatan mesin yang Anda butuhkan, Anda perlu menghitung jumlah arus dari garis yang dimaksudkan untuk catu daya.
Aspek penting ketika memilih perangkat input adalah fase catu daya dan konsumsi daya dari objek di mana input listrik akan dipasang. Jika daya fase tunggal dipilih, pilihan harus jatuh pada mesin bipolar. Jika objek bertenaga memiliki suplai tiga fase, maka dalam hal ini otomat input tiga kutub atau empat kutub dipilih. Tegangan dipasok ke VA dengan metode bawah tanah atau udara. Opsi terakhir ini sangat umum untuk pasokan tiga fase empat kawat listrik.
Ketika tegangan turun dan untuk melindungi rumah mereka sendiri, pada saat ini untuk jaringan fase tunggal, pemutus sirkuit input 25A, 32A atau 50A digunakan. Pada intinya, jaringan dua-port - yang disebut mesin otomatis dua kutub lainnya - adalah desain dua mesin otomatis kutub tunggal yang saling berhubungan dengan tuas pemisah tunggal dan kunci umum di antara mekanisme penghentian. Kenapa dia punya desain seperti itu? Faktanya adalah bahwa Aturan instalasi listrik, yang dipandu saat bekerja dengan listrik, melarang pemutusan kabel netral. Sirkuit bipolar dipasang baik pada fase dan pada nol, dan ketika dipicu, de-energiisasi lengkap terjadi.
Itu penting! Dilarang memasang dua perangkat input satu kutub alih-alih satu perangkat double-pole.
Mesin otomatis bipolar, pada kenyataannya, dua unipolar bersatu di antara mereka dengan tuas shutdown yang seragam
Mesin bipolar digunakan ketika mengganti kabel di kandang lama. Di sana, sebagai suatu peraturan, ada kabel listrik dua kawat yang terdiri dari fase dan nol. Grounding tidak ada. Di perumahan baru, instalasi dua terminal juga umum untuk mematikan seluruh apartemen. Faktanya adalah karena rendahnya kualifikasi teknisi listrik atau ketika menginstal perangkat otomatis mandiri, ada kemungkinan koneksi input salah. Kadang-kadang kabel dapat membingungkan, yang tidak mengecualikan sengatan listrik ketika melepaskan hanya mesin, pergi ke garis kabel tertentu di apartemen. Dengan penggunaan jaringan dua port, opsi ini tidak mungkin lagi dilakukan.
Perangkat input bipolar terhubung dengan menerapkan fase untuk itu, yang bergerak menjauh dari itu ke counter, dan kemudian ke perangkat pelindung pelindung. Setelah itu, fase didistribusikan ke pemutus sirkuit yang terpasang. Kabel netral terhubung ke kutub kedua, kemudian memasuki meter, dan kemudian pergi ke RCD masing-masing baris. Grounding langsung menuju bus PE (Protect Earth), dan kemudian ke titik-titik yang dipasang di apartemen. Itu tidak terhubung ke jaringan dua terminal dengan cara apa pun. Dengan koneksi seperti itu, automaton pendahuluan akan bekerja tidak hanya jika ada masalah pada jalur input, tetapi juga dalam kasus masalah pada satu baris di kabel apartemen, jika otomat yang berdiri di atasnya, untuk beberapa alasan, telah gagal.
Di apartemen dilengkapi dengan kompor listrik, serta beberapa rumah bisa digelar jaringan tiga fase. Sebagai perangkat input menggunakan AB tiga kutub atau empat kutub. Jaringan tiga-port digunakan untuk memutuskan semua fase jaringan secara bersamaan jika terjadi hubungan pendek (hubungan pendek) atau kelebihan beban. Fase terpisah terhubung ke setiap terminal perangkat. Setelah VA, meter dipasang, perlindungannya harus 63 A. Karena kabel di rumah panjang, ada risiko besar kebocoran saat ini. Untuk tujuan ini, setelah penghitung, RCD disetel ke arus bocor 300 mA.
Automata empat kutub adalah pilihan yang cukup langka untuk menggunakannya dalam jaringan tiga fase. Mereka digunakan dalam kasus power supply empat kawat. Perbedaan utamanya dari automaton tiga kutub adalah bahwa di sini kawat netral diumpankan ke tiang keempat setelah tersambung ke tiga kawat fase pertama. Distribusi lebih lanjut dari kabel terjadi dengan analogi dengan perangkat input tiga kutub. Seringkali Anda dapat menemukan opsi untuk menggunakan mesin empat kutub untuk menghubungkan empat fase. Dalam hal ini, ketika menutup salah satu garis, keempatnya akan dinonaktifkan.
Saat memilih automaton masukan untuk jaringan tiga fase, perlu menambahkan semua beban yang jatuh pada setiap fase secara terpisah. Arus pengoperasian mesin mudah dihitung. Untuk melakukan ini, jumlah yang dihasilkan dalam kilowatt dikalikan dengan 1,52 (koefisien untuk tegangan 380 V). Arus nominal otomat harus lebih tinggi dari pekerja, jadi kami pilih nilai terdekat untuk itu. Kondisi ini berlaku dalam hal beban yang sama pada ketiga fase. Jika salah satu dari mereka memiliki beban besar, perhitungan dilakukan dengan nilai maksimum, indikator yang dalam kilowatt dikalikan dengan faktor 4,55 (untuk tegangan 220 V).
Setelah mempertimbangkan jenis perangkat input utama, Anda perlu memperhatikan parameter yang harus dipertimbangkan ketika memilih opsi yang sesuai untuk pemasangan dalam kasus tertentu. Pertama, tentukan arus hubung singkat maksimum. Ini adalah indikator di mana perangkat input harus beroperasi dan memutus rangkaian listrik. VA ditawarkan dengan parameter dari 3 hingga 10 mA. Pilihan terbaik adalah perangkat dengan indikator 6 A. Untuk apartemen, diperbolehkan memasang mesin otomatis pada 3 mA, terutama jika kejadian hubung singkat diminimalkan. Jika tempat tinggal terletak di dekat gardu, maka dalam hal ini dianjurkan untuk memperhatikan perangkat input 10 mA.
Berikutnya adalah indikator operasi saat ini, yang kami sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya beban total yang jatuh pada jaringan, tetapi juga penampang kabel. Hitung parameter ini sebagai berikut: tambahkan kekuatan semua peralatan listrik di rumah, setelah hasilnya dikalikan dengan 0,7 - koefisien operasi simultan dari semua peralatan. Nilai yang dihasilkan dibagi dengan 220 (380). Hasil akhir adalah arus pengenal, yang seharusnya tersedia dari perangkat input yang dibeli.
Ketika memilih VA, seseorang tidak dapat melakukannya tanpa jenis karakteristik waktu-saat. Karena kelebihan arus awal di atas pekerja dapat beberapa kali lebih tinggi, automaton dapat menentukan parameter seperti itu sebagai sirkuit pendek. Akibatnya, sirkuit akan terbuka, yang sama sekali tidak diperlukan. Untuk melakukan ini, ada gradasi tertentu yang memungkinkan Anda memilih kelas perangkat yang tepat:
B. Ini digunakan jika tidak ada peralatan listrik yang kuat.
C. Gunakan dengan adanya kompor listrik, ketel uap dan peralatan sejenis. Ini digunakan di rumah-rumah di mana peralatan menengah tidak digunakan secara berkelanjutan: mesin las, mixer beton, dll.
D. Dimasukkan ke dalam peralatan yang kuat.
Itu penting. Saat memasang VA di rumah, perhatikan kondisi kabel. Mungkin, sebelum menginstalnya layak diganti.
Pengantar otomatis: fitur pilihan dan jenis
Ketika listrik dipasok ke apartemen, perangkat pengalih input berikut dapat dipasang di panel listrik lantai:
Automat masukan (VA) adalah pemutus sirkuit untuk pasokan listrik dari listrik ke objek jika kelebihan beban terjadi di sirkuit, atau sirkuit pendek (hubungan pendek) terjadi. Ini berbeda dari perangkat yang terdaftar dengan nilai yang lebih besar dari arus pengenal. Foto itu menunjukkan perisai dengan mesin pengantar yang terletak di atasnya.
Perisai dengan sakelar otomatis
Lebih tepat untuk memanggil perangkat - pemutus sirkuit pendahuluan. Karena lebih dekat ke perangkat lain ke saluran udara, perangkat harus memiliki peningkatan switching resistance (PKS), yang menjadi ciri operasi normal perangkat ketika terjadi hubungan pendek (arus maksimum di mana pemutus sirkuit dapat membuka sirkuit setidaknya sekali). Indikator ditunjukkan pada label perangkat.
Jenis mesin input
Pasokan listrik ke objek tergantung pada kebutuhan dan tata letak jaringan. Dalam hal ini, jenis automata yang sesuai dipilih.
Tiang tunggal
Saklar induksi satu kutub digunakan dalam jaringan listrik fase tunggal. Perangkat terhubung ke catu daya melalui terminal (1) dari atas, dan terminal bawah (2) dihubungkan ke kawat keluar (gambar di bawah).
Rangkaian kutub tunggal
Sebuah otomat dengan satu kutub dipasang dalam kawat istirahat fase dan memutusnya dari beban dalam keadaan darurat (lihat gambar di bawah). Menurut prinsip tindakan, itu tidak berbeda dari mesin otomatis yang dipasang pada garis pengalihan, tetapi peringkatnya saat ini lebih tinggi (40 A).
Skema perkenalan mesin tiang tunggal
Fase daya merah terhubung ke itu, dan kemudian ke meter, setelah itu didistribusikan ke grup automat. Kabel netral warna biru langsung lewat ke counter, dan dari itu ke bus N, maka terhubung ke setiap baris.
Kotak input otomatis yang dipasang di depan meter harus disegel.
Automat pendahuluan melindungi kabel input dari overheating. Jika sirkuit pendek terjadi pada salah satu garis cabang dari itu, mesin akan bekerja, dan jalur lainnya akan tetap beroperasi. Seperti diagram pengkabelan memungkinkan Anda dengan cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan di jaringan internal.
Bipolar
Dua kutub adalah unit dengan dua kutub. Mereka dilengkapi dengan tuas gabungan dan memiliki kunci umum antara mekanisme shutdown. Fitur desain ini penting, karena PUE melarang pemutusan kabel netral.
Tidak diperbolehkan untuk memasang dua jaringan satu-terminal daripada satu jaringan dua terminal.
Sebuah otomat input dengan dua kutub digunakan untuk input satu-fase karena sifat diagram pengkabelan di rumah-rumah bangunan tua. Di apartemen adalah cabang dari riser interfloor panel listrik satu fase dua kawat. Ahli listrik Zhekovsky mungkin secara tidak sengaja menukar kabel yang menuju ke apartemen. Dalam hal ini, netral akan berada pada otomaton fase tunggal masukan, dan fase pada ban nol.
Untuk memberikan jaminan pemutusan sepenuhnya, Anda perlu menonaktifkan panel apartemen dengan bantuan jaringan dua port. Selain itu, sering kali diperlukan untuk mengubah sakelar paket di panel lantai. Di sini lebih mudah untuk segera menempatkan automaton masukan kutub ganda.
Jaringan dengan fase, netral, dan grounding dengan tanda warna standar menuju ke apartemen rumah baru. Ini juga tidak mengesampingkan kemungkinan belitan kabel karena listrik yang tidak terampil atau hanya kesalahan.
Alasan lain untuk memasang dua port adalah penggantian kemacetan lalu lintas. Masih ada kemacetan lalu lintas di panel datar lama yang dipasang pada fase dan nol. Diagram koneksi tetap sama.
PUE melarang pemasangan sekering dalam kabel kerja netral.
Akan lebih mudah untuk menginstal jaringan dua kutub dalam situasi ini, karena tidak perlu mengulang sirkuit.
Ketika listrik tersambung ke rumah pribadi sesuai dengan skema TT, diperlukan jaringan dua-port, karena perbedaan potensial antara kabel netral dan ground dapat muncul dalam sistem tersebut.
Dalam ara. Di bawah ini adalah diagram koneksi listrik ke apartemen dengan input fase tunggal melalui pemutus sirkuit bipolar.
Sirkuit masukan dengan pemutus sirkuit bipolar
Fase suplai diumpankan ke sana, dan kemudian ke konter dan ke perangkat landasan pelindung api pelindung RCD, setelah itu didistribusikan ke otomat kelompok. Kabel netral langsung menuju meter, dari itu ke RCD, bus N, dan kemudian terhubung ke RCD masing-masing garis. Konduktor ground netral berwarna hijau terhubung langsung ke busbar PE, dan dari sana pergi ke kontak grounding soket # 1 dan # 2.
Pemutus sirkuit input melindungi kabel input dari overheating dan hubung singkat. Ini juga dapat bekerja dengan kesalahan sirkuit pendek pada jalur terpisah jika robot lain rusak di sana. Peringkat dari counter dan RCD pemadam kebakaran dipilih di atas (50 A). Dalam hal ini, perangkat juga akan dilindungi oleh otomat masukan dari kelebihan beban.
Tripolar
Perangkat ini digunakan untuk jaringan tiga-fase untuk memastikan shutdown simultan dari semua fase selama overload atau hubung singkat dari jaringan internal.
Untuk setiap terminal dari tiga kutub terhubung dalam fase. Dalam ara. Gambar di bawah ini menunjukkan tampilan dan tata letaknya, di mana untuk setiap sirkuit terdapat pelepasan termal dan elektromagnetik yang terpisah, serta saluran busur.
Kabinet otomatis tiga kutub dan rangkanya
Ketika terhubung ke rumah pribadi, pemutus sirkuit perkenalan dipasang di depan meteran listrik dengan perlindungan 63 A (lihat gambar di bawah). Setelah penghitung, RCD ditempatkan pada arus bocor 300 mA. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kabel listrik di rumah, di mana ada kebocoran latar belakang yang tinggi.
Setelah RCD, garis dipisahkan dari busbar distribusi (2) dan (4) ke outlet, pencahayaan, serta untuk kelompok-kelompok individu (6) dari memasok tegangan ke ekstensi, beban tiga fase dan konsumen kuat lainnya.
Jaringan tiga fase dari rumah pribadi
Perhitungan input otomatis
Terlepas dari apakah mesin itu pengantar atau tidak, itu dihitung dengan menjumlahkan arus yang mengalir ke garis beban. Untuk ini, kekuatan semua konsumen yang terhubung ditentukan. Nilai nominal ditentukan untuk pengalihan simultan dari semua konsumen listrik. Menurut arus maksimum ini, nilai nominal terdekat dari mesin otomatis dipilih dari baris standar ke arah penurunan.
Kekuatan otomat input tergantung pada arus pengenal. Dengan daya tiga fase, daya ditentukan oleh bagaimana beban terhubung.
Ini juga diperlukan untuk menentukan jumlah perangkat switching. Hanya satu tombol yang diperlukan untuk input, lalu satu untuk setiap baris.
Pada peralatan canggih seperti ketel listrik, pemanas air, oven, Anda perlu memasang mesin terpisah. Harus ada ruang di dashboard untuk memasang pemutus sirkuit tambahan.
Pilih VA
Perangkat dipilih berdasarkan beberapa parameter:
Nilai saat ini Melebihi akan memicu overload otomatis. Pemilihan arus pengenal yang dihasilkan oleh penampang kabel terhubung. Untuk itu tentukan arus maksimum yang diijinkan, lalu pilih nominal untuk mesin, setelah dikurangi dengan 10-15%, mengarah ke baris standar ke arah pengurangan.
Arus hubung singkat maksimum. Mesin ini dipilih oleh PKS, yang harus sama atau lebih besar dari itu. Jika arus hubung singkat maksimum adalah 4500 A, mesin 4,5 kA dipilih. Kelas beralih dipilih untuk pencahayaan - B (Ipeluncuran> Sayanom 3-5 kali), untuk beban kuat dari jenis boiler pemanas - C (Ipeluncuran> Sayanom 5-10 kali), untuk mesin tiga fase mesin besar atau mesin las - D (Ipeluncuran> Sayanom 10-12 kali). Maka perlindungan akan dapat diandalkan, tanpa kesalahan positif.
Daya terpasang.
Mode netral adalah tipe grounding. Dalam kebanyakan kasus, itu adalah sistem TN dengan berbagai varian (TN-C, TN-C-S, TN-S),
Besarnya tegangan garis.
Frekuensi saat ini
Selektivitas Nilai automata dipilih sesuai dengan distribusi beban di garis, misalnya, otomat input - 40 A, kompor listrik - 32 A, beban kuat lainnya - 25 A, pencahayaan - 10 A, soket - 10 A.
Skema daya Mesin dipilih berdasarkan jumlah fase: satu, - atau bipolar untuk jaringan satu fase, tiga, atau empat kutub untuk tiga fase.
Pabrikan. Untuk meningkatkan tingkat keamanan, mesin dipilih dari produsen terkemuka dan di toko khusus.
Jumlah kutub untuk jaringan tiga fase adalah empat. Jika hanya ada beban tiga fase dengan sirkuit sambungan delta, pemutus sirkuit tiga kutub dapat digunakan.
Saklar input harus mematikan fase dan nol yang bekerja, karena jika terjadi kebocoran pada salah satu fase ke nol, ada kemungkinan sengatan listrik.
Pemutus sirkuit tiga kutub dapat digunakan untuk jaringan fase tunggal: fase dan nol terhubung ke dua terminal, dan yang ketiga tetap bebas.
Pemilihan otomat masukan tergantung pada jenis grounding:
Sistem TN-S: memasok nol pelindung dan kabel yang bekerja dipisahkan dari gardu ke konsumen (Gambar A di bawah). Untuk memutuskan secara bersamaan fase dan nol, input otomata dua kutub atau empat kutub diterapkan (tergantung pada jumlah fase pada input). Jika mereka dengan satu atau tiga kutub, netral dipegang secara terpisah dari automata.
Sistem TN-C: menyediakan nol pelindung dan kabel bekerja digabungkan dan lolos ke konsumen melalui konduktor umum (Gambar B). Perangkat dipasang satu kutub atau tiga kutub pada konduktor fase, dan nol dimasukkan melalui meter pada bus N.
Jenis Grounding Umum
Instalasi
Mesin masukan dipasang di perisai di bagian atas, di sisi kiri. Jalur stopkontak nyaman dipasang dari atas ke bawah. Dengan sejumlah kecil beban, itu bisa unipolar dan dihubungkan melalui fase konduktor. Dalam hal ini, pemutusan lengkap dalam rantai pasokan tidak terjadi.
Instalasi biasanya dilakukan pada rel DIN, ketika listrik dimatikan.
Video tentang panel listrik
Jawaban atas pertanyaan tentang cara mengganti panel listrik pengantar dapat diperoleh dari video di bawah ini.
Seperti yang ditunjukkan oleh praktik, koneksi dari mesin masukan bukanlah pekerjaan yang sulit. Penting untuk menghitungnya dengan benar untuk daya, memikirkan diagram pengkabelan dan menginstalnya, dengan mempertimbangkan fitur yang dijelaskan dalam artikel.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Seperti di outlet normal, dua fase mungkin muncul.
Soket dengan sakelar dalam satu kasus
Pemanas Di Bawah Lantai
Perbaikan ABC
Bagaimana menghubungkan mesin di panel tanpa kesalahan
Diagram koneksi relay tegangan dalam jaringan fase tunggal dan tiga fase
Apa fasa, nol dan landasan untuk?
Linear dan tegangan fase - perbedaan dan rasio
Sakelar lampu (relai foto) untuk penerangan jalan
Penyebab utama korsleting
Cara menghubungkan kandil dengan 2 kabel
Starter magnetik: tujuan, perangkat, diagram koneksi
Pemutus sirkuit ganda
Pemilihan kawat dan kabel penampang untuk kabel arus dan listrik menggunakan tabel
Landasan
Mesin apa yang harus dipasang pada 15 kW
Kabel
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Kabel
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Penghitung
Bagaimana menghubungkan mesin diferensial: diagram kabel yang mungkin + petunjuk langkah demi langkah
Kabel
Sensor gerak untuk menyalakan lampu
Alat
Cara menggunakan indikator obeng
Pemanasan
Diagram koneksi lampu sorot
Kabel
Kabel satu tombol switch
Pemanasan
Tentang Kami
Sebagai aturan, istilah "sensor gerak" dalam kehidupan sehari-hari mendefinisikan perangkat inframerah elektronik yang memungkinkan mendeteksi keberadaan dan pergerakan seseorang dan membantu untuk mengubah kekuatan perangkat pencahayaan dan perangkat listrik lainnya.