content:
Salah satu tahap dari perangkat jaringan rumah adalah memasang alat pelindung. Sudah terpasang di ruang switchboard. Jika terjadi peningkatan beban atau kegagalan, perangkat dipicu secara operasional untuk melindungi keseluruhan sistem atau sirkuit terpisah.
Tetapi sebelum instalasi, Anda harus mencari tahu apa perbedaan antara RCD dan otomaton diferensial untuk mengatur dan mengamankan jaringan rumah dengan benar.
Kebutuhan untuk melindungi jaringan listrik
Sistem listrik rumah adalah jaringan bercabang kompleks yang terdiri dari serangkaian sirkuit - pencahayaan, saluran keluar, daya terpisah, dan arus rendah. Ini termasuk semua instalasi listrik yang harus digunakan setiap hari. Yang paling sederhana di antara mereka adalah soket dan sakelar.
Selama pengoperasian peralatan rumah tangga, situasi tak terduga muncul, yang mengakibatkan kegagalan sirkuit, perangkat, serta kecelakaan individu. Penyebab masalah adalah fenomena berikut:
beban yang berlebihan pada saluran catu daya;
arus bocor;
sirkuit pendek
Overloading dapat ditemukan jika menggunakan peralatan baru yang kuat di apartemen dengan kabel lama. Kabel tidak menahan beban total, terlalu panas, meleleh, dan gagal.
Bahaya arus bocor muncul ketika isolasi kabel dan perangkat listrik menjadi tidak dapat digunakan, pemasangan salah atau peralatan dibumikan.
Jika arus naik di atas 1,5 mA, efek listrik menjadi terlihat, dan lebih dari 2 mA menyebabkan kejang.
Untuk melindungi peralatan, properti, dan yang paling penting - kehidupan dan kesehatan penghuni, perangkat shutdown darurat digunakan. Tanpa mereka, sistem pengkabelan modern di rumah dianggap lebih rendah dan berbahaya.
Memindahkan perangkat yang terputus
Jika sistem kelistrikan suatu apartemen atau rumah dibagi menjadi sirkuit yang terpisah, dianjurkan untuk melengkapi setiap jalur sirkuit dengan pemutus sirkuit terpisah, dan memasang RCD pada output. Namun, opsi koneksi jauh lebih banyak, jadi pertama-tama Anda perlu memahami perbedaan antara RCD dan diferensial otomatis, dan kemudian lakukan instalasi.
Saklar otomatis - "kemacetan lalu lintas" yang dimodifikasi
Ketika keragaman perangkat pelindung keluar dari pertanyaan, dengan beban yang berlebihan di jalur, kemacetan lalu lintas dipicu - perangkat darurat yang paling sederhana.
Fungsionalitas mereka ditingkatkan dan menerima pemutus sirkuit, yang bekerja dalam dua kasus - ketika sirkuit pendek terjadi dan ketika beban meningkat, mendekati kritis.
Dalam satu switchboard bisa ada satu atau beberapa switch, jumlah mereka tergantung pada jumlah sirkuit yang melayani apartemen atau rumah.
Semakin banyak garis individual, semakin mudah untuk mengganti atau memperbaiki peralatan listrik. Untuk memasang satu perangkat, Anda tidak perlu memutuskan seluruh jaringan.
Pemasangan mesin - prasyarat untuk merakit jaringan listrik rumah. Switch bekerja cepat ketika sistem kelebihan beban dan karena korsleting. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka lindungi adalah kebocoran arus.
RCD - perangkat perlindungan otomatis
RCD hanyalah alat yang secara otomatis menganalisis arus input / output dan melindungi terhadap kebocoran arus. Bentuk casingnya, terlihat seperti pemutus sirkuit, tetapi bekerja pada prinsip yang berbeda.
Di dalam casing ada alat yang berfungsi - inti dengan gulungan. Fluks magnetik dari dua gulungan diarahkan ke arah yang berlawanan, yang menciptakan keseimbangan. Dengan demikian, gaya magnet dalam inti berkurang menjadi nol.
Segera setelah arus bocor terjadi, perbedaan muncul dalam nilai fluks magnetik - nilai output menurun. Sebagai hasil dari interaksi arus, relay diaktifkan dan memutus sirkuit. Interval waktu operasi dalam kisaran 0,2-0,3 detik. Kali ini cukup untuk menyelamatkan hidup manusia.
Pada kasus ini Anda dapat melihat tanda 10... 500 mA. Ini menunjukkan arus bocor pengenal. Untuk penggunaan di rumah, RCD dengan pembacaan 30 mA biasanya dipilih.
Perangkat dengan penunjukan 10 mA dapat berguna jika sirkuit terpisah ditampilkan di kamar anak-anak atau di kamar mandi, di mana ada tingkat kelembapan yang meningkat.
RCD melindungi terhadap kebocoran arus, tetapi tidak ada gunanya dengan beban yang bertambah pada kabel, dan juga tidak melakukan apa-apa untuk membantu korsleting. Untuk alasan ini, kedua perangkat - RCD dan pemutus sirkuit - selalu dipasang berpasangan.
Hanya bersama-sama mereka akan memberikan perlindungan tingkat penuh yang harus ada di setiap sistem listrik rumah tangga.
Automaton diferensial - perlindungan maksimal
Ketika kita berbicara tentang bagaimana dasarnya RCD berbeda dari mesin otomatis diferensial, maksud kami bukan perangkat RCD yang diinstal secara terpisah, tetapi sepasang "RCD + switch".
Differential current circuit breaker (AVDT), pada intinya, adalah pasangan ini, tetapi digabungkan dalam satu kasus. Dengan demikian, segera melakukan tiga fungsi utama:
melindungi terhadap kebocoran arus;
mencegah overloading dari garis;
langsung dipicu oleh arus pendek.
Meskipun ukurannya kecil, perangkat beroperasi secara efisien dan cepat, tetapi dengan satu syarat - jika dirilis di bawah merek yang andal dan tepercaya.
Dokumentasi teknis, yang selalu melekat pada perangkat, mencantumkan karakteristiknya. Penentuan indikator yang paling penting dicetak pada casing dari depan.
Selain menandai namanya, arus beban pengenal dan arus bocor ditunjukkan di sini. Satuan ukuran sama dengan automata - mA sederhana.
Pada pandangan pertama, mungkin tampak bahwa munculnya difwavomat benar-benar meniadakan skema "switch + RCD" yang ada sebelumnya. Namun, ada banyak nuansa yang mengatur pilihan solusi, dan sebagai hasilnya, kedua skema instalasi relevan dan sesuai permintaan.
Kriteria untuk pemilihan perangkat perlindungan listrik
Kami akan mencoba mencari tahu apa yang terbaik untuk rumah - RCD atau diferensial otomatis, dan mempertimbangkan berbagai situasi pemasangan. Paling sering, pilihan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti posisi perangkat di panel listrik, nuansa koneksi ke jaringan listrik, kemungkinan pemeliharaan atau penggantian.
Fitur instalasi di panel listrik
Panel listrik adalah kotak logam, di mana perangkat perlindungan dan meteran listrik biasanya berada. Panel kerja yang dilampirkan perangkat dalam ukuran terbatas.
Jika ada peningkatan jaringan listrik dan pada saat yang sama menginstal modul tambahan, maka ada kekurangan tempat gratis di rel din. Dalam hal ini, difavtomat berada dalam posisi yang menguntungkan.
Modern melengkapi apartemen dengan listrik difokuskan pada peningkatan jumlah sirkuit. Ini terkait dengan munculnya sejumlah besar teknologi yang kuat, dan dengan pembagian jaringan menjadi banyak jalur. Dalam situasi seperti itu, dengan tidak adanya ruang tambahan, satu-satunya solusi yang masuk akal adalah menggunakan difavtomat.
Saat memilih perangkat, perhatikan perangkat yang menempati satu tempat modul. Model-model seperti itu sudah mulai dijual, tetapi harganya sedikit lebih mahal daripada yang tradisional.
Kompleksitas kabel
Perbedaan utama antara koneksi antara dua opsi yang ditandai - dalam jumlah kabel. Dua perangkat terpisah secara total memiliki lebih banyak terminal - 6 buah, sedangkan difavtomat hanya memiliki empat buah. Skema koneksi yang berbeda.
Diagram ditampilkan dengan baik beralih kabel. Pasangan AB + RCD alignment adalah:
kawat fase terhubung ke terminal AB;
jumper terhubung ke output mesin dan L-terminal RCD;
fase keluaran RCD diarahkan ke instalasi listrik;
kabel netral hanya terhubung ke RCD - pada input dengan N-terminal, pada output - dikirim ke instalasi listrik.
Dengan diffavtomat, koneksi jauh lebih mudah. Jumper tidak diperlukan, hanya fase dan nol yang terhubung ke terminal yang sesuai, dan dari output yang dikirim ke beban.
Apa ini memberi installer? Memfasilitasi proses koneksi, mengurangi jumlah kabel, masing-masing, menjamin lebih banyak pesanan pada panel listrik.
Bagaimana pemecahan masalah dilakukan
Jika kita mempertimbangkan perangkat dari segmen harga menengah, maka di sini adalah keuntungan dari tandem "otomatis + UZO". Misalkan pemadaman listrik darurat terjadi pada salah satu sirkuit.
Segera tentukan penyebab operasi perlindungan sulit, karena ini bisa menjadi arus bocor, sirkuit pendek, dan beban total yang tidak bisa diatasi oleh kabel.
Jika difavtomat merespons kegagalan jaringan, maka penyebabnya harus dicari lebih lama. Diperlukan untuk memeriksa semua versi, dan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha.
Untuk menyederhanakan diagnosa, disarankan untuk membeli perangkat dari segmen harga yang lebih mahal - mereka dilengkapi dengan indikasi tambahan, menunjukkan kemungkinan masalah.
Perangkat apa yang lebih murah untuk dibeli dan diperbaiki?
Ada situasi ketika pilihan didasarkan pada biaya. Misalnya, ada anggaran di luar yang tidak ada cara untuk pergi. Dalam hal ini, total biaya dari semua perangkat perlindungan yang terhubung memainkan peran penting.
Pada pandangan pertama, sejumlah besar perangkat dicirikan dengan harga yang lebih tinggi. Faktanya, semuanya berbeda: universal difavtomat mengelola jumlah bulat, dan perangkat lainnya yang ekonomis.
Harus diingat bahwa jumlah baris biasanya 3 atau lebih, jadi perbedaan antara pembelian bertambah. Jika untuk satu sirkuit, akuisisi AVDTs adalah yang paling mahal oleh 1.000 rubel, karena lima sirkuit perbedaan dalam jumlah meningkat menjadi 5 ribu rubel.
Dengan demikian, baik unit difavtomat dan RCD dengan switch otomatis memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jika AVDT menang dalam kekompakan dan kenyamanan koneksi, maka mereka jelas kehilangan dalam diagnosa dan akuntansi biaya.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Untuk lebih memahami perangkat perlindungan dan memilih solusi yang tepat tergantung pada situasinya, kami sarankan untuk melihat video tematik.
Informasi menarik tentang prinsip operasi dan pemasangan RCD:
Beberapa tips dari ahli listrik profesional:
Apa yang memainkan peran saat memilih difactomta:
Seperti yang Anda lihat, topik pilihan RCD atau AVDT tidak sia-sia: ada banyak poin yang mendukung dan perangkat lain. Untuk memilih opsi perlindungan terbaik, perlu mempertimbangkan kondisi pemasangan dan koneksi, serta membuat perkiraan awal.
Yang berbeda dari difo
Sebagian besar konsumen tidak peduli apa yang ada di depan mereka: RCD (sisa pemutus sirkuit saat ini) atau difatomat (diferensial otomatis). Tetapi ketika mengembangkan proyek untuk jaringan listrik rumah atau apartemen pribadi, pertanyaan ini memiliki signifikansi yang pasti.
Secara umum, masalah yang dimiliki warga negara kita dengan mengatur perlindungan rumah mereka sendiri, dalam hal keselamatan listrik, adalah signifikan. Tetapi apa yang harus dikatakan, jika masih di banyak daerah terpencil, hal-hal seperti "serangga" dalam kemacetan lalu lintas adalah norma?
Baru-baru ini, seorang teman saya bertanya kepada saya pertanyaan tentang apa yang ada di dashboard saya UZO atau difavtomat. Bagaimana membedakan mereka. Karena masalahnya, dalam pendapat profesional, sangat serius, kami menawarkan program pendidikan kecil untuk topik ini, termasuk ahli listrik, terutama yang muda.
Pengetahuan ini akan memungkinkan Anda untuk memahami apa yang "hidup" di switchboard Anda: UZO atau difavtomat, mengapa meletakkannya di sana dan berapa banyak itu akan membantu, atau mengapa menyimpannya di masa depan?
Seorang ahli listrik yang berpengalaman, yang memiliki lebih dari satu sirkuit pendek di belakang bahunya, bahkan dapat menyinggung pertanyaan-pertanyaan semacam itu! Namun, di kalangan anak muda, sedikit perhatian diberikan kepada teori, meskipun konsumen menanyakan pertanyaan ini sepanjang waktu. Dan sekarang saya akan memberi tahu Anda beberapa opsi tentang bagaimana RCD berbeda dari difavtomat.
Perbedaan antara Uzo dan otomat diferensial sesuai dengan tujuan fungsinya
Jika Anda melihat RCD dan difavtomat, maka dalam penampilan kedua perangkat ini sangat mirip satu sama lain, tetapi fungsi yang mereka lakukan berbeda. Ingat fungsi apa yang dilakukan oleh RCD dan automaton diferensial.
Perangkat arus sisa bekerja jika arus diferensial, arus bocor, muncul di jaringan yang terhubung. Jika arus bocor terjadi, seseorang dapat menjadi yang pertama menderita jika mereka menyentuh peralatan yang rusak. Selain itu, ketika arus bocor muncul di kabel, insulasi akan memanas, yang dapat menyebabkan kebakaran dan api.
Oleh karena itu, RCD dipasang untuk melindungi terhadap sengatan listrik, serta dari kerusakan pada kabel listrik dalam bentuk kebocoran yang disertai dengan api. Untuk detail lebih lanjut tentang cara kerja perangkat ini, lihat prinsip pengoperasian RCD di artikel.
Sekarang lihat pada otomaton diferensial. Ini adalah perangkat unik yang menggabungkan pemutus sirkuit (lebih mudah dipahami oleh publik sebagai "robot") dan RCD yang sebelumnya dianggap. Ie otomat diferensial dapat melindungi kabel Anda dari sirkuit pendek dan beban berlebih, serta dari terjadinya kebocoran yang terkait dengan situasi yang dijelaskan sebelumnya.
Sekarang titik utama di mana semua orang mulai bingung: ingat bahwa RCD, tidak seperti diffavtomat, tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan korsleting. Dan kebanyakan konsumen berpikir bahwa dengan memasang RCD, mereka terlindungi dari segalanya!
Dalam istilah yang sederhana, RCD hanyalah indikator yang mengontrol kebocoran dan arus tidak mengalir melewati konsumen utama Anda: peralatan listrik, bola lampu, dll. Jika suatu tempat di jaringan isolasi rusak dan kebocoran arus muncul, RCD bereaksi terhadapnya dan mematikan jaringan.
Jika pada saat yang sama untuk menyalakan semua peralatan listrik (pemanas pengering rambut-setrika), yaitu, untuk sengaja membuat overload, RCD tidak akan berfungsi. Dan kabel, jika tidak ada perangkat keamanan lainnya, pastikan untuk membakar bersama dengan RCD. Jika RCD dan fase terhubung dan nol, dan mendapatkan hubungan pendek yang besar, RCD juga tidak berfungsi.
Mengapa saya maksud semua ini, saya hanya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa, karena RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek, maka Anda mungkin setuju dengan saya bahwa Anda harus melindunginya sendiri. Itulah mengapa RCD selalu terhubung secara seri dengan pistol. Kedua alat ini bekerja dalam pasangan, sehingga untuk berbicara: yang satu melindungi dari kebocoran, yang lain dari beban berlebih dan sirkuit pendek.
Dengan menggunakan difavtomat alih-alih RCD, Anda menyingkirkan situasi yang dijelaskan di atas: itu akan melindungi terhadap segalanya.
Mari kita menarik garis, perbedaan utama antara RCD dan difactom adalah bahwa RCD tidak melindungi jaringan dari kelebihan beban dan sirkuit pendek.
Perbedaan visual antara Uzo dan diphiftomate
Bahkan, ada banyak fitur eksternal yang membuatnya mudah dibedakan antara UZD dan diphavtomat. Lihatlah gambarnya. Secara visual, kedua perangkat ini sangat mirip: seperti case, switch, tombol "test", semacam sirkuit pada case, dan surat yang tidak bisa dimengerti.
Tapi agar lebih korosif, maka Anda akan memperhatikan: skema berbeda, gelas berbeda, huruf-huruf tidak akan terulang. Manakah dari perangkat ini yang merupakan RCD, dan mana yang difavtomat?
Di atas, kami memeriksa perbedaan fungsional antara perangkat ini, dan sekarang kami akan mempertimbangkan bagaimana UZO berbeda dari diffavtomat secara visual - jadi untuk mengatakan perbedaannya terlihat dengan mata telanjang.
1. Menandai dengan arus pengenal
Salah satu cara untuk membedakan secara visual RCD dari diphavtomat adalah penandaan saat ini. Pada setiap perangkat, karakteristik teknisnya ditunjukkan. Untuk perangkat yang kami anggap karakteristik utama adalah arus operasi pengenal dan arus bocor pengenal.
Jika hanya ada angka pada kotak instrumen dalam huruf besar (nominal saat ini), ini adalah RCD. Dalam gambar kami ini adalah merek perangkat VD1-63.
Angka 16 diindikasikan pada kasusnya, ini berarti perangkat ini dinilai untuk arus pengenal 16 (A). Jika pada awal tulisan ada huruf Latin B, C atau D, dan kemudian muncul angka, maka Anda memiliki otomaton diferensial. Sebagai contoh, di ABDT32 difavtomate, "C" adalah nilai dari arus pengenal, yang menunjukkan jenis karakteristik pelepasan elektromagnetik dan termal.
Baca dengan seksama dan ingat lagi. Jika dieja "16A", ini adalah RCD yang arus pengenalnya seharusnya tidak lebih dari 16 ampere. Jika ada tertulis "C16" - ini adalah diffuser, di mana huruf "C" adalah karakteristik dari rilis "tertanam" di perangkat, yang dirancang untuk arus pengenal 16A.
2. Sirkuit listrik ditampilkan pada perangkat
Di badan perangkat eksekutif atau pelindung apa pun, pabrikan selalu menempatkan konsepnya. Pada RCD dan automaton diferensial mereka sangat mirip.
Kami tidak akan daftar sekarang segala sesuatu yang digambarkan di sana (ini adalah topik artikel yang terpisah), tetapi hanya menyoroti perbedaan utama. Di sirkuit, RCD adalah oval, yang menunjukkan transformator diferensial - jantung perangkat, yang bereaksi terhadap kebocoran arus dan relay elektromekanik, yang menutup dan membuka sirkuit, kontak daya untuk menghubungkan kabel, dll.
Dalam diagram difavtomat, kecuali untuk semua elemen serupa, penunjukan termal dan pelepas elektromagnetik yang bereaksi terhadap overload dan arus hubung singkat adalah khas.
Oleh karena itu, melihat diagram pengkabelan, yang ditunjukkan pada kasus ini, Anda sekarang tahu bagaimana perbedaannya. Jika diagram menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, ini adalah diferensial otomatis. Ini adalah perbedaan skematis antara RCD dan diphavtomat.
3. Nama pada casing perangkat
Jika Anda, sebagai konsumen sederhana, sulit mengingat bagaimana RCD berbeda dari difwavomat, kami akan memberi tahu Anda: mengetahui masalah artikelnya, banyak produsen, sehingga pelanggan tidak bingung, tuliskan nama perangkat pada kasus tersebut.
Ini ditulis pada permukaan sisi pemutus sirkuit RCD - saklar diferensial. Ini ditulis pada permukaan sisi dari kasus difactomta - pemutus sirkuit arus diferensial. Meskipun prasasti seperti itu tidak diterapkan pada semua produk, sebagai suatu peraturan, pada pabrikan Rusia dan saya belum melihat tanda seperti itu pada semua produk asing.
4. Prasasti disingkat pada perangkat
Pada dasarnya, pertanyaan tentang bagaimana membedakan RCD dari diphavtomate diminta untuk produk buatan luar negeri. Jika kita berbicara tentang produk domestik, maka tidak ada pertanyaan sama sekali.
Pada perangkat tersebut, sebagai aturan, ada tertulis dalam bahasa Rusia bahwa ini adalah RCD atau AVDT otomatis diferensial.
Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa perangkat potongan pelindung (RCD) sekarang benar disebut switch diferensial (VD). Mesin otomatis diferensial - ini juga merupakan pemutus sirkuit arus diferensial (AVDT).
Menyimpulkan bagaimana membedakan antara Uzo dan difavtomata
Dengan parameter harga, RCD dan difavtomat berbeda. Ini terutama berlaku untuk produk impor. Biaya difavtomat normal sedikit lebih murah daripada RCD, lengkap dengan mesin konvensional.
Kualitas perangkat yang diimpor lebih tinggi. Domestik yang juga cukup baik, tetapi mereka kalah dalam karakteristik penting seperti waktu respon, lebih rendah dalam keandalan komponen mekanik, rendah dasar dalam kualitas perumahan.
Adapun keandalan operasi, kedua perangkat ini tidak kalah satu sama lain.
Karena difavtomat adalah perangkat gabungan, saya akan mencatat dari kekurangan operasi yang ketika dipicu sulit untuk menentukan apa yang menyebabkan shutdown: kelebihan beban, arus pendek atau kebocoran arus. Benar, perangkat berkembang: beberapa diphavomat dilengkapi dengan indikator aktuasi diferensial saat ini.
Aspek positif dari AVDT adalah kemudahan instalasi: penting bagi seorang ahli listrik untuk mengencangkan beberapa sekrup yang lebih kecil di kotak pemasangan yang ketat. Di sisi lain, ini meningkatkan keandalan sirkuit: semakin kecil koneksi, semakin baik. Tetapi jika perangkat rusak, itu harus diganti.
Dalam kasus menggunakan RCD pada pasangan dengan pistol, proses perbaikan terlihat lebih murah: salah satu elemen atau perubahan lain. Ini harus diperhitungkan ketika merancang jaringan Anda, dengan mempertimbangkan risiko dari mereka atau peristiwa negatif lainnya dan kemungkinan frekuensinya.
Pilihan untuk implementasi skema dengan perangkat ini, Anda dapat memikirkan banyak hal, yang utama adalah bahwa Anda memahami dan mengingat mengapa Anda melakukan ini.
Lima perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat
Bagi banyak orang, kata-kata difavtomat dan UZO tidak mengatakan apa-apa. Tetapi tiba saatnya untuk mengganti kabel listrik di rumah atau pembangunan rumah musim panas dimulai, dan para ahli terus menyebutkannya, tentang perlunya melindungi terhadap kejutan listrik, dan menawarkan opsi yang berbeda. Di sini pemilik rumah harus membuat pilihan, dan yang benar. Dia ingin mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan dari arus listrik untuk uang yang masuk akal, tanpa bayar dan peralatan yang berlebihan. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami sedikit tentang perangkat, tujuan, perbedaan, kelebihan, dan kerugiannya. Memahami perbedaan antara saklar tekanan diferensial dari RCD, itu akan berguna untuk setiap ahli listrik pemula.
Tujuan perangkat keamanan
UZO memberikan perlindungan isolasi dari kabel listrik dan mencegah munculnya api. Dan melindungi seseorang dari efek arus listrik ketika menyentuh bagian perangkat yang memiliki tegangan fase.
RCD beroperasi pada ketidakseimbangan saat ini dalam fase dan nol kabel dari jaringan listrik yang dilindungi. Ini terjadi ketika kerusakan isolasi terjadi dan kebocoran tambahan terjadi. Aliran arus melalui material yang tidak dimaksudkan untuk ini dapat menyebabkan kebakaran. Di gedung dengan kebakaran kabel lama dari kerusakan pada isolasi terjadi cukup sering.
Kasus lain yang berbahaya adalah menyentuh bagian perangkat yang membawa arus, yang dalam keadaan normal seharusnya tidak diberi energi. Arus mulai mengalir ke bumi melalui seseorang, melewati kawat netral. Dalam hal ini, pemutus sirkuit tidak akan berfungsi, karena memerlukan arus sedikitnya puluhan ampere untuk dilepaskan. Untuk kehidupan seseorang, arus dari 30 mA dan lebih tinggi berbahaya. Kemampuan perangkat pelindung pelindung untuk merespon 10-30 mA adalah perlindungan yang dapat diandalkan dari efek listrik.
Anda harus tahu bahwa RCD tidak memberikan perlindungan terhadap arus berlebih, ini adalah perbedaan utama antara RCD dan diphavtomat. Dalam situasi di mana hanya ada RCD dan korsleting terjadi, perangkat tidak bereaksi, dan itu juga bisa membakar dirinya sendiri. Secara terpisah, tanpa pemutus sirkuit, itu tidak digunakan.
Jika ada pertanyaan apa yang harus dipilih - RCD atau difavtomat, - perlu untuk memahami bahwa, bersama dengan RCD, perlu menginstal saklar otomatis di sirkuit.
Tujuan dari mesin diferensial
Diftautomat digunakan untuk melindungi jaringan listrik dari kelebihan beban, hubung singkat dan kebocoran. Selain kemampuan RCD, ia bertindak sebagai pemutus sirkuit.
Kebetulan bahwa seseorang terhubung ke satu outlet kabel ekstensi dengan lima, enam soket tambahan, dan melalui mereka menghubungkan beberapa perangkat yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, konduktor terlalu panas tidak bisa dihindari. Atau, misalnya, ketika motor dihidupkan, poros terjepit, belitan mulai panas, setelah beberapa waktu terjadi kerusakan, diikuti oleh korsleting kabel. Untuk menghindarinya, difavtomat diinstalasi. Jika overshoot saat ini signifikan, maka unit diferensial selama beberapa detik, tanpa menunggu isolasi meleleh, akan memutus sambungan, sehingga mencegah kebakaran.
Kecepatan di mana diphavomat mati tergantung pada berapa kali aliran arus melebihi arus pengenal untuk garis ini. Ketika berulang kali melebihi hubung pendek, pelepasan elektromagnetik langsung memicu. Jika arus yang mengalir melalui saluran melebihi nominal lebih dari 25%, maka dalam waktu sekitar satu jam perangkat akan mematikan saluran, pelepasan panas akan diaktifkan. Jika kelebihannya lebih besar, shutdown akan terjadi jauh lebih awal. Waktu respons dapat ditentukan oleh karakteristik waktu saat ini yang diberikan untuk setiap perangkat.
Penampilan
Penyatuan universal telah mengarah pada fakta bahwa sangat sulit untuk menangkap perbedaan antara difavtomat dan UZO dalam bentuk dan dimensi tubuh. Untuk jaringan fasa tunggal, selungkup perangkat ini memiliki ukuran yang sama dengan dua lingkup pemutus sirkuit kutub tunggal. Masing-masing memiliki tombol tes, mereka bipolar. Memasang RCD pada rel DIN tidak berbeda dengan pemasangan difwavomat.
Eksternal, perbedaan automata berbeda dari RCD:
pada prasasti di panel depan;
menandai;
diagram fungsional.
Biasanya di bagian atas perangkat di bawah nama pabrikan adalah nama perangkat. Misalnya, VD dan beberapa angka. VD berarti saklar diferensial, yaitu RCD. Jika singkatan AVDT hadir (singkatan untuk ekspresi: pemutus arus diferensial otomatis), maka ini adalah difavtomat. Jika ada kerusakan pada prasasti di panel depan, pabrikan secara hati-hati menekan nama perangkat di sisi perangkat. Namun, untuk menentukan jenis perangkat harus menghapusnya dari DIN-rel. Tetapi metode ini terutama menyangkut produsen domestik.
Pemasok asing tidak peduli tentang hal ini. Oleh karena itu, perlu untuk menavigasi pelabelan dan pola.
Penunjukan arus nominal
Perbedaannya diamati dalam penunjukan arus pengenal. Dalam RCD, dicatat sebagai angka, misalnya, 16 A, yang berarti bahwa perangkat akan bekerja secara normal dengan arus tidak melebihi 16 ampere. Karakteristik utama untuk itu adalah nilai arus perjalanan.
Untuk difavtomate, selain arus bocor, karakteristik waktu-saat adalah penting. Itu tergantung padanya, pada apa arus berlebih dan seberapa cepat perangkat mati. Oleh karena itu, sebelum nilai arus pengenal adalah surat yang menunjukkan batas kelebihan peringkat di mana operasi seketika perangkat akan terjadi. Jika di panel depan ada tulisan, misalnya, "C16", itu berarti Anda memiliki diffavtomat. Unit perjalanan elektromagnetik dari diphavomate ini langsung menutup saluran ketika arus pengenalnya adalah 5 hingga 10 kali lebih tinggi.
Diagram fungsional
Pada sirkuit RCD di panel depan, Anda dapat melihat gambar inti magnetik dari trafo diferensial, resistor uji, tiga tombol dan gulungan kontrol. Dua switch memutuskan fase dan kabel netral jika arus bocor melebihi setpoint. Kunci ketiga diperlukan untuk aliran resistor arus terbatas, melewati transformator. Dengan demikian, ketidakseimbangan dibuat antara arus yang mengalir melalui fase dan nol.
Selain sirkuit RCD, diagram difavtomate menunjukkan saklar yang terhubung ke konduktor fase pada output transformator. Atau mungkin gambar lain. Alih-alih kunci tambahan, persegi ditunjukkan dengan angka di dalam sinusoid positif dan gelombang persegi. Sinusoid berarti pelepasan elektromagnetik, dan impuls persegi panjang berarti pelepasan panas.
Perbedaan lainnya
Sudah dari tujuan perangkat menjadi jelas apa perbedaannya. Difavtomat lebih serbaguna, termasuk fungsi RCD. Tapi, selain fungsi dan penampilan, ada perbedaan lain.
Biaya dari
Perbedaan penting adalah harganya. Saklar otomatis diferensial secara signifikan lebih tinggi dalam harga daripada RCD. Bahkan jika berfungsi untuk menyamakan perangkat arus sisa dengan pemutus sirkuit tambahan, biaya difavtomat akan tetap lebih tinggi.
Dimensi dan pemeliharaan
Volume yang ditempati dari desain seperti itu karena mesin tambahan akan menjadi satu setengah kali lebih banyak daripada tempat untuk difavtomat. Ini penting dengan panel listrik kecil. Tetapi pemeliharaan perangkat dengan fungsi yang sama lebih baik dalam sistem otomatis RCD + daripada hanya difavtomat. Selain itu, alasan pemutusan segera menjadi jelas - kebocoran arus atau kelebihan beban dalam jaringan.
Koneksi
Tetapi ketika memasang saklar diferensial, tidak perlu memikirkan tentang cara memasang RCD, menghubungkannya sebelum atau sesudah mesin. Bahkan, sebagian besar ahli merekomendasikan untuk memasang pemutus sirkuit terlebih dahulu, kemudian diferensial.
Untuk RCD, ada dua opsi yang memungkinkan. Jika RCD diletakkan pada beberapa kelompok konsumen, maka ia pergi lebih dulu, dan setelah itu switch otomatis untuk setiap kelompok. Jika satu garis melindungi satu RCD dan satu mesin, maka mesin itu berjalan lebih dulu.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika memilih antara diferensial otomatis dan RCD + otomatis. Ini adalah keandalan perangkat. Seperti yang Anda ketahui, semakin sederhana perangkat, semakin dapat diandalkan. Dalam hal ini, pecundang difavtomat.
Jadi, perbedaan utama antara diphiftomat dan UZO terdiri dari fungsi, pelabelan, biaya, metode koneksi, dan ruang yang ditempati dalam perisai. Apa yang harus digunakan lebih baik, setiap pemilik memutuskan sendiri. Hal utama adalah untuk menghubungkan semua perangkat dengan benar dan memberikan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kebakaran atau sengatan listrik.
Belajar membedakan antara RCD dan automaton diferensial - 4 tanda eksternal
Perbedaan Fungsional
Jelaskan secara singkat bagaimana perangkat pelindung berbeda dari pemutus sirkuit diferensial. Semuanya cukup sederhana:
RCD hanya dipicu ketika kebocoran arus terdeteksi di sirkuit.
Difactomat mencakup fungsi perangkat pengaman + saklar otomatis. Secara total, otomaton diferensial bekerja tidak hanya selama kebocoran arus, tetapi juga selama korsleting, serta jaringan yang berlebihan.
Ini adalah perbedaan fungsional utama antara kedua perangkat. Anda dapat mengetahui mana yang lebih baik untuk menempatkan RCD atau difavtomat di artikel kami masing-masing. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana dalam penampilan untuk membedakan mereka.
Perbedaan visual
Sekarang dalam contoh foto, kami akan dengan jelas menunjukkan bagaimana menentukan apa yang dipasang di perisai. Secara total, kita akan berbicara tentang 4 tanda jelas yang perlu Anda ingat.
Lihat apa yang tertulis pada kasus ini. Kecuali tentu saja Anda membeli produk-produk Cina murah, tidak mungkin itu ditulis di dinding samping atau depan. Namun, semua perangkat domestik, dan bahkan beberapa produk asing memiliki sebutan yang jelas pada tubuh - "switch diferensial" (alias RCD) atau "diferensial pemutus arus" (juga dikenal sebagai pemutus sirkuit diferensial). Metode ini tidak nyaman untuk membedakan produk yang dipasang di samping satu sama lain, Anda harus menghapusnya dari DIN-rail, jika tidak nama akan ditutup.
Perhatikan kembali namanya. Ya, penandaan juga memberi gambaran jelas tentang apa yang dipasang di perisai. Menurut nama lengkap perangkat yang ditulis dalam paragraf 1, Anda dapat memahami apa itu "VD" dan apa itu "AVDT". Kerugian dari metode penentuan ini adalah bahwa mungkin tidak ada singkatan domestik di aparatur asing, seperti, misalnya, pada produk Legrand.
Kami melihat karakteristiknya. Baik pada RCD dan pada mesin otomatis diferensial, karakteristik teknis ditetapkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, jika Anda melihat nomor, dan setelah itu huruf "A", misalnya, 16A atau 25A, ini berarti panel berisi RCD, di mana arus pengenal ditandai. Jika kasus ditandai dengan huruf, dan kemudian angka, misalnya, C16, maka ini adalah AVDT. Huruf "C" dalam hal ini menunjukkan jenis karakteristik waktu-saat ini. Informasi lebih lanjut tentang karakteristik teknis pemutus sirkuit, dapat Anda temukan di artikel yang relevan. Di sini, dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah membedakan perangkat. Pada foto di bawah ini kami menggandakan aturan ini:
Kami melihat skema itu. Nah, yang terakhir, sehingga untuk berbicara, metode kontrol, memungkinkan untuk membedakan antara RCD dan difavtomat - lihat diagram. Sirkuit pemutus sirkuit diferensial juga akan menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, yang tidak ada dalam rangkaian pemutus sirkuit diferensial. Perbedaan ini juga signifikan dalam menentukan perangkat.
Selain itu, kami menyarankan untuk menonton video, yang dengan jelas menunjukkan cara menentukan berdasarkan tampilan apa yang dipasang di panel listrik:
Jadi kami memberikan instruksi untuk tukang listrik muda dan pengrajin rumah. Seperti yang Anda lihat, pada kenyataannya, tidak ada yang rumit, dan perbedaan antara perangkat shutdown pelindung dan perangkat otomatis diferensial cukup signifikan. Kami harap Anda sekarang tahu bagaimana membedakan RCD dari diffavtomat!
Akan menarik untuk dibaca:
Perbedaan difavtomata dari otomatis
Saklar otomatis, difavtomat, UZO - apa bedanya?
Dalam kabel listrik setiap saat mungkin ada berbagai kerusakan pada peralatan listrik. Untuk mengurangi risiko bahaya karena arus listrik, perangkat pelindung rumah tangga yang melakukan berbagai fungsi digunakan.
Saklar otomatis, difavtomat dan UZO dalam kompleks meningkatkan keamanan listrik, cepat memutuskan kecelakaan yang terjadi, menyelamatkan orang dari guncangan listrik. Namun, mereka memiliki perbedaan serius dalam pekerjaan dan desain.
Untuk menganalisanya, pertama-tama kita mempertimbangkan jenis kemungkinan kesalahan dalam jaringan listrik yang menghilangkan perangkat ini. Mereka mungkin terjadi:
1. korsleting. yang terjadi ketika hambatan listrik dari beban dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil karena shunting dari rangkaian tegangan oleh benda-benda logam;
2. kabel yang kelebihan beban. Peralatan berkekuatan tinggi modern menyebabkan arus besar, menciptakan dalam kabel yang dilakukan dengan buruk meningkatkan pemanasan vena pembawa arus. Dalam proses ini, insulasi terlalu panas dan berabad-abad, kehilangan sifat dielektriknya;
3. munculnya arus bocor. muncul melalui isolasi yang rusak melalui rantai yang dibentuk secara acak ke tanah.
Memburuknya situasi dengan munculnya kesalahan dapat:
kabel aluminium lama, diletakkan satu dekade yang lalu pada teknologi usang. Telah lama beroperasi pada batas kemampuannya dalam menyalakan peralatan listrik modern;
instalasi yang buruk dan penggunaan perangkat pelindung yang mengeras, bahkan di sirkuit listrik baru.
Untuk menyederhanakan penjelasan tentang perbedaan dalam perangkat perlindungan, kami akan mempertimbangkan hanya perangkat yang dirancang untuk jaringan fase tunggal, karena struktur tiga fase bekerja sangat mirip menurut hukum yang sama.
Perbedaan perangkat pelindung sebagaimana dimaksud
Industri menghasilkan banyak variasi. Mereka dirancang untuk menghilangkan dua jenis kesalahan yang pertama. Untuk melakukan ini, di desain mereka diinstal:
kecepatan tinggi kumparan elektromagnetik, yang menghilangkan arus sirkuit pendek dan sistem untuk memadamkan busur lengkung;
pelepasan termal waktu-tertunda berdasarkan pelat bimetal, menghilangkan kelebihan beban yang terjadi dalam sirkuit listrik.
Pemutus sirkuit untuk bangunan tempat tinggal dihidupkan dalam satu kawat fase dan hanya mengendalikan arus yang melewatinya. Itu tidak menanggapi arus bocor sama sekali.
Baca lebih lanjut tentang pemutus sirkuit di sini: Circuit Breaker Device
Perangkat arus sisa
RCD dalam sirkuit dua-kawat terhubung melalui dua kabel: fase dan nol. Itu terus-menerus membandingkan arus yang beredar di dalamnya dan menghitung perbedaan mereka.
Ketika arus yang keluar dari konduktor netral sesuai dengan nilai yang memasuki konduktor fase, RCD tidak memutus sirkuit dan memungkinkannya untuk beroperasi. Dalam hal penyimpangan kecil dari nilai-nilai ini, yang tidak mempengaruhi keselamatan orang, perangkat keamanan shut-off juga tidak memblokir catu daya.
RCD menghilangkan tegangan dari kabel yang cocok untuk itu dalam kasus ketika arus bocor dari kuantitas yang berbahaya muncul di dalam sirkuit yang dikendalikan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia atau peralatan listrik yang bekerja. Untuk tujuan ini, perangkat arus sisa dikonfigurasi untuk beroperasi ketika perbedaan saat ini mencapai setpoint tertentu.
Dengan cara ini, positif palsu dihilangkan dan peluang diciptakan untuk operasi perlindungan yang dapat diandalkan untuk menghilangkan kebocoran arus.
Namun, desain perangkat ini sendiri tidak memiliki perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya arus sirkuit pendek dan bahkan kelebihan beban dalam rangkaian yang terkontrol. Ini menjelaskan fakta bahwa RCD itu sendiri harus dilindungi dari faktor-faktor ini.
Perangkat keamanan selalu terhubung secara seri dengan pemutus sirkuit.
Perangkatnya lebih kompleks daripada pemutus sirkuit atau RCD. Selama operasi, ia menghilangkan semua tiga jenis kesalahan (hubung singkat, kelebihan beban, kebocoran) yang dapat terjadi dalam kabel listrik. Difavtomat memiliki desain perjalanan elektromagnetik dan termal, melindungi RCD yang dibangun di dalamnya.
Perangkat otomatis diferensial dijalankan oleh satu modul, memiliki fungsi saklar otomatis dan perangkat shutdown pelindung bersama.
Mempertimbangkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik hanya dua struktur harus lebih jauh dibandingkan satu sama lain:
unit perlindungan RCD dengan pemutus sirkuit.
Ini akan dibenarkan secara teknis dan benar.
Perbedaan dalam karakteristik kinerja perlindungan
Desain modular modern dari perangkat dengan kemungkinan memasangnya pada din-rail secara signifikan mengurangi ruang yang diperlukan untuk instalasi mereka di dalam sebuah apartemen atau panel lantai. Tetapi bahkan metode ini tidak selalu menghalangi kurangnya ruang untuk penyelesaian kabel listrik dengan perangkat pelindung baru. RCD dengan pemutus sirkuit diproduksi dalam lingkup yang berdiri sendiri dan dipasang dalam dua modul terpisah, dan difavtomat hanya satu.
Ini selalu diperhitungkan ketika membuat proyek pekerjaan listrik di rumah baru dan memilih penjaga bahkan dengan pasokan kecil ruang internal untuk modifikasi skema masa depan. Tetapi ketika merekonstruksi kabel atau perbaikan kecil tempat, penggantian panel tidak selalu dilakukan, dan kurangnya ruang di dalamnya bisa menjadi masalah.
Pada pandangan pertama, RCD dengan pemutus sirkuit dan difavtomat memecahkan masalah yang sama. Tapi mari kita coba tentukan mereka.
Misalnya, di dapur ada blok beberapa soket untuk menyalakan berbagai peralatan daya yang tidak setara: mesin pencuci piring, lemari es, ketel listrik, microwave... Mereka menyalakan sewenang-wenang dan membuat beban ukuran acak. Dalam situasi tertentu, kekuatan beberapa perangkat kerja dapat melebihi nilai perlindungan nominal dan akan menciptakan kelebihan arus untuk mereka.
Difavtomat yang dipasang harus diubah ke yang lebih kuat. Saat menggunakan RCD, itu sudah cukup untuk mengganti pemutus sirkuit yang lebih murah.
Ketika diperlukan untuk melindungi salah satu dari beberapa perangkat listrik yang terhubung ke saluran terpisah yang berdedikasi, lebih baik menggunakan perangkat otomatis diferensial. Cukup, itu harus dipilih sesuai dengan spesifikasi konsumen tertentu.
Tidak ada perbedaan besar dalam memperbaiki satu atau dua modul ke din-rail. Tetapi ketika menghubungkan kabel, jumlah pekerjaan menjadi lebih besar.
Jika difavtomat dan RCD menabrak kabel fase dan nol, maka pemutus sirkuit juga perlu menjalankan jumper untuk menyambung ke kawat fase secara seri dengan RCD. Dalam kasus-kasus tertentu ini dapat mempersulit perakitan sirkuit.
Kualitas dan Keandalan
Di antara para ahli listrik praktisi, ada pendapat yang pasti bahwa ketahanan dan pengoperasian perlindungan tidak hanya bergantung pada perakitan pabrik pembuat, tetapi juga pada kerumitan desain, jumlah bagian yang termasuk dalam desain, serta penyesuaian dan penyempurnaan teknologi mereka.
Difactuator lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak operasi untuk mengkonfigurasi interaksi bagian-bagian dan pada titik ini dapat kehilangan sedikit struktur RCD dari pabrikan yang sama.
Namun, untuk menerapkan teknik ini ke semua perangkat yang diproduksi, secara halus, tidak sepenuhnya benar, meskipun banyak ahli listrik menyalahgunakannya. Ini adalah pernyataan yang agak kontroversial dan tidak selalu dikonfirmasi dalam praktek.
Maintainability dan penggantian
Kerusakan dapat terjadi di perangkat pelindung apa pun. Ketika tidak bisa dihilangkan di tempat, Anda perlu membeli perangkat baru.
Pembelian difavtomata lebih mahal. Dalam hal pengoperasian RCD dengan pemutus sirkuit, salah satu perangkat akan tetap utuh dan tidak akan memerlukan penggantian. Dan ini adalah penghematan yang signifikan.
Jika ada perangkat pelindung rusak, konsumen yang dilewati akan terputus. Jika RCD rusak, sirkuitnya dapat dijembatani sementara dan diberi energi melalui pemutus sirkuit. Tetapi ketika difavtomat rusak, itu tidak akan bekerja dengan cara ini. Ini perlu diganti dengan yang baru atau untuk beberapa waktu untuk memberikan pemutus sirkuit.
Kondisi kerja dalam situasi yang berbeda
Rangkaian kontrol arus bocor pada RCD dan otomat diferensial dapat dilakukan pada basis elemen yang berbeda menggunakan:
desain relay elektromekanik yang tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk pengoperasian logika;
teknologi elektronik atau mikroprosesor yang membutuhkan catu daya dan tegangan stabil dari itu.
Dalam keadaan normal dari rangkaian voltase yang sesuai, mereka bekerja dengan cara yang sama. Tetapi perlu untuk menyebabkan malfungsi di sirkuit, misalnya, untuk memutuskan kontak salah satu kabel, katakanlah, nol, segera setelah keuntungan dari model elektromekanik akan terlihat. Mereka bekerja lebih baik dan lebih andal dalam rangkaian dua kawat yang ketinggalan jaman.
Menentukan penyebab shutdown proteksi
Setelah pengoperasian RCD, segera jelas bahwa arus bocor telah muncul di sirkuit dan resistansi isolasi dari area yang dilindungi harus diperiksa.
Ketika pemutus sirkuit telah bekerja, alasannya terletak pada kelebihan sirkuit atau sirkuit pendek yang dihasilkan.
Tapi setelah mematikan automaton diferensial dari kebanyakan model, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencari alasan untuk menghilangkan tegangan dan berurusan dengan baik resistansi isolasi dari kabel listrik dan beban yang dibuat di dalam rangkaian. Segera buat penyebabnya tidak mungkin.
Namun, sekarang dimungkinkan untuk menggunakan konstruksi mahal dari difavtomat dengan indikator sinyal dari operasi dari jenis perlindungan tertentu.
Perbedaan tanda pada tubuh
Meskipun penampilan identik dari RCD dan diphavtomat (case identik, tombol “Test”, pengaktifan manual pada tuas, blok terminal serupa untuk instalasi kabel), itu sudah cukup untuk mengatasinya sesuai dengan diagram dan prasasti yang dibuat di sisi depan mereka.
Pada pelat perangkat selalu menunjukkan nilai nominal beban dan arus bocor terkontrol, tegangan operasi dalam kabel, koneksi internal elemen.
Kedua perangkat menunjukkan trafo arus diferensial dan rangkaian yang dikontrolnya pada diagram. Perangkat pelindung tidak memiliki pemutus sirkuit proteksi arus, dan tidak ditampilkan. Dan pada kasus difavtomat mereka ditunjukkan.
Perangkat produsen domestik diberi label sehingga pembeli dapat dengan mudah menavigasi dalam model yang dapat dipilih. Langsung pada bangunan dapat ditemukan di tempat yang menonjol prasasti "Difavtomat". Menandai "UZO" ditemukan di dinding belakang.
Penunjukan "VD" pada pelat menunjukkan bahwa kita memiliki saklar diferensial (nama teknis yang benar), yang merespon secara eksklusif terhadap kebocoran arus dan tidak melindungi terhadap arus lebih dan arus pendek. Mereka diberi label dengan UZO.
Inskripsi "AVDT" (pemutus arus diferensial) dimulai dengan huruf "A" dan menggarisbawahi kehadiran fungsi pemutus sirkuit. Dengan cara ini mereka menunjuk difatomat dalam dokumentasi teknis.
Artikel dan Skema
Berguna untuk tukang listrik
DIPA (pemutus sirkuit diferensial) dan RCD apa bedanya?
DIFAutomatic termasuk RCD sebagai bagian.
Untuk melindungi kabel dan semua elemen jaringan listrik, perangkat potongan pelindung (RCD) dan pemutus sirkuit diferensial (difavtomaty) digunakan. Prinsip pengoperasian perangkat ini sedikit berbeda, tetapi untuk memastikan keamanan yang paling efektif, Anda harus tahu apa perbedaannya dan bagaimana memilih perangkat yang tepat.
Isi:
Desain dan prinsip pengoperasian RCD
Perangkat arus sisa atau RCD adalah perangkat listrik switching yang mengganggu aliran arus ketika arus diferensial melebihi nilai operasi. Untuk menyelesaikan tugas ini, ini mencakup beberapa elemen yang melakukan tugas mengukur / membandingkan arus dan membuka / menutup kontak konduktif. Harap dicatat bahwa desain RCD tidak termasuk elemen yang memberikan perlindungan langsung ke kabel, sirkuit atau perangkat itu sendiri - itu hanya mengganggu catu daya.
Dengan demikian, adalah mungkin untuk menyebutkan tujuan utama menggunakan RCD:
perlindungan pengguna jaringan listrik dari cedera yang disebabkan oleh arus listrik;
pencegahan kebakaran jika terjadi kebocoran arus.
Dalam kedua kasus, perangkat ini dirancang untuk situasi di mana bahan isolasi kabel atau kabel teknik listrik menjadi tidak dapat digunakan dan kehilangan sesak, karena yang saat ini mulai mengalir ke perumahan perangkat listrik, benda-benda konduktif atau bahan mudah terbakar.
Dalam keadaan operasi jaringan listrik, arus melewati sensor (transformator) dan menciptakan pada fluks magnetik sekunder yang berliku ganda yang saling mengimbangi. Relai perjalanan tidak berfungsi karena arus sekunder mendekati nol.
Segera setelah kebocoran arus muncul, perbedaan muncul antara besaran arus dan, karenanya, perjalanan relay beroperasi.
Difavtomat
Apa itu mesin diferensial? Ini adalah alat pelindung listrik pelindung, sebenarnya menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit yang dijelaskan di atas. Yang pertama dari mereka, seperti yang telah kita pelajari, dimaksudkan untuk mencegah kebakaran dan cedera listrik, dan yang kedua adalah untuk melindungi jaringan listrik dan perangkat itu sendiri dari kelebihan beban dan sirkuit pendek. Artinya, sakelar diferensial berfungsi untuk memastikan keamanan listrik terpadu dari sirkuit, konsumen, dan itu sendiri.
Tentu saja, berkat ini, difvautomat adalah perangkat yang lebih fungsional, yang dicirikan oleh keunggulan seperti respon cepat terhadap perubahan dalam kinerja (dari 0,04 detik), masa kerja yang panjang, kemampuan untuk bekerja dalam rentang temperatur yang luas (dari -25˚C hingga +50 ˚C).
Apa bedanya
Tugas membedakan RCD dari otomat diferensial dapat menyesatkan bagi banyak insinyur listrik pemula. Faktanya adalah prinsip kerja mereka hampir sama. Selain itu, terkadang mereka sulit membedakan satu sama lain, bahkan dalam penampilan. Jadi, kami akan mempertimbangkan agar cara membedakan antara UZD dan difavtomata.
Perbedaan fungsional
Perbedaan antara RCD dan difactomta adalah bahwa perangkat pertama tidak dapat melindungi beban, sirkuit dan perangkat konsumsi dari panas atau kelebihan daya - menghentikan pasokan listrik hanya jika terjadi kebocoran. Oleh karena itu, RCD itu sendiri membutuhkan perlindungan, yang disediakan oleh sambungan seri pemutus sirkuit yang melindungi tidak hanya rangkaian dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, tetapi juga RCD. Itu, dalam hal beban off-desain, juga mengganggu catu daya. Jadi, jika jaringan dengan kabel yang dapat diandalkan secara bersamaan menghidupkan semua perangkat, meningkatkan beban pada kabel menjadi berbahaya, RCD (tanpa otomatis) tidak akan berfungsi - arus pada gulungan sekunder sensor mendekati nol, yang berarti tidak ada kebocoran. Dalam situasi seperti itu, tidak hanya sirkuit pendek dapat terjadi, tetapi juga kebakaran di kabel (setelah itu RCD akan bekerja, tetapi akan terlambat).
Pemutus sirkuit diferensial, sebagaimana telah disebutkan, termasuk pemutus sirkuit dalam desain standarnya. Ambil contoh sebelumnya: nyalakan semua peralatan listrik, menyebabkan beban puncak. Ketika batas saat ini terjadi, penutupan dial menghentikan aliran arus untuk mencegah kabel dari pemanasan atau korslet. Dan dalam kasus ini, misalnya, dengan penutupan kabel yang tidak dapat diandalkan pada casing logam dari pelat, relai pelindung RCD akan beroperasi.
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang lebih baik untuk memilih untuk memastikan keamanan listrik. Hal ini diperlukan untuk mendasarkan pilihan pada parameter dan tata letak jaringan, daya dan jumlah perangkat yang terhubung dan fitur lainnya. Tentu saja, difavtomat melakukan tugas-tugas keamanan yang jauh lebih banyak, dan oleh karena itu untuk sistem yang memuat tinggi, akan lebih baik untuk memilihnya. RCD, pada gilirannya, juga dapat berfungsi untuk mencegah situasi darurat, tetapi untuk perlindungan yang kompleks, selain itu, perlu untuk menghubungkan saklar otomatis ke sirkuit. Karena harga yang lebih rendah, akan disarankan untuk menggunakannya di sirkuit di mana probabilitas sirkuit pendek atau terlalu panas adalah yang terendah.
Penampilan
Kepada orang yang tidak berpengalaman, mungkin tampak bahwa para difavtomat dan RCD tidak secara praktis berbeda satu sama lain dalam penampilan. Bahkan, perbedaan antara perangkat ini jelas dan sangat mudah ditentukan. Dalam kedua kasus, perangkat akan memiliki tombol "Test", toggle switch, rangkaian kerja, dan berbagai notasi simbolik, semua elemen ini akan menampilkan informasi yang berbeda dan, pada pemeriksaan lebih dekat, akan terlihat agak berbeda satu sama lain:
Menandai Cara yang paling jelas dan sederhana untuk membedakan antara difavtomat dan perangkat shutdown pelindung adalah dengan melihat tanda dengan arus pengenal. Pada kasus RCD, hanya penunjukan digital dari arus pengenal yang dimasukkan. Misalnya, 16A. Jika Anda memegang pemutus sirkuit diferensial di tangan Anda, nomor akan muncul di depan jumlah jenis rilis, misalnya, B-16, C-24, D-16. Nomor masih menunjukkan arus pengenal.
Diagramma
Diagram pengkabelan. Pada kasus-kasus itu dan produsen perangkat lain menggambarkan diagram skematik. Mereka sangat mirip, tetapi masih memiliki perbedaan karakteristik. Kami mencatat yang utama: di sirkuit RCD, ada tentu saja penunjukan oval dari modul yang bekerja, mengukur dan bereaksi terhadap parameter saat ini, serta relay elektromekanik. Pada diagram skematik dari difavtomate, di samping trafo oval, rilis (termal dan elektromagnetik) harus dilukiskan.
Namanya. Sebagai aturan, agar seseorang tanpa keahlian dan pengetahuan khusus untuk memilih perangkat yang diinginkan, produsen menulis nama pada kasus difavtomat dan RCD.
Singkatan Perangkat Rusia selalu dilambangkan dengan prasasti singkatan yang sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini, kode VD - saklar diferensial digunakan untuk menunjuk RCD. Misalnya, VD1-63. Suatu difavtomat yang serupa akan ditandai sebagai AVDT1-63 - pemutus arus arus diferensial.
Karena difavtomat adalah perangkat yang secara struktural lebih kompleks dan lebih fungsional, perbedaan harga antara itu dan RCD signifikan. Namun, kami tidak dapat memperhitungkan hanya switch diferensial - dalam kondisi nyata untuk pekerjaan mereka selalu perlu memilih perangkat otomatis tambahan. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, harga satu difavtomate lebih tinggi daripada pemutus sirkuit RCD +. Tentu saja, Anda dapat menemukan perangkat, biaya yang bertentangan dengan pola ini, tetapi, kemungkinan besar, itu akan menjadi "tanpa nama" merek dengan kualitas yang meragukan. Penggunaan produk semacam itu merupakan risiko terpisah, baik finansial maupun material.
Berdasarkan indikator ini, kita dapat mengatakan bahwa pemasangan struktur otomatis + UZO dibenarkan tidak hanya oleh biaya, tetapi juga oleh kemudahan pengoperasian lebih lanjut di panel listrik dengan sejumlah besar kelompok konsumen.
Keuntungan dan kerugian masing-masing jenis perangkat
Pertimbangkan faktor-faktor spesifik yang dapat diandalkan untuk memilih perangkat pelindung yang sesuai:
Ketersediaan ruang di panel distribusi. Item ini sangat penting dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari situasi ketika difavtomat dipilih untuk parameter jaringan, tetapi ukurannya tidak memungkinkan untuk dipasang di dasbor. Namun, lebih sering masalahnya adalah lokasi sepasang RCD + otomatis, yang memakan lebih banyak ruang.
Tujuan Anda harus memutuskan apa yang akan digunakan untuk perangkat tersebut. Jika Anda ingin menghindari sengatan listrik dari satu alat, misalnya, mesin cuci, pemanas air, kompor, sebaiknya pasang mesin diferensial. Dan untuk perlindungan sekelompok lampu atau soket, opsi terbaik adalah UZO. Ini akan memungkinkan dengan peningkatan konsumsi daya kelompok untuk mengganti hanya pemutus sirkuit, dan bukan seluruh bundel.
Kualitas Dalam hal ini, harus dikatakan bahwa dalam kategori harga terjangkau, perangkat gabungan (difavtomaty) memiliki kualitas lebih rendah daripada perangkat khusus (UZO).
Perbaikan dan pemeliharaan. Sekumpulan RCD dan otomat memberi Anda fleksibilitas dalam hal kegagalan - jika salah satu dari elemen ini rusak, hanya perlu diganti. Pemutus sirkuit diferensial setelah pembakaran akan membutuhkan penggantian lengkap perangkat.
Daya darurat. Jika terjadi kegagalan RCD, operasi jaringan dimungkinkan - untuk melakukan ini, hanya perlu menghubungkan perangkat otomatis yang ada dengan beban. Tetapi dalam kasus kegagalan difavtomata, tidak akan mungkin menggunakan listrik sebelum mengganti peralatan.
Pahami alasan penutupan. Dalam sekelompok RCD + otomatis akan selalu jelas apa yang menyebabkan pemutusan beban dari catu daya. Jika RCD tersingkir - ada kebocoran, jika mesin kelebihan beban atau arus pendek. Dalam kasus mesin ketik, akan jauh lebih sulit untuk menentukan penyebab pasti dari masalah.
Meringkas semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara difavtomaty dan UZO sangat bagus, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan perangkat mana yang terbaik untuk rumah Anda. Untuk memilih peralatan pelindung, Anda harus bergantung pada semua aspek yang tercantum, dan, tentu saja, saat memasang apartemen atau rumah, Anda dapat menggunakan perangkat yang berbeda untuk setiap cabang.
Dalam video ini, semuanya jelas - otomatis ditambah RCD lebih tenang dan lebih dapat diandalkan.
Bagikan dengan teman-teman:
Belajar membedakan antara RCD dan automaton diferensial - 4 tanda eksternal
04/18/2016 1 Komentar 14,874 kali dilihat
Sangat sering, ahli listrik dan tuan rumah yang tidak berpengalaman tidak tahu bagaimana menentukan apa yang ada di dashboard - UZO atau difavtomat. Akibatnya, dapat keliru mengira bahwa kabel dilindungi dari kelebihan beban dan kebocoran arus, meskipun pada kenyataannya, perlindungan dari situasi tidak aman pertama tidak disediakan, karena Dasbor memiliki perangkat keamanan konvensional. Dalam artikel ini, kami tidak hanya akan mempertimbangkan perbedaan fungsional antara kedua perangkat ini, tetapi juga memberi tahu Anda cara membedakan UZO dari diffavtomat secara visual.
Perbedaan Fungsional
Jelaskan secara singkat bagaimana perangkat pelindung berbeda dari pemutus sirkuit diferensial. Semuanya cukup sederhana:
RCD hanya dipicu ketika kebocoran arus terdeteksi di sirkuit.
Difactomat mencakup fungsi perangkat pengaman + saklar otomatis. Secara total, otomaton diferensial bekerja tidak hanya selama kebocoran arus, tetapi juga selama korsleting, serta jaringan yang berlebihan.
Ini adalah perbedaan fungsional utama antara kedua perangkat. Cari tahu apa yang lebih baik untuk meletakkan RCD atau difavtomat. Anda dapat membaca artikel kami yang relevan. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana dalam penampilan untuk membedakan mereka.
Perbedaan visual
Sekarang dalam contoh foto, kami akan dengan jelas menunjukkan bagaimana menentukan apa yang dipasang di perisai. Secara total, kita akan berbicara tentang 4 tanda jelas yang perlu Anda ingat.
Lihat apa yang tertulis pada kasus ini. Kecuali tentu saja Anda membeli produk-produk Cina murah, tidak mungkin itu ditulis di dinding samping atau depan. Namun, semua perangkat domestik, dan bahkan beberapa produk asing memiliki sebutan yang jelas pada tubuh - "switch diferensial" (alias RCD) atau "diferensial pemutus arus" (juga dikenal sebagai pemutus sirkuit diferensial). Metode ini tidak nyaman untuk membedakan produk yang dipasang di samping satu sama lain, Anda harus menghapusnya dari DIN-rail, jika tidak nama akan ditutup.
Perhatikan kembali namanya. Ya, penandaan juga memberi gambaran jelas tentang apa yang dipasang di perisai. Menurut nama lengkap perangkat yang ditulis dalam paragraf 1, Anda dapat memahami apa itu "VD" dan apa itu "AVDT". Kerugian dari metode penentuan ini adalah bahwa mungkin tidak ada singkatan domestik di aparatur asing, seperti, misalnya, pada produk Legrand.
Kami melihat karakteristiknya. Baik pada RCD dan pada mesin otomatis diferensial, karakteristik teknis ditetapkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi, jika Anda melihat nomor, dan setelah itu huruf "A", misalnya, 16A atau 25A, ini berarti panel berisi RCD, di mana arus pengenal ditandai. Jika kasus ditandai dengan huruf, dan kemudian angka, misalnya, C16, maka ini adalah AVDT. Huruf "C" dalam hal ini menunjukkan jenis karakteristik waktu-saat ini. Informasi lebih lanjut tentang karakteristik teknis pemutus sirkuit, dapat Anda temukan di artikel yang relevan. Di sini, dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah membedakan perangkat. Pada foto di bawah ini kami menggandakan aturan ini:
Kami melihat skema itu. Nah, yang terakhir, sehingga untuk berbicara, metode kontrol, memungkinkan untuk membedakan antara RCD dan difavtomat - lihat diagram. Sirkuit pemutus sirkuit diferensial juga akan menunjukkan pelepasan termal dan elektromagnetik, yang tidak ada dalam rangkaian pemutus sirkuit diferensial. Perbedaan ini juga signifikan dalam menentukan perangkat.
Selain itu, kami menyarankan untuk menonton video, yang dengan jelas menunjukkan cara menentukan berdasarkan tampilan apa yang dipasang di panel listrik:
Jadi kami memberikan instruksi untuk tukang listrik muda dan pengrajin rumah. Seperti yang Anda lihat, pada kenyataannya, tidak ada yang rumit, dan perbedaan antara perangkat shutdown pelindung dan perangkat otomatis diferensial cukup signifikan. Kami harap Anda sekarang tahu bagaimana membedakan RCD dari diffavtomat!
Akan menarik untuk dibaca:
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Bagaimana cara memeriksa motor listrik, gulungan mereka untuk integritas
Cara sederhana untuk menginstal podrozetnikov
Pemanas Di Bawah Lantai
Bagaimana cara menghubungkan difavtomat dengan benar jika tidak ada grounding
Tata letak kabel yang khas di apartemen
Bagaimana mengganti kabel di rumah panel - petunjuk langkah demi langkah
Memilih bagian kabel untuk apartemen, rumah, pondok
Bagaimana memilih pemutus sirkuit untuk rumah, apartemen
Pemilihan pemutus sirkuit: dengan memuat arus, dengan daya
Jenis dan jenis sakelar lampu
Diagram pengkabelan di rumah pribadi - lakukan dengan benar
Yang berbeda dari difo
Ketergantungan kabel dan penampang kawat pada beban dan daya saat ini
Pemasangan soket di drywall: cara memasang stopkontak terpasang dan soket di drywall
Landasan
Pemasangan kabel listrik di apartemen - aturan, tahap utama, diagram rencana
Kabel
Circuit breaker - diagram pengkabelan
Pemanasan
Diagram koneksi dari meteran listrik fase tunggal: kita melakukan semuanya dengan benar
Penghitung
Soket dengan sakelar dalam satu kasus
Alat
Yang berbeda dari difo
Pencahayaan
Penyebab korsleting
Kabel
Surge suppressors di rumah kabel - jenis dan diagram kabel
Pemanasan
Cara menentukan ukuran kawat berdasarkan diameternya
Pencahayaan
Tentang Kami
Salah satu tugas yang paling sering untuk teknisi listrik "apartemen" adalah pemasangan satu atau lebih perlengkapan. Biasanya ini tidak menimbulkan masalah apa-apa, karena koneksi satu sakelar cukup sederhana.


content:
harga mantul di SR FLIP dan kemungkinan akan kembali keatas terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan bukan merupakan saran keuangan, investasi, perdagangan, atau rekomendasi lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Persyaratan Penggunaan.

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id


content: Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.


content:
As kehidupan biasa resume di cocok dan mulai, Royal Mail merasa terjepit. Ini sebagian karena semua orang tertekan, tetapi sebagian karena pengiriman turun, dan dari sini tampaknya normal baru terus kembali ke normal lama. Jika Anda mengamati generasi muda selama dua tahun terakhir, Anda akan berpikir waktu telah berubah selamanya. Remaja dan dua puluhan melihat perkiraan pengiriman lima hari sebagai pelanggaran hak asasi manusia mereka. Saya telah melihat ekspresi kebingungan ringan di wajah anak-anak saya ketika mereka memesan sesuatu di Amazon dan itu tidak segera tiba, seolah-olah mereka tidak berurusan dengan rantai pengiriman yang rumit tetapi lampu ajaib.
Bagi kami semua, tahun-tahun pandemi di mana ada kekurangan karton yang sebenarnya karena kami mengirim dan menerima begitu banyak paket lebih beragam. Apakah kebiasaan belanja online kita membuat kita lebih dekat dengan tetangga kita? Mungkin untuk sementara waktu, saat kami saling mengambil bingkisan dan membuat seperti karakter dalam buku Richard Scarry, tapi selalu ada pertanyaan: “Kapan ini akan terlalu jauh? Kapan pintu berikutnya memiliki bilah mutlak dari pesanan tablet pencuci piring saya yang berulang? Kapan senyum itu akan memudar?” Ada sesuatu yang meresahkan tentang konsumsi yang cepat, yang tidak ditandai oleh Royal Mail, tetapi oleh Amazon. Di tengah pandemi, saya memesan jaring ikan dari sana yang datang dalam kotak seukuran peti mati. Itu menimbulkan pertanyaan, jika Anda memesan peti mati, kotak ukuran apa yang akan masuk? Apakah akan sebesar rumah Anda? Mengembalikan belanja saya kembali ke toko yang sebenarnya cukup menenangkan, karena melindungi saya dari kenyataan pemborosan dan kesia-siaan, yang sedikit paradoks.
Seluruh perpindahan ke belanja online mengingatkan saya pada perpindahan dari uang tunai ke kartu kredit. Itu adalah peralihan yang cukup sederhana, tetapi apakah itu akan mengubah sikap kita secara lebih mendalam? Apakah kita akan kehilangan arah dan hanya menghabiskan uang tanpa pandang bulu? Atau akankah kegembiraan merembes keluar dari proses, sehingga kita berhenti membeli barang dan, cepat atau lambat, berhenti menginginkannya? Tidak juga, ternyata; kami hanya beradaptasi dengan realitas baru, sama seperti kami beradaptasi dengan realitas membawa sejumlah pengetahuan manusia di telepon.
Baca Juga Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita adalah bisnis – Artikel Ezine
Kembali ketika kami berasumsi bahwa pengiriman adalah normal baru, prediksi yang mencerminkan adalah bahwa jalan raya akan menurun. Ini berimplikasi pada modal, bermain sekarang dalam perang budaya baru “kembali ke kantor atau tidak?”, Yang merupakan proksi untuk “melindungi tuan tanah komersial atau tidak?” Tapi itu juga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di jalan raya kita jika kita tidak bisa berbelanja di sana. Akankah department store yang sudah tidak beroperasi menjadi pusat aktivisme sipil atau, lebih mungkin, sepak bola meja? Atau apakah mereka pasti akan layu dalam kelalaian sampai seseorang mengubahnya menjadi flat? Tanda-tanda awal dari tempat saya tinggal adalah bahwa segala sesuatu yang sebelumnya bangkrut sekarang menjadi bar.
Kesalahan sebenarnya dalam semua prediksi pasca-Covid adalah berasumsi bahwa karena perubahannya sangat besar dan tiba-tiba pada tahun 2020, maka perubahan kembali akan sama mendadaknya. Karena kita semua langsung pindah ke belanja online, kita akan tetap seperti itu selamanya, atau mundur secara massal. Semua aklimatisasi terhadap kehidupan pandemi, jauh dari kelompok besar orang dan menuju yang lebih kecil, jauh dari kantor, menuju kantor pusat dengan latar belakang Zoom yang diatur, jauh dari konferensi dan rapat menuju layar, semuanya akan baik-baik saja. dipertahankan sebagai perubahan seismik, atau akan berbalik secara dramatis. Itulah satu-satunya cara untuk memberi makna pada apa yang sedang terjadi; bahwa setidaknya itu bisa mengajari kita sesuatu tentang bagaimana kita lebih suka hidup.
Faktanya, hal yang paling tidak kita sukai adalah perubahan besar yang tiba-tiba. Anak-anak saya masih rata-rata sekitar tiga paket seminggu, menurut saya. Semua omong kosong, seperti pena gel tunggal atau pengait perhiasan kecil. Kami beringsut kembali ke normalitas melalui serangkaian keputusan kecil tentang berapa banyak kardus yang idealnya ingin kami buang, dan berapa banyak tetangga yang mungkin kami repotkan untuk mengambil paket kami setiap minggu. Jika – bagi banyak dari kita – jawabannya tidak ada, kebenaran rumah yang menyakitkan untuk Royal Mail setidaknya akan terungkap perlahan.
Source link
Bisnis
akhirnya Apakah Berakhir hebat ledakan paket pandemi Williams yang Zoe
Author: admin
Be Your Self
Related Posts
Apakah Baltimore Cukup Besar untuk Mereka Berdua?
Midas․Investasi Ingin Menjembatani Kesenjangan Dengan Strategi CeDeFi – Siaran Pers Berita Bitcoin
Masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia | Film FT
OPEC Plus mengangkat target produksi minyaknya ke tingkat sebelum pandemi.
Post navigation
← Bagaimana cara mengamankan perangkat Windows Anda dari peretas? Google’s Myth of Losing Social Capital in Hybrid Work →

label: en


content:
Untuk mendapatkan penghasilan lebih, atau demi mengejar target perusahaan, banyak orang yang rela kerja hingga melebihi batas jam kerja standar, atau yang dikenal dengan istilah kerja lembur. Tapi hati-hati Dads, ternyata terlalu sering kerja lembur bisa berdampak pada Si Kecil lho!
Si Kecil Tumbuh Jadi Anak Nakal
Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family, menyebut jika Dads yang bekerja lebih dari 55 jam per minggu, cenderung memiliki anak laki-laki yang bandel, tidak mau menuruti perintah orang tua, dan cenderung bersikap usil pada teman-temannya.
Kenapa bisa seperti itu? Ternyata peran seorang ayah dalam membentuk karakter anak sangat dibutuhkan di sini. Sosok ayah yang terkenal tegas dan jarang memberikan kompromi untuk setiap pelanggaran, akan membuat Si Kecil tumbuh jadi anak yang disiplin.
Selain karena faktor gaya pola asuh, ternyata tingkah nakal yang ditunjukan Si Kecil berkaitan langsung dengan upaya mereka dalam menuntut perhatian. (oleh Dr Sarah Johnson, peneliti senior dari Telethon Institute for Child Health Research di Perth)
Sarah menjelaskan, saat Si Kecil bertingkah nakal, umumnya orang tua akan langsung bereaksi. Nah reaksi cepat inilah yang kemudian digunakan Si Kecil untuk bisa langsung berinteraksi dengan Dads, meskipun interaksi ini cenderung memojokkannya.
Lalu bagaimana efek ayah yang lembur pada anak perempuannya? Dalam penelitian tersebut tidak didapati kaitan antara ayah yang bekerja dengan jam kerja yang panjang dengan perilaku anak perempuan mereka, tapi Dr Sarah Johnson tidak mengatakan hal itu tidak mungkin. Dampak pada anak perempuan mungkin saja terjadi di kemudian hari, atau dengan cara yang berbeda.
Bukti Keluarga Kurang Harmonis
Selain membuat Si Kecil jadi anak nakal, ternyata terlalu sering kerja lembur pun akan membuat hubungan Dads dan Si Kecil tidak berjalan harmonis. (oleh Dr Jennifer St George, peneliti dan pakar perkembangan anak dari University of Newcastle)
Dalam keterangannya, Jennifer menyebut ada rumus sederhana yang akan dialami Si Kecil saat dia tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan, yakni semakin renggang hubungan Si Kecil dengan Dads, maka semakin bandel sikap Si Kecil dalam kehidupannya.
Maka dari itu, penting untuk Dads mampu membagi waktu kapan harus bekerja dan kapan harus menyisihkan waktu untuk bermain dengan Si Kecil. Tidak perlu lama kok Dads, hanya cukup luangkan waktu selama 10-20 menit per hari.
Selain itu, Dads pun harus mampu bekerja dengan efektif agar terhindar dari terlalu sering bekerja lembur. Lagian, kebanyakan perusahaan justru kurang suka dengan karyawan yang sering kerja lembur karena ini merupakan bukti jika Dads kurang cakap dalam bekerja.
Apakah Peran Ayah yang Sibuk Bisa Digantikan oleh Ibu?
Peran ayah sesungguhnya tidak beda dengan peran seorang Ibu, yaitu membentuk karakter anaknya. Namun, perbedaan jenis kelamin tentunya yang membedakan sisi-sisi yang dapat diisi dalam pendidikan antara seorang ayah dan seorang ibu.
Ayah yang ikut melibatkan diri secara aktif dalam mendidik anak akan membawa keuntungan positif yang tidak dapat dilakukan orang lain. (oleh Dr. David Popenoe, sosiolog Amerika yang mengkhususkan diri mengkaji peran ayah dalam pendidikan anak (fatherhood))
Menurut sebuah studi yang dilansir dari laman situs kompasiana.com, minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan membuat anak mengalami beberapa masalah psikologis. Di antaranya, anak yang rendah harga dirinya, anak laki-laki yang cenderung feminin dan anak perempuan yang cenderung tomboy, anak yang lambat dalam mengambil keputusan, serta anak yang cenderung reaktif dan meningkatnya secara tajam anak-anak yang memiliki karakter yang tidak sesuai dengan gendernya.
Ibarat sebuah pesawat, setiap jiwa anak sesungguhnya memerlukan keberadaan dan peran seorang ayah dan seorang Ibu sekaligus secara berimbang. Sebab secara psikologis dan watak, laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda. Laki-laki cenderung lebih berani dan menyukai tantangan. Sedang karakteristik wanita akan cenderung lebih berhati-hati dan mencari keamanan. Karenanya dalam pendidikan anak diperlukan kedua keberadaannya demi perkembangan jiwa yang berimbang.
Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa peran Dads tidak bisa begitu saja digantikan oleh Moms. Sesibuk apapun, Dads harus berusaha untuk tetap terlibat dalam pengasuhan Si Kecil.
Solusi Agar Bisa Membagi Waktu Dengan Keluarga
Solusi paling sederhana yang bisa Dads lakukan adalah, berusaha untuk tidak menunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline agar Dads terhindar dari kewajiban bekerja lembur. (oleh Sadie Conway, PhD., peneliti dari University of Texas Health Center di Houston)
Selain itu, hilangkan pemikiran tentang karyawan teladan adalah, karyawan meluangkan lebih banyak waktunya di kantor. Menurut Sadie, ini jelas menyesatkan karena pada dasarnya, justru sering kerja lembur yang membuktikan jika Dads tidak mampu memanfaatkan waktu dengan efektif.
Di sisi lain, penelitian lainnya yang dilakukan Kansas State University, menyebut jika meluangkan beberapa menit untuk bermain dengan Si Kecil selepas bekerja, mengamati momen-momen penting dalam tahap tumbuh kembang anak, efektif untuk menurunkan resiko stres karena pekerjaan.
Dalam hal ini, ada kebutuhan yang saling berkaitan antara Dads dan Si Kecil, yakni Si Kecil butuh Dads agar tumbuh kembangnya berjalan lebih maksimal, sedangkan Dads butuh Si Kecil untuk melepas penat setelah bekerja seharian.

warc-identified-content-language: ind,eng