content:
Pemutus sirkuit diferensial adalah perangkat unik yang menggabungkan fungsi pemutus sirkuit dan sifat protektif RCD pada saat yang bersamaan.
Automaton diferensial dirancang untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik ketika kontak dengan bagian hidup peralatan listrik atau ketika kebocoran arus listrik. Dalam hal ini, automaton diferensial melakukan fungsi perangkat arus sisa.
Perangkat ini juga melindungi jaringan listrik dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, melakukan fungsi pemutus sirkuit.
Desain perangkat
Automata diferensial struktural terdiri dari bagian yang berfungsi dan protektif.
Bagian yang berfungsi adalah pemutus sirkuit di mana ada mekanisme khusus untuk tripping independen dan rel reset menggunakan aksi mekanis eksternal. Dalam berbagai jenis automat diferensial, pemutus sirkuit empat kutub atau dua kutub dipasang.
Pemutus sirkuit diferensial, seperti pemutus sirkuit konvensional, dilengkapi dengan dua unit perjalanan:
- Pelepasan elektromagnetik akan mengirimkan jalur catu daya jika terjadi hubung singkat;
- perjalanan pelepasan termal dalam kasus overload dari grup yang dilindungi.
Bagian pelindung perangkat adalah modul perlindungan diferensial. Mendeteksi arus listrik diferensial ke bumi (arus bocor). Selain itu, modul mengubah arus listrik menjadi efek mekanis, dengan sakelar direset melalui rel khusus.
Untuk menyediakan daya ke modul perlindungan listrik, itu diaktifkan seri dengan pemutus sirkuit.
Ada beberapa perangkat tambahan dalam modul perlindungan arus listrik, termasuk transformator diferensial yang mendeteksi arus listrik sisa, serta penguat elektronik dengan kumparan reset elektromagnetik.
Untuk memeriksa kemudahan servis modul perlindungan diferensial pada casing perangkat terdapat tombol khusus "Test". Ketika Anda mengklik tombol ini, arus bocor buatan dibuat dan mesin (jika dalam kondisi baik) harus dimatikan.
Bagaimana mesin diferensial
Pada mesin diferensial, seperti pada perangkat pelindung shutdown, trafo khusus digunakan sebagai sensor kebocoran arus. Pengoperasian transformator ini didasarkan pada perubahan arus diferensial di konduktor yang memasok energi listrik ke instalasi listrik di mana perlindungan diberikan.
Tidak ada arus bocor, jika tidak ada kerusakan pada isolasi kabel listrik atau ke bagian hidup instalasi tidak ada yang menyentuh. Dalam hal ini, arus yang sama akan mengalir di konduktor nol dan fase beban.
Arus-arus ini dalam inti magnetik dari transformator arus menginduksi aliran-aliran magnet yang sama dan berlawanan arah. Akibatnya, arus sekunder adalah nol dan elemen sensitif - kait magnetoelectric tidak berfungsi.
Jika terjadi kebocoran, misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh konduktor fase atau jika sifat insulasi dielektrik terganggu, ketidakseimbangan aliran arus dan magnetik terjadi.
Arus listrik muncul pada gulungan sekunder, yang mendorong kait magnetoelektrik. Gerendel yang digerakkan bekerja pada mekanisme, melepaskan mesin dan sistem kontak.
Di mana mesin diferensial digunakan
Mesin otomatis diferensial dapat berhasil digunakan dalam jaringan AC fase tunggal dan tiga fase. Perangkat ini berkontribusi pada peningkatan yang signifikan dalam tingkat keselamatan dalam proses operasi terus menerus berbagai peralatan listrik.
Selain itu, pemutus sirkuit diferensial membantu mencegah kebakaran yang disebabkan oleh penyalaan insulasi komponen aktif dari beberapa peralatan listrik.
Apa itu difavtomat, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana menghubungkannya
Saat memasang atau merekonstruksi kabel, sering disarankan untuk menggunakan otomat diferensial difavtomat. Apa jenis perangkat itu, fungsi apa yang dilakukan, bagaimana memilihnya, di mana meletakkannya, bagaimana menghubungkannya... Semuanya lebih jauh.
Apa itu otomat diferensial dan bagaimana cara kerjanya
Automaton diferensial - perangkat pelindung, dalam situasi darurat, secara bersamaan melepaskan fase dan nol. Selain itu, pada saat yang sama kehadiran sirkuit pendek (hubungan pendek) dan pemutusan jalur di negara ini, serta adanya arus bocor, juga dengan daya mati, dimonitor. Tepatnya, fungsi perangkat ini adalah:
pelacakan arus hubung singkat dan pemutusan jalur jika terjadi situasi;
shutdown at overload (ketika arus melebihi nilai maksimum, yang menyebabkan overheating dari kabel, kemungkinan kerusakan pada isolasi);
kehadiran arus bocor (seseorang menyentuh bagian hidup, ada kebocoran karena kerusakan pada insulasi).
Yaitu, difavtomat melakukan fungsi dari sekelompok proteksi otomatis RCD +. Bahkan, kedua perangkat ini ada dalam paket yang sama. Ini baik dan buruk.
Automaton diferensial melakukan fungsi RCD dan otomat, dan memakan lebih sedikit ruang.
Pro dan kontra
Argumen utama yang mendukung difactom adalah kabel Anda dan keamanan Anda di bawah perlindungan (jika dilakukan dengan benar). Poin positif kedua adalah bahwa dengan memilih peringkat saat ini yang sesuai, tidak perlu memikirkan tentang pemilihan RCD yang benar, karena itu "tertanam" di dalamnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa mereka mengambil lebih sedikit ruang di lemari daripada dua perangkat (jika Anda mengambilnya dari perusahaan yang sama, satu baris). Namun: koneksi dalam kabinet listrik lebih sederhana - lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi bingung.
Sekarang tentang kekurangannya. Ketika beberapa model, yang tidak dilengkapi dengan bendera yang sesuai, dipicu, tidak mungkin untuk menentukan apa yang menyebabkan pemicu - "sirkuit pendek" atau kebocoran. Ini sangat mempersulit pemecahan masalah. Keluar - mengatur perangkat dengan bendera. Kekurangan kedua adalah bahwa jika hanya satu "bagian" dari difavtomat yang gagal, Anda harus mengubahnya sepenuhnya. Dan itu jauh lebih mahal daripada mengganti UZO atau otomatis yang terpisah.
Hal lain: tidak semua pemukiman memiliki pilihan yang cukup dari difavtomatov. Jadi, jika Anda membutuhkan pengganti, Anda mungkin harus duduk tanpa cahaya lebih lama - tunggu sampai yang benar dikirimkan. Ada solusi di sini juga - menempatkan automata diferensial di tempat-tempat utama. Tepat dimana mereka dibutuhkan.
Di mana lebih baik untuk menginstal difavtomat bukan UZO
Jika jaringannya sederhana dan tidak ada rencana untuk memasang pemutus sirkuit otomatis untuk kelompok konsumen, daripada RCD, lebih baik memasang diffavtomat di pintu masuk. Situasi ini sering terjadi di cottage - jaringan terdiri dari beberapa outlet. Setelah penghitung, lebih baik memasang diferensial otomatis, dan bukan RCD. Ini akan sangat meningkatkan keamanan jaringan Anda.
Poin kedua di mana lebih baik untuk memasang perlindungan diferensial pada konsumen yang kuat, terutama jika air digunakan dalam proses. Juga datang jika garis masuk ke ruang bawah tanah, penerangan jalan, mandi, bangunan terpisah lainnya.
Pada posisi yang sama ini, Anda dapat menempatkan RCD + otomatis. Ini merupakan pengganti yang setara, tetapi kerumitan skema akan meningkat. Perlu diingat bahwa untuk mematikan tidak hanya fase, tetapi juga nol, Anda perlu menginstal mesin bipolar.
Dengan atau tanpa grounding
Mesin diferensial dipasang di jaringan dengan grounding dan tanpa. Dalam hal pembumian, semuanya bekerja dengan sempurna - ketika masalah terjadi, fase dan nol terputus, dan kabel "bumi" adalah perlindungan yang valid.
Grounding selalu merupakan kabel terpisah.
Ketika menggunakan perisai listrik logam, sangat penting bahwa sasis dibumikan, karena selalu ada kemungkinan bahwa akan ada potensi di atasnya. Jika tanah tidak, menyentuh tubuh perisai Anda akan menemukan diri Anda di bawah tegangan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apa dan apa Anda berdiri, berpegangan, dll. Jika ada landasan, potensi akan "pergi" di sepanjang sirkuit yang paling tidak resistan, dan semua yang akan Anda rasakan, dalam kasus terburuk, adalah semacam "pukulan", tetapi secara umum, agak, sensasi pada tingkat "kesemutan". Karena alasan inilah, OLC menekankan ketersediaan tanah yang berfungsi, karena bahkan sirkuit yang dirancang dengan baik tanpa itu tidak sepenuhnya aman.
Parameter dari jenis dan pilihan
Penting untuk memilih otomaton diferensial sesuai dengan seperangkat karakteristik. Pertama-tama, perlu untuk menentukan tegangan. Ada perangkat yang dirancang untuk bekerja di jaringan 220 V, ada - untuk tegangan tiga fase 380 V. Ini ditentukan pada kasus ini, selanjutnya adalah frekuensi saat ini - 50 Hz.
Difavtomat tiga fase (kanan) mudah dibedakan berdasarkan ukuran.
Selanjutnya, kita menentukan denominasi. Ini harus sesuai dengan penampang kawat - itu harus mematikan daya sampai arus beban melebihi jangka panjang yang diizinkan. Pemilihan difavtomata oleh parameter ini tidak berbeda dari pilihan perlindungan otomatis (baca di sini). Lebih lanjut perlu untuk masuk jauh ke dalam karakteristik teknis.
Jenis splitter elektromagnetik
Banyak perangkat pada saat inklusi mengkonsumsi lebih banyak arus daripada saat bekerja berikutnya. Arus ini disebut arus start-up dan kadang-kadang puluhan kali lebih tinggi dari nilai "bekerja". Sehingga daya tidak mati setiap kali motor menyala, misalnya, perangkat (dan khususnya splitter elektromagnetik) dirancang sehingga pemutusan hanya terjadi jika arus melebihi waktu nominal automaton. Sekali lagi, apa jenis splitter elektromagnetik: karakteristik ini menunjukkan pada apa kelebihan perlindungan arus pengenal akan bekerja.
Jenis splitter elektromagnetik pada tubuh
Karena peralatannya berbeda, arus awal juga berbeda, dan pemisah elektromagnetik membuat kepekaan yang berbeda:
tipe B - akan bekerja ketika arus dilampaui 3-5 kali;
ketik C - tahan beban berlebih hingga 5-10 kali;
ketik D - mematikan daya jika arus melebihi nilai nominal 10-20 kali.
Pilihan parameter ini sederhana. Jika jaringannya sederhana, ada minimum teknologi (misalnya, di dacha), tipe B yang akan dilakukan; di sebagian besar rumah dan apartemen kota disarankan untuk menginstal tipe C, dan diffutomat jenis-D dipasang di perusahaan dengan peralatan yang kuat
Karakter ini (huruf) ditampilkan tepat di sebelah arus pengenal. Dalam beberapa kasus pada kasus ini tidak ditulis, tetapi ditunjukkan dalam spesifikasi teknis.
Arus bocor (arus diferensial tersandung) dan kelasnya
Bagaimana kebocoran arus terdeteksi? Bandingkan jumlah arus "di sana dan di sana." Ketika perbedaan muncul (dalam bahasa Inggris, perbedaan antara nama dan nama) dalam nilai-nilai ini, automaton diferensial diaktifkan. Arus bocor adalah jumlah saat perjalanan terjadi. Untuk jaringan rumah tangga menerapkan dua denominasi difavtomaty:
Dengan kebocoran arus 10 mA. Perangkat pelindung semacam itu dipasang di telepon dengan satu atau dua konsumen.
Dengan arus diferensial sebesar 30 mA. Perangkat ini digunakan lebih sering, mereka ditempatkan pada garis dengan beberapa konsumen.
Di mana mencari arus shutdown diferensial
Jadi pilihannya tidak begitu sulit. Pada kasus ini, arus bocor ditentukan di sebelah tegangan jaringan tempat perangkat tersebut dimaksudkan. Mungkin dalam ampere atau miliamperes.
Kelas perlindungan diferensial adalah parameter lain yang Anda perlukan untuk memilih diffavtomat. Ini menunjukkan secara pasti apa kebocoran yang ditanggap oleh perangkat tersebut. Parameter ini biasanya ditampilkan secara grafis, dengan ikon kecil, tetapi beberapa produsen memasukkan huruf. Apa kelas perlindungan diferensial dan untuk kasus apa mereka dimaksudkan dapat dilihat dari tabel.
Kelas perlindungan diferensial mesin diferensial
Di rumah dan apartemen pribadi, dua jenis perangkat digunakan - AC dan A. Lebih relevan saat ini adalah perangkat Kelas A, karena sebagian besar peralatan saat ini memiliki kontrol elektronik. Bahkan beberapa lampu gantung dan lampu LED. Kelas AC dapat dipasang di rumah-rumah negara, di mana hampir tidak ada elektronik.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Karena power supply switch-off diferensial otomatis dengan arus hubung singkat, pelat kontaknya harus dibuat dengan mempertimbangkan fakta bahwa arus nominal besar dapat mengalir melaluinya. Pelat ini terbuat dari paduan yang berbeda, dan mereka dibedakan oleh kemampuan mereka untuk menahan arus tertentu dan tetap setelah shutdown dalam kondisi kerja.
Pilih mereka tergantung pada lokasi relatif ke gardu trafo. Ada beberapa denominasi standar:
3000 A dan 4500 A - nilai-nilai ini tidak relevan sekarang, karena mereka dirancang untuk overload yang sangat "kecil". Dapat digunakan di desa-desa atau desa-desa liburan yang jauh dengan pasokan listrik melalui udara.
6000 A. Para dihavomat dengan kapasitas pemutusan pengenal ini dipasang di rumah dan apartemen pada jarak yang cukup besar dari gardu.
10.000 A diperlukan jika gardu tersebut berada di dekatnya.
Pilihannya juga bukan yang paling sulit. Tentu saja, lebih baik mengambil lebih "tahan" untuk membebani perangkat. Kemudian, bahkan jika terjadi hubungan pendek, kemungkinan saklar akan tetap dalam kondisi kerja. Tetapi harganya jauh lebih tinggi.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Kelas batas arus automaton diferensial menunjukkan seberapa cepat garis akan dimatikan ketika arus kritis terjadi. Ditandai dengan angka dari 1 hingga 3, yang "paling lambat" - yang pertama, "tercepat" - yang ketiga. Tentu saja, lebih baik jika selama penutupan pemutusan terjadi lebih cepat - ada lebih banyak kesempatan untuk melindungi kabel dan peralatan dari kerusakan. Tetapi intinya adalah lagi dalam harga. Ketika kelas naik, itu juga meningkat secara signifikan.
Pada produk, karakteristik ini terletak berdampingan - kapasitas pemutusan dalam persegi panjang, dan di bawahnya adalah kelas batas saat ini dalam kotak kecil.
Kondisi operasi
Sebagian besar mesin diferensial dirancang untuk bekerja di ruangan yang dipanaskan dan dapat dioperasikan pada suhu dari -5 ° C hingga + 35 ° C. Jika Anda perlu mengatur difavtomat di jalan (dalam kotak) atau, misalnya, dalam mandi kunjungan berkala, kondisi operasi seperti itu tidak akan berfungsi, karena di musim dingin suhu akan turun di bawah. Untuk kasus seperti itu, buat model "tahan beku" yang dapat bertahan pada suhu serendah -25 ° C.
Penunjukan pada diferensial automata cocok untuk operasi pada suhu rendah
Pada kasus ini, ini ditunjukkan dengan adanya ikon seperti salju. Beberapa perusahaan di dalam menempatkan suhu terendah di mana peralatan mempertahankan kinerja. Tidak ada tanda-tanda eksternal lain dari "ketahanan beku". Secara alami, biaya model seperti itu lebih tinggi (dengan karakteristik serupa).
Elektronik atau Elektromekanik
Perangkat internal mesin otomatis diferensial dapat elektromekanis atau elektronik. Yang pertama tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk operasi, yaitu mereka selalu beroperasi. Yang kedua - ambil daya dari fase yang terhubung. Ketika daya hilang, mereka tidak beroperasi. Untuk alasan ini, elektromekanik dianggap lebih andal.
Bagaimana cara memeriksa jenis perangkat apa yang ada di depan Anda? Butuh baterai biasa dan dua kabel. Satu kabel terhubung ke satu stopkontak baterai, yang kedua - ke yang lainnya (Anda hanya dapat memutar dengan pita, tetapi kontak itu bagus). Kami memindahkan sakelar ke posisi “on” dan menyentuh pelat kontak dari typesetter dengan ujung kawat yang dilucuti - atas dan bawah, menciptakan kondisi untuk operasi. Jika saklar berfungsi, Anda memiliki perangkat elektromekanik di depan Anda - ia bekerja tanpa adanya sumber daya eksternal.
Hubungan mesin diferensial
Tidak ada yang tidak biasa dalam menghubungkan otomaton diferensial - di bagian atas ada pelat kontak dan sekrup klem untuk menghubungkan fase dan nol yang berasal dari meter. Di bagian bawah ada kontak yang menghubungkan saluran ke beban terhubung.
Menghubungkan diffavtomat itu mudah
Sambungan fisik juga normal:
ujung konduktor dilepaskan dari insulasi oleh 0,8-1 cm,
longgarkan sekrup pengencang (beberapa putaran berlawanan arah jarum jam);
masukkan konduktor;
kencangkan sekrup pemasangan (usaha harus dibuat padat);
periksa keandalan pengikatan, beberapa kali menyentak kawat yang bagus.
Ketika kabel, kabel tembaga biasanya digunakan, dan tembaga adalah logam lunak. Oleh karena itu, setelah rangkaian dirakit, itu tidak mengganggu sekali lagi untuk "mengacaukan" kontak sebanyak mungkin.
Diagram dengan entri masukan
Salah satu skema paling populer untuk menghubungkan otomaton diferensial - dengan instalasinya pada input - segera setelah penghitung. Dengan konstruksi skema ini, ternyata semua konsumen berada di bawah perlindungan mesin ini - jika terjadi kerusakan, daya akan dimatikan.
Masukan diaphavomata kabel
Kerugian sirkuit ini adalah bahwa dalam hal ini semuanya tidak diberi energi. Dan untuk mencari sumber masalahnya tidak mudah. Adalah realistis untuk melakukan ini jika, setelah suatu difavtomate, untuk setiap kelompok konsumen atau untuk instalasi yang kuat individu, switch perlindungan otomatis mereka sendiri dipasang. Dalam hal ini, mereka diaktifkan secara bergantian. Sumber masalah ada di grup setelah perlindungan dipicu.
Dengan difavtomaty pada kelompok konsumen "berbahaya"
Tentang kelayakan skema seperti itu sering diperdebatkan - ada pilihan untuk mencapai hasil yang sama, tetapi dengan biaya lebih rendah. Namun demikian, itu berhasil, dan kerugiannya adalah pengeluaran berlebihan.
Diagram instalasi untuk konsumen
Skema koneksi dari mesin otomatis diferensial ini menyediakan shutdown terpisah dari setiap kelompok konsumen. Ketika dipicu perlindungan Anda tahu persis di mana masalahnya. Tidak ada kesulitan dalam mengidentifikasi. Tetapi hasil serupa dapat dicapai dengan lebih sedikit sarana. Jauh lebih kecil. Pada prinsipnya, tingkat perlindungan yang sama akan dipasang setelah RCD kontra bipolar (nominal yang sesuai), dan kemudian - pada mesin untuk setiap baris. Masalahnya hanya akan menentukan sumber masalah. Tetapi mekanismenya diketahui - menyalakan mesin satu demi satu sebelum perjalanan perlindungan.
Saklar otomatis diferensial: tujuan, jenis, menandai + kiat opsional
Algoritma aksi diferensial automata didasarkan pada penyediaan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kemungkinan kebocoran arus. Misalnya, dalam kasus kontak tidak langsung dengan elemen konduktif atau pada momen arus pendek dari bagian yang membawa arus ke perumahan.
Dengan demikian, pemutus sirkuit diferensial secara teknis adalah RCD fungsional yang beroperasi pada prinsip UDT.
Bagaimana perangkat arus diferensial
Mempertimbangkan desain standar RCD (UDT), tiga modul utama harus disorot:
Perumusan trafo saat ini.
Konverter perjalanan.
Perangkat mengunci elemen switching.
Konduktor arus-arus dari rangkaian arus terhubung ke kontak transformator penjumlahan. Mempertimbangkan hukum Ohm, yang menyatakan bahwa jumlah semua arus memberikan nol, efek magnetik dari konduktor yang membawa arus dari trafo saling dikompensasi.
Medan magnet, yang menyebabkan efek induksi menyebabkan tegangan gulungan sekunder transformator, tidak terbentuk. Keadaan ini sesuai dengan kondisi normal aliran arus di sirkuit.
Namun, pembentukan bahkan arus bocor kecil merusak keseimbangan ini. Area inti transformator terkena medan magnet residual. Akibatnya, gulungan sekunder menghasilkan tegangan.
Rilis terbuka dengan cara alami, mengubah kuantitas listrik menjadi tindakan mekanis. Selanjutnya, perangkat pemblokiran arus diferensial diaktifkan.
Teknik perlindungan ini dicirikan sebagai tingkat tinggi, karena rangkaian rusak terlepas dari tegangan listrik atau tegangan sumber daya tambahan. Prinsip tindakan inilah yang menjamin operasi perlindungan 100% dalam keadaan apa pun.
Desain setiap saklar arus diferensial biasanya dilengkapi dengan kunci uji. Yang disebut "tombol kontrol" secara khusus ditampilkan di panel depan perangkat sehingga pengguna dapat memeriksa ketersediaan RCD.
Jika tombol "Test" ditekan, mekanisme perangkat secara buatan menghasilkan arus bocor. Dalam hal ini, perangkat yang berfungsi tentu saja berfungsi. Biasanya, tombol "Test" digunakan segera setelah menginstal mesin ke dalam sirkuit, ketika listrik pertama kali terhubung. Di tes berikutnya sesuai jadwal, sekitar sekali seperempat.
Jenis perangkat pelindung
Berbagai switch diferensial otomatis sangat mengesankan. Berkat keragaman ini, kemungkinan untuk mengorganisir perlindungan yang efektif dalam proyek dengan tujuan apa pun akan terbuka. Pertimbangkan beberapa contoh desain RCD untuk mengevaluasi semua manfaat yang ada.
Perangkat standar
Tujuan utama perangkat standar, misalnya, seri F, FH adalah perlindungan personel layanan. Kontak langsung / tidak langsung dengan item peralatan di bawah tegangan, risiko sengatan listrik - situasi ini dikurangi menjadi nol saat menggunakan switch seri F, FH. Pilihan optimal untuk aplikasi dalam skema rumah tangga dan lingkup komersial.
Perangkat juga memberikan perlindungan kebakaran jika ada risiko kebakaran kabel di bawah kondisi kebocoran arus jangka panjang. Jenis RCD ini dirancang untuk implementasi dalam jaringan AC dengan tingkat harmonik tinggi minimal dan tidak adanya tegangan konstan. Muat 16 - 63A saat ini, stok cyclicity mekanik - 20000.
Contoh lain dari perangkat selektif standar adalah seri DS dari ABB. Mereka dirancang untuk instalasi dan operasi dalam jaringan fase tunggal. Tujuan pemutus sirkuit seri DS otomatis adalah untuk mengatur sirkuit pelindung terhadap beban berlebih dan sirkuit pendek. Modul ini memastikan operasi fungsi pelindung yang akurat jika terjadi kontak tidak disengaja dengan jalur pembawa arus atau peralatan.
Ciri khas dari pengembangan seri DS adalah adanya indikasi yang dapat dideteksi secara visual yang menunjukkan adanya kebocoran arus. Ini adalah salah satu desain RCD, yang memungkinkan untuk mencegah kebakaran, untuk menandai pelanggaran isolasi listrik. Beban yang diizinkan 6 - 40A. Cyclicity - 20.000.
Switch diferensial “rumah” dari AD, BD series - produk dari perusahaan Jerman Schneider Electric, dikembangkan, pertama-tama, untuk pengenalan ke dalam komposisi jaringan listrik rumah tangga. Tujuan utamanya adalah untuk mengecualikan kerusakan pada tubuh fisik oleh arus listrik. Juga jenis RCD ini cukup efektif dan efisien melindungi peralatan listrik, kabel, peralatan.
Sensitivitas mesin untuk kontak langsung (tidak langsung) dengan bagian-bagian peralatan listrik di bawah tegangan memenuhi standar (30 mA). Sensitivitas standar (100 - 300 mA) juga diberikan jika terjadi kebocoran saat ini sebagai akibat dari kebakaran. Desain yang sukses untuk melengkapi ruang perumahan dan kantor.
Monoblok otomatis diferensial
Perangkat monoblock berfungsi dengan cara yang rumit, dan ini adalah perbedaan utama mereka dari desain standar. Tutupi seluruh spektrum fungsi perlindungan yang harus dimiliki RCD modern. Benar, perangkat standar juga menyediakan pengguna dengan fungsi yang luas.
Contoh mencolok dari pemutus sirkuit arus diferensial yang beroperasi dalam fungsi yang kompleks adalah produk dari perusahaan Schneider Electric yang sama. Secara khusus, seri UZO "Multi" - sakelar pemuatan tindakan selektif dan instan.
Automata, tergantung pada modelnya, dirancang untuk dipasang di jaringan distribusi gedung-gedung administrasi (ekonomi) produksi industri.
UDT ini menyediakan rangkaian terbuka dengan arus bocor dari 10 hingga 500 mA. Fitur desain adalah kemampuan untuk menyesuaikan pengecualian pemicu acak (pelepasan petir, kerusakan melalui lapisan debu, dll.).
Pelindung Surge
Mungkin, jenis perangkat yang terpisah harus dipertimbangkan sebagai pengembangan desain, seperti pemutus sirkuit, yang pelaksanaannya memberikan perlindungan terhadap tegangan lebih.
Sebagai aturan, perangkat jenis ini diberkahi dengan kecepatan ultra-tinggi, tingkat sensitivitas 10-30 mA jika terjadi respons oleh fakta bahwa kontak dengan permukaan pembawa arus terjadi. Mesin yang sama menjamin perlindungan peralatan yang andal terhadap arus berlebih.
Kisaran arus pengenal biasanya 6 - 63A pada tegangan 230 - 440 volt. Kapasitas switching mencapai 4500A. Diproduksi secara struktural di bawah kekuasaan melalui 2 atau 4 kutub.
Dari seri yang sama, tetapi agak dimodifikasi, lihat switch dengan karakteristik "A". Contoh yang baik adalah seri AD12M, di mana perluasan fungsi pelindung dicatat. Di antara ekstra adalah fungsi shutdown jika tegangan listrik naik di atas 265 volt selama 0,3 detik.
Perlu juga dicatat bahwa perangkat yang diberkahi dengan karakteristik "A" memiliki perbedaan signifikan dari kinerja automata diferensial dengan karakteristik "AC". Opsi pertama mampu merespon arus diferensial yang berdenyut konstan dan arus sinusoidal.
Perangkat pelindung seluler
Industri (asing dan domestik) menghasilkan jenis switch diferensial otomatis lainnya dalam desain jenis ponsel. Artinya, kita berbicara tentang perangkat portabel yang dikendalikan oleh arus diferensial.
Modul mobile semacam itu dibuat dalam bentuk blok miniatur yang hanya dimasukkan ke outlet rumah tangga. Sementara itu, jenis perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam ruangan, dalam kelompok yang sangat berbahaya (dengan peningkatan bahaya). Perangkat sering dipasang sebagai modul tambahan untuk RCD yang ada.
Perangkat yang sama - konfigurasi portabel, dianjurkan untuk digunakan di lingkungan rumah tangga untuk melindungi anak-anak dan orang tua. Seperti diketahui, ketahanan tubuh organisme muda dan tua agak berbeda dengan ukuran tubuh yang sama dengan pria paruh baya.
Oleh karena itu, RCD portabel dirancang secara konstruktif sebagai perangkat yang memiliki setpoint operasi yang meningkat. Nilai pengaturan ini biasanya tidak melebihi 10 mA untuk perangkat seluler. Mesin portabel, misalnya, seri UZO-DP, dianggap sebagai perlindungan optimal untuk real estat urban dan pinggiran kota pribadi - cottage, rumah pedesaan, garasi, dll.
UZO marking (UDT) pada kotak instrumen
Perlu dicatat bahwa karakteristik kasus (sebutan pada kasus) perangkat modern menunjukkan informasi praktis lengkap mengenai parameter elektromekanik dan suhu perangkat.
Bahkan, pengguna bahkan tidak perlu merujuk pada dokumentasi yang menyertainya, karena, mengetahui notasi, semua informasi dapat diperoleh dengan membaca informasi dari depan kasus.
Di antara notasi, dianjurkan untuk mempelajari grafik yang menunjukkan karakteristik automata mengenai kondisi operasi: "A", "B", "AC", "F", yang menentukan sensitivitas perangkat terhadap arus bolak dan langsung dari berbagai bentuk.
Sebutan perangkat yang disingkat sering mencerminkan ciri khas dan kepemilikan serial mereka. Misalnya, "AD12M" adalah otomaton diferensial, nomor seri 12, ditingkatkan. Atau ini: "ВД63" - saklar diferensial, 63 seri.
Benar, ada model (sebagai aturan, yang diimpor) yang memiliki singkatan yang agak kusut, katakanlah, FH200. Di sini: simbol F adalah deret perangkat, H adalah versi casing, 200 adalah nomor seri.
Atau contoh lain: perangkat yang dilambangkan oleh DS singkatan. Karakter pertama jelas tanpa "terjemahan" - diferensial. Yang kedua menunjukkan bahwa perangkat termasuk kategori perangkat selektif.
Bagaimana memilih perangkat arus diferensial
Perangkat arus diferensial dipilih dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, misalnya, dengan switch otomatis.
Artinya, pilihan dibuat berdasarkan kriteria tradisional untuk pemilihan peralatan listrik jenis ini:
Tujuan dari aplikasi.
Mencocokkan arus beban.
Kriteria sensitivitas untuk memicu.
Eksekusi kasus.
Untuk digunakan dalam kondisi kehidupan biasa, biasanya pilihan jatuh pada karakteristik perangkat fase tunggal "AC" atau "A". Untuk digunakan pada jaringan perumahan bangunan perumahan, lebih baik untuk mengambil perangkat dengan sensitivitas 10-30 mA (per sentuhan) dan 100 mA (perlindungan kebakaran dan hubung singkat). Eksekusi kasus - instalasi bawah yang paling nyaman dan dalam hal operasi.
Perlu dicatat: perangkat arus diferensial selalu dipasang secara seri dengan pemutus sirkuit. Oleh karena itu, karakteristik saat ini dari kedua perangkat harus sesuai atau arus pengenal UDT harus lebih tinggi.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Informasi yang lebih menarik tentang perangkat, jenis dan prinsip operasi difavmatov dapat ditemukan dalam video berikut:
Perangkat perlindungan arus diferensial sebenarnya adalah sakelar otomatis, yang dilengkapi oleh sistem pendeteksi kebocoran arus yang sensitif. Ini wajib untuk melengkapi dengan perangkat seperti jaringan listrik, yang pelaksanaannya terkait dengan risiko kontak antara orang dan bagian peralatan yang membawa arus. Skema eksekusi modern secara default melibatkan pengenalan UDT.
Diferensial diagram sirkuit pemutus sirkuit
Saklar otomatis diferensial, tidak seperti switch otomatis sederhana, menyediakan perlindungan kompleks dari jaringan terhadap kelebihan beban dan pelanggaran integritas isolasi. Perlindungan kelas yang lebih tinggi ini memungkinkan Anda untuk menjaga integritas jaringan dan mencegah seseorang terkena aliran listrik.
Pemutus Sirkuit Diferensial
Prinsip operasi
Pemutus sirkuit diferensial berbeda dari pemutus sirkuit sederhana karena menggunakan saluran penghentian lain, yang dipicu oleh kebocoran arus ke tanah. Dapat dikatakan bahwa RCD (perangkat arus sisa) telah ditambahkan ke pemutus sirkuit.
Karakteristik komparatif perangkat dengan tujuan
Di jantung RCD adalah perbandingan arus "mengalir" (fase) dan "mengalir" (nol). Perbandingan arus dilakukan menggunakan transformator diferensial pada inti toroidal.
Pola operasi RCD
Tiga gulungan ditempatkan pada inti ini: satu fase, yang lainnya nol, dan yang ketiga adalah sinyal. Selama operasi normal dari jaringan, arus yang sama mengalir ke arah yang berlawanan dalam fase dan gulungan nol. Mereka menciptakan medan magnet di intinya, yang juga diarahkan ke arah yang berbeda. Akibatnya, medan magnet di inti hampir nol, karena ini, tegangan dalam sinyal berliku juga nol. Untuk menguji kinerjanya, resistor pembatas R dan tombol “Test” digunakan, ketika Anda menekannya, sebuah saklar dipicu, ini memastikan bahwa sistem sudah beres.
Perlu dicatat bahwa mesin otomatis diferensial dipahami sebagai alat yang menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit dalam satu kasus. Pernyataan ini benar, karena pada titik penjualan, RCD sering dikeluarkan sebagai diffumator.
Jika integritas insulasi dilanggar atau seseorang menyentuh kawat telanjang, maka bagian dari arus fase akan mengalir tidak ke kawat netral, tetapi ke "tanah". Keseimbangan arus dan medan magnet di transformator rusak, karena ini, tegangan akan muncul di kumparan sinyal. Tegangan ini memicu aktuator dan mematikan otomat. Waktu respon kira-kira 0,04 detik.
Skema perlindungan diferensial
Angka tersebut menunjukkan bahwa isolasi beberapa perangkat rusak (Rn), misalnya, kulkas, tegangan fase jatuh pada tubuh, sentuhan seorang pria kepadanya menutup sirkuit ini ke "tanah". Total saya akan mengalir melalui kawat fase1+Δi saat ini, dan melalui nol - hanya bagian i2. Karena itu saya1+Δi> i2, fluks magnetik dalam cincin tidak nol, dan arus yang diinduksi dalam belitan sinyal (1) diumpankan ke aktuator, dan mematikan jaringan.
Bagaimana membedakan antara VD dan AVDT
Saat ini, nama VD (Differential Switch) telah tersebar luas - itu adalah RCD. AVDT (Differential Current Automatic Switch) adalah diferensial otomatis. Selain itu, prasasti yang sesuai muncul di permukaan samping, ini hanya berlaku untuk pabrikan Rusia dan tidak semua. Perbedaannya terlihat pada gambar.
Bagaimana membedakan diffavato dari UZO
Konstruksi
Jika pemutus sirkuit terdiri dari dua saluran perlindungan (kelebihan beban dan hubungan pendek), yang lain ditambahkan ke diferensial - RCD, masing-masing, desainnya menjadi lebih rumit.
Alat pengaman dapat berupa elektronik atau elektromekanik, dibangun ke pemutus sirkuit atau terpisah.
Perbedaan dalam desain switch ini dalam beberapa kasus bisa mahal untuk seseorang. Faktanya adalah bahwa RCD elektronik untuk operasi normalnya mengharuskan saluran selalu hidup. Jika, karena alasan tertentu, catu daya ke unit elektronik tidak diberikan, maka jika terjadi kebocoran, sakelar ini tidak akan beroperasi. Situasi seperti itu dapat terjadi ketika sirkuit catu daya rusak di dalam pemutus sirkuit atau nol rusak di luar apartemen.
Dalam RCD elektromekanik, switch dijamin tetap berfungsi.
Bagaimana membedakannya
Ada dua cara untuk membedakan antara saklar elektronik dan elektromekanik.
Pada sirkuit tercetak pada rumahan sakelar diferensial.
Sakelar elektronik dan elektromekanik
Gambar kiri menunjukkan bahwa hanya dua kabel dari trafo diferensial yang cocok untuk relai. Pada huruf yang tepat A sirkuit elektronik ditandai, dan kabel sinyal dari trafo dan dua dari jaringan catu daya terhubung dengannya. Jika kawat nol pecah di luar apartemen, catu daya ke sirkuit elektronik tidak akan diterima. Ini akan berhenti bekerja, dan fase akan mengalir ke apartemen, sehingga menyentuh orang itu ke kawat telanjang TIDAK akan menyebabkan matinya otomatis.
Pemeriksaan Baterai
Dua keping kawat dengan ujung telanjang dihubungkan ke terminal fase, dan baterai apa pun dari 1,5 hingga 9 V terhubung ke mereka. Mesin harus dihidupkan. Jika desainnya elektromekanik, maka shutdown seketika akan terjadi. Jika desainnya elektronik, tidak akan ada pemutusan. Polaritas baterai tidak masalah.
Pemeriksaan Baterai
Ini adalah cara yang sangat sederhana dan aman untuk menentukan jenis diffutomat yang dimiliki.
Difavtomat
Dalam hal plastik yang tidak mudah terbakar dipasang:
mekanisme shutdown
trafo toroidal,
relay elektronik atau elektromekanik yang menggerakkan rilis perangkat.
Perangkat otomat diferensial
Menurut GOST 53312-2009, difavtomat dibedakan menurut jenis pemutusan AC, A, B, S, G..
AC - bereaksi terhadap arus bolak-balik, yang timbul atau perlahan-lahan meningkat pada gulungan kontrol dari difusi,
Dan - bekerja pada arus bolak-balik atau berdenyut,
B - menanggapi konstan, variabel atau diperbaiki,
S - memiliki waktu tunda operasi,
G - sama, tetapi waktu tunda kurang.
Ada perbedaan dalam arus respons: 10, 30, 100-300 mA. Difavtomat dengan pemicuan 10 mA saat ini dirancang untuk dipasang pada soket terpisah atau kamar basah (kamar mandi), 30 mA - untuk sekelompok konsumen, 100-300 mA - untuk perisai input di seluruh jaringan.
Koneksi
Koneksi dari difwavomat harus dimulai dengan penciptaan awal dari rencana-skema di mana semua konsumen apartemen harus dibagi menjadi beberapa kelompok: pencahayaan, soket, pemanas, dll. Contoh diagram ditunjukkan pada gambar di bawah.
Jaringan sirkuit perkiraan dengan mesin pelindung
Pembagian ke dalam grup selalu berguna karena jika suatu tempat dalam jaringan terjadi kerusakan, hanya bagian ini yang akan dinonaktifkan. Ini memungkinkan Anda untuk segera menemukan kesalahan, dan bahkan jika tidak mungkin untuk memperbaiki dengan cepat, jaringan akan berfungsi, meskipun dalam mode terbatas.
Selain itu, pengelompokan jaringan memungkinkan Anda untuk memisahkan kamar dengan kondisi berbahaya untuk penggunaan listrik: dapur, kamar mandi, kamar mandi. Kelembaban di kamar ini mungkin meningkat. Probabilitas sengatan listrik ketika kebocoran terjadi adalah tinggi, jadi mesin otomatis dengan arus respon 10 mA dipasang di sana, untuk yang lain - 30 mA. Dengan arus tinggi 100-300 mA - diatur di panel input untuk melindungi jaringan dari api, karena jika total kebocoran di jaringan melebihi nilai ini, seluruh jaringan akan terputus.
Lakukan sendiri Video
Anda dapat belajar tentang diagram pengkabelan koneksi pemutus sirkuit dari video yang disajikan.
Penggunaan pemutus sirkuit diferensial menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap ruangan terhadap kecelakaan dan sengatan listrik.
Untuk melindungi jaringan tiga fase, switch diferensial tersedia dalam versi tiga fase. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pekerjaan mereka. Hanya satu hal yang harus dipertimbangkan, jika jaringan tiga fase terhubung ke rumah tangga, dan konsumen fase tunggal termasuk dalam rumah, maka RCD umum di pintu masuk tidak dapat dipasang, karena tidak akan berfungsi dengan baik karena ketidakseimbangan fase kecil tapi tak terelakkan. Dalam hal ini, RCD ditempatkan secara individual untuk setiap konsumen.
Menggunakan pemutus sirkuit diferensial
Pemutus sirkuit diferensial adalah salah satu perangkat yang paling umum ditemukan di hampir setiap panel listrik. Ini dirancang untuk melindungi jaringan listrik dari arus hubung singkat, beban berlebih, serta dari terjadinya arus bocor di kabel arde. Arus ini disebabkan oleh kerusakan pada insulasi konsumen atau kabel penghubung. Dengan kata lain, saklar arus diferensial menggabungkan fungsi RCD dan pemutus sirkuit.
Fitur Desain
Karena difavtomat dirancang untuk melakukan beberapa fungsi yang berbeda, desainnya termasuk elemen yang relatif terpisah, prinsip operasi dan tujuan yang agak berbeda. Semua bagian komponen perangkat dirakit dalam kasus dielektrik yang padat, memiliki pengencang untuk pemasangan pada rel DIN di panel listrik.
Bagian kerja mesin diferensial meliputi:
Mekanisme pemisahan independen.
Pelepasan elektromagnetik. Alat ini terdiri dari kumparan induktansi yang dilengkapi dengan inti logam yang bergerak. Inti terhubung ke mekanisme pengembalian pegas, memastikan penutupan kontak saklar yang dapat diandalkan dalam mode operasi normal dari rangkaian listrik. Pelepasan elektromagnetik berjalan ketika arus sirkuit pendek mengalir di sirkuit.
Pelepasan panas. Perangkat ini membuka sirkuit listrik ketika arus mengalir melaluinya, sedikit melebihi nilai nominal.
Rake ulang.
Bagian pelindung perangkat termasuk modul perlindungan diferensial yang beroperasi dalam kasus-kasus jika ada arus dalam kabel ground instalasi listrik. Jika arus ini melebihi nilai tertentu, perangkat memberikan perintah untuk membuka kontak utama, dan juga menandakan alasan untuk perlindungan otomat diferensial.
Komponen dari desain modul perlindungan adalah:
Trafo diferensial.
Penguat elektronik.
Reset Coil Elektromagnetik.
Perangkat mengontrol kesehatan bagian diphiftomata pelindung.
Di bagian depan casing ada tombol khusus yang dirancang untuk menguji operabilitas bagian pelindung perangkat. Untuk memprovokasi operasi kontrol diphavtomat, Anda hanya perlu menekan tombol, dan sirkuit menutup, menyebabkan arus bocor yang mana perlindungan bereaksi.
Untuk memastikan operasi normal modul keamanan, ia dihubungkan secara seri di belakang bagian kerja difactom.
Prinsip operasi
Arus bocor dalam sistem catu daya apartemen dapat terjadi ketika insulasi peralatan listrik rusak. Jika konduktor pembumian digunakan dalam kasus ini, maka tidak ada peningkatan tegangan relatif terhadap bumi pada kasus instalasi listrik. Aliran arus melalui konduktor tanah mengarah ke pemanasannya dan kemungkinan peningkatan resistensi atau bahkan istirahat di kawat tanah. Jika instalasi listrik terbukti tidak digerakkan, ada kemungkinan besar seseorang terkena arus listrik.
Kerugian yang signifikan dari landasan pelindung adalah ketidakmampuan untuk memantau keadaan integritas insulasi dan aliran arus diferensial. Prinsip pengoperasian mesin adalah untuk mengimplementasikan kontrol tersebut dengan pemutusan sirkuit listrik jika arus bocor melebihi nilai yang diizinkan.
Prinsip induksi elektromagnetik adalah dasar dari kerja bagian pelindung dari difavtomate. Sebagai sensor yang bereaksi terhadap perbedaan arus dalam kabel yang masuk dan keluar, transformator pengukuran digunakan.
Desain perangkat ini mencakup dua gulungan terhubung dalam arah yang berlawanan, yang masing-masing menciptakan fluks magnetik sendiri di inti. Selama arus ini sama dengan satu sama lain, arus dalam belitan sekunder transformator adalah nol. Jika fluks magnetik muncul di inti, itu memprovokasi terjadinya arus dalam gulungan sekunder, yang memicu mekanisme perlindungan, yang membuka kontak utama dari difavtomat.
Cakupan penggunaan difavtomat
Penggunaan perangkat ini ditentukan oleh tujuan fungsionalnya. Mesin diferensial yang terhubung dengan benar memungkinkan Anda untuk:
Untuk mencapai tingkat keamanan listrik yang diperlukan dalam kasus-kasus tersebut, jika isolasi instalasi listrik rusak atau konduktor fase dipendekkan ke cangkangnya.
Cegah kepanasan dan penyalaan area isolasi yang rusak di mana arus bocor dapat mengalir untuk waktu yang lama.
Memberikan perlindungan dari sengatan listrik kepada seseorang jika terjadi kontak tidak disengaja dengan bagian-bagian yang membawa arus dari instalasi listrik.
Dengan andal melindungi sistem catu daya dari kegagalan elemen-elemennya jika terjadi arus pendek dan kelebihan beban di dalamnya.
Jika ada kebutuhan untuk mengurangi berat dan dimensi switchgear, penggunaan difavtomat membantu memecahkan masalah ini. Karena kombinasi dalam satu kasus pemutus sirkuit dan RCD, Anda dapat menghemat ruang secara signifikan pada panel listrik.
Pemilihan mesin diferensial
Sejumlah besar produsen peralatan listrik, serta berbagai macam diffavtomat yang disajikan di pasar secara signifikan mempersulit pemilihan perangkat ini. Untuk memilih pemutusan arus kebocoran arus yang tepat untuk sistem catu daya spesifik, perlu memperhatikan karakteristiknya:
Jumlah kutub. Setiap kutub menyediakan jalur arus independen dan dapat diputuskan oleh mekanisme pemutusan umum. Dengan demikian, untuk perlindungan jaringan fasa tunggal, dua kutub otonom diferensial harus digunakan, dan untuk instalasi dalam jaringan tiga fasa - empat kutub.
Tergantung pada tegangan pengenal, ada automata pada 220 dan 400 V.
Karena difavtomat melakukan fungsi proteksi terhadap arus hubung singkat dan beban berlebih, itu harus dipandu oleh aturan yang sama seperti untuk pemutus sirkuit. Parameter yang paling penting dari perangkat ini adalah arus pengenal, yang nilainya ditentukan berdasarkan kekuatan pengenal beban yang terhubung, serta jenis karakteristik waktu-saat ini. Parameter ini menunjukkan ketergantungan arus yang mengalir melalui otomat pada waktu respons rilis. Untuk pemasangan di jaringan listrik untuk keperluan rumah tangga, dianjurkan untuk menggunakan mesin dengan karakteristik arus waktu tipe C.
Arus bocor pengenal. Menunjukkan nilai maksimum dari perbedaan arus (untuk definisi parameter ini terdapat simbol Δ khusus yang dicetak pada casing perangkat), di mana diffactuator tidak membuka sirkuit listrik. Biasanya, untuk jaringan listrik rumah tangga, arus bocor pengenal adalah 30 mA.
Ada pemutus rangkaian arus diferensial, yang dirancang untuk bekerja dalam jaringan langsung (A atau DC) atau alternating (AC) saat ini.
Perangkat Keandalan. Parameter ini tergantung pada pabrikan. Saat memilih dan membeli otomaton diferensial, Anda harus berhati-hati terhadap barang palsu dengan membeli peralatan listrik di toko khusus yang memiliki semua dokumen dan izin yang diperlukan.
Perlu dicatat bahwa dalam kasus kawat netral yang rusak, perlindungan yang diberikan oleh otomat diferensial tidak akan dapat berfungsi karena kurangnya pasokan listrik. Dalam kebanyakan model difavtomat, perlindungan diberikan terhadap kerusakan pada konduktor netral, yang membuka rangkaian ketika tegangan hilang di dalamnya.
Jika konduktor grounding rusak, situasi dapat timbul di mana difavtomat tidak bereaksi ketika potensi yang meningkat sehubungan dengan tanah muncul pada kasus instalasi listrik. Namun, dalam hal ini, perangkat akan bekerja dalam kasus seseorang menyentuh instalasi listrik seperti itu dan dengan demikian menciptakan jalur arus bocor.
Koneksi
Skema koneksi dari mesin diferensial cukup sederhana. Dianjurkan untuk mempertimbangkannya pada contoh salah satu model paling populer dari perangkat ini VD1 - 63.
Untuk mengoperasikan difavtomata ini dalam jaringan fasa tunggal, perlu menggunakan kabel nol dan fase yang terhubung ke terminal yang sesuai dari perangkat VD1 - 63. Terminal input dari saklar arus diferensial VD1 - 63 terletak di bagian atas tubuhnya dan diberi label "N" dan "1" sesuai dengan nol dan kawat fase.
Sambungan dari difavtomat VD1-63 dilakukan sesuai dengan skema yang ditunjukkan pada gambar.
Perangkat semacam ini melindungi beberapa kelompok konsumen dari terjadinya arus di sirkuit ground sekaligus. Jika arus bocor terjadi di salah satu elemen jaringan listrik, maka sakelar otomatis VD1-63 akan segera memutuskan semua konsumen. Keuntungan dari skema tersebut adalah kesederhanaannya, serta sejumlah kecil elemen yang tidak mengacaukan ruang di panel listrik. Skema ini dapat digunakan dalam kasus-kasus tersebut jika diperlukan untuk melindungi sejumlah kecil konsumen.
Untuk menghilangkan kelemahan yang terkait dengan perlindungan sembarangan yang disediakan oleh tipe tipe VD1 - 63, penggunaan perangkat yang serupa untuk setiap kelompok konsumen digunakan. Kisaran arus pengenal untuk mesin VD1 - 63 cukup lebar dan mencakup nilai standar dari 16 hingga 100A. Diagram pengkabelan yang luas lebih mahal dan sulit dipasang, koneksi elemennya membutuhkan lebih banyak ruang di kotak distribusi. Namun, penggunaan perlindungan tersebut secara signifikan meningkatkan keandalan dan selektivitasnya.
Kekurangan
Menghubungkan otomat diferensial memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kerugian. Namun, di samping biaya yang relatif tinggi dari perangkat ini, kualitas negatif mereka harus mencakup ketidakmungkinan untuk menentukan lokasi kerusakan isolasi dari rangkaian listrik, karena itu difavtomat bekerja.
Titik negatif lainnya adalah kompleksitas relatif perangkat-perangkat ini, yang, pertama, mengarah pada penurunan keandalannya, dan kedua, mengharuskan penggantian seluruh produk dalam kasus-kasus tersebut jika ada elemen yang gagal.
Saklar arus diferensial apa adanya
Arus diferensial. Automaton diferensial: karakteristik, tujuan
Untuk pemahaman yang lebih mudah tentang arus diferensial, satu proses fisik harus dipertimbangkan. Ketika menyentuh garis konduktor terisolasi terjadi, mengapa tidak ada sengatan listrik? Jawabannya jelas: isolasi tidak memungkinkan arus mengalir melalui tubuh manusia. Tetapi jika intinya terkena, berdiri di atas substrat isolasi dan sentuh kawatnya? Efeknya sama - tidak ada sengatan listrik. Substrat mencegah sirkuit dari menutup melalui tubuh ke tanah.
Konsep arus diferensial
Di alam, tidak ada proses fisik seperti arus diferensial. Konsep ini adalah kuantitas vektor yang dinyatakan sebagai jumlah dari arus yang ada dalam rangkaian, yang diambil sebagai nilai rms. Agar arus diferensial muncul, proses fisik, yang disebut arus bocor, harus terjadi. Tetapi perlu bahwa satu syarat harus dipenuhi: kotak peralatan, di mana arus bocor muncul, harus terhubung ke ground. Jika tidak, jika tubuh tidak dibumikan, terjadinya kebocoran arus tidak mengarah pada munculnya arus diferensial. Dan saklar arus diferensial (VDT) tidak akan berfungsi.
Koneksi antara diferensial dan arus bocor
Ketika kebocoran arus terjadi di sirkuit, itu transfer ke elemen yang memiliki bahan konduktif (perumahan logam untuk peralatan, pipa pemanas, dll) dari bagian hidup (rangkaian listrik, kabel). Tidak ada sirkuit pendek selama kebocoran ini. Dan karena itu tidak ada fakta kerusakan rantai (kerusakan yang nyata).
Karena arus diferensial, jika kita menyatakannya secara matematis, adalah perbedaan (dalam nilai vektor) antara arus pada keluaran sumber dan arus setelah beban, jelas bahwa itu hampir identik dengan arus bocor. Tetapi jika yang terakhir benar-benar ada melanggar, misalnya, isolasi, kelembaban tinggi lingkungan di mana ia bisa lewat, atau sesuatu yang lain, maka arus diferensial muncul ketika terhubung ke ground.
Memutuskan dan memisahkan arus diferensial
Di bawah arus operasi (atau memutus) memahami arus diferensial ini, aliran yang mengarah ke pemutusan VDT dalam kasus kebocoran di sirkuit.
Arus, aliran yang diizinkan di sirkuit perangkat pelindung tertutup (RCD) dan tidak terjadi, disebut arus non-switching diferensial.
Dalam rangkaian yang diisi, di mana perangkat jenis pulsed bekerja: rectifiers, perangkat digital diskrit untuk kontrol daya - semua ini adalah peralatan rumah tangga modern, ada latar belakang arus diferensial. Tetapi arus tersebut bukan arus kerusakan, dan dalam hal ini rangkaian listrik tidak dapat diputuskan. Oleh karena itu, ambang operasi RCD dipilih agar tidak bereaksi terhadap nilai kerja latar belakang, dan untuk memutus arus bocor melebihi nilai ini.
RCD atau pemutus sirkuit diferensial
Untuk melindungi sirkuit dari kesalahan-bumi dari arus besar, pemutus sirkuit khusus telah dikembangkan. Sirkuit perangkat secara konstan menguji sirkuit yang dipantau untuk kebocoran listrik. Begitu jumlah nilai vektor dari arus linier menjadi lebih besar dari nol dan batas sensitivitas perangkat dilewati, maka akan segera memutus sirkuit. Sistem semacam itu dipasang di kedua jalur fase tunggal dan tiga fase.
Karakteristik switch diferensial
Berbagai modifikasi perangkat pelindung berbeda satu sama lain dalam:
fitur desain;
pandangan kebocoran listrik;
parameter sensitivitas;
kecepatan
Tergantung pada fitur desain adalah:
Perangkat VDT (saklar diferensial), di mana tidak ada perlindungan terhadap arus tinggi. Mereka bereaksi terhadap kebocoran arus, tetapi untuk memastikan perlindungan sirkuit mereka, perlu untuk mengaktifkan sekring secara seri.
Perangkat AVDT tempat sakelar tipe otomatis disediakan. Ini adalah perangkat universal dengan fungsi ganda - untuk perlindungan terhadap arus pendek dan kelebihan beban, serta kontrol kebocoran.
Perangkat BDT dengan kemungkinan koneksi dari pemicu otomatis pada titik koneksi. Perangkat ini dirancang untuk instalasi bersama dengan pemutus sirkuit. Desainnya dirancang sedemikian rupa sehingga hanya memungkinkan satu kali koneksi dengan mesin.
Tergantung pada bentuk kebocoran arus, sekelompok perangkat pelindung modifikasi berikut telah dikembangkan:
AC - perangkat beroperasi dengan arus sinusoidal variabel. Mereka tidak bereaksi terhadap arus pulsa diferensial yang terjadi pada saat menyalakan, misalnya, lampu fluorescent, mesin X-ray, perangkat untuk memproses sinyal informasi, dan konverter pada thyristor.
A - perangkat untuk perlindungan terhadap pulsating konstan dan arus bolak-balik. Mereka tidak mengenali nilai kebocoran puncak arus diferensial berdenyut. Mereka bekerja di sirkuit penyearah tipe elektronik, regulator konversi fase-pulsa. Mereka mencegah kebocoran listrik yang berdenyut ke bumi, di mana ada komponen tegangan konstan.
B - sistem beroperasi dengan variabel, arus kebocoran konstan dan berdenyut.
Untuk sensitivitas, saklar diferensial memiliki jenis berikut:
Sistem sensitif rendah, yang memutuskan sirkuit ketika disentuh secara tidak langsung.
Sistem dengan sensitivitas pesanan tinggi. Lindungi jika kontak langsung dengan konduktor terjadi.
Aksi pemadaman kebakaran.
Pada saat diperlukan untuk memicu perangkat:
Seketika.
Kecepatan tinggi.
Untuk tujuan umum.
Dengan penundaan - tipe selektif.
Perangkat perlindungan saat ini dari perangkat selektif diferensial mampu mematikan hanya bagian dari peralatan di mana pelanggaran terjadi.
Bagaimana saklar arus diferensial bekerja
UZO terdiri dari inti dalam bentuk cincin dan dua gulungan. Gulungan ini persis sama, yaitu, mereka terbuat dari kawat dari bagian yang sama dan jumlah putarannya identik. Arus melewati satu belitan ke arah input beban, dan kemudian kembali ke belitan kedua. Karena arus pengenal melewati setiap beban, arus yang dijumlahkan pada input dan output, menurut Kirghoff, harus sama. Akibatnya, arus dalam gulungan menciptakan fluks magnetik yang sama diarahkan ke arah yang berlawanan. Aliran ini saling mengimbangi, dan sistem tetap diam. Jika hanya arus bocor yang muncul, maka medan magnet akan berbeda, relay arus diferensial akan bekerja, yang akan membuka kontak listrik. Saluran listrik akan benar-benar kehilangan energi.
Di mana perangkat pelindung arus diferensial yang berlaku
Di bidang konstruksi modern dan peralatan listrik, serta dalam rekonstruksi perangkat yang semakin banyak digunakan yang menonaktifkan arus diferensial. Ini dibenarkan oleh peningkatan keamanan operasi jaringan listrik, serta pengurangan cedera. UZO digunakan dalam:
bangunan umum: lembaga pendidikan, bangunan budaya, rumah sakit, kompleks hotel, fasilitas olahraga;
bangunan perumahan individu dan multi-keluarga: rumah, pondok, asrama, bangunan lain;
daerah perdagangan, terutama dibuat atas dasar struktur logam;
gedung administrasi;
perusahaan industri.
Varian diagram koneksi RCD
Perangkat pelindung arus diferensial dilepas ke sejumlah fase terkontrol yang berbeda. Ada satu fase, dua fase dan tiga fase saklar arus diferensial.
Jika garis adalah fase tunggal dan Anda perlu menghubungkannya dengan RCD dan pemutus sirkuit tunggal, itu tidak membuat perbedaan mendasar apa yang harus diletakkan di tempat pertama. Semua perangkat ini ditempatkan di input sirkuit. Itu hanya lebih mudah untuk menempatkan otomat pada fase di awal, dan saklar arus diferensial setelah. Karena beban tersebut kemudian terhubung ke kedua kontak RCD, bukan fase, ke perangkat otomatis, dan bukannya nol, ke perangkat pelindung.
Jika jalur utama dibagi menjadi beberapa jalur dengan beban, maka RCD pertama-tama akan menempatkan pemutus sirkuitnya di setiap jalur. Adalah penting bahwa arus pengenal, yang dapat dilewatkan RCD, lebih besar daripada arus pembuka dari mesin, jika tidak, perangkat itu sendiri tidak dapat dilindungi.
Kesimpulan
Lebih baik untuk mempercayakan semua pekerjaan pada organisasi kabel listrik dan sistem perlindungan sirkuit untuk listrik profesional! Anda dapat merakit hanya rangkaian listrik sederhana dengan tangan Anda sendiri, dan ketika menghubungkan perangkat keamanan, Anda harus benar-benar mengikuti instruksi. Setiap kontak biasanya diberi label yang sesuai.
15 gejala kanker yang paling sering diabaikan wanita Banyak tanda kanker mirip dengan gejala penyakit atau kondisi lain, sehingga sering diabaikan. Perhatikan tubuh Anda. Jika Anda perhatikan.
11 tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa Anda baik di tempat tidur. Apakah Anda juga ingin percaya bahwa Anda membawa kesenangan kepada pasangan romantis Anda di tempat tidur? Setidaknya Anda tidak ingin tersipu malu dan permisi.
10 foto misterius yang mengejutkan Jauh sebelum munculnya Internet dan para empu dari "Photoshop" sebagian besar foto yang diambil adalah asli. Terkadang gambar-gambar itu benar-benar tidak pernah ada.
13 tanda bahwa Anda memiliki suami suami yang terbaik adalah orang yang benar-benar hebat. Sayang sekali bahwa pasangan yang baik tidak tumbuh di pohon. Jika separuh lainnya melakukan 13 hal ini, maka Anda dapat melakukannya.
9 wanita terkenal yang jatuh cinta dengan wanita Menunjukkan minat bukan pada lawan jenis bukanlah hal yang tidak biasa. Anda tidak dapat mengejutkan atau menggoyahkan seseorang jika Anda mengaku.
Bagaimana rasanya menjadi perawan di usia 30? Yang menarik, wanita yang belum melakukan hubungan seks hampir mencapai usia paruh baya.
Diferensial diagram sirkuit pemutus sirkuit
Di jantung RCD adalah perbandingan arus "mengalir" (fase) dan "mengalir" (nol). Perbandingan arus dilakukan menggunakan transformator diferensial pada inti toroidal.
Pola operasi RCD
Tiga gulungan ditempatkan pada inti ini: satu fase, yang lainnya nol, dan yang ketiga adalah sinyal. Selama operasi normal dari jaringan, arus yang sama mengalir ke arah yang berlawanan dalam fase dan gulungan nol. Mereka menciptakan medan magnet di intinya, yang juga diarahkan ke arah yang berbeda. Akibatnya, medan magnet di inti hampir nol, karena ini, tegangan dalam sinyal berliku juga nol. Untuk menguji kinerjanya, resistor pembatas R dan tombol “Test” digunakan, ketika Anda menekannya, sebuah saklar dipicu, ini memastikan bahwa sistem sudah beres.
Perlu dicatat bahwa mesin otomatis diferensial dipahami sebagai alat yang menggabungkan RCD dan pemutus sirkuit dalam satu kasus. Pernyataan ini benar, karena pada titik penjualan, RCD sering dikeluarkan sebagai diffumator.
Jika integritas insulasi dilanggar atau seseorang menyentuh kawat telanjang, maka bagian dari arus fase akan mengalir tidak ke kawat netral, tetapi ke "tanah". Keseimbangan arus dan medan magnet di transformator rusak, karena ini, tegangan akan muncul di kumparan sinyal. Tegangan ini memicu aktuator dan mematikan otomat. Waktu respon kira-kira 0,04 detik.
Skema perlindungan diferensial
Angka tersebut menunjukkan bahwa isolasi beberapa perangkat rusak (Rn ), misalnya, kulkas, tegangan fase jatuh pada tubuh, sentuhan seorang pria kepadanya menutup sirkuit ini ke "tanah". Total saya akan mengalir melalui kawat fase1 +Δi saat ini, dan melalui nol - hanya bagian i2. Karena itu saya1 +Δi> i2. fluks magnetik dalam cincin tidak nol, dan arus yang diinduksi dalam belitan sinyal (1) diumpankan ke aktuator, dan mematikan jaringan.
Bagaimana membedakan antara VD dan AVDT
Saat ini, nama VD (Differential Switch) telah tersebar luas - itu adalah RCD. AVDT (Differential Current Automatic Switch) adalah diferensial otomatis. Selain itu, prasasti yang sesuai muncul di permukaan samping, ini hanya berlaku untuk pabrikan Rusia dan tidak semua. Perbedaannya terlihat pada gambar.
Bagaimana membedakan diffavato dari UZO
Konstruksi
Jika pemutus sirkuit terdiri dari dua saluran perlindungan (kelebihan beban dan hubungan pendek), yang lain ditambahkan ke diferensial - RCD, masing-masing, desainnya menjadi lebih rumit.
Alat pengaman dapat berupa elektronik atau elektromekanik, dibangun ke pemutus sirkuit atau terpisah.
Perbedaan dalam desain switch ini dalam beberapa kasus bisa mahal untuk seseorang. Faktanya adalah bahwa RCD elektronik untuk operasi normalnya mengharuskan saluran selalu hidup. Jika, karena alasan tertentu, catu daya ke unit elektronik tidak diberikan, maka jika terjadi kebocoran, sakelar ini tidak akan beroperasi. Situasi seperti itu dapat terjadi ketika sirkuit catu daya rusak di dalam pemutus sirkuit atau nol rusak di luar apartemen.
Dalam RCD elektromekanik, switch dijamin tetap berfungsi.
Bagaimana membedakannya
Ada dua cara untuk membedakan antara saklar elektronik dan elektromekanik.
Pada sirkuit tercetak pada rumahan sakelar diferensial.
Sakelar elektronik dan elektromekanik
Gambar kiri menunjukkan bahwa hanya dua kabel dari trafo diferensial yang cocok untuk relai. Pada huruf yang tepat A sirkuit elektronik ditandai, dan kabel sinyal dari trafo dan dua dari jaringan catu daya terhubung dengannya. Jika kawat nol pecah di luar apartemen, catu daya ke sirkuit elektronik tidak akan diterima. Ini akan berhenti bekerja, dan fase akan mengalir ke apartemen, sehingga menyentuh orang itu ke kawat telanjang TIDAK akan menyebabkan matinya otomatis.
Pemeriksaan Baterai
Dua keping kawat dengan ujung telanjang dihubungkan ke terminal fase, dan baterai apa pun dari 1,5 hingga 9 V terhubung ke mereka. Mesin harus dihidupkan. Jika desainnya elektromekanik, maka shutdown seketika akan terjadi. Jika desainnya elektronik, tidak akan ada pemutusan. Polaritas baterai tidak masalah.
Pemeriksaan Baterai
Ini adalah cara yang sangat sederhana dan aman untuk menentukan jenis diffutomat yang dimiliki.
Difavtomat
Dalam hal plastik yang tidak mudah terbakar dipasang:
mekanisme shutdown
trafo toroidal,
relay elektronik atau elektromekanik yang menggerakkan rilis perangkat.
Perangkat otomat diferensial
Menurut GOST 53312-2009, difavtomat dibedakan menurut jenis pemutusan AC, A, B, S, G..
AC - bereaksi terhadap arus bolak-balik, yang timbul atau perlahan-lahan meningkat pada gulungan kontrol dari difusi,
Dan - bekerja pada arus bolak-balik atau berdenyut,
B - menanggapi konstan, variabel atau diperbaiki,
S - memiliki waktu tunda operasi,
G - sama, tetapi waktu tunda kurang.
Ada perbedaan dalam arus respons: 10, 30, 100-300 mA. Difavtomat dengan pemicuan 10 mA saat ini dirancang untuk dipasang pada soket terpisah atau kamar basah (kamar mandi), 30 mA - untuk sekelompok konsumen, 100-300 mA - untuk perisai input di seluruh jaringan.
Koneksi
Koneksi dari difwavomat harus dimulai dengan penciptaan awal dari rencana-skema di mana semua konsumen apartemen harus dibagi menjadi beberapa kelompok: pencahayaan, soket, pemanas, dll. Contoh diagram ditunjukkan pada gambar di bawah.
Jaringan sirkuit perkiraan dengan mesin pelindung
Pembagian ke dalam grup selalu berguna karena jika suatu tempat dalam jaringan terjadi kerusakan, hanya bagian ini yang akan dinonaktifkan. Ini memungkinkan Anda untuk segera menemukan kesalahan, dan bahkan jika tidak mungkin untuk memperbaiki dengan cepat, jaringan akan berfungsi, meskipun dalam mode terbatas.
Selain itu, pengelompokan jaringan memungkinkan Anda untuk memisahkan kamar dengan kondisi berbahaya untuk penggunaan listrik: dapur, kamar mandi, kamar mandi. Kelembaban di kamar ini mungkin meningkat. Probabilitas sengatan listrik ketika kebocoran terjadi adalah tinggi, jadi mesin otomatis dengan arus respon 10 mA dipasang di sana, untuk yang lain - 30 mA. Dengan arus tinggi 100-300 mA - diatur di panel input untuk melindungi jaringan dari api, karena jika total kebocoran di jaringan melebihi nilai ini, seluruh jaringan akan terputus.
Lakukan sendiri Video
Anda dapat belajar tentang diagram pengkabelan koneksi pemutus sirkuit dari video yang disajikan.
Penggunaan pemutus sirkuit diferensial menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap ruangan terhadap kecelakaan dan sengatan listrik.
Untuk melindungi jaringan tiga fase, switch diferensial tersedia dalam versi tiga fase. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pekerjaan mereka. Hanya satu hal yang harus dipertimbangkan, jika jaringan tiga fase terhubung ke rumah tangga, dan konsumen fase tunggal termasuk dalam rumah, maka RCD umum di pintu masuk tidak dapat dipasang, karena tidak akan berfungsi dengan baik karena ketidakseimbangan fase kecil tapi tak terelakkan. Dalam hal ini, RCD ditempatkan secara individual untuk setiap konsumen.
Tujuan dari mesin diferensial
Kemajuan perangkat listrik memungkinkan penciptaan saklar diferensial otomatis (dalam kehidupan sehari-hari difavtomat), menggabungkan dalam satu kasus: pemutus sirkuit dengan rangkaian pendek Ikz dan kelebihan beban Dalam ditambah perangkat shutdown pelindung (RCD), yang beroperasi pada prinsip mendeteksi kebocoran arus diferensial I∆n.
Dalam rangkaian listrik yang ideal, arus fase dan kawat netral harus sama, sebanyak fase yang masuk, begitu banyak yang melewati nol, tidak ada yang hilang di jaringan listrik. Jika suatu tempat insulasi atau arus yang buruk melewati tubuh manusia ke dalam tanah, menyebabkan efek merusak, maka ada kerugian, mereka akan diukur dalam milliamperes (mA). Pernyataan ini benar untuk tiga fase: berapa banyak yang dimasukkan melalui satu fase - yang sama keluar melalui dua kabel yang tersisa dan nol.
Sensor diferensial
RCD memiliki sensor diferensial (dari bahasa Inggris. Berbeda - beda) mendeteksi perbedaan arus di fase dan kabel netral, dan jika itu signifikan dan melebihi nominal, maka itu dimatikan. Ada dua jenis perangkat tersebut - listrik dan elektromekanik.
Mereka semua memiliki kesamaan kehadiran transformator toroidal diferensial, di mana gulungan utama dihubungkan secara seri ke saluran catu daya dalam arah yang berbeda, yaitu, pada nilai arus yang sama IL (fase) dan IN (netral), fluks magnetik induktif yang mereka ciptakan dalam inti akan saling dikompensasi, masing-masing EMF berliku sekunder tidak akan diinduksi, IΔn = 0.
Di bawah kondisi IL> IN, bagian dari arus yang datang dari fase menemukan jalannya ke bumi melalui gangguan isolasi atau melalui tubuh manusia. Dalam hal ini, keseimbangan fluks magnetik terganggu, arus IΔn> 0 muncul dalam gulungan sekunder, yang menggerakkan relay elektromagnetik yang sangat sensitif yang mematikan mekanisme switching. Dalam kasus perangkat elektronik, saya akan diperkuat oleh penguat built-in khusus.
Perlindungan praktis tergantung pada landasan peralatan rumah tangga. Jika mereka dibumikan secara terpisah atau menggunakan tiga soket kontak dengan konduktor PE, maka dalam kasus kerusakan pada isolasi di dalam perangkat dan kerusakan ke dalam casing logam, diffuser akan mematikan daya segera, bahaya cedera akan dihilangkan.
Dengan tidak adanya landasan, akan ada tegangan pada permukaan produk yang salah. Ketika seseorang menyentuh, arus IΔn akan melewatinya, yang akan membuat perlindungan bekerja. Karena I isn dipilih untuk kebutuhan domestik dengan nilai kerusakan yang jauh lebih kecil, seseorang akan keluar dengan sedikit ketakutan atau menerima goncangan emosional yang kuat, tergantung pada kerentanan individu mereka. Untuk masalah seperti itu tidak terjadi, melakukan koneksi dari perangkat diferensial. Hal ini juga layak merawat jaringan yang memiliki kabel grounding yang dapat diandalkan.
Prinsip operasi dari diffumatoma
Di rumah-rumah tua, garis-garis yang dipakai, tidak memuaskan, insulasi bisa sangat buruk sehingga kerusakan listrik akan terjadi di dinding, terutama pada kelembaban tinggi, yang akan menyebabkan perangkat perlindungan yang tepat untuk bekerja. Berdasarkan hal di atas, penggantian kabel bersama dengan pemasangan difavtomat akan sangat relevan.
Perlindungan sirkuit pendek
Perlindungan terhadap arus pendek dan arus berlebih dilaksanakan oleh dua mekanisme yang dipicu oleh pengaruh yang berbeda. Saklar elektrodinamik adalah relay elektromagnetik, di mana, ketika Ikz (korsleting) lewat, muncul impuls magnetik yang memendek kait pengalih pada mekanisme dalam waktu yang sangat singkat.
Waktu respons dari relai tersebut disebut kecepatan, diukur dalam milidetik (ms). Semakin kecil, semakin sedikit kerusakan yang akan diterima oleh sistem catu daya dengan korsleting. Untuk perlindungan terhadap kelebihan beban yang berkepanjangan, perangkat shutdown dengan pelat bimetalik digunakan, yang memanas ketika arus In melewatinya, sebagai akibat dari lengkungannya, menekan kait dan perjalanan.
Properti luar biasa dari bahan-bahan ini adalah bahwa setelah pendinginan mereka mengambil bentuk asli mereka. Ketika perangkat kelebihan beban otomatis dipicu, perlu untuk memberikan beberapa waktu untuk mendinginkan, jika tidak mungkin tidak menyala. Memindahkan perangkat secara paksa yang tidak didinginkan akan berpengaruh buruk pada daya tahan dan keandalannya.
Penampilan
Eksternal, RCD dan difavtomat sangat mirip - ukuran yang sama, desain serupa, di kedua perangkat ada saklar manual dan tombol "Test", yang dirancang untuk menguji perlindungan dengan membuat arus bocor buatan dengan menyalakan kunci ini. Sangat penting untuk tidak mengacaukan perangkat ini - karena RCD tidak dimaksudkan untuk mematikan ketika kelebihan beban, RCD tidak akan mati bahkan jika terjadi hubungan pendek dan gagal.
Penampilan perangkat arus sisa dan pemutus sirkuit otomatis
Perangkat tersebut dipasang hanya bersama dengan pemutus sirkuit pengaman. Bedakan mereka dengan menandai pada kasus ini. Jika bahasa Rusia menandai, maka akan ada RCD dan AVDT masing-masing - saklar arus diferensial otomatis. Dalam klasifikasi internasional, untuk menunjuk suatu difavtomate adalah kebiasaan untuk meletakkan surat karakteristik perangkat ini sebelum arus pengenal. Adalah mungkin untuk mengenali suatu difavtomat dengan mengidentifikasi kehadiran simbol-simbol tersebut pada diagram: I>. t °. Mereka menunjukkan bahwa perangkat dipicu oleh arus pendek, serta oleh pemanasan panas dari pelat bimetal oleh arus yang berlebihan.
Karena perangkat otomatis diferensial pada saat yang sama merupakan perangkat perlindungan terhadap kelebihan muatan dan kebocoran, tidak ada perangkat tambahan yang melindunginya yang harus dipasang. Perangkat ini harus mematuhi persyaratan untuk memuat dan tujuan perlindungan.
Sebagai aturan, difavtomat dipasang di panel listrik umum dari objek besar yang dirancang untuk operasi pemadaman kebakaran jika terjadi kebocoran 100
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Nomor perbaikan rumah tangga 1
Wiring diagram untuk RCD dan automata diferensial
Pemanas Di Bawah Lantai
Bagaimana menghubungkan kompor listrik secara mandiri - diagram, bagian kabel, kawat yang diperlukan dan alat apa yang digunakan untuk bekerja
Jagalah meteran listrik dan mesin otomatis
Indikator Obeng dan Indikator Tegangan
Waktu relay: prinsip operasi, diagram pengkabelan dan rekomendasi untuk pengaturan
Praktis diagram koneksi tiga fase meter, seleksi dan instalasi
Diagram koneksi dari meteran listrik fase tunggal: kita melakukan semuanya dengan benar
Diagram pengkabelan di rumah pribadi - lakukan dengan benar
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Tabel bagian kabel
Menghubungkan ouzo ke sekelompok automata
Landasan
Wizard rumah daring
Penghitung
Kabel satu tombol switch
Pengeposan
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Pencahayaan
Bagaimana menghubungkan kompor ke jaringan untuk 220 dan 360 volt
Pemanasan
Kawat menandai untuk penggunaan perumahan
Pengeposan
Motor asinkron: sirkuit segitiga bintang
Kabel
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Kabel
Karakteristik teknis dari soket pengatur waktu mekanik
Pemanasan
Tentang Kami
Orang, pada intinya, sangat ingin tahu dan selalu mencoba untuk menciptakan kondisi yang paling nyaman bagi diri mereka sendiri. Karena ini, berbagai penemuan dan perbaikan teknis terjadi.

label: ms


content:
Aku Nisa, umurku 18 aku tinggal di Desa kecil di Mojokerto. Pencapaian terindahku di tahun ini ialah aku dapat duduk di bangku kuliah.
Mungkin ini bukan hal yang menarik bagi banyak orang, tapi bagiku ini adalah hal terindah jelas saja aku bukan anak dari orang kaya yang bisa kuliah di manapun yang diinginkan, aku juga bukan anak yang pintar dalam pelajaran atau bidang lainnya yang bisa meneruskan jenjang berikutnya dengan jalur SNMPTN atau lainnya. Tapi aku memiliki keinginan besar untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang berpendidikan.
Akupun mencoba mengikuti jalur SNMPTN dengan penuh harap, walau kadang ada sedikit keraguan karena nilai ku yang kurang baik. Akan tetapi aku tak lupa untuk selalu berdoa.
Dan suatu ketika di mana hari itu adalah hari penentuan SNMPTN dan hasil UN juga diumumkan aku tahu bahwa aku tidak lulus seleksi. Tapi sahabat terbaikku lulus seleksi SNMPTN. Hal ini bukan hal buruk bagiku tapi ini cukup melukaiku karena sebelumnya kami telah berjanji untuk selalu bersama walau nanti kami akan berbeda jurusan.
Aku menginginkan masuk di jalur SBMPTN di universitas yang sama dengan temanku. Tapi karena biaya dan jarak untuk tesnya lumayan jauh, ayahku melarangku untuk ikut tes tersebut.
Hari itu aku merasa sangat sedih dan bingung terlebih ada beberapa materi UN-ku yang juga tidak lulus. Hampir setiap malam aku menangis dan pada akhirnya saat wisuda aku mencoba melupakan semuanya dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik.
Di sela-sela wisuda aku berusaha menahan tangis saat aku melihat teman temanku, sahabatku, guruku. Ini serasa momen terakhir.
Tapi saat di akhir acara wisuda aku mendengar nama sahabatku disebut oleh MC wisuda sebagai salah satu siswa berprestasi, di situlah aku merasa sangat sedih dan merasa bahwa aku tidak akan bisa bersama dia lagi.
Hari itupun berlalu sangat berat, Tapi aku sangat bersyukur sekarang aku bisa melanjutkan kuliah di salah satu Universitas swasta di Jawa Timur. Semua ini terwujud karena aku percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap doa umatnya tentu disertai niat dan usaha yang baik, serta dukungan dan restu dari orang tua. Aku berjanji untuk memberikan yang terbaik dan membuat orang tuaku bangga.
Share your feedback
Log in to leave a comment.
Tanggapan kamu
Semangat yak ..tuhan maha adil ko meskipun hal yg kita inginkan tak terhujud tapi suatu saat hari itu pun akan datang ok hmmm Aku tau rasa nya itu tetap lah berjuang

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id

label: en


content:
BEST "Gaji yang diberikan oleh perusahaan sudah termasuk lumayan tinggi dari rata - rata perusahaan sejenis lainnya."
Pro
Gaji yang diberikan oleh perusahaan sudah termasuk lumayan tinggi dari rata - rata perusahaan sejenis lainnya.
Kontra
Sistem administrasi yang harus lebih baik, serta penerapan SOP yang merata & lebih baik lagi.
Pesan Untuk Pihak Manajemen
Tidak ada pesan untuk manajemen. Semoga bisa lebih baik ke depannya & ada perubahan yang positif.
Perusahaan ini setelah 1 tahun Akan tetap sama.
Perusahaan ini direkomendasikan untukmu!
Info ini sangat membantu 0
Laporkan
First Prev 1 Next Last
Review
Pertanian·Perkebunan
PT Sierad Produce Tbk 18 Review
PT Tor Ganda 20 Review
PT Teladan Prima Group 12 Review
PT Gawi Makmur Kalimantan (Gawi Plantation) 12 Review
PT Gunta Samba Group 11 Review
Lihat semua
Informasi Gaji
Pertanian·Perkebunan
PT Sierad Produce Tbk Rata-rata 4,92 Juta/Bulan
PT Tor Ganda Rata-rata 3,68 Juta/Bulan
PT Teladan Prima Group Rata-rata 7,08 Juta/Bulan
PT Gawi Makmur Kalimantan (Gawi Plantation) Rata-rata 5,95 Juta/Bulan
PT Gunta Samba Group Rata-rata 4,93 Juta/Bulan
Lihat semua
Syarat & Ketentuan
Cara Kami Menjaga Informasi Anda
Pedoman Komunitas
Perhatian
Versi Mobile
Tentang Kami
Blog
Pasang Lowongan
google play
Facebook
Twitter
Google Plus
Instagram
Linkedin
Jobplanet Indonesia
Email: [email protected]
Copyright©JOBPLANET. All rights reserved.
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet.
Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Tulislah secara obyektif. Seburuk-buruknya tempat kerja kamu, pasti ada sisi baiknya. Begitu pun sebaliknya. Sebaik-baiknya perusahaan, pasti ada hal-hal yang masih dapat diperbaiki. Tulislah pro dan kontra secara berimbang.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Kami berkomitmen untuk melindungi komunitas kami dari review yang bersifat tidak benar dan dapat mempengaruhi rating dan review kami. Kami menyeleksi setiap review sebelum menampilkannya di situs Jobplanet. Apabila ada laporan terhadap suatu review, kami akan menanggapi masalahnya dan mengambil tindakan yang tepat.
Review ditolak apabila: 1. Informasi tidak relevan dan tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan 2. Konten memuat pencemaran nama baik atau dugaan tanpa bukti yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Informasi bersifat rahasia perusahaan 5. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat
"“Perusahaan ini membimbing karyawannya bagaimana untuk menjadi seorang market researcher dengan lingkungan yang membangun dan saling membantu satu sama lain.” "
Reviewmu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk calon karyawan lain.
"“Bagus jenjang kariernya bagi pegawai, bergerak di bidang perbankan, menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih melalui pendidikan yang diberikan kepada karyawan.” "
Satu menit yang kamu sisihkan dapat membantu calon pekerja lain menemukan karier yang tepat.
"Adanya tunjangan dan sistem kesejahteraan dalam perjanjian belum tentu Anda akan menerimanya. Tapi informasi yang sensitif seperti sulit didapatkan."
Review yang kamu berikan akan membuat calon karyawan dapat mengetahui kondisi dan keadaan tempat kerja sebenarnya.
"Andai info ini sudah ada dari dulu! Saya tidak akan terjebak di perusahaan ini selama enam bulan belakangan... setidaknya ada yang bisa menolong saya."
Reviewmu akan menolong para Fresh Graduates pencari kerja yang masih memerlukan arahan.
Mohon dibaca
Gaji tidak kami terima jika:
1. Jumlah gaji terlalu jauh dari rata-rata untuk posisi dan pekerjaannya
2. Nama perusahaan tidak dapat ditemukan
Bila jenis pekerjaan atau posisi kamu tidak ada dalam daftar yang kami sediakan, mohon untuk memilih yang menurut kamu paling cocok dan mendekati.
Untuk menjaga kredibilitas info gaji, semua informasi yang masuk akan melalui sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Hal-hal yang perlu diingat:
1. Masukkan jumlah gaji dan tunjangan nett yang kamu terima setiap bulan (take-home pay)
2. Masukkan bonus atau insentif yang kamu terima (jika ada) secara terpisah pada kolom yang disediakan
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet. Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Berikan tips berguna untuk yang sedang mencari kerja. Ceritakan pengalaman proses rekrutmen di perusahaanmu dan apa saja yang kamu lalui. Berikan tips atau saran bagi yang akan melewatinya juga.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
"Awalnya saya hanya mempersiapkan diri untuk pertanyaan interview yang selama ini sudah sering ditanyakan, ternyata banyak pertanyaan interview yang di luar dugaan. Untungnya saya sudah melihat tips dan bocoran interview dari Jobplanet dan saya lulus! Mimpi saya menjadi kenyataan!"
Karyawan yang berhasil lolos adalah berkat info interview yang kamu tulis.
"Saya telah menyerah dengan perusahaan asing karena interview dalam bahasa Inggris. Namun, bocoran interview di Jobplanet menyebutkan bahwa bagian bahasa Inggris tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya bisa interview dengan percaya diri dan sekarang saya bekerja di perusahaan ini."
Mengetahui proses interview yang sesungguhnya, berhasil mendapat pekerjaan baru.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
Tutup
{{= caption}}
광고 동영상 영역 입니다.
닫기
x
Selamat Datang Kembali! Temukan perusahaan impian Anda di Jobplanet dan raih karier yang lebih baik!
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
이 광고 후원으로 잡플래닛이 운영됩니다
Setelah 10 detik, Anda akan mendapat akses untuk melihat review lainnya
Tidak ingin menunggu? Silakan Login
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
Laporkan
Close
Mohon pilih alasan untuk laporan Anda
Mengandung informasi tidak benar Mengacu pada orang tertentu Mengungkap informasi rahasia Lain-lain Min 10 karakter
Batal Laporkan
Laporan telah diterima.
Tutup
Laporan ini juga akan diteruskan ke penulis ketika proses selesai.
OK
PT Cisadane Emas Agro Plantation
Review PT Cisadane Emas Agro Plantation yang terbaru bersumber dari karyawan dan mantan karyawan PT Cisadane Emas Agro Plantation bersifat anonim.
3.0 stars - "Gaji yang diberikan oleh perusahaan sudah termasuk lumayan tinggi dari rata - rata perusahaan sejenis lainnya." Finance / Akunting Gaji yang diberikan oleh perusahaan sudah termasuk lumayan tinggi dari rata - rata perusahaan sejenis lainnya.

warc-identified-content-language: ind,eng

annotation: short_sentences header footer

label: ko


content: Situs web, Nomor telepon, Peta, Facebook Kantorpos Tabanan Kediri, Kediri. 6.63 km. dari Badung, 15.00 km. dari Kota Denpasar. 16.25 km. dari Gianyar.


content: Situs ini bersifat informatif bukan merupakan legal opini dari kejaksaan R.I Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda degnan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based


content: Baru-baru ini konveksi kami menyelesaikan proyek jaket pesanan dari PT. Pigeon Indonesia. Jaket biru dongker lengan putih ini dipesan untuk para staf perusahaan tersebut. Setelah semua progress kami selesaikan, kemudian kami kirim ke alamat Jl. Raya Modern Industri, Nambo Ilir, ...

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Efrida Juliana Harianja, S.Farm lulusan STFI (Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia) sekaligus Redaktur SIGNA Generasi 2 ini merupakan salah satu lulusan dengan IPK (3,51) yudisium Cum Laude. Selama menjadi mahasiswa pastinya ia pernah mengalami mulai dari menulis jurnal, membuat laporan, presentasi, tugas dadakan yang datang secara bergiliran dari dosen. Sebagaian kecil dari hal-hal tersebut telah dilewati pastinya dengan beberapa kendala.
Ia dikenal sebagai sosok mahasiswa yang senang membantu mahasiswa lain, hobi menulis dan membaca novel, senang menonton film, memiliki sifat perfectionist serta selalu terang-terangan dalam mengutarakan pendapatnya. Ia pun memberikan berbagai kontribusi seperti menjadi ketua PMKK (Persatuan Mahasiswa Kristen Katolik), asistensi lab, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengenalan kampus, dll. Selama menjabat sebagai Redaktur SIGNA Generasi 2 ia sudah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas Majalah Online STFI serta mengadakan beberapa event untuk membuktikan eksistensi SIGNA dalam lingkungan kampus.
Tepat pada tanggal 2 Desember 2016, ia kembali membuktikan kemampuannya dengan diterima manjadi mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) pada program studi profesi apoteker sekolah farmasi jalur PPM (Produksi dan Pengawasan Mutu). Program studi profesi apoteker terbagi menjadi 2 jalur peminatan yaitu PPM (Produksi dan Pengawasan Mutu) dan PF (Pelayanan Farmasi) kedua program peminatan tersebut memiliki perbedaan, baik pada pemilihan mata kuliah, kerja praktek profesi dan ujian akhir apoteker, disesuaikan dengan fokus bidang tugas lulusan masing-masing peminatan tersebut.
“Awalnya sedikit pesimis, ketika mengisi jawaban saya tidak bisa mengerjakan soal kimia, saya salah memahami soal tersebut” tuturnya.


content:
mediago. Selain pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga juga bisa berbisnis untuk menambah penghasilan. Ada banyak ide bisnis yang cukup sederhana untuk ibu rumah tangga dan pasti menguntungkan.
Selain fakta bahwa beberapa ide untuk bekerja di rumah sederhana dan terjangkau, itu juga merupakan investasi kecil dan dapat dilakukan di rumah.
Saya ingin tahu pekerjaan apa yang cocok untuk ibu rumah tangga? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 pekerjaan paruh waktu yang menggiurkan untuk ibu rumah tangga.
Ibu rumah tangga bisa mencoba tips olahraga sampingan berikut ini. Anda bisa mencoba aktivitas kuliner, fashion, dan service. Berikut ulasan lengkapnya!
1. Menjual berbagai jenis kue
Bagi para ibu yang hobi membuat kue, para ibu bisa menjadikan hobinya sebagai sumber penghasilan. Pai yang dijual bisa dalam bentuk kue coklat, kue tradisional, kue kering atau kue modern yang saat ini sedang populer di pasaran.
Selain bisa dibuat sendiri, untuk menjalankan usaha pembuatan kue ini modalnya tidak cukup. Moms juga bisa melakukan pre-order untuk menghindari risiko kehilangan.
Moms bisa mengenalkannya terlebih dahulu kepada tetangga, teman anak di sekolah, atau teman suami di kantor.
2. Makan di rumah
Selain kue, ibu rumah tangga akan cocok untuk ibu rumah tangga. Dapur ini menjanjikan keuntungan yang besar, karena kebutuhan sehari-hari untuk memasak di rumah cukup tinggi, terutama bagi pekerja kantoran.
Bersama dengan karyawan, dalam beberapa kasus, seperti konferensi, presentasi, pernikahan, dll.
3. Makanan beku (frozen food)
Ide bisnis yang bagus untuk ibu rumah tangga selanjutnya adalah menjual makanan beku atau frozen food. Jenis makanan ini banyak diminati. Makanan beku biasanya dibutuhkan sebagai makanan praktis buatan sendiri yang bisa disimpan lama di lemari es.
Baca Juga Ragam Ide Usaha Buat Fresh Graduate
Jenis makanan beku yang bisa dijual ibu rumah tangga antara lain blok, sosis, bakso, daging sapi dan ayam beku, ikan dan seafood, smoke-sam, kentang dan tiram.
Untuk target pasarnya ibu-ibu bisa menawarkannya kepada ibu-ibu, teman-teman, anak sekolah atau tetangga.
4. Dropshipper
Jenis usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat mendatangkan keuntungan yang signifikan. Ibu-ibu bisa mencoba menjadi dropshipper yang mempromosikan usahanya tanpa memikirkan modal produksi hingga menjual produk orang lain. Ada juga barang-barang untuk pakaian ibu rumah tangga, produk perawatan kulit, kosmetik, makanan ringan, dll. bisa dijual kembali seragam.
5. Penjualan pakaian wanita
Ibu rumah tangga juga mungkin memiliki pekerjaan sampingan menjual pakaian wanita di industri fashion. Mulai di pagi hari, akhiri dengan gaun, tunik, kemeja, dan hijab. Jika Anda bertekad untuk menjalankan bisnis Anda dengan serius, Anda dapat membangun merek dengan karakteristik dan karakter Anda.
Awalnya, bisnis ini dapat ditujukan untuk membuat komunikasi yang dekat dengan target pasar. Selain itu, ibu rumah tangga juga dapat memperluas pasarnya melalui penjualan online melalui media sosial dan e-commerce.
6. Tanda kredit dan listrik
Selain itu, pekerjaan paruh waktu yang cukup mudah bagi ibu rumah tangga adalah penjualan pinjaman dan token listrik. Tagihan pulsa dan listrik saat ini merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga dapat mendatangkan pendapatan yang sangat menjanjikan.
7. Keranjang
Dengan terlibat dalam kegiatan kuliner, ibu rumah tangga juga dapat mendedikasikan diri untuk kerajinan tangan, seperti keranjang atau hadiah. Permintaan keranjang atau hadiah biasanya tinggi pada hari-hari besar seperti hari raya keagamaan.
Juga, keranjang atau hadiah biasanya diperlukan untuk perayaan khusus seperti ulang tahun, pernikahan, dan lainnya.
Baca Juga Cara Mahasiswa Mendapat Uang Saku Tambahan
Nah, itulah 7 ide bisnis yang cocok untuk ibu rumah tangga untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi tunggu apa lagi, ayo coba sekarang! Ini bisa berguna
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Pinterest
Lebih banyak ide bisnis untuk ibu rumah tangga
Usaha Sampingan
Sampingan Usaha
Author: admin
Be Your Self
Related Posts
5 Ide Usaha Sampingan Yang Bisa Menambah Penghasilan, Karyawan Simak Ini!
Ragam Ide Usaha Buat Fresh Graduate
Cara Mahasiswa Mendapat Uang Saku Tambahan
CARA MAHHASISWA MENDAPAT UANG SAKU TAMBAHAN
Post navigation
← Saya Membuang Portofolio Saham Saya Dan Menempatkan Uang Menjadi Waralaba. Inilah 4 Langkah yang Saya Ikuti. Hak untuk membeli menempatkan rumah di tangan tuan tanah. Mengulangnya akan melakukan hal yang sama | Bob Kerslake →


content:
Kenangan pertama Nina Bhatia tentang John Lewis adalah ketenangan departemen pakaian, mengikuti ibunya saat dia membeli perlengkapan penjahitan pada 1980-an.
Minggu-minggu pertamanya sebagai karyawan grup department store, yang juga memiliki supermarket Waitrose, sangat berbeda. Dia tiba sebagai direktur strategi hanya sebulan sebelum pandemi Covid dimulai di Inggris, memaksa penutupan sementara semua toko non-makanan selama berbulan-bulan di bawah pembatasan pemerintah.
Ketika tim kantor pusat beralih untuk bekerja dari rumah selama hari-hari awal pandemi, Bhatia mengatakan bulan-bulan pertamanya adalah “pengalaman yang luar biasa, memulai pekerjaan baru dengan tim baru yang baru saja saya temui”.
Dia adalah salah satu dari lima wanita di dewan tujuh-kuat, termasuk ketuanya, Sharon White. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dengan banyak pengalaman dari luar dunia ritel yang erat.
Keragaman itu memberi John Lewis kepemimpinan yang lebih mewakili stafnya (yang disebut mitra, karena di antara mereka mereka memiliki perusahaan);
CV
Usia 56
Keluarga Menikah dengan dua putri, 19 dan 21.
Pendidikan BA dalam hukum, Cambridge; MBA, sekolah bisnis Harvard.
Membayar Tidak diungkapkan.
Liburan terakhir Liburan keluarga terakhir ke New York, banyak tertunda karena penguncian; perjalanan terbaru ke Puglia.
Nasihat terbaik yang telah dia berikan “Ketika Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan, buat opsi berkualitas tinggi (jadi saya sudah mengatakan ya untuk hal-hal sebelum saya cukup tahu bagaimana saya akan mengatasinya).”
Kesalahan karir terbesar “Meskipun saya telah mengerjakan proyek di banyak negara berbeda dan belajar di AS, saya tidak pernah mengambil kesempatan untuk tinggal dan bekerja di negara lain.”
Kata-kata yang dia gunakan secara berlebihan “Mungkin ‘opsi’ – banyak digunakan saat ini dengan putri saya dan tim saya!”
Bagaimana dia santai? Bepergian; tenis (lebih banyak menonton daripada bermain); musik
sementara 80% pekerja toko di Inggris adalah wanita, sebagian besar pengecer besar lainnya dipimpin oleh pria kulit putih.
Rencana berani dewan termasuk menghasilkan 40% keuntungan dari ritel luar pada tahun 2030 dan menemukan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan ekspansi – misalnya, bekerja sama dengan mitra kontroversial seperti kelompok kurir makanan Deliveroo untuk pengiriman bahan makanan rumahan.
Bhatia menghabiskan lebih dari 20 tahun di firma penasihat McKinsey dan menjalankan layanan rumah British Gas selama beberapa tahun sebelum memimpin peluncuran termostat pintar Hive kelompok induk Centrica. Di John Lewis, dia ditugasi untuk memperluas cakrawala grup ke dalam persewaan rumah dan jasa keuangan.
Pekan lalu, dia mengkonfirmasi rencana untuk membangun rumah untuk disewa di atas toko Waitrose di Ealing dan Bromley dan di gudang yang tidak terpakai di Reading.
Pandemi hanya mempercepat rencana perubahan haluan yang lebih luas. Ribuan pekerjaan hilang karena 16 department store yang merugi ditutup dan fungsi kantor pusat dikurangi. Grup ini membuang bonus stafnya selama setahun dan telah mendekatkan supermarket dan department store – menggabungkan tim kantor pusat dan menjual lebih banyak peralatan rumah tangga John Lewis di toko Waitrose.
Bhatia – yang mengenakan syal antik John Lewis berwarna-warni yang merupakan hadiah dari putri-putrinya saat ia berpose dengan gagah untuk foto – menegaskan bahwa krisis berarti dia harus melihat “yang terbaik dari kemitraan”, ketika pekerja kelompok itu ikut serta untuk menjaga perdagangan bisnis.
“Semua orang membungkuk,” katanya. “Orang-orang membuat perubahan yang akan memakan waktu lebih lama dan lebih sulit dilakukan di organisasi lain mana pun.”
Ada kekhawatiran di antara pengamat industri tentang rencana tim baru untuk perubahan jangka panjang, dengan mengambil grande dame dari jalan raya ke perairan yang belum teruji pada saat ritel menghadapi banyak tantangan. Bukankah John Lewis harus tetap pada rajutannya?
Bhatia membantah bahwa investasi dalam harga yang tajam dan praktik ritel modern, seperti pengiriman ke rumah dan layanan online, akan terus berlanjut. Dia melihat John Lewis juga ditempatkan untuk pergeseran ke belanja “lebih bijaksana dan hati-hati”. “Kami tidak dapat berhasil tanpa ritel dan merek tepercaya yang luar biasa,” katanya.
Usaha non-ritel akan membangun “cinta dan kepercayaan” yang dihasilkan oleh merek ritel, menurut Bhatia, serta pengalaman dari sejarah bisnis yang lebih luas; itu menampung pekerja di atas beberapa tokonya dari tahun 1880-an hingga 1960-an dan menyediakan akomodasi liburan untuk staf saat ini.
“Pada saat-saat seperti ini, keberuntungan akan berpihak pada mereka yang berani dan berani,” katanya. “Kami berinvestasi di balik rencana kami dan akan ada peluang dalam beberapa tahun ke depan bahkan jika ekonomi terus bergejolak.”
Toko John Lewis di Oxford Street di London selama penguncian tahun lalu. Foto: Amer Ghazzal/Rex/Shutterstock
Langkah besar dan berani tertulis dalam sejarah Bhatia.
Lahir di Tanzania dari orang tua keturunan Gujarati, sebagai seorang anak ia meninggalkan “mangga dan pantai” Afrika timur untuk arsitektur perkotaan brutal Barbican di jantung kota London.
Saat itu, perkebunan Barbican “sangat sepi”, karena teater di dalamnya masih dibangun. Hanya ada satu supermarket dalam perkembangan baru dan tutup pada jam makan siang pada hari Sabtu, memaksa keluarga untuk melakukan perjalanan agak jauh untuk toko mingguan.
Ayahnya bekerja di bidang impor dan ekspor dan membayarnya untuk bersekolah di sekolah perempuan terdekat di Kota London, di mana dia adalah salah satu dari sedikit anak kulit berwarna. Tapi dia bersikeras itu “bukan kesulitan”.
“Anak-anak sangat mudah beradaptasi dan cocok dan bergaul serta berteman,” katanya. “London dulu dan sekarang adalah kota yang menyenangkan, meskipun tidak ada mangga.”
Dia mengatakan dia tidak mengalami rasisme langsung di masa kecil atau awal karirnya – meskipun dia dikira sebagai sekretaris di McKinsey lebih dari satu kali – dan berpendapat: “Jika Anda memiliki pendidikan berkualitas tinggi dan melakukannya dengan baik, Anda dapat mengakses peluang . Tidak ada yang bisa berdebat dengan nilai. ” Keyakinan pada kualifikasinya mendukungnya ketika dia bekerja sebagai konsultan manajemen – seringkali sebagai satu-satunya orang kulit berwarna dan satu-satunya wanita di ruangan itu.
Hal terbaik tentang peran terbarunya adalah bahwa “wanita lain dalam organisasi melihat kemungkinan”, katanya. “Mereka melihat [us] sebagai panutan dan berpikir mereka dapat melakukan hal-hal yang mereka rasa tidak dapat mereka lakukan sebelumnya.” Dia mengatakan menciptakan aspek baru bisnis hanya menambah peluang potensial.
Bagaimanapun juga, ada risiko dalam mencoba hal-hal baru, akunya. “Jika Anda mengeksekusi dengan buruk, itu tidak baik untuk merek. Itu tugas kami untuk mengeksekusi dengan benar,” katanya.
Proses demokrasi dalam kemitraan, di mana keputusan diambil melalui pemungutan suara, telah disalahkan karena menghalangi kemajuan. Bhatia mengatakan itu menyediakan filter yang berguna, “menyegarkan dan meningkatkan kualitas dari apa yang kami tampilkan di depan pelanggan”.
Dia mengatakan stabilitas model yang dimiliki staf dan fokusnya pada standar etika telah menjadi milik mereka selama masa-masa sulit.
“Seperti semua bisnis, kami harus berpikir keras tentang apa yang kami dukung dan di mana kami harus berusaha,” kata Bhatia.
Tapi dia menambahkan: “Debenhams dan House of Fraser telah menutup toko dan kami masih di sini, dan kami di sini karena merek dan mitra luar biasa yang mendukung itu.”
Dikutip Dari Berbagai Sumber:
Published for: MasDoni
Baca Juga Investor menarik Bitcoin mereka dari bursa dan itu pertanda baik
Bisnis
Bhatia dari John Lewis Membawa Nina Peralatan Perumahan Rumah tangga Wanita yang
Author: admin
Be Your Self
Related Posts
Apakah Baltimore Cukup Besar untuk Mereka Berdua?
Midas․Investasi Ingin Menjembatani Kesenjangan Dengan Strategi CeDeFi – Siaran Pers Berita Bitcoin
Masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia | Film FT
OPEC Plus mengangkat target produksi minyaknya ke tingkat sebelum pandemi.
Post navigation
← Ragam Fitur & Kegunaan BNIDirect Untuk Permudah Transaksi Bisnis Detik 3 Saham Real Estat Rusak yang Terlihat Murah →

label: it