content:
Pemutus sirkuit diferensial adalah perangkat unik yang menggabungkan fungsi pemutus sirkuit dan sifat protektif RCD pada saat yang bersamaan.
Automaton diferensial dirancang untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik ketika kontak dengan bagian hidup peralatan listrik atau ketika kebocoran arus listrik. Dalam hal ini, automaton diferensial melakukan fungsi perangkat arus sisa.
Perangkat ini juga melindungi jaringan listrik dari sirkuit pendek dan kelebihan beban, melakukan fungsi pemutus sirkuit.
Desain perangkat
Automata diferensial struktural terdiri dari bagian yang berfungsi dan protektif.
Bagian yang berfungsi adalah pemutus sirkuit di mana ada mekanisme khusus untuk tripping independen dan rel reset menggunakan aksi mekanis eksternal. Dalam berbagai jenis automat diferensial, pemutus sirkuit empat kutub atau dua kutub dipasang.
Pemutus sirkuit diferensial, seperti pemutus sirkuit konvensional, dilengkapi dengan dua unit perjalanan:
- Pelepasan elektromagnetik akan mengirimkan jalur catu daya jika terjadi hubung singkat;
- perjalanan pelepasan termal dalam kasus overload dari grup yang dilindungi.
Bagian pelindung perangkat adalah modul perlindungan diferensial. Mendeteksi arus listrik diferensial ke bumi (arus bocor). Selain itu, modul mengubah arus listrik menjadi efek mekanis, dengan sakelar direset melalui rel khusus.
Untuk menyediakan daya ke modul perlindungan listrik, itu diaktifkan seri dengan pemutus sirkuit.
Ada beberapa perangkat tambahan dalam modul perlindungan arus listrik, termasuk transformator diferensial yang mendeteksi arus listrik sisa, serta penguat elektronik dengan kumparan reset elektromagnetik.
Untuk memeriksa kemudahan servis modul perlindungan diferensial pada casing perangkat terdapat tombol khusus "Test". Ketika Anda mengklik tombol ini, arus bocor buatan dibuat dan mesin (jika dalam kondisi baik) harus dimatikan.
Bagaimana mesin diferensial
Pada mesin diferensial, seperti pada perangkat pelindung shutdown, trafo khusus digunakan sebagai sensor kebocoran arus. Pengoperasian transformator ini didasarkan pada perubahan arus diferensial di konduktor yang memasok energi listrik ke instalasi listrik di mana perlindungan diberikan.
Tidak ada arus bocor, jika tidak ada kerusakan pada isolasi kabel listrik atau ke bagian hidup instalasi tidak ada yang menyentuh. Dalam hal ini, arus yang sama akan mengalir di konduktor nol dan fase beban.
Arus-arus ini dalam inti magnetik dari transformator arus menginduksi aliran-aliran magnet yang sama dan berlawanan arah. Akibatnya, arus sekunder adalah nol dan elemen sensitif - kait magnetoelectric tidak berfungsi.
Jika terjadi kebocoran, misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja menyentuh konduktor fase atau jika sifat insulasi dielektrik terganggu, ketidakseimbangan aliran arus dan magnetik terjadi.
Arus listrik muncul pada gulungan sekunder, yang mendorong kait magnetoelektrik. Gerendel yang digerakkan bekerja pada mekanisme, melepaskan mesin dan sistem kontak.
Di mana mesin diferensial digunakan
Mesin otomatis diferensial dapat berhasil digunakan dalam jaringan AC fase tunggal dan tiga fase. Perangkat ini berkontribusi pada peningkatan yang signifikan dalam tingkat keselamatan dalam proses operasi terus menerus berbagai peralatan listrik.
Selain itu, pemutus sirkuit diferensial membantu mencegah kebakaran yang disebabkan oleh penyalaan insulasi komponen aktif dari beberapa peralatan listrik.
Apa itu difavtomat, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana menghubungkannya
Saat memasang atau merekonstruksi kabel, sering disarankan untuk menggunakan otomat diferensial difavtomat. Apa jenis perangkat itu, fungsi apa yang dilakukan, bagaimana memilihnya, di mana meletakkannya, bagaimana menghubungkannya... Semuanya lebih jauh.
Apa itu otomat diferensial dan bagaimana cara kerjanya
Automaton diferensial - perangkat pelindung, dalam situasi darurat, secara bersamaan melepaskan fase dan nol. Selain itu, pada saat yang sama kehadiran sirkuit pendek (hubungan pendek) dan pemutusan jalur di negara ini, serta adanya arus bocor, juga dengan daya mati, dimonitor. Tepatnya, fungsi perangkat ini adalah:
pelacakan arus hubung singkat dan pemutusan jalur jika terjadi situasi;
shutdown at overload (ketika arus melebihi nilai maksimum, yang menyebabkan overheating dari kabel, kemungkinan kerusakan pada isolasi);
kehadiran arus bocor (seseorang menyentuh bagian hidup, ada kebocoran karena kerusakan pada insulasi).
Yaitu, difavtomat melakukan fungsi dari sekelompok proteksi otomatis RCD +. Bahkan, kedua perangkat ini ada dalam paket yang sama. Ini baik dan buruk.
Automaton diferensial melakukan fungsi RCD dan otomat, dan memakan lebih sedikit ruang.
Pro dan kontra
Argumen utama yang mendukung difactom adalah kabel Anda dan keamanan Anda di bawah perlindungan (jika dilakukan dengan benar). Poin positif kedua adalah bahwa dengan memilih peringkat saat ini yang sesuai, tidak perlu memikirkan tentang pemilihan RCD yang benar, karena itu "tertanam" di dalamnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa mereka mengambil lebih sedikit ruang di lemari daripada dua perangkat (jika Anda mengambilnya dari perusahaan yang sama, satu baris). Namun: koneksi dalam kabinet listrik lebih sederhana - lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi bingung.
Sekarang tentang kekurangannya. Ketika beberapa model, yang tidak dilengkapi dengan bendera yang sesuai, dipicu, tidak mungkin untuk menentukan apa yang menyebabkan pemicu - "sirkuit pendek" atau kebocoran. Ini sangat mempersulit pemecahan masalah. Keluar - mengatur perangkat dengan bendera. Kekurangan kedua adalah bahwa jika hanya satu "bagian" dari difavtomat yang gagal, Anda harus mengubahnya sepenuhnya. Dan itu jauh lebih mahal daripada mengganti UZO atau otomatis yang terpisah.
Hal lain: tidak semua pemukiman memiliki pilihan yang cukup dari difavtomatov. Jadi, jika Anda membutuhkan pengganti, Anda mungkin harus duduk tanpa cahaya lebih lama - tunggu sampai yang benar dikirimkan. Ada solusi di sini juga - menempatkan automata diferensial di tempat-tempat utama. Tepat dimana mereka dibutuhkan.
Di mana lebih baik untuk menginstal difavtomat bukan UZO
Jika jaringannya sederhana dan tidak ada rencana untuk memasang pemutus sirkuit otomatis untuk kelompok konsumen, daripada RCD, lebih baik memasang diffavtomat di pintu masuk. Situasi ini sering terjadi di cottage - jaringan terdiri dari beberapa outlet. Setelah penghitung, lebih baik memasang diferensial otomatis, dan bukan RCD. Ini akan sangat meningkatkan keamanan jaringan Anda.
Poin kedua di mana lebih baik untuk memasang perlindungan diferensial pada konsumen yang kuat, terutama jika air digunakan dalam proses. Juga datang jika garis masuk ke ruang bawah tanah, penerangan jalan, mandi, bangunan terpisah lainnya.
Pada posisi yang sama ini, Anda dapat menempatkan RCD + otomatis. Ini merupakan pengganti yang setara, tetapi kerumitan skema akan meningkat. Perlu diingat bahwa untuk mematikan tidak hanya fase, tetapi juga nol, Anda perlu menginstal mesin bipolar.
Dengan atau tanpa grounding
Mesin diferensial dipasang di jaringan dengan grounding dan tanpa. Dalam hal pembumian, semuanya bekerja dengan sempurna - ketika masalah terjadi, fase dan nol terputus, dan kabel "bumi" adalah perlindungan yang valid.
Grounding selalu merupakan kabel terpisah.
Ketika menggunakan perisai listrik logam, sangat penting bahwa sasis dibumikan, karena selalu ada kemungkinan bahwa akan ada potensi di atasnya. Jika tanah tidak, menyentuh tubuh perisai Anda akan menemukan diri Anda di bawah tegangan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apa dan apa Anda berdiri, berpegangan, dll. Jika ada landasan, potensi akan "pergi" di sepanjang sirkuit yang paling tidak resistan, dan semua yang akan Anda rasakan, dalam kasus terburuk, adalah semacam "pukulan", tetapi secara umum, agak, sensasi pada tingkat "kesemutan". Karena alasan inilah, OLC menekankan ketersediaan tanah yang berfungsi, karena bahkan sirkuit yang dirancang dengan baik tanpa itu tidak sepenuhnya aman.
Parameter dari jenis dan pilihan
Penting untuk memilih otomaton diferensial sesuai dengan seperangkat karakteristik. Pertama-tama, perlu untuk menentukan tegangan. Ada perangkat yang dirancang untuk bekerja di jaringan 220 V, ada - untuk tegangan tiga fase 380 V. Ini ditentukan pada kasus ini, selanjutnya adalah frekuensi saat ini - 50 Hz.
Difavtomat tiga fase (kanan) mudah dibedakan berdasarkan ukuran.
Selanjutnya, kita menentukan denominasi. Ini harus sesuai dengan penampang kawat - itu harus mematikan daya sampai arus beban melebihi jangka panjang yang diizinkan. Pemilihan difavtomata oleh parameter ini tidak berbeda dari pilihan perlindungan otomatis (baca di sini). Lebih lanjut perlu untuk masuk jauh ke dalam karakteristik teknis.
Jenis splitter elektromagnetik
Banyak perangkat pada saat inklusi mengkonsumsi lebih banyak arus daripada saat bekerja berikutnya. Arus ini disebut arus start-up dan kadang-kadang puluhan kali lebih tinggi dari nilai "bekerja". Sehingga daya tidak mati setiap kali motor menyala, misalnya, perangkat (dan khususnya splitter elektromagnetik) dirancang sehingga pemutusan hanya terjadi jika arus melebihi waktu nominal automaton. Sekali lagi, apa jenis splitter elektromagnetik: karakteristik ini menunjukkan pada apa kelebihan perlindungan arus pengenal akan bekerja.
Jenis splitter elektromagnetik pada tubuh
Karena peralatannya berbeda, arus awal juga berbeda, dan pemisah elektromagnetik membuat kepekaan yang berbeda:
tipe B - akan bekerja ketika arus dilampaui 3-5 kali;
ketik C - tahan beban berlebih hingga 5-10 kali;
ketik D - mematikan daya jika arus melebihi nilai nominal 10-20 kali.
Pilihan parameter ini sederhana. Jika jaringannya sederhana, ada minimum teknologi (misalnya, di dacha), tipe B yang akan dilakukan; di sebagian besar rumah dan apartemen kota disarankan untuk menginstal tipe C, dan diffutomat jenis-D dipasang di perusahaan dengan peralatan yang kuat
Karakter ini (huruf) ditampilkan tepat di sebelah arus pengenal. Dalam beberapa kasus pada kasus ini tidak ditulis, tetapi ditunjukkan dalam spesifikasi teknis.
Arus bocor (arus diferensial tersandung) dan kelasnya
Bagaimana kebocoran arus terdeteksi? Bandingkan jumlah arus "di sana dan di sana." Ketika perbedaan muncul (dalam bahasa Inggris, perbedaan antara nama dan nama) dalam nilai-nilai ini, automaton diferensial diaktifkan. Arus bocor adalah jumlah saat perjalanan terjadi. Untuk jaringan rumah tangga menerapkan dua denominasi difavtomaty:
Dengan kebocoran arus 10 mA. Perangkat pelindung semacam itu dipasang di telepon dengan satu atau dua konsumen.
Dengan arus diferensial sebesar 30 mA. Perangkat ini digunakan lebih sering, mereka ditempatkan pada garis dengan beberapa konsumen.
Di mana mencari arus shutdown diferensial
Jadi pilihannya tidak begitu sulit. Pada kasus ini, arus bocor ditentukan di sebelah tegangan jaringan tempat perangkat tersebut dimaksudkan. Mungkin dalam ampere atau miliamperes.
Kelas perlindungan diferensial adalah parameter lain yang Anda perlukan untuk memilih diffavtomat. Ini menunjukkan secara pasti apa kebocoran yang ditanggap oleh perangkat tersebut. Parameter ini biasanya ditampilkan secara grafis, dengan ikon kecil, tetapi beberapa produsen memasukkan huruf. Apa kelas perlindungan diferensial dan untuk kasus apa mereka dimaksudkan dapat dilihat dari tabel.
Kelas perlindungan diferensial mesin diferensial
Di rumah dan apartemen pribadi, dua jenis perangkat digunakan - AC dan A. Lebih relevan saat ini adalah perangkat Kelas A, karena sebagian besar peralatan saat ini memiliki kontrol elektronik. Bahkan beberapa lampu gantung dan lampu LED. Kelas AC dapat dipasang di rumah-rumah negara, di mana hampir tidak ada elektronik.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Karena power supply switch-off diferensial otomatis dengan arus hubung singkat, pelat kontaknya harus dibuat dengan mempertimbangkan fakta bahwa arus nominal besar dapat mengalir melaluinya. Pelat ini terbuat dari paduan yang berbeda, dan mereka dibedakan oleh kemampuan mereka untuk menahan arus tertentu dan tetap setelah shutdown dalam kondisi kerja.
Pilih mereka tergantung pada lokasi relatif ke gardu trafo. Ada beberapa denominasi standar:
3000 A dan 4500 A - nilai-nilai ini tidak relevan sekarang, karena mereka dirancang untuk overload yang sangat "kecil". Dapat digunakan di desa-desa atau desa-desa liburan yang jauh dengan pasokan listrik melalui udara.
6000 A. Para dihavomat dengan kapasitas pemutusan pengenal ini dipasang di rumah dan apartemen pada jarak yang cukup besar dari gardu.
10.000 A diperlukan jika gardu tersebut berada di dekatnya.
Pilihannya juga bukan yang paling sulit. Tentu saja, lebih baik mengambil lebih "tahan" untuk membebani perangkat. Kemudian, bahkan jika terjadi hubungan pendek, kemungkinan saklar akan tetap dalam kondisi kerja. Tetapi harganya jauh lebih tinggi.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Kelas batas arus automaton diferensial menunjukkan seberapa cepat garis akan dimatikan ketika arus kritis terjadi. Ditandai dengan angka dari 1 hingga 3, yang "paling lambat" - yang pertama, "tercepat" - yang ketiga. Tentu saja, lebih baik jika selama penutupan pemutusan terjadi lebih cepat - ada lebih banyak kesempatan untuk melindungi kabel dan peralatan dari kerusakan. Tetapi intinya adalah lagi dalam harga. Ketika kelas naik, itu juga meningkat secara signifikan.
Pada produk, karakteristik ini terletak berdampingan - kapasitas pemutusan dalam persegi panjang, dan di bawahnya adalah kelas batas saat ini dalam kotak kecil.
Kondisi operasi
Sebagian besar mesin diferensial dirancang untuk bekerja di ruangan yang dipanaskan dan dapat dioperasikan pada suhu dari -5 ° C hingga + 35 ° C. Jika Anda perlu mengatur difavtomat di jalan (dalam kotak) atau, misalnya, dalam mandi kunjungan berkala, kondisi operasi seperti itu tidak akan berfungsi, karena di musim dingin suhu akan turun di bawah. Untuk kasus seperti itu, buat model "tahan beku" yang dapat bertahan pada suhu serendah -25 ° C.
Penunjukan pada diferensial automata cocok untuk operasi pada suhu rendah
Pada kasus ini, ini ditunjukkan dengan adanya ikon seperti salju. Beberapa perusahaan di dalam menempatkan suhu terendah di mana peralatan mempertahankan kinerja. Tidak ada tanda-tanda eksternal lain dari "ketahanan beku". Secara alami, biaya model seperti itu lebih tinggi (dengan karakteristik serupa).
Elektronik atau Elektromekanik
Perangkat internal mesin otomatis diferensial dapat elektromekanis atau elektronik. Yang pertama tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk operasi, yaitu mereka selalu beroperasi. Yang kedua - ambil daya dari fase yang terhubung. Ketika daya hilang, mereka tidak beroperasi. Untuk alasan ini, elektromekanik dianggap lebih andal.
Bagaimana cara memeriksa jenis perangkat apa yang ada di depan Anda? Butuh baterai biasa dan dua kabel. Satu kabel terhubung ke satu stopkontak baterai, yang kedua - ke yang lainnya (Anda hanya dapat memutar dengan pita, tetapi kontak itu bagus). Kami memindahkan sakelar ke posisi “on” dan menyentuh pelat kontak dari typesetter dengan ujung kawat yang dilucuti - atas dan bawah, menciptakan kondisi untuk operasi. Jika saklar berfungsi, Anda memiliki perangkat elektromekanik di depan Anda - ia bekerja tanpa adanya sumber daya eksternal.
Hubungan mesin diferensial
Tidak ada yang tidak biasa dalam menghubungkan otomaton diferensial - di bagian atas ada pelat kontak dan sekrup klem untuk menghubungkan fase dan nol yang berasal dari meter. Di bagian bawah ada kontak yang menghubungkan saluran ke beban terhubung.
Menghubungkan diffavtomat itu mudah
Sambungan fisik juga normal:
ujung konduktor dilepaskan dari insulasi oleh 0,8-1 cm,
longgarkan sekrup pengencang (beberapa putaran berlawanan arah jarum jam);
masukkan konduktor;
kencangkan sekrup pemasangan (usaha harus dibuat padat);
periksa keandalan pengikatan, beberapa kali menyentak kawat yang bagus.
Ketika kabel, kabel tembaga biasanya digunakan, dan tembaga adalah logam lunak. Oleh karena itu, setelah rangkaian dirakit, itu tidak mengganggu sekali lagi untuk "mengacaukan" kontak sebanyak mungkin.
Diagram dengan entri masukan
Salah satu skema paling populer untuk menghubungkan otomaton diferensial - dengan instalasinya pada input - segera setelah penghitung. Dengan konstruksi skema ini, ternyata semua konsumen berada di bawah perlindungan mesin ini - jika terjadi kerusakan, daya akan dimatikan.
Masukan diaphavomata kabel
Kerugian sirkuit ini adalah bahwa dalam hal ini semuanya tidak diberi energi. Dan untuk mencari sumber masalahnya tidak mudah. Adalah realistis untuk melakukan ini jika, setelah suatu difavtomate, untuk setiap kelompok konsumen atau untuk instalasi yang kuat individu, switch perlindungan otomatis mereka sendiri dipasang. Dalam hal ini, mereka diaktifkan secara bergantian. Sumber masalah ada di grup setelah perlindungan dipicu.
Dengan difavtomaty pada kelompok konsumen "berbahaya"
Tentang kelayakan skema seperti itu sering diperdebatkan - ada pilihan untuk mencapai hasil yang sama, tetapi dengan biaya lebih rendah. Namun demikian, itu berhasil, dan kerugiannya adalah pengeluaran berlebihan.
Diagram instalasi untuk konsumen
Skema koneksi dari mesin otomatis diferensial ini menyediakan shutdown terpisah dari setiap kelompok konsumen. Ketika dipicu perlindungan Anda tahu persis di mana masalahnya. Tidak ada kesulitan dalam mengidentifikasi. Tetapi hasil serupa dapat dicapai dengan lebih sedikit sarana. Jauh lebih kecil. Pada prinsipnya, tingkat perlindungan yang sama akan dipasang setelah RCD kontra bipolar (nominal yang sesuai), dan kemudian - pada mesin untuk setiap baris. Masalahnya hanya akan menentukan sumber masalah. Tetapi mekanismenya diketahui - menyalakan mesin satu demi satu sebelum perjalanan perlindungan.
Apa itu difavtomat dan apa gunanya?
Tujuan
Pertimbangkan secara singkat apa yang dibutuhkan difavtomat. Penampilannya digambarkan dalam foto:
Pertama, aparatus listrik ini berfungsi untuk melindungi sebagian jaringan listrik dari kerusakan akibat aliran arus keluar yang melaluinya, yang terjadi saat terjadi overload atau korsleting (fungsi saklar otomatis). Kedua, mesin otomatis diferensial mencegah terjadinya kebakaran dan sengatan listrik yang disebabkan oleh orang-orang sebagai akibat kebocoran listrik melalui isolasi kabel yang rusak pada saluran kabel listrik atau alat rumah tangga yang cacat (fungsi dari perangkat penghentian pelindung).
Perangkat dan prinsip operasi
Untuk mulai dengan, kami memberikan penunjukan pada skema sesuai dengan GOST, menurut yang jelas terlihat apa yang difavtomat terdiri dari:
Penunjukan menunjukkan bahwa elemen utama dari desain difavtomat adalah transformator diferensial (1), elektromagnetik (2) dan termal (3) trippers. Di bawah ini kami jelaskan secara singkat masing-masing elemen ini.
Trafo diferensial memiliki beberapa lilitan, tergantung pada jumlah kutub perangkat. Elemen ini membandingkan arus beban pada konduktor dan dalam kasus asimetri mereka, yang disebut arus bocor muncul pada keluaran gulungan sekunder transformator ini. Dia memasuki tubuh awal, yang tanpa penundaan, melepaskan kontak kekuatan mesin.
Juga harus disebutkan tentang tombol uji perlindungan "TEST". Tombol ini terhubung secara seri dengan hambatan, yang dihidupkan baik oleh belitan yang terpisah pada transformator atau secara paralel dengan salah satu yang sudah ada. Ketika Anda menekan tombol ini, resistensi menciptakan ketidakseimbangan buatan dari arus - arus diferensial muncul dan difacto harus bekerja, yang menunjukkan kondisi baiknya.
Pelepasan elektromagnetik adalah elektromagnet dengan inti yang bekerja pada mekanisme shutdown. Elektromagnet ini memicu ketika arus beban mencapai ambang pemicu - ini biasanya terjadi ketika sirkuit pendek terjadi. Rilis ini langsung memicu, dalam hitungan detik.
Rilis panas melindungi jaringan listrik terhadap beban berlebih. Secara struktural, itu adalah pelat bimetalik, yang cacat ketika arus beban melebihi nilai nominal untuk perangkat ini mengalir melaluinya. Setelah mencapai posisi tertentu, pelat bimetal berfungsi pada mekanisme untuk mematikan difavtomat. Aktivasi rilis termal tidak segera terjadi, tetapi dengan waktu tunda. Waktu respons berbanding lurus dengan besarnya arus beban yang mengalir melalui mesin diferensial, dan juga tergantung pada suhu sekitar.
Kasus ini menunjukkan ambang operasi dari trafo diferensial - arus bocor di mA, arus pengenal pelepasan panas (di mana ia bekerja tanpa batas) di A. Contoh penandaan pada kasus adalah C16 A / 30 mA. Dalam hal ini, tanda "C" di depan nilai nominal menunjukkan banyaknya pengoperasian pelepasan elektromagnetik (kelas perangkat). Huruf "C" menunjukkan bahwa pelepasan elektromagnetik akan beroperasi ketika 16A nominal terlampaui 5-10 kali.
Video di bawah ini menjelaskan cara kerja difavtomat dan apa yang terdiri dari:
Cakupan
Mengapa menggunakan otomaton diferensial jika ada dua perangkat pelindung terpisah (RCD dan otomat), yang masing-masing menjalankan fungsinya?
Keuntungan utama difavtomata - kekompakan. Dibutuhkan lebih sedikit ruang pada rel DIN di kotak distribusi listrik daripada saat memasang dua unit terpisah. Fitur ini sangat relevan ketika diperlukan untuk memasang beberapa perangkat pelindung dan pemutus sirkuit di switchboard. Dalam hal ini, dengan menginstal diffactomatoes, seseorang dapat secara signifikan menghemat ruang di switchboard dan, karenanya, mengurangi ukurannya.
Mesin diferensial secara luas digunakan untuk melindungi kabel listrik hampir di mana-mana, baik dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat lain (di berbagai lembaga dan perusahaan).
Difavtomat tidak kalah dengan yang mirip dengan karakteristik RCD dan pemutus sirkuit, jadi tidak ada batasan dalam penerapannya. Perangkat pelindung ini dapat dipasang baik pada input (sebagai cadangan) dan pada saluran listrik yang keluar untuk memastikan keselamatan kebakaran, keselamatan orang-orang dalam kaitannya dengan kejutan listrik, serta untuk melindungi terhadap arus berlebih.
Di sini kami telah mempertimbangkan perangkat, tujuan dan prinsip operasi dari difactom tersebut. Kami harap informasi yang diberikan berguna dan menarik untuk Anda!
Apa itu difavtomat dan untuk apa?
Setiap hari seseorang dihadapkan dengan fenomena seperti arus listrik. Dia ada di mana-mana: di dalam bola lampu yang menerangi ruangan, di dalam ketel, yang mendidihkan air, dll. tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa untuk penggunaan normal perlu menggunakan peralatan khusus –UZO dan difavtomaty. Yang terakhir harus didiskusikan secara lebih rinci.
Gambar menunjukkan difavtomat
Apa itu?
Difavtomat listrik adalah perangkat yang terdiri dari pemutus sirkuit rongga 2 atau 4 dan modul perlindungan diferensial, yang disebut MDZ, yang melindungi terhadap sengatan listrik. Diftavtomat berbeda dari RCD karena merupakan perangkat yang memiliki kecepatan tinggi dan melindungi jaringan dari kelebihan beban, dan juga memiliki stabilitas mekanis yang tinggi. RCD pada gilirannya adalah tipe perangkat pelindung tipe sempit.
Prinsip operasi
Modul diff. perlindungan dan switch termasuk dalam jaringan dalam urutan tertentu, berkontribusi untuk menyediakan listrik ke MDZ penguat dan mendukung keadaan fungsionalnya. Perangkat ini memiliki sensor khusus yang disebut diff. trafo yang mencari kebocoran yang terletak pada kabel jenis daya, penguat elektronik memiliki kumparan pada output, dan juga melakukan reset.
Jika tuas berada dalam posisi “on”, MDZ akan menerima daya. Tegangan meningkat hanya jika arus beban mengalir melalui kabel daya perangkat. Setelah itu, di sensor tipe magnetik, beban dibentuk berlawanan dengan beban di sensor magnetik. Sakelar akan berada pada posisi on, tetapi karena belitan 3 tidak akan melewatkan tegangan.
Pembukaan kontak yang dipaksakan terjadi setelah reset tegangan. Dengan cara yang sama, pembukaan semua kontak perangkat di bawah pengaruh mekanisme pelindung terjadi ketika supercurrents muncul.
Bagaimana memilihnya?
Saat memilih diffavtomat, Anda harus memperhatikan jenis arus yang dilindungi oleh perangkat keras jenis ini.
Ketika membeli difavtomata harus didasarkan pada karakteristik teknis perangkat. Saat ini, perangkat dengan daya nominal 230-400V sedang diterapkan di Federasi Rusia, misalnya, perangkat dengan rating arus nominal 30A cocok untuk mesin cuci.
Adapun pengaturan perangkat keras pada output, Anda harus memberikan preferensi untuk tipe AB AB 40. Opsi ini sangat ideal.
Jenis dan produsen
Saat ini, perusahaan berikut terlibat dalam produksi difavtomat jenis ini:
IEK - opsi ini memiliki banyak keunggulan, tetapi ada satu kerugian signifikan - ambang batas kebocoran yang tidak terbatas;
Diffetomat IEK dalam gambar
Legrand - perangkat jenis ini disajikan di pasar domestik baik sebagai tipe elektronik penuh dan sebagian mekanis;
Schneider Electric - adalah salah satu perangkat paling andal dalam kategori ini;
The photo difavtomat Schneider electrician
ABB 16A - pemutusan sambungan cepat PI penutupan sebenarnya dari perangkat. Perlindungan terhadap kontak dengan bagian-bagian perangkat, melewati arus listrik;
NERAKA 12 - perangkat dapat terus bekerja dalam mode normal bahkan jika tegangan turun menjadi 50 V;
Selektif difavtomat cocok untuk pemasangan di apartemen atau di tangga;
Difoto selektif pada foto
EKF BP 32 - dalam banyak kasus, digunakan untuk menghubungkan pemanas air di kamar mandi;
16a 30ma - sesuai dengan karakteristik teknis perangkat keras ini, kelas operasi - grup C;
25a 30ma - arus pengenal dari pemutus sirkuit adalah 25 A;
Tiga fase ideal untuk pemasangan di garasi, apartemen atau rumah pribadi.
Diagram pengkabelan
Penting untuk menginstal peralatan jenis ini sesuai dengan skema khusus, yang tergantung pada indikator fase perangkat dan linieritasnya.
Diagram koneksi dari diffavtomat dalam jaringan fase tunggal
Dalam skema teknis, automaton diferensial dilambangkan dengan QD. Ini adalah persyaratan GOST 2.710-81.
Perbedaan pada skema single-line diindikasikan sebagai berikut.
Bagaimana cara menghubungkan difavtomat?
Saat ini, pemasangan jenis peralatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tidak seperti RCD, difftomat dapat dihubungkan ke jaringan tanpa grounding. Hal utama yang harus dilakukan adalah sesuai dengan semua peraturan dan aturan keselamatan.
Pada foto ada tombol di perisai
Jika kita berbicara tentang menghubungkan diphiftomate ke jaringan fase tunggal, maka opsi ini adalah peluang nyata untuk meningkatkan karakteristik teknis perangkat.
Menghubungkan mesin tik pada gambar
Untuk memahami bagaimana mesin diferensial dipasang, Anda harus mempelajari materi video yang disediakan di bawah ini:
Bagaimana cara memeriksa difavtomat?
Untuk melakukan tes difactom, Anda perlu menggunakan tombol yang disebut "test", yang tersedia pada casing perangkat. Menurut para ahli, perlu melakukan inspeksi perangkat ini sebulan sekali.
Harga
Bergantung pada lokasi outlet, biaya difavtomat akan bervariasi. Itu tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan internal perusahaan dan persaingan di pasar peralatan. Biaya rata-rata dari diffavtomat bervariasi dalam interval dari 600 hingga 1.500 rubel.
Di mana beli difavtomat?
Perusahaan perdagangan "220 Volt" Moskow, Butyrskaya str. 86 B. Toko "220-Volt" Hubungi telepon: 8 (800) 333-9-220 (bebas pulsa);
LLC "VseInstrumenty.ru" Moskow, Bratislavskaya jalan, membangun 16, membangun 1, ruang 3 Hubungi telepon: +7 (499) 681-23-55;
Eltorg LLC 41 km. Moscow Ring Road (Construction Market Mill) 1 jalur B16 / 2 Hubungi telepon: 8 (499) 391-98-09.
LLC "Fixer" Saint-Petersburg, Mechnikova Ave, 42 Telepon Kontak: + 7812938-87-67;
Perusahaan perdagangan AllInstruments. Ru St. Petersburg, Engels Prospect 134, membangun 1, huruf A, pom. Telepon 17-N Kontak: 812309-53-93 untuk fisik. Orang;
Perusahaan perdagangan Posuda-market.rf Ligovsky 50, St. Petersburg Hubungi telepon: +7 (964) 390-35-74.
Perlu memperhatikan khusus untuk pembelian peralatan jenis ini. Keamanan dan kualitas semua anggota keluarga akan tergantung pada kualitas dan jenis yang dibeli oleh difavtomate. Tetapi menurut spesialis yang berpengalaman, hanya perangkat profil tunggal yang harus dipilih untuk jaringan, tanpa banyak pekerjaan. Lagi pula, perangkat multifungsi, seperti yang dimiliki peraturan, lebih buruk daripada yang memiliki profil sempit.
Video
Lihatlah video apa yang harus dipilih - RCD atau Difftomat:
Dalam kebanyakan kasus, disarankan untuk menginstal RCD, daripada difavtomat. Namun, semuanya tergantung pada karakteristik masing-masing jaringan.
Wizard rumah daring
Hari ini, masalah keamanan memberi perhatian khusus. Orang itu ingin melindungi dirinya dari semua situasi abnormal yang dapat terjadi bahkan di ruang tamunya. Lindungi dan gunakan peralatan khusus. Sekarang semua masalah yang terkait dengan terjadinya korsleting, meningkatkan norma-norma maksimum beban kerja, dan bahkan dalam arus bocor diselesaikan.
Perangkat gabungan, di mana ada pemutus sirkuit dan perangkat dengan penutupan pelindung (RCD), disebut pemutus sirkuit diferensial. Listrik juga disingkat sebagai eiffematy mereka.
Semua fungsi perlindungan ada dalam satu kasus, yang sangat nyaman dalam waktu cepat kami, di mana tidak ada satu menit pun untuk memahami masalah ini.
Perselisihan setelah munculnya perangkat semacam itu tidak surut hingga sekarang. Beberapa percaya bahwa mesin perlindungan tegangan berlebih otomatis yang efektif, tetapi mereka cukup untuk sebagian besar fungsi dan RCD klasik.
Meskipun orang yang sederhana tidak membahas masalah pemasangan kabel listriknya sendiri, dia bahkan tidak dapat memikirkan berapa banyak jebakan yang dapat dijumpai di sini. Laki-laki di jalan hampir tidak bisa mendengar nama-nama sederhana, apalagi mempelajari fitur-fitur fungsional.
Ringkasan artikel:
Apa yang harus dipilih?
Para ahli tahu tentang prinsip kerja difavtomat dan UZO. Di sini Anda tidak bisa hanya membandingkan, berbicara tentang beberapa jenis perangkat dalam kategori lebih banyak, lebih baik dan lebih kuat.
Mereka memiliki karakteristik yang hampir sama, jika yang terakhir masih terpasang otomatis. Ini mirip dengan perbandingan set mobil karet untuk musim dingin dan musim panas, memilih dari mereka satu pilihan yang benar. Mereka dibutuhkan untuk satu tujuan, tetapi kondisi penggunaannya sangat berbeda.
Pertama lihat di tempat di mana peralatan akan dipasang. Mungkin ada fitur kecil mereka. Sebagai contoh, perisai kecil, ada kelemahan dalam koneksi, dan aspek keuangan tidak dibatalkan. Beberapa kriteria dapat diabaikan, dan beberapa mempertajam perhatian mereka.
Jika perlindungan dasar dari satu pelanggan akhir atau garis sederhana diperlukan, maka difavtomat akan paling sesuai.
Spasi
Biasanya dalam kondisi kehidupan modern setiap orang memiliki panel distribusi tenaga kecil. Itu selalu tersumbat dengan berbagai kabel tambahan yang mudah menjadi bingung. Semua kabel dibagi menjadi subkelompok, dan kemudian berasal dari masing-masing perangkat.
Jika Anda ingin menghubungkan peralatan listrik di sana, itu akan sulit, terutama jika semua pekerjaan perbaikan telah selesai. Ini bukan tahap yang paling menyenangkan, ketika Anda perlu menukar semua modul, sehingga perangkat baru akhirnya akan masuk ke sana.
Semua orang tahu betul bahwa RCD tidak melindungi kabel dari arus berlebih. Ini juga dilindungi dengan senjata otomatis. Setiap perangkat tambahan memiliki sakelar sendiri. Akibatnya, ada banyak ruang ekstra di sikat, karena tidak ada yang akan cocok di dalamnya.
Itulah mengapa setiap jenis difavtomat menempati ruang yang jauh lebih sedikit, yang mengarah ke kerja yang lebih fleksibel dan kemungkinan penambahan peralatan baru.
Tema baru telah muncul di pasar - ini adalah salah satu modul difavtomaty. Mereka sangat mirip dalam semua fungsi AVDT, yaitu, ada RCD dan perangkat otomatis, tetapi semua ini terletak dalam satu kasus, yang secara nyata membebaskan ruang.
Kompleksitas
Untuk menginstal, Anda perlu menghabiskan beberapa menit, dan terkadang beberapa jam. Setiap penunjukan pada diagram dibaca dengan baik. Satu operasi terkadang membutuhkan waktu yang lama. Instalasi berkualitas tinggi selalu dilakukan dengan bantuan alat khusus - ini adalah caplak, penari telanjang dan banyak lagi. Ini menghemat waktu Anda.
Jika peralatan tersebut tidak tersedia, maka lebih baik untuk tidak mulai melakukan sesuatu sendiri. Lebih baik memberikan kinerja dari pekerjaan ini kepada master, setelah semua kita berurusan dengan perangkat yang tidak aman untuk para penggemar.
Putuskan sambungan
Cara mana untuk memilih lebih baik untuk memilih - kadang-kadang itu adalah tugas yang paling sulit. Peralatan pelindung dibuat untuk memastikan bahwa daya dimatikan dengan kecepatan kilat jika terjadi kecelakaan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka perlindungan dipicu dan perangkat dimatikan.
Kita harus segera mulai mencari penyebab kerusakan ini. Kadang-kadang ini adalah rangkaian sederhana, tetapi ada kebocoran arus. Seringkali baris perlu reboot seluruh sistem. Ada beberapa alasan, jadi mungkin perlu banyak waktu untuk mengklarifikasi semua keadaan.
"Otomatis + UZO" dalam hal ini muncul dalam cahaya yang paling menguntungkan, karena di sini segera jelas apa yang terjadi jika hanya satu perangkat yang dimatikan. Jika satu elemen berubah, dan kemudian pekerjaan tidak dinormalkan, maka yang kedua adalah disalahkan dengan metode pengecualian.
Perincian
Tidak ada teknologi tanpa masalah. Semuanya dapat terjadi dari waktu ke waktu. Hal utama adalah menemukan dan memperbaikinya tepat waktu. Bipolar difavtomaty dalam hal ini tidak terkecuali.
Masalah yang sering terjadi dalam rilis termal. Itu bisa berhenti bekerja pada beban kecil apa pun. Sangat sulit untuk mengidentifikasi orang biasa tanpa pendidikan khusus. Karena itu, hampir semua kerusakan langsung berkaitan dengan panggilan seorang tukang listrik. Anda tidak perlu memperparah situasi sendiri, jika Anda tidak memahami masalah ini.
Keuangan
Landasan selalu dalam kasus seperti itu adalah masalah keuangan. Itu telah menghancurkan beberapa pembeli yang ingin menghemat uang, dan kemudian dipaksa membayar beberapa kali lebih banyak untuk semua peralatan yang rusak. Hampir semua peralatan listrik modern cukup andal. Mereka telah menjamin pekerjaan jangka panjang.
Jangan lupa tinggalkan uang untuk semua pekerjaan instalasi. Ini kadang-kadang lebih penting daripada perangkat yang lebih mahal dan fungsional. Mengapa AVDT dapat berfungsi - diketahui oleh teknisi listrik mana pun. Jika Anda meraba-raba dalam teknik elektro, juga mudah untuk membedakan bahwa hanya RCD yang rusak.
Jika Anda memiliki flap yang besar dan berkualitas tinggi dengan tempat yang gratis, maka itu layak untuk mendapatkan skor maksimal, dan tidak menghemat ruang. Selalu simpan cadangan, tetapi penghematan berlebihan juga berbahaya.
Sebarkan semuanya ke dalam kelompok sehingga Anda dapat melihat dengan jelas apa itu. Tambahan 20-30 modul hanya membutuhkan biaya sekitar 500 rubel - ini bukan tempat di mana Anda perlu memotong anggaran.
Kesimpulan
Foto-foto indiftomat selalu terlihat lebih terhormat. Semua opsi memiliki hak untuk ada. Tapi sekarang sudah biasa untuk memperkenalkan penghematan di mana-mana, itu sebabnya mereka memilih peralatan listrik gabungan, di mana beberapa fungsi dinyalakan segera.
Biasanya untuk satu orang yang memiliki mesin cuci, lemari es, pemanas air dan peralatan sejenis, perangkat anggaran dipilih. Ini mungkin model klasik dari Schneider dengan jumlah yang tidak melebihi 2.000 rubel.
Lebih mahal akan biaya RCD untuk sekelompok orang yang memiliki soket di dapur, kamar mandi yang luas, "pencuci", boiler, pencahayaan. Semua ini memerlukan switch terpisah. Akibatnya, proyek akan menelan biaya dengan semua konsekuensi dalam jumlah 6-7 ribu rubel.
Konsumsi kelompok selalu mengarah pada biaya tambahan. Jumlahnya bisa mencapai hingga 10 ribu rubel. Setelah berurusan dengan peralatan listrik, Anda sudah bisa dengan aman melakukan hal-hal lain. Pengkabelan tidak dapat mengubah 10-15 tahun ke depan.
Apa itu diff otomatis di listrik
Apa itu difavtomat dan apa gunanya?
Mesin otomatis diferensial adalah perangkat listrik gabungan tegangan rendah yang menggabungkan fungsi dua perangkat pelindung dalam satu kasus - UZO dan sakelar otomatis. Karena ini, produk ini cukup populer dan banyak digunakan baik dalam kondisi hidup maupun dalam produksi. Dalam artikel ini kita akan melihat perangkat, tujuan dan prinsip pengoperasian tipografi.
Tujuan
Pertimbangkan secara singkat apa yang dibutuhkan difavtomat. Penampilannya digambarkan dalam foto:
Pertama, aparatus listrik ini berfungsi untuk melindungi sebagian jaringan listrik dari kerusakan akibat aliran arus keluar yang melaluinya, yang terjadi saat terjadi overload atau korsleting (fungsi saklar otomatis). Kedua, mesin otomatis diferensial mencegah terjadinya kebakaran dan sengatan listrik yang disebabkan oleh orang-orang sebagai akibat kebocoran listrik melalui isolasi kabel yang rusak pada saluran kabel listrik atau alat rumah tangga yang cacat (fungsi dari perangkat penghentian pelindung).
Perangkat dan prinsip operasi
Untuk mulai dengan, kami memberikan penunjukan pada skema sesuai dengan GOST, menurut yang jelas terlihat apa yang difavtomat terdiri dari:
Penunjukan menunjukkan bahwa elemen utama dari desain difavtomat adalah transformator diferensial (1), elektromagnetik (2) dan termal (3) trippers. Di bawah ini kami jelaskan secara singkat masing-masing elemen ini.
Trafo diferensial memiliki beberapa lilitan, tergantung pada jumlah kutub perangkat. Elemen ini membandingkan arus beban pada konduktor dan dalam kasus asimetri mereka, yang disebut arus bocor muncul pada keluaran gulungan sekunder transformator ini. Dia memasuki tubuh awal, yang tanpa penundaan, melepaskan kontak kekuatan mesin.
Juga harus disebutkan tentang tombol uji perlindungan "TEST". Tombol ini terhubung secara seri dengan hambatan, yang dihidupkan baik oleh belitan yang terpisah pada transformator atau secara paralel dengan salah satu yang sudah ada. Ketika Anda menekan tombol ini, resistensi menciptakan ketidakseimbangan buatan dari arus - arus diferensial muncul dan difacto harus bekerja, yang menunjukkan kondisi baiknya.
Pelepasan elektromagnetik adalah elektromagnet dengan inti yang bekerja pada mekanisme shutdown. Elektromagnet ini memicu ketika arus beban mencapai ambang pemicu - ini biasanya terjadi ketika sirkuit pendek terjadi. Rilis ini langsung memicu, dalam hitungan detik.
Rilis panas melindungi jaringan listrik terhadap beban berlebih. Secara struktural, itu adalah pelat bimetalik, yang cacat ketika arus beban melebihi nilai nominal untuk perangkat ini mengalir melaluinya. Setelah mencapai posisi tertentu, pelat bimetal berfungsi pada mekanisme untuk mematikan difavtomat. Aktivasi rilis termal tidak segera terjadi, tetapi dengan waktu tunda. Waktu respons berbanding lurus dengan besarnya arus beban yang mengalir melalui mesin diferensial, dan juga tergantung pada suhu sekitar.
Kasus ini menunjukkan ambang operasi dari trafo diferensial - arus bocor di mA, arus pengenal pelepasan panas (di mana ia bekerja tanpa batas) di A. Contoh penandaan pada kasus adalah C16 A / 30 mA. Dalam hal ini, tanda "C" di depan nilai nominal menunjukkan banyaknya pengoperasian pelepasan elektromagnetik (kelas perangkat). Huruf "C" menunjukkan bahwa pelepasan elektromagnetik akan beroperasi ketika 16A nominal terlampaui 5-10 kali.
Video di bawah ini menjelaskan cara kerja difavtomat dan apa yang terdiri dari:
Cakupan
Mengapa menggunakan otomaton diferensial jika ada dua perangkat pelindung terpisah (RCD dan otomat), yang masing-masing menjalankan fungsinya?
Keuntungan utama difavtomata - kekompakan. Dibutuhkan lebih sedikit ruang pada rel DIN di kotak distribusi listrik daripada saat memasang dua unit terpisah. Fitur ini sangat relevan ketika diperlukan untuk memasang beberapa perangkat pelindung dan pemutus sirkuit di switchboard. Dalam hal ini, dengan menginstal diffactomatoes, seseorang dapat secara signifikan menghemat ruang di switchboard dan, karenanya, mengurangi ukurannya.
Mesin diferensial secara luas digunakan untuk melindungi kabel listrik hampir di mana-mana, baik dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat lain (di berbagai lembaga dan perusahaan).
Difavtomat tidak kalah dengan yang mirip dengan karakteristik RCD dan pemutus sirkuit, jadi tidak ada batasan dalam penerapannya. Perangkat pelindung ini dapat dipasang baik pada input (sebagai cadangan) dan pada saluran listrik yang keluar untuk memastikan keselamatan kebakaran, keselamatan orang-orang dalam kaitannya dengan kejutan listrik, serta untuk melindungi terhadap arus berlebih.
Di sini kami telah mempertimbangkan perangkat, tujuan dan prinsip operasi dari difactom tersebut. Kami harap informasi yang diberikan berguna dan menarik untuk Anda!
Tentunya Anda tidak tahu:
Diftautomat atau RCD. Perangkat RCD. Menghubungkan suatu listet
Listrik rumah cukup kompleks dan beragam topik, dan disarankan untuk mengetahui rincian utama untuk setiap pemilik rumah, karena tidak hanya biaya tunai tetapi juga keamanan rumah Anda tergantung padanya. Dalam artikel ini kami akan mencoba mencari tahu apa yang lebih baik - difavtomat atau UZO.
Pengantar topik, atau apa itu difavtomat?
Untuk menghadapi masalah ini, pertama-tama cobalah untuk menentukan konsep dasar. Jadi, difavtomat.
Perangkat, yang disebut pemutus sirkuit diferensial, berhasil menggabungkan fungsi dari kedua RCD dan pemutus sirkuit konvensional. Mesin ini melindungi seseorang dalam kasus kontak dengan bagian-bagian yang terbuka dari bagian konduktif dari kawat atau bagian-bagian dari jaringan listrik yang berada di bawah tegangan karena kerusakan kabel atau faktor serupa lainnya. Sampai saat ini, ada sejumlah besar perangkat seperti itu, yang dirancang untuk berbagai arus kerja, dan untuk arus kebocoran yang berbeda.
Fitur pembeda utamanya adalah bahwa ia terdiri dari dua bagian fungsional yang terpisah: pemutus sirkuit (dua atau empat tiang), serta modul untuk perlindungan terhadap sengatan listrik. Instalasi difavtomat harus dilakukan secara eksklusif pada DIN-rel, dan desain ini membutuhkan ruang yang jauh lebih sedikit daripada kombinasi RCD dan pemutus sirkuit.
Mengingat waktu kecepatan, yang hanya 0,04 detik, automata diferensial memberikan perlindungan yang paling memadai terhadap cedera manusia oleh listrik di hampir semua kondisi operasi. Juga penting bahwa automaton diferensial secara kualitatif melindungi perangkat di jaringan dari beban berlebih, yang pasti timbul selama berbagai jenis keadaan darurat. Dan lagi. Desainnya menyediakan pemadaman listrik tercepat dalam kondisi di mana lonjakan daya lebih dari 250 V diamati pada setiap bagian dari jaringan.
Mengingat karakteristik jaringan listrik domestik yang tidak menyenangkan, serta tingkat kemundurannya, karakteristik terakhir sangat penting.
Keuntungan utama dari difavtomata
• Kecepatan respons sangat tinggi.
• Perlindungan peralatan terhadap lonjakan daya dan pengoperasian beban berlebih.
• Kemungkinan pengoperasian dalam kondisi dari -25 hingga +50 derajat Celcius.
• Ambang batas besar untuk daya tahan.
Apa itu RCD?
Tidak mungkin mengabaikan "lawan" kedua dalam perselisihan tentang "difavtomat atau RCD". Apa itu RCD?
Singkatan ini adalah singkatan dari "perangkat pelindung". Tripping dilakukan ketika mendeteksi adanya kebocoran arus. Sederhananya, berapa banyak arus yang datang ke perangkat melalui satu kawat, karena banyak harus melalui bagian lain dari kabel. Jika saat ini mulai masuk ke tanah atau melalui kabel tanah, perlindungan langsung tersandung, segera putuskan jaringan dari sumber listrik.
Sistem semacam itu harus (!) Diletakan pada roset, serta ketel uap, mesin cuci dan kompor listrik. Perangkat semacam itu tidak melindungi (!) Peralatan dan pengkabelan Anda dari sistem yang kelebihan beban atau arus pendek.
Keadaan terakhir sangat sering tidak diperhitungkan oleh pseudo-listrik, yang demi skema yang lebih murah sering menggunakan persis RCD. Selain itu, ada minat tentara bayaran ketika dikeluarkan untuk otomat diferensial, yang biayanya lebih tinggi.
Informasi Perangkat Dasar
Apa prinsip operasi RCD? Karyanya didasarkan pada respons sensor arus terhadap perubahan arus diferensial di konduktor.
Apa itu sensor arus? Ini adalah trafo yang paling umum, tetapi dibuat sesuai dengan jenis inti toroidal. Ambang batas diatur menggunakan relay magnetoelectric dengan sensitivitas yang sangat tinggi.
Penting untuk dicatat bahwa semua UZO yang dibuat sesuai dengan skema klasik ini adalah perangkat yang sangat andal dan sederhana, memiliki keandalan dan keandalan yang sangat tinggi.
Perlu diingat bahwa saat ini ada RCD elektronik, yang didasarkan pada sirkuit elektronik khusus. Relay atau rangkaian bekerja pada mekanisme, yang membuka rangkaian listrik jika diperlukan. Ini adalah apa yang termasuk perangkat RCD.
Apa rincian aktuatornya?
Dari grup kontak langsung, atur ke arus maksimum.
Mata air, yang secara langsung membuka rangkaian, jika ada malfungsi yang diamati dalam operasinya.
Jika Anda ingin secara independen menguji perangkat untuk kinerja, itu akan cukup untuk mengklik tombol "Test". Dalam hal ini, arus secara artifisial diterapkan pada gulungan sekunder, dan relai diaktifkan (harus, dalam hal apapun). Jadi, jika perlu, Anda dapat dengan mudah dan tanpa biaya apa pun dapat memeriksa kesehatan semua peralatan Anda.
Prinsip pengoperasian RCD
Jika kita berbicara tentang operasi normal, maka arus (I1 = I2) mengalir ke arah yang berlawanan, mendorong arus magnetik di lilitan sekunder transformator (F1 = F2). Mereka memiliki nilai yang sama, karena mereka saling memberi kompensasi satu sama lain. Karena arus dalam gulungan sekunder dalam kasus ini hampir nol, relai tidak dapat diaktifkan.
Operasi RCD dengan kebocoran
Kontak dengan bagian konduktif menghasilkan arus bocor. Dalam hal ini, arus I1 tidak sama dengan I2, dan oleh karena itu arus muncul dalam gulungan sekunder, besarnya yang cukup untuk memicu relay pelindung. Ini memprovokasi pegas, RCD dimatikan.
Perbedaan antara kedua sistem proteksi
Untuk melanjutkan narasi kita lebih lanjut, kita juga harus mencari tahu apa perbedaan antara RCD dan difavtomat. Tidak dapat dikatakan bahwa perbedaan itu begitu kardinal, tetapi mereka masih ada.
Perlu dicatat bahwa cakupan masalah ini sangat penting, karena bahkan beberapa ahli listrik terkadang tidak dapat membedakan antara perangkat ini. Namun, tidak ada yang mengejutkan di sini: mereka sangat mirip bahkan dalam foto.
Perbedaan utama antara difavtomat dan RCD adalah bahwa mereka dimaksudkan untuk beberapa tujuan berbeda. Kami telah menyebutkan hal ini di atas, tetapi kami akan mengulanginya lagi: RCD tidak dapat digunakan untuk melindungi peralatan dan kabel dari kelebihan beban atau arus pendek! Selain itu, sebelum RCD, sangat penting untuk memasang pemutus sirkuit yang akan menyelamatkan perangkat itu sendiri dari masalah semacam ini. Ini adalah bagaimana UZO berbeda dari diphiftomate.
Pastikan untuk mempertimbangkan hal ini saat membeli atau berkonsultasi dengan ahli listrik yang "serius" yang senang menghemat peralatan Anda sendiri.
Dalam rencana ini, difultomat jauh lebih baik, karena menggabungkan RCD dan switch otomatis dalam satu kasus. Dengan demikian, perangkat semacam ini tidak hanya melindungi seseorang dari sengatan listrik, tetapi juga menghemat kabel dan peralatan Anda dari kejenuhan dalam kasus korsleting. Jadi, RCD dan difavtomat, perbedaan antara yang baru saja kita ungkapkan, adalah mekanisme yang agak berbeda.
Sekali lagi kita ingat bahwa automaton diferensial dapat digunakan sebagai sekering di rumah-rumah di mana ada bahaya konstan beban berlebihan kronis dalam jaringan.
Ini adalah perbedaan rinci antara RCD dan diphavtomat. Tapi bagaimana cara membuat pilihan yang tepat di toko? Setelah semua, kami telah mengatakan bahwa perangkat ini sangat mirip satu sama lain, bahkan dalam foto.
Kami membeli dengan benar!
Pertama, perhatikan langsung nama perangkat itu sendiri. Saat ini, hampir semua pabrikan akhirnya bertemu dengan konsumen, berkeinginan untuk menunjukkan pada casing perangkat itu sendiri apakah itu difavtomat atau UZO di depan Anda. Dan karena itu kami tidak akan merekomendasikan membeli peralatan serupa yang dibuat di China. Orang-orang Asia yang tidak usil tidak menunjukkan apa pun, atau melakukannya dengan menggunakan notasi yang jelas.
Kira-kira kategori yang sama mencakup saran tentang pembacaan tanda yang hati-hati, yang harus selalu ditunjukkan semuanya pada casing perangkat yang sama atau pada kemasannya (opsi yang kurang dapat diandalkan).
Jadi, jika Anda melihat pada kasus hanya besarnya arus pengenal (16, misalnya), dan tidak ada huruf di depan sebutan ini, maka Anda memegang RCD. Perhatikan bahwa "16" dalam hal ini berarti "amp". Jika sebelum angka ada huruf B, C atau D, maka Anda memiliki difavtomat di tangan Anda. Huruf-huruf menunjukkan karakteristik khas dari rilis termal dan elektromagnetik, tetapi pada tingkat rumah tangga tidak perlu memberi perhatian khusus kepada mereka.
Selain itu, tidak ada salahnya untuk melihat juga pada diagram pengkabelan. Metode ini agak lebih rumit, tetapi memberikan jaminan diferensiasi 100%. Informasi ini juga harus ditampilkan di enklosur. Jadi, jika rangkaian hanya menunjukkan adanya suatu difactom dengan penetapan "Test", maka ada RCD di depan Anda (jangan bingung!). Dengan demikian, jika ada "Test" di sana dan gulungan pelepasan ditunjukkan, maka Anda memegang otomat diferensial di tangan Anda.
Akhirnya, masuk akal juga untuk memperhatikan keseluruhan dimensi. Jika kita berbicara tentang model lama diphavomat, mereka jauh lebih luas daripada RCD. Pada masa itu, mereka tidak tahu cara menghasilkan releasers yang cukup kompak, dan karena itu mereka membutuhkan volume internal yang lebih besar. Perhatian! Semua automata diferensial modern hanya mengambil sedikit ruang!
Namun, penting untuk memperingatkan Anda bahwa mereka tidak akan membayar perhatian serius ke titik terakhir, karena saat ini ada sejumlah besar perangkat yang ukurannya benar-benar identik.
Pergi ke hal utama
Jadi, difavtomat atau UZO? Kesimpulan apa yang dapat dibuat atas dasar yang telah disebutkan sebelumnya? Apa yang lebih baik untuk dipilih, mana yang lebih andal dan sesuai untuk operasi dalam realita domestik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan membandingkan perangkat dengan enam indikator sekaligus. Setelah membandingkan semua pro dan kontra, kami akan mencoba untuk mencapai konsensus.
Volume yang ditempati oleh perangkat di dasbor
Tentu saja, dalam aspek ini setiap perbedaan yang signifikan dapat dilihat hanya oleh orang-orang yang memiliki ruang yang sangat sedikit di apartemen, yang tidak memungkinkan untuk menandai panel listrik yang normal di lorong. Namun, mengingat keinginan universal untuk kekompakan dan keindahan, mayoritas di negara kita. Selain itu, lebih baik untuk menempatkan semuanya terlebih dahulu dalam jumlah terkecil yang mungkin, karena selanjutnya perisai tidak perlu diperluas jika perlu menginstal peralatan listrik yang lebih kuat di apartemen.
Jadi, saat ini, RCD (tiga-fase - termasuk) menempati lebih banyak ruang di panel daripada diferensial otomatis. Apa alasannya? Pembaca yang paling penuh perhatian sendiri dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di artikel.
Kami telah berbicara tentang perlunya memasang perlindungan otomatis di depan RCD, sehingga karena ini, seluruh struktur di panel mulai mengambil lebih banyak ruang. Jika Anda memasang mesin diferensial di sana, Anda dapat menghemat sejumlah ruang. Sebagai contoh: dalam kasus standar, RCD dengan switch-off otomatis menempati tiga modul sekaligus, sementara perangkat otomatis diferensial hanya membutuhkan dua.
Jadi, dalam "putaran" ini, difavtomat menang, membiarkannya meninggalkan ruang untuk perluasan struktur.
Instalasi mudah
Seperti dalam kasus lain, bagi banyak ahli listrik itu adalah kecepatan dan kesederhanaan pemasangan seluruh struktur yang penting. Jika Anda tertarik untuk menginstal RCD, fase ini mengarah ke switch, dan dari outputnya jumper dipasang ke input dari perangkat shutdown. Nol juga terhubung ke input. Perlu dicatat bahwa ada beberapa diagram koneksi yang dipelajari ahli listrik profesional. Sebagai aturan, mereka tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana cara memasang mesin diferensial?
Dan bagaimana dengan koneksi difavtomata? Jika kita berbicara tentang automaton diferensial, maka fase dan nol segera menempel ke terminal input perangkat, sehingga dalam skema umum ada lebih sedikit jumper dan transisi. Dengan demikian, struktur internal pelat juga sangat disederhanakan.
Dengan demikian, hubungan difactom jauh lebih mudah dan lebih cepat, sehingga dalam hal ini kami dengan percaya diri memberikan kemenangan kepadanya.
Manfaat operasi
Secara teoritis, kita dapat berasumsi bahwa sekali di garis soket di kamar mandi RCD dioperasikan. Anda dapat segera berasumsi bahwa ada kebocoran di suatu tempat di telepon. Tentu saja, algoritma pemecahan masalah agak lebih rumit, tetapi kesimpulan utama dapat ditarik segera.
Jika pemutus sirkuit dimatikan, maka alasannya cukup jelas: beban berlebih atau korsleting. Anda hanya perlu mencari tahu penyebabnya dan menghilangkannya. Mengingat bahwa alasan untuk menonaktifkan mesin lebih atau kurang jelas, ini tidak akan begitu sulit.
Dan sekarang mari kita mempertimbangkan semua hal yang sama, tetapi dengan mengacu pada otomaton diferensial. Ketika Anda mematikannya, alasannya segera tidak jelas, jadi Anda harus memeriksa semua penyebab yang diketahui. Dengan demikian, akan membutuhkan lebih banyak waktu. Ini adalah bagaimana UZO berbeda dari diphiftomate dalam hal ini.
Jadi, pada tahap ini, kami akan memberikan preferensi pada RCD.
Masalah biaya
Karena saat ini ada sejumlah besar produsen yang paling beraneka ragam di pasar, pertimbangkan biaya produk EKF, yang cukup populer di kalangan ahli listrik profesional. Jadi, standar EKF-difavtomat pada 16 A berharga sekitar 600 rubel, RCD untuk biaya ampere yang sama biayanya sama dengan 600 rubel, dan perangkat yang memutus dijual seharga sekitar 40 rubel. Dengan membeli semua yang sama di situs khusus, Anda dapat mengandalkan shutdown otomatis, yang dalam kasus seperti itu dijual hampir untuk berat.
Sebelum menghubungkan diffavtomat, Anda harus memastikan bahwa tidak ada perubahan tegangan yang sering dan tiba-tiba. Kenapa kita membicarakan ini? Ini akan menjadi jelas setelah mempertimbangkan masalah penggantian peralatan ini.
Mengingat fluktuasi biaya tergantung pada pemasok, sulit untuk berbicara tentang keuntungan dari satu atau opsi lain.
Kehidupan pelayanan dan biaya penggantian
Seperti yang Anda bisa berasumsi, karakteristik kriteria ini secara otomatis mengikuti dari yang sebelumnya. Semua orang tahu bahwa setiap peralatan listrik memiliki kehidupan layanan tertentu, setelah itu menjadi tidak aman untuk mengoperasikannya. Mari kita berasumsi bahwa untuk satu alasan atau lainnya, RCD atau pemutus sirkuit telah gagal. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ubah bagian yang gagal, setelah itu sistem akan terus berfungsi seperti sebelumnya.
Tetapi dengan difavtomat situasinya tidak begitu mudah. Anggaplah bahwa gulungan dari salah satu unit perjalanan gagal, sementara RCD internal selama pengujian menunjukkan kinerja penuhnya. Sayangnya, tetapi tidak masalah, karena dalam hal apapun Anda harus mengganti seluruh difavtomat, harga yang membuat acara ini sangat tidak menguntungkan. Jauh lebih mudah untuk mengganti mesin kopek, yang paling sering gagal.
Jadi, di babak ini, kemenangan kembali untuk RCD.
Keandalan operasi
Dipercaya secara luas di antara para ahli bahwa perangkat yang menggabungkan beberapa fungsi sekaligus kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan mesin yang dirancang hanya untuk satu hal. Jadi RCD atau difavtomat? Apa yang harus dipilih untuk memastikan keandalan tertinggi?
Seseorang dapat berdebat tentang hal ini untuk waktu yang lama, tetapi prakteknya telah menunjukkan dengan jelas bahwa sebenarnya persentase kegagalan hampir sama. Ada kemungkinan bahwa parameter ini hanya bergantung pada pabrikan. Jadi dalam hal ini, sangat sulit untuk menyimpulkan bahwa perangkat memiliki keunggulan yang jelas.
Satu hanya dapat mengatakan bahwa RCD, kabel yang dianggap oleh kami di atas, menyiratkan keandalan yang lebih besar dalam kondisi penurunan tegangan domestik. Wajar jika Anda tidak lupa untuk menghubungkan di depannya shutdown otomatis, seperti yang telah berulang kali disebutkan di atas.
Jadi, dalam banyak kasus, itu adalah RCD yang akan menjadi pilihan terbaik. Namun, semuanya tergantung pada karakteristik jaringan Anda, serta ukuran panel listrik.
20 foto kucing yang dibuat pada waktu yang tepat Kucing adalah makhluk luar biasa, dan semua orang tahu tentang ini. Dan mereka sangat fotogenik dan selalu tahu bagaimana berada pada waktu yang tepat dalam aturan.
Nenek moyang kita tidak tidur seperti yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan salah? Ini sulit dipercaya, tetapi para ilmuwan dan banyak sejarawan cenderung percaya bahwa manusia modern tidak tidur sama sekali seperti nenek moyangnya yang kuno. Awalnya.
Jangan pernah melakukan ini di gereja! Jika Anda tidak yakin apakah Anda berperilaku baik di gereja atau tidak, maka Anda mungkin tidak melakukan hal yang benar. Ini daftar yang mengerikan.
Bertentangan dengan semua stereotipe: seorang gadis dengan kelainan genetik yang langka menaklukkan dunia mode Nama gadis ini adalah Melanie Gaidos, dan dia menerobos ke dunia mode dengan cepat, mengejutkan, mengilhami, dan menghancurkan stereotip bodoh.
Bagaimana rasanya menjadi perawan di usia 30? Yang menarik, wanita yang belum melakukan hubungan seks hampir mencapai usia paruh baya.
Bagaimana terlihat lebih muda: potongan rambut terbaik bagi mereka yang berusia di atas 30, 40, 50, 60 Gadis dalam 20 tahun jangan khawatir tentang bentuk dan panjang rambut. Tampaknya pemuda diciptakan untuk eksperimen pada penampilan dan ikal yang berani. Namun, yang terakhir
Apa itu difavtomat dan untuk apa?
Setiap hari seseorang dihadapkan dengan fenomena seperti arus listrik. Dia ada di mana-mana: di dalam bola lampu yang menerangi ruangan, di dalam ketel, yang mendidihkan air, dll. tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa untuk penggunaan normal perlu menggunakan peralatan khusus –UZO dan difavtomaty. Yang terakhir harus didiskusikan secara lebih rinci.
Gambar menunjukkan difavtomat
Apa itu?
Difavtomat listrik adalah perangkat yang terdiri dari pemutus sirkuit rongga 2 atau 4 dan modul perlindungan diferensial, yang disebut MDZ, yang melindungi terhadap sengatan listrik. Diftavtomat berbeda dari RCD karena merupakan perangkat yang memiliki kecepatan tinggi dan melindungi jaringan dari kelebihan beban, dan juga memiliki stabilitas mekanis yang tinggi. RCD pada gilirannya adalah tipe perangkat pelindung tipe sempit.
Prinsip operasi
Modul diff. perlindungan dan switch termasuk dalam jaringan dalam urutan tertentu, berkontribusi untuk menyediakan listrik ke MDZ penguat dan mendukung keadaan fungsionalnya. Perangkat ini memiliki sensor khusus yang disebut diff. trafo yang mencari kebocoran yang terletak pada kabel jenis daya, penguat elektronik memiliki kumparan pada output, dan juga melakukan reset.
Untuk melakukan verifikasi peralatan, perlu menggunakan tombol "test".
Jika tuas berada dalam posisi “on”, MDZ akan menerima daya. Tegangan meningkat hanya jika arus beban mengalir melalui kabel daya perangkat. Setelah itu, di sensor tipe magnetik, beban dibentuk berlawanan dengan beban di sensor magnetik. Sakelar akan berada pada posisi on, tetapi karena belitan 3 tidak akan melewatkan tegangan.
Pembukaan kontak yang dipaksakan terjadi setelah reset tegangan. Dengan cara yang sama, pembukaan semua kontak perangkat di bawah pengaruh mekanisme pelindung terjadi ketika supercurrents muncul.
Bagaimana memilihnya?
Saat memilih diffavtomat, Anda harus memperhatikan jenis arus yang dilindungi oleh perangkat keras jenis ini.
Ketika membeli difavtomata harus didasarkan pada karakteristik teknis perangkat. Saat ini, perangkat dengan daya nominal 230-400V sedang diterapkan di Federasi Rusia, misalnya, perangkat dengan rating arus nominal 30A cocok untuk mesin cuci.
Adapun pengaturan perangkat keras pada output, Anda harus memberikan preferensi untuk tipe AB AB 40. Opsi ini sangat ideal.
Jenis dan produsen
Saat ini, perusahaan berikut terlibat dalam produksi difavtomat jenis ini:
IEK - opsi ini memiliki banyak keunggulan, tetapi ada satu kerugian signifikan - ambang batas kebocoran yang tidak terbatas;
Diffetomat IEK dalam gambar
Legrand - perangkat jenis ini disajikan di pasar domestik baik sebagai tipe elektronik penuh dan sebagian mekanis;
Schneider Electric - adalah salah satu perangkat paling andal dalam kategori ini;
The photo difavtomat Schneider electrician
ABB 16A - pemutusan sambungan cepat PI penutupan sebenarnya dari perangkat. Perlindungan terhadap kontak dengan bagian-bagian perangkat, melewati arus listrik;
NERAKA 12 - perangkat dapat terus bekerja dalam mode normal bahkan jika tegangan turun menjadi 50 V;
Selektif difavtomat cocok untuk pemasangan di apartemen atau di tangga;
Difoto selektif pada foto
EKF BP 32 - dalam banyak kasus, digunakan untuk menghubungkan pemanas air di kamar mandi;
16a 30ma - sesuai dengan karakteristik teknis perangkat keras ini, kelas operasi - grup C;
25a 30ma - arus pengenal dari pemutus sirkuit adalah 25 A;
Tiga fase ideal untuk pemasangan di garasi, apartemen atau rumah pribadi.
Diagram pengkabelan
Penting untuk menginstal peralatan jenis ini sesuai dengan skema khusus, yang tergantung pada indikator fase perangkat dan linieritasnya.
Diagram koneksi dari diffavtomat dalam jaringan fase tunggal
Dalam skema teknis, automaton diferensial dilambangkan dengan QD. Ini adalah persyaratan GOST 2.710-81.
Perbedaan pada skema single-line diindikasikan sebagai berikut.
Bagaimana cara menghubungkan difavtomat?
Saat ini, pemasangan jenis peralatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tidak seperti RCD, difftomat dapat dihubungkan ke jaringan tanpa grounding. Hal utama yang harus dilakukan adalah sesuai dengan semua peraturan dan aturan keselamatan.
Pada foto ada tombol di perisai
Untuk menghubungkan difavtomat di panel, Anda hanya perlu menentukan fase perangkat dan menginstal langsung pada rel khusus.
Jika kita berbicara tentang menghubungkan diphiftomate ke jaringan fase tunggal, maka opsi ini adalah peluang nyata untuk meningkatkan karakteristik teknis perangkat.
Menghubungkan mesin tik pada gambar
Untuk memahami bagaimana mesin diferensial dipasang, Anda harus mempelajari materi video yang disediakan di bawah ini:
Bagaimana cara memeriksa difavtomat?
Untuk melakukan tes difactom, Anda perlu menggunakan tombol yang disebut "test", yang tersedia pada casing perangkat. Menurut para ahli, perlu melakukan inspeksi perangkat ini sebulan sekali.
Harga
Bergantung pada lokasi outlet, biaya difavtomat akan bervariasi. Itu tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan internal perusahaan dan persaingan di pasar peralatan. Biaya rata-rata dari diffavtomat bervariasi dalam interval dari 600 hingga 1.500 rubel.
Di mana beli difavtomat?
Sebelum membeli perangkat keamanan, Anda harus menanyakan apakah penjual memiliki semua sertifikat kualitas yang diperlukan.
Perusahaan perdagangan "220 Volt" Moskow, Butyrskaya str. 86 B. Toko "220-Volt" Hubungi telepon: 8 (800) 333-9-220 (bebas pulsa);
LLC "VseInstrumenty.ru" Moskow, Bratislavskaya jalan, membangun 16, membangun 1, ruang 3 Hubungi telepon: +7 (499) 681-23-55;
Eltorg LLC 41 km. Moscow Ring Road (Construction Market Mill) 1 jalur B16 / 2 Hubungi telepon: 8 (499) 391-98-09.
LLC "Fixer" Saint-Petersburg, Mechnikova Ave, 42 Telepon Kontak: + 7812938-87-67;
Perusahaan perdagangan AllInstruments. Ru St. Petersburg, Engels Prospect 134, membangun 1, huruf A, pom. Telepon 17-N Kontak: 812309-53-93 untuk fisik. Orang;
Perusahaan perdagangan Posuda-market.rf Ligovsky 50, St. Petersburg Hubungi telepon: +7 (964) 390-35-74.
Perlu memperhatikan khusus untuk pembelian peralatan jenis ini. Keamanan dan kualitas semua anggota keluarga akan tergantung pada kualitas dan jenis yang dibeli oleh difavtomate. Tetapi menurut spesialis yang berpengalaman, hanya perangkat profil tunggal yang harus dipilih untuk jaringan, tanpa banyak pekerjaan. Lagi pula, perangkat multifungsi, seperti yang dimiliki peraturan, lebih buruk daripada yang memiliki profil sempit.
Lihatlah video apa yang harus dipilih - RCD atau Difftomat:
Dalam kebanyakan kasus, disarankan untuk menginstal RCD, daripada difavtomat. Namun, semuanya tergantung pada karakteristik masing-masing jaringan.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Pelindung distributif untuk mesin otomatis dan meteran listrik
Kabel satu tombol switch
Pemanas Di Bawah Lantai
Bagaimana menghubungkan Ouzo - petunjuk langkah demi langkah
Cara memasang stopkontak di dinding drywall: aturan pemasangan dan tip untuk memasang pelat bawah
Diagram sederhana dari saklar dua tempat dan tiga titik
Diagram koneksi dari meteran listrik fase tunggal: kita melakukan semuanya dengan benar
Dua fase muncul di stopkontak, apa itu dan bisakah itu diperbaiki?
Bagaimana cara membuat kabel listrik di apartemen?
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Apa warna kabel di kabel: fase, nol, bumi
Saklar berpendar
Tata letak kabel di apartemen
Wiring box untuk kabel eksternal dan tersembunyi: tipe, klasifikasi + instruksi instalasi
Landasan
Prinsip operasi dan perangkat motor listrik
Alat
Bagaimana memilih sensor gerak untuk menyalakan lampu
Alat
Perbaikan lampu LED DIY: penyebab kerusakan, kapan dan bagaimana Anda dapat memperbaiki diri sendiri
Kabel
Kabel satu tombol switch
Pemanasan
Diagram pengkabelan di rumah pribadi
Pengeposan
Apa fasa, nol dan landasan untuk?
Pemanasan
Cara membuat kabel listrik di rumah pribadi atau apartemen
Penghitung
Pemutus sirkuit
Penghitung
Tentang Kami
Pengetahuan tentang lokasi semua elemen jaringan listrik di apartemen, serta lokasi pengkabelan mungkin berguna bagi Anda selama pekerjaan perbaikan.
Artikel Menarik
Beberapa cara untuk menentukan fase dan nol
Spesifikasi Pemutus Sirkuit
Cara membunyikan motor dengan multimeter
Tester Baterai: Fitur Operasi
Pesan Populer
3 fase pemantauan tegangan relay - apa yang dibutuhkan, bagaimana ia terhubung, dan bagaimana ia dikonfigurasi
Alat
Bagaimana menghubungkan kompor listrik secara mandiri - diagram, bagian kabel, kawat yang diperlukan dan alat apa yang digunakan untuk bekerja

label: ms


content:
Perjalanan musim dingin di sebuah motor menarik jauh dari semua pecinta liburan seperti itu. Dan ini cukup dibenarkan, karena di musim dingin ada banyak kesulitan dalam mengatur masa inap yang nyaman. Karena itu, kendaraan seperti itu harus dipersiapkan dengan hati-hati untuk perjalanan jauh ke suhu di bawah nol.
Sebagian besar berkemah produksi modern menyediakan kemungkinan operasi musim dingin. Dinding dan langit-langitnya dilengkapi dengan isolasi termal khusus, yang memungkinkan menjaga suhu nyaman di dalam kabin, dan ada juga lantai ganda, fitur-fiturnya yang patut dipertimbangkan secara lebih rinci. Ada juga pemanas khusus yang dirancang untuk pemanasan ekonomis.
Jika mengendarai motor tidak dimaksudkan untuk perjalanan di musim dingin, Anda harus mengurus isolasi, komunikasi dan pemasangan peralatan yang akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan iklim mikro yang sesuai. Ini dapat dilakukan baik secara independen maupun dengan menghubungi spesialis.
Persiapan perjalanan
Seorang kemping membutuhkan pelatihan musim dingin yang tepat sama seperti kendaraan lainnya. Pertama-tama, Anda perlu memperhatikan kondisi teknis motorhome dan menghilangkan bahkan kerusakan kecil, jika ada. Pilihan terbaik adalah mengunjungi pusat layanan untuk melakukan diagnosa lengkap tentang unit dan sistem fungsional.
Sangat penting untuk mengisi penuh baterai, mengganti busi, memperhatikan kunci pintu dan meneteskan sedikit minyak ke dalamnya, yang akan mencegah kondensasi membeku.
Peralatan parkir
Jika Anda akan melakukan perjalanan panjang, Anda harus membawa satu set barang wajib, seperti tali derek, pompa, kabel korek api, minyak rem, antibeku, alat kit, sekop, sapu, sapu pertolongan pertama dan lain-lain.
Ini juga akan berguna untuk menyimpan di atas sebungkus garam, yang bisa berguna jika roda trailer membeku di tanah selama parkir jangka panjang. Selain itu, papan yang harus diletakkan di bawah roda akan membantu menghindari masalah ini. Selain itu, papan ini tidak akan memungkinkan roda untuk tenggelam ke tanah dengan kemungkinan pencairan.
Untuk menghindari pembentukan es di atap atau akumulasi air, kemping harus diparkir di bawah sedikit kemiringan. Ini akan memungkinkan air mengalir dengan bebas. Untuk berhenti lama, disarankan untuk secara berkala memeriksa persediaan air dan sistem drainase, mengisi baterai dan menyalakan mesin untuk sementara waktu. Manipulasi semacam itu akan melindungi Anda dari kemungkinan masalah dan keterlambatan dalam perjalanan Anda selanjutnya.
Cara melindungi motor dari efek dingin
Jika Anda harus meninggalkan kendaraan untuk waktu yang lama, perlu diingat bahwa selama periode ini tidak akan dipanaskan. Karena itu, Anda harus terlebih dahulu mengalirkan semua air dari komunikasi. Untuk ini, crane khusus disediakan. Untuk melakukan acara ini, Anda harus menghidupkan pompa, buka semua keran, jangan lupa tentang boiler, dan tunggu sampai air benar-benar habis. Jika prosedur ini tidak dilakukan, konsekuensi dari pembekuan komunikasi akan sangat menyedihkan, dan perbaikan akan mahal.
Konsumsi gas
Pada suhu minus, konsumsi gas meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki persediaan yang cukup, yang dirancang untuk periode tertentu. Mengingat bahwa meskipun dengan pemanasan yang baik, motor harus dipanaskan hampir secara konstan, umur satu silinder berkurang secara signifikan dan pengisian bahan bakar mungkin diperlukan setiap 5 atau 10 hari, tergantung pada kapasitas.
Jangan lupa memeriksa jumlah gas yang tersisa dari waktu ke waktu agar ketidakhadirannya tidak menjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Ketika tidak lagi mungkin menggunakan wadah untuk tujuan yang dimaksudkan, kondensat harus dikuras darinya.
Manfaat Seks Ganda
Di ruang yang dipanaskan, lantai ganda rumah motor ditempatkan tidak hanya tangki dengan air minum, industri dan air limbah, tetapi juga komunikasi lainnya, yang secara signifikan dapat menghemat ruang hidup dan tidak khawatir tentang kemungkinan cairan beku dalam sistem.
Lantai berpemanas ganda menjamin distribusi panas merata di seluruh area kemping. Dan saluran udara yang terletak di sepanjang dinding memastikan pemanasan mereka dan akan menghindari pembentukan zona dengan suhu rendah.
Di ruang di bawah lantai, Anda dapat menempatkan generator, AC dan botol gas, serta mengatur kompartemen bagasi tambahan dari berbagai ukuran di sana.
Seperti yang Anda lihat, Anda bisa tinggal di kemping di musim dingin dengan nyaman. Tetapi untuk ini dia harus diperlengkapi dan dipersiapkan dengan baik. Pabrikan modern telah menghasilkan rumah motor dengan semua yang Anda butuhkan, sehingga Anda dapat mengoperasikannya di musim panas dan musim dingin tanpa batasan.
Manfaat Perjalanan Musim Dingin
Jika Anda tidak memiliki karavan sendiri, tetapi ada keinginan besar untuk melakukan perjalanan di musim dingin, tidak masalah untuk menyewanya. Selain itu, biaya sewa akan jauh lebih rendah daripada di musim panas, yang berarti bahwa perjalanan akan lebih murah. Perusahaan yang berspesialisasi dalam penyediaan layanan tersebut menawarkan rumah motor yang lengkap untuk perjalanan jauh dengan semua yang Anda butuhkan, dari baterai cadangan hingga peralatan dapur. Karena itu, selain itu Anda hanya perlu membeli berbagai hal kecil yang akan berguna di jalan.
Keuntungan lain dari perjalanan tersebut adalah kurangnya kebutuhan untuk reservasi hotel. Untuk mengantisipasi akhir pekan yang panjang selama liburan, ini dapat menyebabkan masalah karena arus besar wisatawan. Tetapi jika Anda memiliki kemping, Anda dapat berhenti di mana saja dan menghabiskan waktu di sudut-sudut yang paling indah dan tempat-tempat populer untuk kesenangan Anda sendiri, tanpa khawatir biaya hidup akan terlalu mahal.
Re: Mempersiapkan motor untuk musim dingin
Robinzon "31 Oktober 2016 10:11 PM
perlu membuka tangki air
di bagian bawah tangki tarik steker
memastikan bahwa air gelas sepenuhnya
Tonton videonya: TOKO ANIME & BELI LOTERE di Jepang (Juni 2022).
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Send
Artikel Menarik
Akademi Bisnis MBA City
June 28,2022
Unduh peti dengan benar! Program Latihan Terbaik
June 28,2022
Kesehatan pria
June 28,2022
Direkomendasikan
Cara membuat kamera lubang jarum do-it-yourself: dua perincian peretasan kehidupan
Tips Berguna
Bagaimana mengatasi masalah matematika
Tips Berguna
Metode apa yang dapat mencegah terjadinya wasir?
Tips Berguna
Pesan Populer, 2022
Pesan Liburan
Tips Berguna
Cara menggambar kepala Minnie Mouse dengan pensil secara bertahap
Tips Berguna
Cara membantu seseorang berhenti minum
Tips Berguna
Cara membuat mesin tato di rumah
Tips Berguna
Bagaimana menemukan teman untuk seseorang di dunia modern? Di mana mencari teman sejati, orang-orang dengan minat yang sama?
Tips Berguna
Copyright 2022 \ Majalah internet bagaimana melakukan semuanya \ Lihat topik - Mempersiapkan motor untuk musim dingin

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

label: id

label: de

label: en


content:
Ketika kami bertemu dengan seorang pria muda untuk beberapa waktu, cepat atau lambat masalah ini menjadi relevan. Secara umum, dia sendiri dapat memberi tahu Anda tentang hal ini, tetapi setelah beberapa kencan, itu akan terlihat konyol. Anda perlu belajar memahami gerak-gerik dan perilakunya, maka Anda tidak perlu kata-kata, Anda selalu dapat menavigasi dengan indikator yang lebih jujur. Jadi, kami menemukan 10 tanda utama bahwa seorang pria jatuh cinta dengan Anda.
Bagaimana memahami seorang wanita bahwa seorang pria sedang jatuh cinta
Jika Anda belum memulai hubungan, maka masih harus dilihat apakah Anda bersimpati kepadanya. Dalam hal ini, Anda perlu memperhatikan bagaimana dia berperilaku dengan Anda. Dia mungkin mencoba menyoroti: mulai berbicara keras atau tertawa - ini pertanda baik. Selain itu, seorang pria yang berkomunikasi dengan Anda juga dapat mengubah nadanya. Dia berbicara kepada semua orang seperti biasa, tetapi kepada Anda - diam-diam. Pria yang jatuh cinta tanpa sadar mengikuti objek yang menjadi minatnya. Jika Anda mengalihkan perhatian Anda ke gerakan seperti itu, maka Anda dengan cepat menyadari bagaimana memahami bahwa seorang pria sedang jatuh cinta.
Jika Anda sudah membangun semacam hubungan, maka perhatikan perilakunya. Jika dia memutar sesuatu di tangannya, itu berarti dia masih gugup denganmu dan ingin menyenangkan. Ketika seorang pria menyentuh wajahnya atau meluruskan pakaiannya, dia ingin terlihat lebih baik di sebelah Anda. Semua gerakan kecil ini dapat menjawab pertanyaan yang Anda siksa sendiri: apakah dia sedang jatuh cinta?
Jika Anda sudah memiliki hubungan yang agak panjang, tetapi keraguan menyelinap, maka hanya menganalisis hidup Anda. Jika dia sering membuat konsesi, maka itu jelas bukan adil. Pria yang jatuh cinta suka kalau seorang wanita adalah bos rumahnya. Dia dengan senang hati akan memperkenalkannya kepada teman-temannya dan ini adalah tanda utama. Jika seorang wanita menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkannya.
Bahkan jika di tengah malam dia menginginkan salad sayuran, dia akan pergi dan memasak. Penting untuk mengecualikan kemungkinan pengkhianatan, karena ketika seseorang benar-benar mencintai, baginya tidak ada lagi individu dengan lawan jenis. Perlu juga dikatakan bahwa seorang pria yang sedang jatuh cinta ingin mendapatkan semuanya sekaligus (umum, rumah, keluarga, anak-anak) dengan wanita ini. Dia mungkin tidak akan membicarakan hal ini, karena Anda masih memiliki sedikit waktu bersama atau percaya bahwa secara objektif Anda tidak perlu terburu-buru dengan hal-hal serius seperti itu.
Jika Anda belajar mendefinisikan tindakannya sebagai sinyal, maka tidak akan ada lagi masalah bagi Anda, bagaimana memahami bahwa seorang pria sedang jatuh cinta. Belajarlah untuk menganalisis dan kurang mengandalkan kata-kata. Tindakan dan tindakan tidak sadar akan memberi tahu Anda kebenaran lebih cepat.
Agar tidak salah dalam menentukan apakah perlu memulai hubungan dengan pria, Anda perlu mengetahui beberapa rahasia perilaku yang tidak realistis untuk disembunyikan. Tanda-tanda ini akan selalu menunjukkan kepada gadis itu bahwa cinta pria itu saling menguntungkan dan Anda bisa mengambil risiko memulai hubungan jika Anda merasakan hal yang sama tentangnya. Jangan mencampuradukkan cinta dengan hasrat intim untuk memiliki Anda. Hati-hati, karena jiwa yang terluka sembuh untuk waktu yang sangat lama.
Bagaimana seorang pria jatuh cinta berperilaku
Ketika bertemu pria yang sedang jatuh cinta, semuanya berubah: ekspresi wajah, mata, gerakan, dan senyum. Itu menjadi terbuka, seorang pria tidak ragu-ragu menyentuh Anda dan sangat marah jika Anda berperilaku dibatasi,
Napas pria seperti itu selalu cepat. Dengar, jantung selalu berdetak lebih kuat dan lebih keras
Pria yang sedang jatuh cinta berusaha untuk selalu berada dalam suasana hati yang baik, pada yang positif. Tidak ada yang bisa menaungi cintanya untuk Anda. Dia memperlakukan semuanya dengan humor, tertawa dan mencoba untuk menjadi lucu sehingga Anda menghargai selera humornya dan akal,
Pria yang kewalahan dengan perasaan Anda terus-menerus mencoba untuk membelai atau menyentuh sesuatu. Secara tidak sadar, ini membantu mereka menyadari seksualitas mereka di bidang fisik dan mengimbangi kontak seksual yang belum terjadi di antara Anda,
Pria yang sedang jatuh cinta selalu memiliki pandangan langsung. Selama percakapan atau jeda, dia tidak memalingkan muka, tetapi mencoba untuk melihat lebih dalam ke mata Anda. Perhatikan bagaimana dia memandangmu dengan sembunyi-sembunyi, selalu terlihat sangat hangat dan penuh kasih sayang. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Anda dan tidak mencerai-beraikan dia pada gadis-gadis yang lewat,
Ketika seorang pria jatuh cinta, dia tertarik pada setiap hal kecil dalam hidup Anda. Semuanya penting baginya, bahkan apakah Anda minum kopi atau teh di pagi hari. Karena itu, ia memanggil setiap hal kecil untuk hanya mendengarkan Anda, bahkan jika ia mengatakan ini serius. Dia tidak mendengarkan apa yang Anda katakan, dia menikmati suara Anda,
Jika seorang pria memperkenalkan Anda kepada kerabat, teman, berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk menunjukkan bahwa ia dapat diandalkan dan bertanggung jawab, maka ia jatuh cinta.
Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus bertanya kepada pria itu sendiri, karena mereka lebih tidak bisa dipahami daripada wanita, dan kadang-kadang makhluk yang sangat tidak masuk akal.
Anda dapat menemukan sejuta tips di web global.konon diberikan oleh para profesional yang mengerti segalanya dalam psikologi pria. Pikirkan lebih dari sekali sebelum mengikuti tips ini:
Perilaku pria dalam cinta
Pria di hadapan Anda mulai mengangkat suaranya, memperhatikan segala macam detail kecil dunia di sekitarnya.
Penafian: Memahami bahwa seorang pria sedang jatuh cinta tidaklah sulit. Ketika ini benar, itu tidak menaikkan suara, sebaliknya, suara menjadi lebih kasar dan lebih tenang, dan semua suara menjadi satu setengah kali lebih lama. Tampaknya dia tidak ingin berbicara, tetapi sebenarnya dia sedang menunggu frasa respons untuk memahami kecepatan komunikasi Anda.
Pria muda yang jatuh cinta dengan Anda, atau tidak terlalu muda, seorang pria yang sangat dekat memeriksa sosok Anda.
Bantahan: Kesalahan lain - seorang pria yang sedang jatuh cinta, tidak tertarik pada bentuk Anda, ia tenggelam di mata Anda, ia tidak membutuhkan hal lain, hanya perhatian Anda.
Dia menghindari perhatian Anda.
Penafian: Sayangnya, jika seorang pria menggunakan metode ini, ia tidak membutuhkan bagian spiritual Anda, ia hanya perlu memiliki tubuh Anda dan tidak lebih. Wanita perceraian profesional lain untuk seks. Jangan berpikir bahwa dia pemalu atau hanya jenis khusus - dia hanya membaca beberapa brosur dengan "tips" di internet dan sekarang dia mencoba menerapkannya dalam kehidupan.
Sayangnya, satu-satunya hal yang benar-benar tepat di ujung jaringan adalah bahwa seorang pria yang sedang jatuh cinta mencoba memperkenalkan Anda kepada sebanyak mungkin kerabat dan kenalannya. Dan ini sama sekali tidak karena dia memutuskan untuk membual tentang trofi berikutnya, tidak. Laki-laki hanya anak-anak besar, dan setidaknya mereka membutuhkan persetujuan diam-diam dari kerabat untuk melanjutkan hubungan.
Bagaimana memahami bahwa seorang pria dewasa sedang jatuh cinta
Anda hanya perlu berhati-hati, dan melihat tanda-tanda yang dia sendiri berikan kepada Anda. Dalam kasus apa pun jangan mencoba untuk menemukan lebih banyak pro atau kontra dalam perilaku pria mengenai Anda, pria lebih rentan terhadap naluri, bahkan lebih dari wanita, dan karena itu jika Anda menunjukkan sedikit kesabaran, Anda akan dihargai dengan bunga.
Pria yang jatuh cinta praktis tidak berbeda dengan wanita yang jatuh cinta. Perasaan mereka mungkin meningkat atau memudar dari bagaimana mereka meresponsnya,
Bagi pria yang sedang jatuh cinta, tidak ada hambatan. Bahkan, mereka mampu melakukan mukjizat. Dan jika gadis-gadis jatuh cinta mencoba untuk menyelesaikan badai emosi di dalam, maka laki-laki, sebaliknya, memercikkan segalanya, tidak menjadi malu tentang apa pun,
Seorang pria yang sedang jatuh cinta, tidak diragukan lagi, menginginkan yang dicintai secara seksual, tetapi tidak pernah mendorong peristiwa. Mereka menikmati tanda-tanda perhatian di pihak Anda dan itu sudah akrab bagi mereka.
Psikologi seorang pria jatuh cinta
Seorang wanita yang mencurigai cinta sering ditangkap oleh kesalahannya sendiri dan diilhami oleh perasaan lembut untuk seorang pria.
Setiap pandangannya dianggap sebagai upaya untuk "membangun jembatan", dan senyuman - sebagai pernyataan cinta, dan seorang wanita tidak lagi bisa melihat dengan sadar keadaan sebenarnya.
Agar tidak angan-angan, mari kita lihat apa tanda-tanda cinta pria itu sebenarnya.
Perasaan yang merangkul seseorang tanpa meminta persetujuannya, yang sering tidak mendengarkan suara nalar, tidak bisa tidak mempengaruhi perilaku perwakilan dari seks yang lebih kuat. Apa pun dia sebelum jatuh cinta - tegas atau pemalu, jiwa perusahaan atau pencinta kenyamanan kamar - dia pasti akan berubah. Dia bisa menolak perasaan baru, tetapi jika seorang pria menginginkan seorang wanita, dia tidak akan bisa menyembunyikan tanda-tanda keadaan ini terlalu dalam.
Tetapi apakah hanya ketertarikan seksual yang menuntun seorang pria jatuh cinta, yang tanda dan psikologinya (menurut pernyataan ilmiah) berada di bawah satu tujuan tunggal - penyebaran materi gen? Atau mungkin Anda tidak harus menganggap seks kuat secara eksklusif sebagai binatang? Untuk semua pragmatisme mereka, kejiwaan dan spiritualitas juga tidak asing, jika tidak “menyebarkan materi gen” tidak akan terlalu pilih-pilih tentang penampilan, karakter, dan akhirnya, kecerdasan seorang wanita.
Jadi, jika seorang pria dewasa jatuh cinta, tanda-tanda kondisi ini akan ditutup dengan hati-hati sampai ia memutuskan apakah ia dapat memanggil wanita ini sebagai miliknya. Tetapi apakah benar-benar tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu, bagaimana memahami bahwa seorang pria jatuh cinta dengan Anda? Tanda-tanda seorang pria jatuh cinta yang sulit disembunyikan dan hampir tidak mungkin dikendalikan masih ada, apalagi perilaku dan non-verbal.
Tanda-tanda bahwa seorang pria jatuh cinta dengan Anda
Mari kita baca 10 tanda bahwa seorang pria sedang jatuh cinta dan membandingkannya dengan yang Anda pilih. Tanda adalah tanda, tetapi berapa banyak orang yang begitu banyak karakter, dan apa yang baik untuk satu tidak mungkin bagi yang lain. Di sini, tidak hanya selera dan preferensi memainkan peran, tetapi juga asuhan, dan temperamen, dan tingkat intelektual seorang pria.
Ingat bagaimana dia sebelum Anda melihatnya dalam tanda-tanda cinta seorang pria untuk Anda sebagai seorang wanita. Perhatikan perubahan karakternya lebih dekat.
Perilaku
Perubahan perilaku dalam karakter dapat diekspresikan dalam perubahan temperamen yang tidak terduga:
Jatuh cinta sering membuat orang yang pemalu secara mengejutkan menentukan dan aktif, yang tidak hanya membuat orang-orang di sekitarnya heran, tetapi juga dirinya sendiri.
Dan seorang pria dengan watak yang terbuka dan ceria dapat membuat cinta tertutup dan pendiam - ini adalah cara dia mencoba memahami dirinya sendiri dan perasaannya.
Psikologi melihat tanda-tanda bahwa seorang pria sedang jatuh cinta, dan dalam hasrat yang konstan untuk merawat Anda - untuk memberikan tangan, mengangkat tas tangan yang dijatuhkan oleh Anda, membantu mengenakan mantel, dll. Akhirnya, secara teratur minati kesejahteraan Anda.
Perilaku seorang pria saat Anda tidak hadir sangat terbuka. Jika Anda memiliki pacar yang andal (andal!), Minta dia untuk mengikutinya ketika Anda tidak ada. Jika dalam ketidakhadiran Anda, ia bosan dan tidak menunjukkan minat pada apa yang terjadi, dan ketika Anda memercikkan energi, ini adalah tanda bahwa pria itu sedang jatuh cinta, tetapi menyembunyikan perasaannya dari Anda.
Dia mencari alasan untuk berbicara dengan Anda, sedekat mungkin dengan Anda, untuk menatap mata Anda, “tanpa sengaja” menyentuh, menelepon, menulis SMS. Jika Anda memperhatikan ini, Anda dapat menganggapnya sebagai tanda-tanda seorang pria yang sedang jatuh cinta.
Nonverbal
Selain faktor perilaku yang jelas yang mengungkapkan perasaan, ada tanda-tanda cinta non-verbal pada pria, lebih sulit untuk menyadarinya, tetapi mereka hampir tidak dikendalikan olehnya.
Saat berada di perusahaan yang sama, perhatikan di mana dia melihat jika dia berhasil menghibur semua orang. Psikolog mana pun dalam kelompok orang mana pun pasti akan menentukan simpati tersembunyi atas dasar ini - ia tidak peduli bagaimana orang lain bereaksi terhadap lelucon, tatapan pertama seorang kekasih setelah ledakan tawa yang ramah hanya akan ditujukan kepada Anda.
Perhatikan tangannya. Dia jelas tidak tahu di mana harus menempatkan mereka bersamamu. Dia menemukan tidak ada yang lebih baik daripada menyembunyikan mereka di sakunya, meninggalkan ibu jari di luar - Anda tahu, ini adalah pria yang sedang jatuh cinta. Psikologi pria yang jatuh cinta "membuat" tanda-tanda ini cukup sering.
Jika seorang pria dewasa jatuh cinta dengan Anda, tanda-tanda non-verbal perasaannya akan muncul terutama dalam pandangan. Ini akan diarahkan langsung ke mata Anda, pupil mata akan melebar, alisnya sedikit terangkat, seolah bertanya: "Dan Anda?"
Semua tangan yang sama dapat kembali menunjukkan tanda-tanda pria yang sedang jatuh cinta. Tanda-tanda non-verbal dari keinginan untuk memiliki seorang wanita - suatu penarikan yang tidak bertanggung jawab dari sabuk celana dengan ibu jari.
Anda tidak memperhatikan bahwa di dekatnya, dia tanpa sadar menyalin Anda? Anda meraih bunga - dan dia sudah memetiknya, Anda meluruskan rambut Anda - dan tangannya segera menggigit rambutnya ... Perilaku "cermin" semacam itu sudah dikenal oleh para psikolog dan diinterpretasikan oleh mereka sebagai tanda seorang pria dalam cinta yang bersifat non-verbal.
Bagaimana memahami bahwa seorang pria menginginkan seorang wanita?
Jika Anda tertarik pada perasaan yang serius, dan bukan romansa petualangan, Anda harus bekerja keras untuk memahami ketika dia sedang jatuh cinta dan ketika seorang pria hanya menginginkan seorang wanita. Tanda-tanda apa yang diberikan di dalamnya secara eksklusif "perasaan binatang"? Bisakah seorang pria mencintai dan menginginkan dua wanita sekaligus?
Dia menatapmu dengan menilai. Dari kepala hingga ujung kaki dan punggung. Matanya tidak hanya melihat ke dalam jiwa - mereka membuka pakaian. Pandangan pria yang penuh kasih dengan tanda-tanda seperti itu tidak ada hubungannya. Mata kekasih lembut, orang yang menginginkan tubuh Anda serakah.
Dia tidak peduli tentang apa yang terjadi dalam jiwa Anda, apa yang Anda impikan dan bahkan bagaimana perasaan Anda. Dia hanya tertarik pada kasus yang nyaman untuk menunjukkan kekuatan maskulinnya. Oleh karena itu, ia akan mencoba untuk bertemu dengan Anda di tempat-tempat yang paling “menyatukan” - lift yang sempit, mobil kereta bawah tanah, atau bus troli.
Tentu saja, tidak semua orang bersikeras. Jika seorang pria menginginkan seorang wanita dalam segala hal, tetapi menyembunyikannya (mungkin dia takut dengan "nafsunya"), Anda, sebagai seorang wanita, harus berpikir, tiba-tiba dari perasaan inilah cinta sejati akan berkembang darinya.
Jika seseorang yang pemalu menginginkan seorang wanita, ia akan "diliputi oleh arus listrik" dari sentuhannya yang tidak disengaja, bahkan tidak taktil, "membela diri", ia dapat dengan sengaja menjadi kasar atau berbisa, jika saja ia tidak akan tampak sebagai pengagum yang ragu-ragu. Lihatlah lebih dekat seseorang yang terus-menerus mengolok-olok Anda.
10 tips jika seorang pria menyembunyikan perasaannya
Ya, terlepas dari keunggulan fisik yang jelas, seks yang kuat dapat menjadi lemah dan bahkan tidak berdaya dalam cinta.
Banyak pria menganggap ekspresi perasaan mereka hampir seperti eksibisionisme dan tidak bisa memaksakan diri untuk berpikir secara berbeda.
Apa yang harus dilakukan jika seorang pria jatuh cinta dan menginginkan seorang wanita, menunjukkan tanda-tanda non-verbal dan perilaku, tetapi mencoba menyembunyikannya?
Jika Anda sudah lama mengenal orang ini, yang tiba-tiba berubah di depan matanya, cobalah berbicara dengannya, tanyakan apa yang terjadi padanya. Dia akan mengerti bahwa Anda melihat kondisinya dan mungkin memutuskan untuk menceritakan semuanya.
Jika Anda mengenal satu sama lain belum lama ini untuk memulai percakapan rahasia, berikan dan Anda tanda-tanda simpati Anda secara non-verbal, dorong dia (kecuali, tentu saja, Anda membutuhkannya).
Jangan mencoba bersikap ironis tentang perilakunya. Jika dia menyembunyikan perasaannya, itu berarti dia punya alasan untuk itu, dan dengan lelucon Anda, Anda akan semakin menjauhkan diri darinya.
Jangan mengirim teman kepadanya untuk mengetahui sikapnya terhadap Anda. Dia akan segera "menggigit" Anda dan tidak diketahui bagaimana ia akan menganggapnya. Bersabarlah.
Tidak ada gunanya menimbulkan kecemburuan dalam dirinya. Melihat hasratnya di perusahaan pria lain, kekasih tidak mungkin menganggap ini sebagai sinyal untuk bertindak. Sebaliknya, sebaliknya, ia akan melihat bahwa kekasihnya itu sembrono dan dapat diakses, dan ini bukan kualitas terbaik untuk seorang wanita.
Jika seseorang tidak acuh pada Anda dan Anda melihat di dalam dirinya tanda-tanda seorang pria dalam cinta, berikan tanda-tanda ini kesempatan untuk memanifestasikan diri dengan cara terbaik. Dukung dia dengan tatapan, senyum ramah, dorongan atas tindakannya, dan dia akan menjadi terikat pada Anda.
Biarkan dia berbicara tentang dirinya sendiri jika dia melakukannya dengan gembira ketika bertemu dengan Anda. Jangan tunjukkan bahwa Anda tidak tertarik, bahwa Anda menginginkan hiburan, bukan percakapan. Biarkan itu diucapkan. Mungkin ini akan memberinya keberanian untuk tidak kehilangan kesabaran di hadapan Anda.
Jika seorang pria berusaha menyembunyikan perasaannya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar mengabaikan Anda dan bahkan menghindari berbicara, tinggalkan dia sendiri. Tampaknya, dia belum siap untuk hubungan serius dengan seorang wanita, biarkan dia bersiap-siap.
Apa yang harus dilakukan jika dia menunjukkan semua tanda-tanda pria yang jatuh cinta, tetapi terus "menyamar" dan bertahan, meskipun Anda sudah melangkah? Ada pria yang lebih mudah mencintai gambar daripada orang yang hidup dengan semua manifestasi dan kekurangan alaminya. Jika dia mendewakanmu, tidak akan ada kebaikan yang datang dari persatuanmu.
Tetapi bagaimana jika dia dengan tegas menyembunyikan perasaannya, meskipun Anda telah menjelaskan bahwa Anda juga tidak peduli padanya? Mungkin ada dua penjelasan: apakah dia memiliki gangguan psikologis atau dia mengharapkan Anda untuk mencarinya. Cobalah untuk tidak mengasosiasikan nasib Anda dengannya jika Anda tidak ingin menghabiskan seluruh hidup Anda di perusahaan polisi tidur.
Kesimpulan
Влюбленность может сделать из застенчивого парня храброго рыцаря, а из отъявленного храбреца – мягкого и покорного воздыхателя, в любом случае поведение и признаки влюбленного мужчины будут заметны внимательному взгляду.
Если мужчина скрывает свои чувства, нужно дать ему время самому в них разобраться, если же знаешь мужчину давно и чувствуешь, что ему нужна твоя помощь – сделай первый шаг сама.
Tonton videonya: Membaca Pikiran Orang Lewat Bahasa Tubuh (Juni 2022).
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Send
Artikel Menarik
Cara membakar CD atau DVD di Mac OS X Lion
June 28,2022
Bagaimana cara menjadi seorang punk?
June 28,2022
Transportasi hewan ke London
June 28,2022
Direkomendasikan
Malam dengan prasmanan ala etiket
Tips Berguna
Cara menghilangkan jamur pada furnitur
Tips Berguna
Bagaimana mengembangkan remaja
Tips Berguna
Pesan Populer, 2022
Berita bisnis
Tips Berguna
Cara membuat lip balm dengan tangan Anda sendiri di rumah
Tips Berguna
Pentingnya Keanekaragaman Hayati
Tips Berguna
Cara meredakan pembengkakan kaki dan menyingkirkan edema di rumah
Tips Berguna
Bagaimana memilih pick untuk gitar akustik
Tips Berguna
Copyright 2022 \ Majalah internet bagaimana melakukan semuanya \ Psikologi seorang pria dalam cinta dan tanda-tanda non-verbal bahwa ia menginginkan seorang wanita

warc-identified-content-language: ind,rus

label: ru