content:
Tuan rumah, yang mulai memperbaiki atau membuat kabel listrik untuk bangunannya, selalu menghadapi masalah melindungi peralatan listriknya dari mencegah perkembangan situasi darurat yang mungkin terjadi di dalamnya.
Untuk mengatasi masalah ini memungkinkan switch otomatis, yang menyediakan tiga fungsi:
1. switching manual nyaman sirkuit terhubung dengan sumber daya;
2. transmisi yang dapat diandalkan arus beban dalam mode operasi;
3. pelindung shutdown otomatis jika terjadi kecelakaan.
Bukan rahasia bahwa perangkat tersebut dibuat oleh produsen untuk memberikan kemampuan teknis tertentu dan memiliki berbagai karakteristik. Oleh karena itu, struktur seperti itu diproduksi sangat banyak dan untuk setiap tempat kerja spesifik perlu untuk memilih otomat yang optimal.
Nah, sekarang mari kita beralih ke aturan seleksi, membagi mereka menjadi sembilan tahap berturut-turut.
Perhitungan arus pengenal. Tahap # 1
Pemutus sirkuit biasanya dipasang di dalam switchboard di pintu masuk ke rumah, apartemen atau garasi dan memotong ke fase konduktor. Melalui automat ini pada kabel yang terpasang, arus beban yang terhubung, yang dibuat oleh peralatan listrik yang bekerja, lewat.
Ini adalah arus dalam mode operasi yang pemutus sirkuit harus lulus dengan andal, dan jika dilampaui, itu harus membuka kontak kekuatannya, de-energi sirkuit. Adalah penting bahwa keseimbangan dipertahankan antara sifat konduktif dari kabel dan perangkat yang terhubung.
Sebagai contoh, kabel tembaga dengan penampang 1,5 mm persegi dapat memberikan pasokan listrik yang dapat diandalkan kepada konsumen dengan total kapasitas hingga 1 kW. Jika Anda menghubungkan pemanas listrik ke sana, yang membutuhkan 3 kW dari listrik, dalam situasi ini tidak ada pemutus sirkuit akan mengatasi fungsi perlindungan dan catu daya normal.
Setelah semua, mengambil mesin untuk beban 1 kW, kami akan melindungi kabel, kami tidak akan membiarkannya terlalu panas dan gagal karena peningkatan arus. Namun, pemanas listrik tidak akan berfungsi - perlindungan akan segera menghapus daya setiap kali dinyalakan.
Jika Anda memilih pemutus sirkuit untuk beban pemanas 3 kW, maka peralatannya akan bekerja, tetapi hanya sampai waktu seperti tegangan suplai kabel listrik. Dan itu akan terjadi dengan sangat cepat.
Contoh yang diberikan menunjukkan bahwa pertanyaan tentang keseimbangan sirkuit listrik yang terhubung ke mesin harus dianalisis dan dijamin pada tahap desain pekerjaan sebelum pemilihan model spesifik perangkat pelindung.
Yang terbaik adalah secara bertahap melakukan tiga tugas berikut:
1. hitung arus dari garis yang terhubung berdasarkan daya perangkat listrik yang bekerja di dalamnya, dengan mempertimbangkan jumlah dan jumlah fase jaringan mereka;
2. pilih rating pemutus sirkuit dari sejumlah arus standar berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Ini menggunakan metode pembulatan;
3. untuk menentukan bahan dan penampang kabel, yang akan mentransfer beban dari mesin ke konsumen berdasarkan penggunaan tabel OLC.
Gambar di bawah ini menyajikan rekomendasi teknis utama untuk menyelesaikan setiap masalah ini.
Pemilihan pemutus sirkuit sesuai dengan karakteristik selang waktu. Tahap 2
Ketergantungan laju pemindahan daya dari beban oleh pelepasan elektromagnetik pada besarnya kelebihan arus pengenal dalam rangkaian terkontrol merupakan salah satu indikator penting dari otomat. Menurut kriteria ini, mereka memiliki enam kelompok klasifikasi, tetapi hanya tiga yang cocok untuk kondisi rumah, apartemen, dan garasi.
"B", ketika beban diwakili oleh kabel lama, lampu pijar, pemanas, kompor listrik atau oven;
“C”, jika mencuci dan mesin pencuci piring, lemari es, freezer, AC, kantor dan kelompok roset rumah, lampu penerangan gas dengan arus awal yang meningkat digunakan di dalam gedung;
"D" - untuk memastikan operasi yang dapat diandalkan dan perlindungan unit kompresor yang kuat, pompa, mesin pengolah, mekanisme pengangkatan.
Shutdown arus lebih handal dengan pelepasan elektromagnetik terjadi ketika rating saya dilampaui untuk kelas:
Arus yang lebih besar dari 10% dari nilai nominal juga akan dimatikan oleh automata ini karena pengoperasian pelat bimetalik yang beroperasi sesuai dengan prinsip termal. Tapi, waktu mereka tidak bisa selalu memberikan keamanan. Oleh karena itu, perlindungan kelas D tidak dapat digunakan sebagai ganti C atau bahkan lebih.
Pilihan pemutus sirkuit pada prinsip selektivitas. Tahap 3
Memilih perangkat pelindung, harus dipahami bahwa itu tidak bekerja sendirian di sirkuit listrik, tetapi dalam kombinasi dengan automata lainnya. Mereka menciptakan sendiri, urutan operasi tertentu, yang disebut selektivitas atau selektivitas. Penting untuk mengamatinya agar dapat memberikan listrik secara andal kepada semua konsumen.
Prinsip operasi selektif dari switch menunjukkan gambar yang menunjukkan bahwa jika sirkuit pendek terjadi di perangkat yang terhubung ke outlet, arus darurat akan melewati pemutus sirkuit AV1 dari pelindung rumah, AB2 dari jalan masuk dan AV3 dari panel datar.
Pada saat yang sama, mereka harus dipilih sehingga malfungsi segera dihilangkan dengan pengoperasian mesin AV3 yang paling dekat dengan lokasi shutdown, sementara sisanya terus bekerja untuk memasok semua konsumen listrik yang terhubung ke mereka.
Selama desain konfigurasi sirkuit proteksi listrik, mereka selalu di-backup, dengan asumsi bahwa tidak ada keandalan mutlak. Suatu hari, pemutus sirkuit AB3 dapat gagal karena berbagai alasan. Oleh karena itu, harus memastikan AB2 terdekat. Jika terjadi kerusakan, itu adalah pergantian pekerjaan AB1. Dan seterusnya...
Selain itu, kami menyajikan desain otomat selektif, yang dipasang di kotak distribusi utama. Saklar selektif khusus seperti itu memungkinkan Anda untuk menyediakan waktu tunda sekitar 0,25 ÷ 0,6 detik.
Mereka telah menyiapkan 2 cara untuk berjalannya arus:
Mereka memiliki elemen yang sama untuk pengoperasian pelepasan panas dan blok kontak utama.
Mesin selektif seperti itu dipasang sebelum saluran keluar, dan saluran utamanya berfungsi untuk shutdown biasa kecelakaan. Dalam resistor tambahan disertakan, yang memberikan sedikit penurunan arus dan, karenanya, penundaan waktu.
Jika otomat yang keluar mengeliminasi kecelakaan, maka yang selektif tidak dimatikan, tetapi tetap beroperasi melalui kontak tambahan, dan setelah mendinginkan bimetal utama dan melalui salurannya. Ketika mesin yang keluar tidak mengatasi tugasnya, maka pekerjaannya disediakan oleh rantai tambahan kedua.
Penentuan kapasitas switching maksimum kontak. Tahap 4
Karakteristik ini menentukan besarnya arus maksimum dalam ampere, yang dapat dipecahkan secara efektif ketika situasi darurat terjadi. Jika nilai ini terlampaui dalam praktiknya, perlindungan jaringan mungkin tidak terpenuhi, dan mesin otomatis itu sendiri hanya akan terbakar habis dari kekuatan busur yang terlalu tinggi.
Salah satu parameter yang menentukan untuk memilih mesin sesuai dengan PKS dikaitkan dengan bahan dari kabel yang digunakan dalam kabel pasokan dan penghapusan objek dari gardu trafo.
Selain kemampuan marjinal, dokumentasi teknis juga menunjukkan daya tahan beralih, yang menentukan jumlah siklus respons dalam kondisi normal sampai permulaan dari mekanisme yang dipakai.
Kelas saat ini membatasi mekanisme tersandung. Tahap 5
Parameter ini diindikasikan pada tubuh sebagian besar model kualitas tertinggi dan mencirikan kecepatan shutdown mode darurat oleh pemutusan elektromagnetik relatif terhadap panjang segmen dari satu setengah periode sinusoid standar.
Kelas batas saat ini dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, yang merupakan penyebut pecahan dengan pembilang 1.
Mesin kelas 2 harus mulai merespons malfungsi dalam waktu setengah-setengah, dan kelas ketiga harus mulai 1/3. Ini berarti bahwa semakin tinggi batas saat ini, semakin cepat kecelakaan dihilangkan dan paparan panas yang lebih sedikit ke peralatan yang dilindungi.
Ketika arus listrik pecah, busur muncul, yang ditekan oleh perangkat khusus. Waktu akhir gangguan kerusakan oleh mesin otomatis kelas 3 adalah sekitar 2,5 ÷ 6 milidetik, yang ke-2 - 6 ÷ 10, dan yang pertama -> 10.
Harap dicatat bahwa model kelas 3 tidak memungkinkan arus darurat mencapai puncak maksimumnya. Karena itu, pilihan mereka adalah yang paling optimal.
Memeriksa pemutus sirkuit untuk loop resistance fase-nol. Tahap 6
Lebih baik untuk mempercayai pertanyaan ini kepada spesialis mengukur laboratorium listrik. Teknologi dan metode implementasinya disajikan dalam artikel terpisah.
Sekarang ingatlah secara singkat bahwa istilah loop fase-nol mengacu pada bagian penuh dari rangkaian listrik dari belitan transformator catu daya yang terletak di gardu induk ke outlet akhir konsumen.
Rantai ini memiliki hambatan listrik dan mempengaruhi pilihan perangkat perlindungan karena arus maksimum dari hubung pendek yang dihasilkan terbatas pada nilai ini.
Sebagai contoh, impedansi terukur dari plot adalah 1,2 Ohm. Tegangan di kabel apartemen adalah 220 volt. Jika kontak soket terhubung pendek dengan jumper logam, maka hukum Ohm dapat menentukan arus yang muncul.
Pada tahap desain kabel listrik, nilai ini ditentukan secara teoritis dari tabel desain.
Misalnya, perlindungan dipilih untuk garasi, di mana direncanakan untuk menggunakan mesin pengerjaan logam. Oleh karena itu, untuk semua indikator perkiraan sebelumnya, mesin otomatis untuk 16 amp dari kelas D dipilih.
Kapasitas putus pelepasan elektromagnetiknya dihitung sesuai dengan persyaratan EMP dengan rumus:
16 - arus pengenal mesin;
20 - karakteristik maksimum rasio arus perjalanan dengan pelepasan elektromagnetik;
Perhitungan menunjukkan bahwa arus hubung singkat maksimum di sirkuit dapat tidak lebih dari 183 ampere, dan pemutus sirkuit yang dipilih beroperasi dengan arus pendek pada 352 A. Dengan kata lain, cut-off saat ini selama kebanyakan kecelakaan dengan model ini tidak akan berfungsi.
Oleh karena itu, mesin dipilih secara salah. Itu harus diganti. Ada alternatif kedua - modernisasi kabel listrik untuk mengurangi hambatan listriknya.
Jumlah kutub. Tahap 7
Dalam sirkuit fase-tunggal, automat dua kutub dipasang di dalam perisai induksi untuk memastikan penghapusan lengkap fasa dan nol tegangan dari rangkaian umpan. Dalam kasus lain, model kutub tunggal digunakan, memecah potensi fase.
Otomat empat kutub dalam jaringan tiga fase memungkinkan tiga fase untuk beralih sekaligus dan nol yang berfungsi. Tapi, tidak ada yang harus mereka hancurkan konduktor PE pelindung.
Dalam kasus lain, ketika konduktor netral yang berfungsi tidak perlu ditukar, itu cukup untuk memilih model tiga fase.
Opsi lanjutan. Tahap 8
Ini termasuk karakteristik seperti:
nilai tegangan jaringan input;
frekuensi fluktuasi industri dalam hertz (biasanya 50 atau 60);
Kelas perlindungan enklosur IP;
eksekusi untuk operasi pada suhu yang memburuk.
Mereka juga perlu memperhatikan, terutama jika merencanakan kondisi kerja yang keras untuk mesin.
Pilih sebuah merek. Tahap 9
Saat-saat terakhir ini biasanya penting dalam kasus ketika tidak satu perangkat pelindung dibeli, tetapi seluruh rangkaian dari mereka untuk melakukan pekerjaan instalasi listrik di satu rumah. Di sini direkomendasikan untuk membeli model yang dapat diandalkan dari produsen terkenal, dengan mempertimbangkan peluang pembelian.
Dalam banyak kasus, pilihlah banyak varietas yang tidak direkomendasikan. Di seluruh gedung sebaiknya menggunakan mesin dari satu perusahaan dan seri terpercaya.
Pertimbangkan kondisi pengoperasian pemutus sirkuit yang lebih keras di garasi yang dingin atau buruk dan tempat serupa lainnya.
Sebagai kesimpulan, saya ingin menarik perhatian pada satu tahap kerja yang sangat penting dengan pemutus sirkuit, yang sering dilupakan. Ini adalah pemuatan atau, dengan kata lain, pemeriksaan listrik dari semua karakteristik teknis yang dinyatakan oleh pabrikan dari sumber eksternal di bawah kondisi kerja sebenarnya dari pengujian dengan fiksasi hasil dan menyusun protokol.
Lakukan laboratorium listriknya pada peralatannya. Pemeriksaan independen semacam itu memungkinkan Anda mengidentifikasi semua kesalahan yang dapat muncul di mesin setelah mengangkutnya atau penyimpanan jangka panjang, termasuk cacat pabrik.
6 kriteria pemilihan penting untuk pemutus sirkuit
Kriteria pemilihan utama
Jadi, pertimbangkan cara memilih parameter terpenting dari perangkat untuk melindungi kabel di rumah dan apartemen.
Arus hubung singkat. Untuk memilih pemutus sirkuit untuk arus hubung singkat, perlu untuk mempertimbangkan suatu kondisi penting - oleh aturan ПУЭ, automata dengan kapasitas pemutusan tertinggi kurang dari 6 kA dilarang. Sampai saat ini, perangkat dapat memiliki peringkat 3; 4.5; 6 dan 10 kA. Jika rumah Anda terletak di sebelah gardu trafo, Anda harus memilih pemutus sirkuit yang beroperasi saat arus pendek 10 kA. Dalam kasus lain, itu sudah cukup untuk memilih perangkat switching dengan nilai nominal 6000 Amer.
Nilai saat ini (bekerja). Selanjutnya, kriteria tidak kalah penting untuk memilih mesin untuk rumah adalah sesuai dengan arus pengenal. Karakteristik ini menampilkan nilai saat ini di mana sirkuit akan terputus dan, karenanya, perlindungan kabel listrik terhadap beban berlebih. Untuk memilih nilai yang sesuai (bisa 10, 16, 32, 40A, dll.), Perlu bergantung pada penampang kabel kabel rumah dan kekuatan konsumen listrik. Ini adalah pada seberapa tinggi arus mampu melewati kabel itu sendiri dan pada saat yang sama, berapa total daya dari semua peralatan rumah tangga, akan tergantung pada arus operasi dari perangkat switching. Dalam hal ini, untuk memilih karakteristik pemutus sirkuit yang sesuai, kami menyarankan untuk menentukan penampang kabel di rumah atau apartemen Anda, dan kemudian ikuti tabel berikut:
Kami juga menyarankan untuk melihat tutorial video, yang menyediakan semua tabel dan rumus yang diperlukan untuk memilih pemutus sirkuit untuk bagian arus, daya dan kabel:
Kriteria yang tercantum untuk memilih pemutus sirkuit adalah dasar, dan pertama-tama, perhatikan parameter ini. Perlu dicatat bahwa menghemat mesin sangat bodoh! Perbedaan antara kualitas produk (dari produsen ABB atau Schneider Electric) dan palsu tidak terlalu besar, mengingat rumah Anda dan, yang lebih penting, hidup dipertaruhkan!
Kesalahan tidak valid saat membeli
Ada beberapa kesalahan yang dapat dibuat oleh teknisi listrik pemula ketika memilih pemutus sirkuit dalam hal kekuatan dan beban saat ini. Jika Anda salah memilih pistol otomatis protektif, bahkan "sedikit overshot" dengan nilai nominal, ini mungkin memerlukan banyak efek buruk: pemicu otomatis saat alat dihidupkan, kabel tidak akan menahan beban saat ini, masa pakai switch akan cepat berkurang, dll.
Hal pertama dan terpenting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pada saat penandatanganan kontrak, pelanggan baru memesan kapasitas daya dari koneksi mereka. Dari sini, departemen teknis membuat perhitungan dan memilih di mana koneksi akan berlangsung dan apakah peralatan, saluran, TP dapat menahan beban. Juga, menurut daya yang dinyatakan, penampang kabel dan nilai nominal pemutus sirkuit dihitung. Untuk pelanggan perumahan, peningkatan beban yang tidak sah pada input tidak dapat diterima tanpa modernisasi, karena proyek telah menyatakan kapasitas dan meletakkan kabel pasokan. Secara umum, nilai nominal dari otomat masukan tidak dipilih oleh Anda, tetapi oleh departemen teknis. Jika pada akhirnya Anda ingin memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, semuanya harus konsisten.
Selalu fokus tidak pada kekuatan peralatan rumah tangga, tetapi pada kabel. Anda tidak boleh memilih mesin hanya pada karakteristik peralatan listrik, jika kabel sudah tua. Bahayanya adalah jika, misalnya, untuk melindungi kompor listrik, Anda memilih model 32A, dan penampang kabel aluminium lama hanya dapat menahan arus 10A, maka kabel Anda tidak akan bertahan dan meleleh dengan cepat, yang akan menyebabkan korsleting di jaringan. Jika Anda perlu memilih perangkat switching yang kuat untuk perlindungan, pertama-tama ganti kabel di apartemen dengan yang baru, yang lebih kuat.
Jika, misalnya, ketika menghitung nilai nominal yang sesuai dari otomat untuk arus operasi, Anda memiliki nilai rata-rata antara dua karakteristik - 13.9A (bukan 10 dan bukan 16A), berikan preferensi ke nilai yang lebih besar hanya jika Anda tahu bahwa kabel akan bertahan saat ini memuat 16A.
Untuk taman dan garasi lebih baik memilih pemutus sirkuit yang lebih kuat, karena Mesin las, pompa submersible yang kuat, motor asinkron, dll. Dapat digunakan di sini. Lebih baik untuk meramalkan hubungan konsumen yang kuat di muka, agar tidak membayar lebih pada pembelian perangkat switching dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Sebagai aturan, 40A cukup untuk melindungi garis dalam kondisi penggunaan domestik.
Dianjurkan untuk mengambil semua otomatisasi dari satu, produsen berkualitas tinggi. Dalam hal ini, probabilitas perbedaan apa pun direduksi menjadi minimum.
Beli barang hanya di toko khusus, dan bahkan lebih baik - dari distributor resmi. Dalam hal ini, Anda tidak mungkin memilih palsu dan, apalagi, biaya produk dari pemasok langsung, sebagai suatu peraturan, sedikit lebih rendah daripada perantara.
Itulah seluruh metode memilih mesin yang tepat untuk rumah, apartemen, dan pondok Anda sendiri! Kami berharap bahwa sekarang Anda tahu bagaimana memilih pemutus sirkuit untuk arus, beban dan karakteristik lain yang sama pentingnya, serta kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan saat membeli!
Bagaimana memilih pemutus sirkuit yang tepat
Pemutus sirkuit diperlukan untuk melindungi kabel dari kelebihan beban dan korsleting (singkatnya). Dalam keadaan darurat di jaringan listrik, arus lebih dapat melewati rumah, dalam hal ini isolasi kabel akan langsung meleleh, dan kabel itu sendiri akan berkilau seperti lampu Bengal.
Jelas bahwa hasilnya bisa sangat menyedihkan. Untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan seperti itu, pemutus sirkuit mutlak diperlukan dalam panel listrik (atau lebih baik beberapa sekaligus). Kami akan mencoba memberi tahu Anda bagaimana memilih mesin otomatis untuk kabel penampang, karakteristik teknis saat ini dan lainnya dalam artikel ini.
Jadi, memilih saklar otomatis untuk rumah, perlu memperhatikan parameter dasarnya.
Arus hubung singkat
Untuk memilih pemutus sirkuit untuk indikator tersebut sebagai arus hubung singkat, satu kondisi penting harus diperhitungkan - aturan EIR melarang penggunaan pemutus sirkuit yang memiliki kapasitas pemutusan tertinggi kurang dari 6 kA. Hari ini di pasar Anda dapat menemukan perangkat dengan denominasi 3; 4.5; 6 dan 10 kA. Jadi, jika rumah Anda terletak di sekitar gardu trafo, maka ada baiknya membeli senapan mesin 10 kA. Dalam kasus lain, itu akan cukup untuk menggunakan mesin slot 6 kA.
Operasi saat ini (dinilai)
Nilai arus adalah kriteria yang sama pentingnya dalam memilih pemutus sirkuit untuk rumah. Indikator ini menunjukkan nilai arus, di atas mana rangkaian listrik akan terputus. Memilih nilai yang tepat (10, 16, 32, 40A, dll.), Anda perlu memperhatikan dua indikator utama: kekuatan konsumen listrik di rumah dan penampang kabel kabel. Arus pengoperasian mesin akan langsung bergantung pada arus terbesar yang dapat melewati kabel.
Dalam hal ini, pertama-tama Anda harus mencari tahu bagian kabel di ruangan dan hanya setelah itu, menggunakan tabel khusus, pilih pemutus sirkuit yang sesuai.
Tabel untuk menghitung penampang kabel yang dibutuhkan
Tersandung saat ini
Bersama dengan arus pengenal dari pemutus sirkuit, perlu untuk memilih nilai nominalnya sesuai dengan arus yang tersandung. Selama menyalakan perangkat yang sangat kuat, arus awal dapat melebihi arus pengenal sebanyak 12 kali. Itulah mengapa, agar AV tidak bekerja dengan mengambil sambungan listrik untuk sirkuit pendek, Anda harus benar memilih kelas pemutus sirkuit. Untuk penggunaan rumah tangga, kelas D, C dan B. digunakan Untuk apartemen atau rumah di mana kompor gas di dapur, lebih baik untuk memilih alat kelas B. Dalam kasus kompor listrik atau boiler listrik yang kuat, Anda harus memilih otomat kelas C atau D.
Selektivitas
Konsep selektivitas - hanya menonaktifkan area tertentu dalam keadaan darurat. Namun, situs lain akan berfungsi. Dalam hal ini, perlu untuk memahami rantai logis sedikit dan mengambil nilai-nilai AB sesuai dengan garis layanan. Di bagian atas kabel pencabangan harus menjadi input AB, nilai nominal yang harus kurang dari atau sama dengan nilai beban maksimum yang diijinkan pada kabel, sesuai dengan bagian kabel.
Arus pengoperasian perangkat pengalih masukan harus lebih tinggi daripada nilai arus pengenal semua otomat hilir di panel listrik. Untuk apartemen atau rumah pribadi, perangkat dengan nilai-nilai berikut akan optimal: input - 40A, kompor listrik - 32A, pencahayaan - 10A, soket - 16A, peralatan listrik hingga 5kW - 25A. Dengan memilih opsi perakitan seperti itu untuk papan distribusi, kondisi yang diperlukan untuk selektivitas akan tercapai.
Jumlah kutub
Jumlah kutub adalah kriteria penting lainnya untuk memilih AB. Dengan dia, biasanya, paling tidak ada kesulitan. Jadi, untuk jaringan 220-volt fase tunggal konvensional, pemutus sirkuit dua kutub fase tunggal harus dipasang pada input. Pada peralatan dan pencahayaan yang terhubung secara terpisah, Anda harus memasang AB kutub tunggal yang sesuai. Jika ada jaringan listrik tiga fase di apartemen atau rumah Anda, maka perangkat switching empat kutub harus dibeli.
Pabrikan
Sangat penting untuk memilih produsen pemutus sirkuit dengan benar. Kalau tidak, Anda berisiko mendapatkan palsu. Dalam perangkat seperti itu, karakteristik yang dinyatakan sangat sering tidak sesuai dengan parameter sebenarnya dari automata. Oleh karena itu ada baiknya membeli perangkat switching secara eksklusif dari perusahaan tepercaya.
Kesalahan tidak valid saat memilih mesin
Ada beberapa kesalahan besar yang dapat Anda buat saat memilih pemutus sirkuit. Dalam kasus pilihan yang salah dari pistol otomatis protektif, pemicuan AB dapat diamati selama pergantian peralatan rumah. Selain itu, kehidupan layanan akan kurang dari yang dinyatakan, tetapi yang terburuk - tidak dapat menahan kabel.
Untuk menghindari masalah seperti itu, pertimbangkan kesalahan paling umum ketika memilih pemutus sirkuit untuk rumah:
Pertama-tama kita harus fokus pada kabel listrik di rumah, dan bukan pada kekuatan peralatan rumah tangga. Jadi, jika Anda mendapatkan perangkat 32A untuk melindungi boiler listrik, dan bagian kabel tahan hanya 16A saat ini, kabel tidak akan berdiri dan hanya meleleh. Jika Anda perlu memilih perangkat yang kuat untuk perlindungan, maka, pertama-tama, Anda akan perlu mengganti kabel di perumahan dengan yang lebih kuat.
Selama perhitungan AB nominal untuk arus nominal, nilai rata-rata sangat sering diperoleh, misalnya - 13.6A (bukan 16A dan bukan 10A). Dalam hal ini, Anda perlu memberikan preferensi ke indikator yang lebih besar hanya ketika Anda yakin bahwa kabel Anda mampu menahan beban 16A saat ini.
Untuk garasi dan pondok, ada baiknya memilih AB dengan kekuatan yang lebih besar, karena pompa pegas yang kuat, motor asinkron, mesin las, dll. Dapat digunakan di sana. Diperlukan untuk meramalkan hubungan konsumen yang sangat kuat agar tidak menghabiskan uang di masa depan pada pembelian perangkat switching yang lebih kuat. Biasanya, mesin 40A sudah cukup untuk kebutuhan tersebut.
Dianjurkan untuk membeli perangkat dari satu perusahaan terpercaya. Dalam hal ini, kemungkinan inkonsistensi dapat dikurangi menjadi nol.
Penting untuk memberikan preferensi hanya pada toko khusus, dan lebih baik - ke distributor resmi. Mereka tidak memiliki barang palsu, dan biaya barang dari pemasok langsung, lebih sering, lebih rendah daripada biaya perantara.
Mesin pengantar - pilih perangkat untuk rumah dan apartemen
Kabel internal rumah tinggal atau apartemen terdiri dari beberapa elemen yang memiliki tujuan khusus mereka sendiri, tetapi yang utama adalah automaton pengantar. Apa perangkat ini dan mengapa itu diperlukan, mari kita pahami secara detail.
Perangkat input memungkinkan Anda memutuskan sambungan kabel listrik secara otomatis jika terjadi malfungsi, serta jika Anda perlu memperbaiki atau memutakhirkannya. Di apartemen modern, perangkat input terletak di tangga atau ruang depan, tetapi di gedung-gedung bertingkat rendah, mereka biasanya ditempatkan di jalan. Secara eksternal, AB sangat mirip dengan automat standar yang dipasang di switchboard, tetapi indikasi arus pengenal jauh lebih tinggi. Selain itu, sangat nyaman bagi mereka untuk mematikan listrik di seluruh rumah satu kali.
Mesin masukan dirancang untuk memutuskan sambungan kabel jika terjadi malfungsi, serta jika terjadi perbaikan atau peningkatan
Perangkat perkenalan direpresentasikan di pasar oleh model bipolar, tripolar, dan quadripolar. Pilih mereka tergantung pada sistem catu daya yang dipilih untuk objek tertentu. Dalam beberapa kasus, dapat dicatat bahwa perangkat otomatis satu kutub, yang lebih kuat dipasang sebagai perangkat otomatis protektif. Tidak dianjurkan untuk melakukan ini secara ekstrim, karena dengan instalasi ini perangkat hanya memecah garis fasa, sementara netral tetap terhubung ke sumber tegangan. Pendekatan ini tidak menjamin perlindungan seratus persen.
Tidak begitu sulit untuk memahami kekuatan apa yang diperlukan oleh automat input untuk kasus tertentu. Untuk melakukan ini, perlu untuk menjumlahkan arus dari jalur dan kabel catu daya. Menghitung nilai, Anda perlu memahami bahwa situasi dengan beban maksimum dapat terjadi - ini adalah penyertaan semua perangkat yang tersedia pada satu saat. Berdasarkan ini, Anda dapat menghitung nilai nominal yang diperlukan dari mesin, operasi arus dan keluar dari kabel listrik VA. Solusi yang tepat adalah memilih perangkat yang arus maksimumnya terlampaui jika terjadi korsleting adalah 1000–1500 A.
Untuk memahami apa kekuatan mesin yang Anda butuhkan, Anda perlu menghitung jumlah arus dari garis yang dimaksudkan untuk catu daya.
Aspek penting ketika memilih perangkat input adalah fase catu daya dan konsumsi daya dari objek di mana input listrik akan dipasang. Jika daya fase tunggal dipilih, pilihan harus jatuh pada mesin bipolar. Jika objek bertenaga memiliki suplai tiga fase, maka dalam hal ini otomat input tiga kutub atau empat kutub dipilih. Tegangan dipasok ke VA dengan metode bawah tanah atau udara. Opsi terakhir ini sangat umum untuk pasokan tiga fase empat kawat listrik.
Ketika tegangan turun dan untuk melindungi rumah mereka sendiri, pada saat ini untuk jaringan fase tunggal, pemutus sirkuit input 25A, 32A atau 50A digunakan. Pada intinya, jaringan dua-port - yang disebut mesin otomatis dua kutub lainnya - adalah desain dua mesin otomatis kutub tunggal yang saling berhubungan dengan tuas pemisah tunggal dan kunci umum di antara mekanisme penghentian. Kenapa dia punya desain seperti itu? Faktanya adalah bahwa Aturan instalasi listrik, yang dipandu saat bekerja dengan listrik, melarang pemutusan kabel netral. Sirkuit bipolar dipasang baik pada fase dan pada nol, dan ketika dipicu, de-energiisasi lengkap terjadi.
Itu penting! Dilarang memasang dua perangkat input satu kutub alih-alih satu perangkat double-pole.
Mesin otomatis bipolar, pada kenyataannya, dua unipolar bersatu di antara mereka dengan tuas shutdown yang seragam
Mesin bipolar digunakan ketika mengganti kabel di kandang lama. Di sana, sebagai suatu peraturan, ada kabel listrik dua kawat yang terdiri dari fase dan nol. Grounding tidak ada. Di perumahan baru, instalasi dua terminal juga umum untuk mematikan seluruh apartemen. Faktanya adalah karena rendahnya kualifikasi teknisi listrik atau ketika menginstal perangkat otomatis mandiri, ada kemungkinan koneksi input salah. Kadang-kadang kabel dapat membingungkan, yang tidak mengecualikan sengatan listrik ketika melepaskan hanya mesin, pergi ke garis kabel tertentu di apartemen. Dengan penggunaan jaringan dua port, opsi ini tidak mungkin lagi dilakukan.
Perangkat input bipolar terhubung dengan menerapkan fase untuk itu, yang bergerak menjauh dari itu ke counter, dan kemudian ke perangkat pelindung pelindung. Setelah itu, fase didistribusikan ke pemutus sirkuit yang terpasang. Kabel netral terhubung ke kutub kedua, kemudian memasuki meter, dan kemudian pergi ke RCD masing-masing baris. Grounding langsung menuju bus PE (Protect Earth), dan kemudian ke titik-titik yang dipasang di apartemen. Itu tidak terhubung ke jaringan dua terminal dengan cara apa pun. Dengan koneksi seperti itu, automaton pendahuluan akan bekerja tidak hanya jika ada masalah pada jalur input, tetapi juga dalam kasus masalah pada satu baris di kabel apartemen, jika otomat yang berdiri di atasnya, untuk beberapa alasan, telah gagal.
Di apartemen dilengkapi dengan kompor listrik, serta beberapa rumah bisa digelar jaringan tiga fase. Sebagai perangkat input menggunakan AB tiga kutub atau empat kutub. Jaringan tiga-port digunakan untuk memutuskan semua fase jaringan secara bersamaan jika terjadi hubungan pendek (hubungan pendek) atau kelebihan beban. Fase terpisah terhubung ke setiap terminal perangkat. Setelah VA, meter dipasang, perlindungannya harus 63 A. Karena kabel di rumah panjang, ada risiko besar kebocoran saat ini. Untuk tujuan ini, setelah penghitung, RCD disetel ke arus bocor 300 mA.
Automata empat kutub adalah pilihan yang cukup langka untuk menggunakannya dalam jaringan tiga fase. Mereka digunakan dalam kasus power supply empat kawat. Perbedaan utamanya dari automaton tiga kutub adalah bahwa di sini kawat netral diumpankan ke tiang keempat setelah tersambung ke tiga kawat fase pertama. Distribusi lebih lanjut dari kabel terjadi dengan analogi dengan perangkat input tiga kutub. Seringkali Anda dapat menemukan opsi untuk menggunakan mesin empat kutub untuk menghubungkan empat fase. Dalam hal ini, ketika menutup salah satu garis, keempatnya akan dinonaktifkan.
Saat memilih automaton masukan untuk jaringan tiga fase, perlu menambahkan semua beban yang jatuh pada setiap fase secara terpisah. Arus pengoperasian mesin mudah dihitung. Untuk melakukan ini, jumlah yang dihasilkan dalam kilowatt dikalikan dengan 1,52 (koefisien untuk tegangan 380 V). Arus nominal otomat harus lebih tinggi dari pekerja, jadi kami pilih nilai terdekat untuk itu. Kondisi ini berlaku dalam hal beban yang sama pada ketiga fase. Jika salah satu dari mereka memiliki beban besar, perhitungan dilakukan dengan nilai maksimum, indikator yang dalam kilowatt dikalikan dengan faktor 4,55 (untuk tegangan 220 V).
Setelah mempertimbangkan jenis perangkat input utama, Anda perlu memperhatikan parameter yang harus dipertimbangkan ketika memilih opsi yang sesuai untuk pemasangan dalam kasus tertentu. Pertama, tentukan arus hubung singkat maksimum. Ini adalah indikator di mana perangkat input harus beroperasi dan memutus rangkaian listrik. VA ditawarkan dengan parameter dari 3 hingga 10 mA. Pilihan terbaik adalah perangkat dengan indikator 6 A. Untuk apartemen, diperbolehkan memasang mesin otomatis pada 3 mA, terutama jika kejadian hubung singkat diminimalkan. Jika tempat tinggal terletak di dekat gardu, maka dalam hal ini dianjurkan untuk memperhatikan perangkat input 10 mA.
Berikutnya adalah indikator operasi saat ini, yang kami sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya beban total yang jatuh pada jaringan, tetapi juga penampang kabel. Hitung parameter ini sebagai berikut: tambahkan kekuatan semua peralatan listrik di rumah, setelah hasilnya dikalikan dengan 0,7 - koefisien operasi simultan dari semua peralatan. Nilai yang dihasilkan dibagi dengan 220 (380). Hasil akhir adalah arus pengenal, yang seharusnya tersedia dari perangkat input yang dibeli.
Ketika memilih VA, seseorang tidak dapat melakukannya tanpa jenis karakteristik waktu-saat. Karena kelebihan arus awal di atas pekerja dapat beberapa kali lebih tinggi, automaton dapat menentukan parameter seperti itu sebagai sirkuit pendek. Akibatnya, sirkuit akan terbuka, yang sama sekali tidak diperlukan. Untuk melakukan ini, ada gradasi tertentu yang memungkinkan Anda memilih kelas perangkat yang tepat:
B. Ini digunakan jika tidak ada peralatan listrik yang kuat.
C. Gunakan dengan adanya kompor listrik, ketel uap dan peralatan sejenis. Ini digunakan di rumah-rumah di mana peralatan menengah tidak digunakan secara berkelanjutan: mesin las, mixer beton, dll.
D. Dimasukkan ke dalam peralatan yang kuat.
Itu penting. Saat memasang VA di rumah, perhatikan kondisi kabel. Mungkin, sebelum menginstalnya layak diganti.
Mesin apa yang harus dipilih untuk apartemen
Circuit Breaker (AB) adalah perangkat switching yang mampu melakukan arus dalam keadaan normal dari rangkaian listrik dan memutus hubungan ketika arus melebihi nilai yang ditentukan, melindungi kabel dari kelebihan beban. Untuk pertanyaan tentang bagaimana memilih mesin, segera datang setelah pemasangan kabel untuk apartemen atau rumah.
Jenis pemutus sirkuit untuk apartemen dan rumah
Agar kabel tetap utuh, arus respons harus 10-15% di bawah nilai maksimum yang diizinkan. Penampang kabel harus dipilih saat menghitung beban yang diharapkan.
Ketika beban meningkat, penggantian pemutus sirkuit dengan yang lebih kuat harus dilakukan bersamaan dengan pemasangan kabel dari bagian besar, jika tidak kabel tidak akan menahan panas dan akan terbakar. Dengan demikian, ambang operasi mesin harus kurang dari arus maksimum yang diijinkan dari kabel dan lebih dari arus beban.
Struktur
Untuk apartemen atau rumah, mesin otomatis dari seri VA biasanya digunakan, yang mengandung dua jenis perlindungan: elektromagnetik dan termal.
Elemen utama dari perlindungan termal adalah pelat bimetal yang dilalui aliran arus. Ketika itu menjadi lebih tinggi dari nominal, ada pemanasan dan lentur dari pelat, yang mendorong mematikan mesin. Setelah dingin dan arus di sirkuit menjadi normal kembali, pemutus sirkuit dapat terhubung secara manual lagi.
Perangkat internal dari saklar otomatis
Proteksi elektromagnetik dipicu dari arus pendek arus pendek yang mengalir melalui kumparan rilis, menyebabkan inti bergerak yang terletak di dalamnya bergerak, yang mengaktifkan mekanisme tersandung. Akibatnya, kontak-kontak daya dibuka, dan salurannya tidak aktif.
Ketika kontak daya terbuka, busur yang kuat muncul, menyebabkan kehancuran mereka. Gambar di bawah ini menunjukkan pembentukan busur dan pendinginannya saat kontak terbuka. Urutan tindakan diberi nomor dari 1 hingga 6. Ketika kontak terbuka, busur bertambah (ditampilkan dalam warna merah dan kuning). Pada akhir aksinya terbatas pada ruang busur yang terletak di bawah, yang terdiri dari pelat logam paralel. Di dalam bilik, busur dibagi menjadi bagian-bagian yang jatuh pada pelat, mendingin, dan aksinya berhenti.
Proses pemadaman busur saat mematikan mesin
Mesin ini juga menyediakan cara mekanis untuk menyalakan dan mematikannya secara manual. Fitur utama adalah sifat-sifat pelepasan elektromagnetik dan termal, yang merupakan karakteristik mesin secara bersamaan. Mereka ditunjukkan pada kasusnya dan ditempatkan sebelum nilai peringkat saat ini.
Dengan demikian, pemutus rangkaian berbeda satu sama lain dalam karakteristik mereka, mewakili ketergantungan operasi dan waktu tersandung pada besarnya arus beban. Semua karakteristik dihitung dalam kaitannya dengan arus pengenal - nilai, di atas mana sirkuit diputuskan. Jika arus mengalir terus menerus tidak melebihi arus pengenal, pemutusan sambungan tidak harus dilakukan.
Karakteristik AB
MA - tidak ada pelepasan panas. Jika relay saat ini terhubung ke beban jenis motor listrik, maka hanya pemutus sirkuit dengan fungsi proteksi sirkuit pendek diperlukan.
A - operasi pelepasan panas saat arus pengenal 1,3 kali lebih tinggi. Di sini waktu shutdown bisa tertunda hingga 1 jam. Tripping saat ini dikonfigurasi untuk memutus ketika nilai nominal terlampaui 2 kali dengan kecepatan 0,05 detik. Jika dalam kasus ini solenoid tidak memiliki waktu untuk bekerja, perlindungan termal beroperasi, yang mematikan sirkuit dalam 20-30 detik. Dengan karakteristik A, automata dipasang untuk sirkuit yang mengandung bagian semikonduktor yang gagal pada lonjakan arus kecil. Untuk perangkat elektronik, Z automata juga digunakan, di mana operasi terjadi ketika arus melebihi dua kali.
B - elektromagnet dipicu saat arus naik sebanyak 3 kali dibandingkan dengan yang nominal dalam 0,015 detik, dan pelepasan panas - setelah 4-5 detik. Automata dengan karakteristik B digunakan dalam jaringan dengan arus awal yang kecil, misalnya, pencahayaan.
C adalah karakteristik yang paling umum ketika operasi kedua perlindungan terjadi dengan peningkatan lima kali lipat dalam arus pengenal. Dalam panel listrik rumah tangga dipasang mesin-mesin semacam itu, memungkinkan peralatan mulai arus moderat.
Dalam industri, D dan K automaton digunakan, dirancang untuk beban dengan arus awal yang besar. Jika motor listrik yang kuat atau ketel listrik digunakan untuk rumah pribadi, diperlukan peralatan merek D.
Seleksi
Nilai saat ini Melebihi itu akan memicu perlindungan yang berlebihan. Dengan benar mengambil arus dapat berada di penampang kabel, yang tertanam dalam mesin. Pertama, arus maksimum yang diijinkan dari kabel ditemukan, dan nominal untuk otomat diambil 10-15% lebih rendah, memimpin kemudian ke seri standar. Kumparan berdengung ketika beban dilampaui. Ini bisa diperiksa dengan mengurangi itu. Jika saat ini normal dan mesin berdengung, tidak ada bahaya.
Tersandung saat ini Arus pengenal dipilih tergantung pada beban. Untuk elektronik, kelas switching tipe A atau Z dipilih, untuk penerangan - B, untuk boiler pemanas - C, dan motor listrik kuat dari mesin dengan arus start yang besar - D. Dalam hal ini, semua peralatan listrik dilindungi dengan andal dan mesin-mesin tidak akan beroperasi karena engine start atau mesin las kerja.
Selektivitas Peringkat saat ini dari otomat dipilih tergantung pada beban setiap baris. Masukan utama tidak boleh melebihi total beban maksimum yang diizinkan pada kabel input. Menurut arus pengenal, perangkat ini terutama dipilih sebagai berikut: saklar utama adalah 40 A, kompor listrik 32 A, peralatan listrik yang kuat adalah 25 A, pencahayaan adalah 10 A, soket 16 A. Pendekatan umum ditunjukkan di sini, tetapi rangkaian mungkin berbeda. Jika perangkat listrik diperlukan untuk 25 A, dan sambungan dilakukan melalui soket, maka harus dicocokkan dengan daya yang sama.
Wiring diagram untuk kabel otomatis dari sebuah apartemen standar
Gambar di atas menunjukkan skema koneksi umum untuk automata sebuah apartemen biasa. Di depan meter, input bipolar utama dipasang, kemudian RCD perlindungan kebakaran terhubung (dari kiri ke kanan), diikuti dengan kabel ke konsumen dengan mesin satu kutub. Merah adalah fase, biru adalah nol, dan coklat adalah tanah. Ban nol kawat dan bumi terhubung secara terpisah.
Pada mesin kutub tunggal, pastikan untuk menghubungkan kawat fase, bukan netral.
Jumlah kutub. Untuk input tiga fase utama, otomat dengan empat kutub dipilih, dan untuk jaringan fase tunggal, dengan dua kutub. Peralatan rumah tangga dan pencahayaan yang sesuai dengan sakelar kutub tunggal, dan untuk motor listrik tiga fase atau ketel listrik akan memerlukan pemutus sirkuit tiga kutub.
Pabrikan. Karena penggunaan pemutus sirkuit terkait dengan keselamatan, pilih produk dari perusahaan terkenal. Parameter yang tidak selalu dinyatakan adalah fakta yang sama. Beli perangkat harus di toko khusus, di mana mereka memiliki dokumentasi. Produsen terkemuka tidak menjual barang yang buruk. Bahkan palsu perangkat tersebut dapat memiliki kualitas normal.
Automat dengan jumlah kutub yang berbeda
Perangkat dihitung untuk sejumlah operasi tertentu. Tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai saklar beban. Mekanisme itu cepat habis, dan kontak-kontaknya mati. Menurut aturan, beban dialihkan menggunakan relay atau kontaktor (starter magnetik).
Penting untuk memilih jumlah mesin yang tepat. Biasanya, kotak input otomatis dipasang, dan kemudian memasang kabel pada soket, garis penerangan dan secara terpisah untuk setiap konsumen yang kuat (jika dia tidak memiliki perlindungan bawaannya sendiri).
Produsen automata yang berbeda berbeda satu sama lain dalam metode pengikatan dan penghubung konduktor. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti perangkat dengan yang serupa dengan yang ada di dasbor.
Menandai
Gambar di bawah ini menunjukkan mesin-mesin dari berbagai perusahaan terkemuka. Angka (1) menunjukkan arus pengenal dalam ampere. Huruf di sebelah kiri mencerminkan karakteristik pelepasan elektromagnetik. Angka tersebut menunjukkan kelas C - yang paling umum.
Angka (2) menunjukkan pada apa arus hubung singkat dalam ampere switch-off otomatis. Ketika kontak menyimpang, busur listrik muncul, yang harus dipadamkan. Mesin ini juga bekerja dengan arus hubung singkat yang tinggi, tetapi busurnya mungkin terlalu kuat. Daya tembus mencerminkan kemampuan mesin untuk membayarnya kembali. Gambar ini menunjukkan kapasitas pemutusan yang relatif kecil - 4,500 A dan 6.000 A. Ini khas untuk persediaan perumahan, tetapi di gedung-gedung baru bisa ada 10.000 A, di mana sebagian besar anak tangga dipasang di pintu masuk.
Angka (3) mencerminkan kelas batasan saat ini - waktu respon ke arus hubung singkat (1/3 dari fase setengah periode). Kelas ini digunakan hampir di mana-mana, lebih disukai karena kecepatannya yang tinggi. Ada juga kelas 2, tetapi automata seperti itu berfungsi kemudian (1/2 setengah periode).
Mesin untuk rumah. Video
Video ini memberikan gambaran umum tentang mesin rumah.
Setelah memahami pelabelan, Anda dapat dengan benar memilih pemutus sirkuit yang diinginkan untuk apartemen atau rumah Anda. Karakteristik mesin secara langsung tergantung pada penampang kabel dan jenis beban yang terhubung. Penggunaan mereka sebagai saklar perangkat sangat mengurangi jangka operasi. Pada arus hubung pendek, tripping elektromagnetik, dan selama overload jangka panjang - perlindungan termal.
Mesin apa yang dimasukkan ke dalam apartemen atau rumah pribadi?
Pemutus sirkuit adalah peralatan switching yang dirancang untuk melindungi kabel listrik dari kelebihan beban. Jika sirkuit dalam kondisi normal, arus dipasok dari jalur umum melalui pemutus sirkuit. Ketika arus melebihi parameter kritis, perangkat akan melakukan perjalanan dan garisnya tidak diberi energi lagi. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang mesin mana yang harus diletakkan di rumah atau apartemen pribadi untuk memastikan pemasangan kabel yang baik dan melindungi diri Anda dan properti Anda dari api.
Memilih automat pelindung, orang harus memperhitungkan bahwa besarnya arus yang menyebabkan operasinya harus kurang dari nilai yang diizinkan sekitar 10%. Menghitung beban yang diharapkan, Anda perlu memilih penampang konduktor, berdasarkan hasil yang diperoleh.
Jika Anda berencana untuk menambah beban, Anda perlu menginstal kabel yang memiliki penampang yang lebih besar, pada saat yang sama mengganti perangkat pelindung dengan yang lebih kuat. Jika ini tidak dilakukan, kabel listrik lama dari beban berlebih cukup terbakar.
Perangkat dan prinsip AB
Untuk jaringan rumah, saklar seri BA yang paling umum digunakan. Fitur khusus mereka adalah adanya dua jenis perlindungan sekaligus, yaitu, termal dan elektromagnetik.
Bagner terdiri dari beberapa bagian, yang utamanya adalah pelat bimetalik, yang bereaksi terhadap jumlah arus yang melewatinya. Ketika melebihi nilai nominal, pelat akan memanas, lengkung ke arah shutdown dan menyebabkan pemicu otomatis.
Setelah arus dinormalisasi, ia menjadi dingin, setelah itu perangkat pelindung dapat dihidupkan lagi.
Inilah cara kerja proteksi termal.
Operasi perlindungan elektromagnetik terjadi di bawah pengaruh arus pendek arus lebih. Ketika mereka melewati pelepasan, inti yang bergerak dari yang terakhir bergeser ke samping dan menyebabkan mekanisme tersandung untuk membuka, membuka kontak dan menghilangkan energi pengkabelan.
Perangkat dan prinsip pengoperasian tombol otomatis pada video:
Pembukaan kontak menyebabkan munculnya busur listrik berkekuatan tinggi, yang dapat menyebabkan kehancuran mereka. Untuk menetralisirnya, perangkat ini dilengkapi dengan ruang penekan busur, yang mencakup pelat logam yang dipasang paralel. Tertarik pada mereka, busur memecah menjadi beberapa bagian, mendingin dan padam.
Jika perlu, hidupkan dan matikan mesin dapat dilakukan secara manual. Sebuah automaton yang dapat diservis dapat menahan aliran elektron yang melewatinya untuk waktu yang tidak terbatas, jika besarnya yang terakhir tidak melebihi nilai nominal.
Varietas mesin keamanan
Perangkat ini dibagi menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik kerja sendiri dan dimaksudkan untuk pemasangan di berbagai sirkuit:
Ma. Pada mesin ini, pelepasan termal tidak disediakan. Ketika terhubung ke beban (misalnya, motor listrik), relay saat ini hanya memerlukan switch yang memberikan perlindungan terhadap arus pendek.
A. Pelepasan panas di perangkat ini dipicu saat arus melebihi rating sebesar 30%. Elektromagnetik yang tersandung di sini menyebabkan pemadaman dalam 0,05 detik jika arus melebihi nilai nominal hingga 100%. Jika, karena alasan apa pun, koil tidak berfungsi, maka setelah sekitar 25-30 detik, perlindungan termal berlaku, menyebabkan pemicu otomatis. Perangkat pelindung Tipe A harus dipasang di sirkuit listrik dengan elemen semikonduktor yang mungkin tidak berfungsi bahkan dengan sedikit peningkatan arus. Untuk melindungi perangkat elektronik, automata merek-Z dapat dimasukkan dalam sirkuit, yang digandakan saat arus ditingkatkan.
B. Dalam perangkat ini, perjalanan pelepasan panas dalam 4-5 detik, dan perlindungan elektromagnetik berlangsung selama 0,015 detik jika arus melebihi rating sebesar 200%. Mesin otomatis jenis ini banyak digunakan dalam rangkaian pencahayaan yang berbeda oleh sejumlah kecil arus awal.
C. Mesin semacam itu adalah yang paling umum. Kedua jenis perlindungan di dalamnya dipicu ketika nilai arus pengenal melewati sakelar melebihi 400%.
Perangkat ini, yang memungkinkan arus awal yang sedang, yang terbaik adalah memasang panel listrik rumah tangga.
D dan K. Perangkat ini biasanya dipasang di jaringan industri dengan arus peralatan yang besar. Namun, mesin otomatis tipe-D juga dapat dipasang di rumah pribadi di mana ketel listrik atau motor listrik berdaya tinggi tersambung.
Setelah berurusan dengan jenis perangkat, masuk ke pertanyaan pilihan mereka.
Bagaimana cara memilih pemutus sirkuit?
Pilihan pemutus sirkuit dilakukan sesuai dengan beberapa kriteria:
Nilai saat ini Jika parameter ini terlampaui, switch diaktifkan, sehingga melindungi sirkuit dari kerusakan karena kelebihan beban. Ini harus dipilih berdasarkan penampang kabel yang terhubung ke AV. Arus pengenal untuk perangkat pelindung harus 85-90% dari jumlah yang dapat ditahan oleh kabel.
Selektivitas Pilih peringkat saat ini harus didasarkan pada besarnya beban garis tertentu. Nilai saat ini untuk peralatan rumah tangga utama dan komponen biasanya: 10 A untuk penerangan, 16 A untuk outlet listrik, 25 A untuk peralatan listrik berkekuatan tinggi, 32 A untuk listrik dan 40 A untuk sakelar utama. Ini adalah indikator umum yang dapat bervariasi. Misalnya, jika sambungan perangkat ke 25 A dilakukan melalui stopkontak listrik, maka dipilih untuk jumlah arus yang sama.
Tersandung saat ini Nilai nominal parameter ini harus dipilih berdasarkan beban. Perangkat switching untuk perangkat elektronik harus memiliki tanda A atau Z, pemutus sirkuit untuk motor listrik yang kuat dengan arus start tinggi - D, perangkat pelindung untuk pemanas listrik boiler C, dan untuk perangkat penerangan - B. di sirkuit, akan dilindungi dengan baik, dan AV tidak akan berfungsi saat Anda menghidupkan, misalnya, peralatan untuk mengelas atau motor.
Jumlah kutub. Untuk melindungi jaringan rumah tangga satu-fase di mana peralatan berkekuatan tinggi tidak terhubung, otomat satu atau dua kutub akan mencukupi. Jika rangkaian termasuk, misalnya, boiler pemanas atau motor listrik dalam tiga fase, maka AB harus tiga kutub.
Pabrikan. Baik di Rusia dan di luar negeri, produksi switch otomatis telah diatur, dan untuk memilih perangkat otomatis berkualitas tinggi, perlu untuk tidak hanya fokus pada parameter yang dinyatakan. Beli teknik yang bagus di pasar, "dari bawah lantai," tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu, lebih baik untuk membeli perangkat pelindung di titik khusus, di mana mereka dijual dengan dokumentasi yang menyertainya. Produsen terkemuka menghargai merek dan peringkat tinggi mereka, sehingga Anda tidak perlu takut berlari ke produk berkualitas rendah.
Tentang nuansa memilih pemutus sirkuit pada video:
Perusahaan mana yang lebih baik untuk dipilih?
Seperti yang telah kami katakan, Anda tidak boleh membeli perangkat pelindung murah dari pabrikan yang tidak dapat dimengerti, karena keselamatan orang dan properti secara langsung bergantung pada kualitas perangkat ini.
Untuk melindungi diri dari masalah yang terkait dengan perlindungan garis miskin, cukup beli mesin berkualitas tinggi, yang, dengan cara, sedikit lebih mahal daripada yang palsu.
Jika kita berbicara tentang perusahaan tertentu, kita dapat memberi tahu perangkat Schneider Electric, ABB dan Legrand, yang, dengan nilai nominal 16 A, saat ini berharga 120-230 rubel. Ada opsi yang lebih sederhana dan murah dari nilai yang sama, harga yang saat ini tidak melebihi 50 rubel - EKF dan IEK.
Semua AV menyediakan sejumlah positif tertentu. Adalah tidak diinginkan untuk menggunakan perangkat pelindung sebagai saklar beban - ini menyebabkan keausan mekanisme dan pembakaran kontak. Sesuai dengan persyaratan PUE, beban harus dialihkan dengan menggunakan relay atau kontaktor.
Sangat penting untuk tidak salah dalam menentukan jumlah perangkat pelindung yang dibutuhkan. Sebagai aturan, automaton pengantar diinstal terlebih dahulu. Tas lainnya melindungi garis penerangan, soket, serta peralatan listrik kuat yang tidak memiliki perlindungan bawaan.
Pada produksi AV berbagai kabel perusahaan terhubung dan dikencangkan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, jika perlu mengganti automata di panel, lebih baik untuk menempatkan produk sejenis sebagai gantinya.
Gambaran tentang pemutus sirkuit Hager dalam video berikut:
Kesimpulan
Menyimpulkan, katakanlah pemutus sirkuit modern melindungi jaringan listrik dan perangkat yang terhubung dengannya baik dari hubungan pendek dan dari kelebihan beban jangka panjang. Dalam kasus pertama, perjalanan pelepasan panas, dan yang kedua, perlindungan elektromagnetik.
Ingat juga bahwa perlu menggunakan AV untuk tujuan yang dimaksudkan, dan tidak menggunakan peralatan listrik sebagai saklar, jika tidak mereka akan cepat gagal. Setelah meninjau materi ini, Anda mempelajari mesin apa yang perlu Anda pasang di sebuah apartemen atau di rumah pribadi.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Bagaimana menghubungkan switch dengan indikator lampu latar
Tabel bagian kawat saat ini
Pemanas Di Bawah Lantai
Apa warna kabel di kabel: fase, nol, bumi
Karakteristik teknis dari soket pengatur waktu mekanik
Instruksi untuk mengatur kabel dari perisai di apartemen dengan tangan mereka sendiri
Diagram pengkabelan yang khas di sebuah apartemen 2-kamar
Cara menentukan ukuran kawat berdasarkan diameternya
Skema terperinci untuk menghubungkan kipas buang di kamar mandi: melalui sakelar dengan timer dan sensor kelembaban terpasang
Konverter Watt ke Amps
Cara memasang difavtomat dengan benar: diagram pengkabelan dan fitur-fiturnya
Kabel satu tombol switch
Diagram koneksi lampu sorot
Instruksi untuk mengatur kabel dari perisai di apartemen dengan tangan mereka sendiri
Landasan
380 koneksi starter magnetik
Pengeposan
Daftar lengkap alat-alat listrik
Alat
Situs radiochip berisi skema subwoofer dasar, dirangkai dengan tangan.
Kabel
Kabel vulture: jenis dan karakteristik
Pemanasan
Bagaimana perhitungan pemutus sirkuit
Alat
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Pemanasan
Bagaimana merakit switchboard tiga fase secara mandiri
Kabel
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Pemanasan
Tentang Kami
Seseorang untuk kehidupan yang nyaman tidak bisa tanpa listrik. Jika tidak tersedia, tidak mungkin memasak makanan menggunakan peralatan dapur modern, atau menggunakan peralatan listrik atau peralatan rumah tangga, atau memberikan tingkat pencahayaan yang dapat diterima.

label: de


content:
Zaman Azuchi-Momoyama (安土桃山時代, azuchi momoyama jidai) (sekitar tahun 1573 sampai 1603) adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyori dalam Pertempuran Sekigahara tahun 1600.
Zaman ini disebut juga zaman Shokuhō (織豊時代, shokuhō jidai) yang penamaannya diambil dari aksara kanji nama keluarga Oda Nobunaga (織 untuk "Shoku") dan aksara kanji nama keluarga Toyotomi Hideyoshi (豊 untuk "Hō").
Oda Nobunaga tinggal di Istana Azuchi (sekarang Prefektur Shiga) sedangkan Toyotomi Hideyoshi tinggal di Istana Fushimi (Kyoto) yang disebut juga sebagai Istana Momoyama sehingga zaman ini disebut zaman Azuchi-Momoyama. Pusat pemerintahan Toyotomi Hideyoshi berada di Istana Osaka sehingga ada pendapat yang mengatakan zaman kekuasaan Hideyoshi sebenarnya harus disebut sebagai zaman Osaka (大坂時代, ōsaka jidai).
Pendapat lain mengatakan zaman Azuchi-Momoyama tidak pernah ada pembagian periode dalam sejarah Jepang, zaman Muromachi diikuti zaman Sengoku dan dilanjutkan dengan zaman Edo.
Artikel bertopik Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng,jpn

label: id


content:
Definisi nilai transendental, Max Scheler dan contoh-contoh / Budaya umum | Thpanorama - Jadikan diri Anda lebih baik hari ini!
Thpanorama
Sains
Nutrisi
Budaya umum
Biologi
Sastra
Teknologi
Filsafat
Semua Kategori
Thpanorama - Jadikan diri Anda lebih baik hari ini!
Ilmu pengetahuan, budaya, pendidikan, psikologi, olahraga dan gaya hidup sehat.
Bagikan:
Definisi nilai transendental, Max Scheler dan contoh-contoh
Ini disebut nilai-nilai transendental untuk prinsip-prinsip dasar yang tepat bagi manusia yang, seperti namanya, memiliki kapasitas untuk melampaui waktu dan untuk mengatasi hambatan generasi. Berkat nilai-nilai ini individu dapat menyediakan lingkungan yang memadai untuk perkembangan spiritual, sosial dan ekonomi suatu masyarakat.
Ini berarti bahwa pengembangan dan penguatan spiritual manusia memiliki dampak positif pada kemajuan sosial negara mana pun, yang meluas ke kepuasan kebutuhan dan kepentingan individu dan kolektif..
Demikian juga, pemeliharaan nilai-nilai transendental memperkenalkan pengambilan keputusan yang benar ketika melakukan tindakan atau inisiatif kolektif apa pun; oleh karena itu, pelanggaran atau penghapusan nilai-nilai ini dapat menyebabkan kekacauan sosial dan kesengsaraan. Untuk menghindari ini, perlu untuk melindungi prinsip-prinsip ini melalui pendidikan.
Indeks
1 Definisi
2 Nilai transendental menurut Max Scheeler
2.1 Nilai tidak relatif
2.2 Dua bentuk etika
2.3 Transendensi nilai dan hubungan dengan warna
3 Contoh nilai transendental
3.1 Piramida penjelasan
4 Referensi
Definisi
Pada nilai-nilai transendental, para filsuf yang diakui telah mengusulkan dua posisi atau aksioma yang mungkin: dalam kasus pertama, para sarjana mengusulkan bahwa nilai-nilai adalah sesuatu yang subjektif dan relatif, sedangkan posisi kedua bertaruh untuk keberadaan nilai-nilai objektif, yang menanggapi suatu kolektif dan bukan individual.
Dengan kata lain, bagi para filsuf relativis, manusia adalah orang yang mengaitkan nilai pada sesuatu, tergantung pada kepuasan atau kesakitan dan subjektivitasnya; sebaliknya, bagi para filsuf objektivis, manusia agaknya menemukan nilai-nilai yang sudah ada melalui akal dan refleksi.
Untuk bagiannya, arus objektivis dibagi menjadi dua aspek yang mungkin. Salah satunya - sekolah fenomenologis - berpendapat bahwa nilai disajikan sebagai ideal, sementara yang lain mengusulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang nyata (sekolah realistis).
Mengikuti arus objektivis, filsuf Jerman Max Scheler berpendapat bahwa nilai-nilai tidak relatif, karena mereka merespons esensi spiritual yang memberi manusia "alasan untuk menjadi" atau "alasan untuk ada". Menurut penulis ini, nilai-nilai utamanya adalah esensi, sehingga tidak terukur atau nyata.
Nilai transendental menurut Max Scheeler
Nilai tidak relatif
Dalam karyanya berjudul Kebencian dalam moral, Max Scheler menetapkan bahwa nilai-nilai adalah pilar semua perilaku etis; oleh karena itu, mereka memiliki kapasitas untuk memberikan makna transenden pada moralitas, yang menyelamatkannya dari karakter individualistis.
Dengan cara yang sama, bagi penulis ini nilainya tidak relatif atau rentan untuk dinegosiasikan. Posisi ini secara radikal menjauhkan diri dari positivisme.
Dua bentuk etika
Scheler berpendapat bahwa ada dua bentuk etika. Salah satunya adalah yang dibangun oleh manusia, tanpa bantuan transendensi, tunduk pada kesalahan konstan dan dapat digunakan oleh kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka dalam masyarakat.
Di sisi lain, etika transenden - atau etika sejati, menurut sang filsuf - merenungkan manusia dari kerohaniannya dan memiliki kapasitas untuk memberinya nilai-nilai sejati..
Hal ini menyebabkan penulis menetapkan bahwa etika tidak dapat menjadi produk konvensi manusia belaka. Akibatnya, etika transendental adalah praktik yang melaluinya etika yang dibangun oleh manusia berorientasi dan terorganisir..
Transendensi nilai dan hubungan dengan warna
Penulis Diego Medina Morales mengusulkan contoh sederhana untuk memahami bagaimana Scheler membela non-relativitas nilai: sifat nilai sesuai dengan warna, karena ini ada secara terpisah dari tempat penyimpanan masing-masing..
Misalnya, merah adalah kualitas murni dan dapat dipahami tanpa harus merujuk pada aplikasi atau konkretnya dalam suatu objek atau artefak. Ini adalah kasus dengan nilai: mereka ada terlepas dari aplikasi nyata mereka dalam subjek yang diberikan.
Kemudian, warna - seperti halnya nilai - adalah transenden, karena mereka tidak bergantung pada aplikasi individual untuk ada. Warna merah akan tetap merah karena sifatnya yang transenden dan permanen, selain memiliki kualitas murni.
Mungkin ada nuansa merah yang berbeda, tetapi kondisi ini tidak membuatnya relatif karena persepsi akan bergantung pada konvensi manusia.
Dengan cara ini, fungsi nilai-nilai transendental dijelaskan: mereka dapat memiliki nuansa yang berbeda tergantung pada masing-masing individu, masing-masing budaya dan setiap masyarakat; Namun, esensi utamanya tetap transenden dan tidak perlu dipertanyakan terlepas dari semua varian yang mungkin.
Contoh nilai transendental
Max Scheeler mengabdikan beberapa karyanya untuk mempelajari nilai-nilai transendental, jadi ia membuat katalog prinsip-prinsip ini dan membuat klasifikasi.
Penulis memutuskan untuk membuat dua divisi mendasar: pertama ia mengusulkan polaritas masing-masing nilai dan kemudian berpendapat bahwa mereka mematuhi hierarki tertentu.
Polaritas mengacu pada semua nilai yang memiliki padanannya, sehingga ada nilai positif dan negatif, yang populer dikenal sebagai antivalores. Mengenai hierarki, ini merujuk pada fakta bahwa setiap nilai dapat sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai-nilai lainnya.
Dengan mengingat hal ini, contoh-contoh berikut dapat dibuat dengan mempertimbangkan klasifikasi yang ditunjukkan di atas:
Nilai suka
Contoh sederhana dari klasifikasi ini bisa berupa hubungan manis-pahit.
Nilai vital
Misalnya, sehatlah. Kebalikan dari nilai ini sedang sakit.
Nilai spiritual
Nilai-nilai ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: estetika (jelek-cantik), legal (tidak adil) dan intelektual (kebenaran-kebohongan).
Nilai-nilai agama
Mereka mengepalai hierarki nilai-nilai dan dapat dicontohkan melalui apa yang dianggap suci, yang kontrasnya adalah profan.
Piramida penjelasan
Untuk menjelaskan hierarki nilai-nilai, Scheler menggunakan piramida di atasnya adalah nilai-nilai agama diikuti oleh nilai-nilai spiritual, kemudian ada yang vital dan akhirnya ada nilai-nilai yang berguna atau menyenangkan..
Dalam nilai-nilai yang berguna kita dapat menemukan subkategori di mana sila-sila menyenangkan itu menonjol, yang antivalennya tidak menyenangkan; yang pantas, bertentangan dengan tidak memadai; dan antonim ketidaknyamanan yang nyaman.
Referensi
Medel, A. (s.f.) Nilai transendental. Dipulihkan dari Academia: academia.edu
Morales, D. (2006) Transendensi dan nilai dalam Max Scheler: Lelucon etika konsumsi dan kesalahan nilai. Diperoleh pada 12 Maret 2019 dari UCO Legal Sciences: uco.es
Peredo, V. (2016) Nilai-nilai transendental. Diperoleh pada 12 Maret 2019 dari Voie Lumina: voielumina.weebly.com
Sáenz, J. (s.f.) Max Scheeler. Diperoleh pada 12 Maret 2019 dari UNAL digital: bdigital.unal.edu.co
Seijo, C. (2009) Nilai-nilai dari teori aksiologis utama: a priori dan kualitas independen dari hal-hal dan tindakan manusia. Diperoleh pada 12 Maret 2019 dari Dialnet: dialnet.com
(S.A.) (s.f.) Max Scheler: moralitas dan nilai. Diperoleh pada 12 Maret 2019 dari New World Encyclopedia: newworldencclopedia.org
Budaya umum
« Nilai-nilai etika karakteristik, perbedaan dengan nilai-nilai moral dan contoh-contoh Klasifikasi dan Contoh Nilai Universal »

warc-identified-content-language: ind


content:
Masih Ada Orang Yang Saat Besar Tidak Tahu Berterima Kasih Kepada Orang Tua | janeseymourbotanicals.com
janeseymourbotanicals.com
janeseymourbotanicals.com
Menu
Skip to content
HOME
Masih Ada Orang Yang Saat Besar Tidak Tahu Berterima Kasih Kepada Orang Tua
Kita dari kecil diurus oleh orang tua. Bahkan orang tua dengan bersusah payah berusaha bagaimanapun caranya untuk membesarkan kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan saat mereka tidak cukup uang. Tapi kita menginginkan sesuatu. Dia bisa berusaha sekuat tenaga mencari uang untuk memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin bagi kalian yang sudah terlahir kaya raya, tidak terlalu merasakan ini. Tapi bagi kalian yang tumbuh di keluarga yang kurang mampu atau sederhana. Ini akan sangat terasa.
Masih Ada Orang Yang Saat Besar Tidak Tahu Berterima Kasih Kepada Orang Tua
Dimana saat kalian menginginkan sesuatu, tapi kita harus menahan dan bersabar karena tahu kita tidak mampu untuk itu. Orang tua kita tidak mampu untuk memenuhi itu. Kita harus belajar mengalah, kita harus belajar menerima apa yang ada. Tapi itulah cinta kasih orang tua. Memang tidak bisa kita sangkal. Mau kita menahan bagaimanapun keinginan kita. Bersabar akan keadaan. Tapi diam-diam orang tua akan berusaha keras, kerja gila-gilaan untuk memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Walaupun nyawa mereka sendiri harus mereka korbankan.
Mereka tidak ingin kita hidup susah, dan tidak mendapatkan hak yang layaknya anak seumuran kita dapat atau nikmati. Mereka akan memberikan itu. Bahkan kita bisa lihat perbedaan saat orang tua memberikan sesuatu pada kita dan orang lain baik saudara kita atau pasangan kita berikan. Mungkin mereka bisa memberikan banyak hal bagi kita, misalnya mereka memiliki uang 100 ribu, dan kita butuh uang, mereka bisa memberikan sampai 50 ribu-70ribu, jika kita memang sangat membutuhkannya.
Tapi orang tua berbeda. Saat kita membutuhkannya. Meskipun uang yang mereka tinggal 50 ribu, mereka akan memberikan semuanya untuk kita. Tapi sayangnya banyak anak-anak saat tumbuh besar tidak bisa sadar akan itu. Dan malah mereka tetap menyalahkan orang tuanya karena mereka tumbuh besar dengan segala kekurangan. Dan malah mereka hitung-hitungan dengan orang tua.
This entry was posted in Berita Unik on May 12, 2022 by adminjane.
Post navigation
← Sering Kita Mengeluh Akan Segala Masalah Kita Tapi Tidak Menyadari Ternyata Kita Sekuat Itu Tips Menang Bermain Judi Togel Online →

warc-identified-content-language: ind,eng

annotation: short_sentences header footer

label: en


content:
Aplikasi situs judi RHINO88 adalah salah satu situs mesin slot online terbaik di Indonesia tahun 2022 dan gaming apk yang merupakan salah satu game judi online terbaik yang paling mudah menang serta gampang mainkan, money game ini juga memiliki bonus dan promo terbaik maka tidak aneh jika aplikasi slot mesin game merupakan pilihan favorit setiap pemain judi untuk meraup kemenangan dan membawa pulang jutaan rupiah setiap bermain.
Game spin slot sangat populer di kalangan pemain judi online, karena kita dapat menghasilkan banyak uang dengan sedikit investasi yang modalnya sangat kecil karena memang pembelian kredit nya sangat murah jika di situs Rhino88 yaitu sepuluh ribu saja, dan kita dapat dengan mudah memainkan game ini tanpa strategi atau taktik apa pun hanya dengan menekan tombol spin yang ada dilayar alat elektronik anda sehingga slot mesin berputar dan tentu kemenangan jackpot slot yang sensasional menanti anda.
Mengenal Permainan Game taruhan Slot casino mesin Online mudah jekpot Rhino88
Game Judi Rhino88 🐨 Slots Online, taruhan Bola, Casino Online, Poker Online, Togel Online
Slots Winrate Tinggi 🐨 Slots88, Microgaming, Pragmatic Play, Joker123, Habanero, Playtech
Game Slots Gacor 2022 🐨 Wild West Slots, Sweet Bonanza, Aztec Gems, Great Rhino, Joker Jewel
Judi Bola Terbaik 🐨 Sbobet, BTi, cmd368, I-Sports, Sbobet Virtual Sports, saba sport
Live Casino 🐨 Sbobet Casino, Ion Casino, Pretty Gaming, AG Casino, Pragmatic Play, Sexy Baccarat, AllBet
Poker Online 🐨 IDN Play, 9Gaming, BalakPlay
10 server mesin spin slot online terbaik mudah jackpot dari Rhino88
Jenis game slot yang tersedia di situs judi slot game online RHINO88 antara lain :
Pragmatic play
Pragmatic adalah salah satu server game yang saat ini lagi naik daun yang menyediakan game slot mesin spin dengan winrate tertinggi seperti : sweet bonanza, Olympus, wild west gold, great rhino megaways, starlight princess dan masih banyak lagi.
Bisa kita saksikan dimedia social penayangan video kemenangan mereka di posting hampir tiap hari sehingga tentu saja pragmatic ini menjadi pilihan para pecinta mesin slot.
Spade gaming
Spade gaming adalah salah satu server yang awalnya di besut oleh beberapa programs mesin slot yang brilian hingga sekarang menjadi salah satu raksasa dalam pengembangan aplikasi judi online yang produk nya bisa kita nikmati seperti : zeus, jokers treasure, first love, gold phanter, princess wang, prosperity god, tiger warrior dan masih banyak lagi game judi yang mereka kembangkan hingga saat ini bisa kita nikmati bersama.
Spadegaming mempunyai game spin slot yang rtp dan winrate sangat tinggi hingga banyak sekali pemain judi yang fanatic dalam memilih server ini sehingga menurut data yang masuk di situs Rhino88 menyimpulkan bahwa server masuk dalam 5 besar provider paling mudah menang.
Playstar
PlayStar adalah salah satu pesaing yang sangat tangguh di dunia pengembang slot mesin yang ada di dunia, mempunyai pengalaman dalam mengembangkan aplikasi ini dengan sangat solid selama puluhan tahun berdiri, mendesain game mesin slot menggunakan bahasa program terbaru teknologi HTML5 untuk membuat gaya permainan tradisional slot mesin menjadi lebih cantik dan kompetible dengan segala bentuk OS yang ada saat ini.
Game dari playstar yang sangat terkenal dan banyak dimintai oleh para pecinta judi slot antara lain: zuma, Empire legend, wu xia, my lord, 777 dan masih banyak lagi yang bisa kalian nikmati apabila bergabung dengan situs judi slot mesin terbaik Rhino88.
Joker gaming
Joker gaming ini perusahan yang berasal dari Indonesia yang tumbuh baru-baru ini akan tetapi menjadi sangat viral dikarenakan berani mengkhususkan diri menjadi server dari game slot mesin sehingga di dalam server tersebut sangat banyak sekali jenis game yang disediakan.
Game dari joker123 ini mempunyai winning rate yang sangat tinggi dan pemilihan game yang memiliki rtp sangat tinggi sehingga bisa menjadi pilihan untuk anda apabila sedang bermain judi slot, game pilihan dari joker yang sangat terkenal seperti : gladiator, cursed, oasis, immortals, santa workshop dan masih banyak lagi lainnya dan tentu saja pembelian kredit permainan nya bisa melalui situs Rhino88 yang mempunyai promo pembelian credit menggunakan pulsa tanpa dipotong biaya admin.
CQ9 Gaming
CQ9Gaming adalah server judi slot mesin online yang saat ini telah mengembangkan lebih dari 80 game slot berfitur HTML5, dan winrate serta rtp dari masing-masing game tersebut menggunakan metode matematika yang sangat stabil apabila kalian ingin menghitungnya. Otak ship dari masing-masing program game keluaran CQ9 ini sudah lulus tes dan sertifikasi dari GLI dan juga memiliki sistem laporan tervalidasi untuk melindungi keadilan dan profitabilitas game.
CQ9Gaming secara sengaja memilih tema slot game yang di orientasikan untuk pemain daerah Asia dan sekitarnya sehingga mengangkat tema-tema budaya masyarakat Asia seperti : magic world, Thor, Apsaras, Crazy Nouza, Appolo dan masih banyak lagi yang bisa kalian nikmati saat bermain judi mesin slot ini.
PG Soft
Pocket Games Soft atau yang lebih dekenal dengan nama PG Soft adalah pengembang aplikasi judi slot mesin online. Perusahaan game ini didirikan pada tahun 2015 dan telah berkembang pesat hingga saat ini dan menjadi salah satu provider yang disegani di dunia judi online.
Mereka terkenal karena fokus mengembangkan aplikasi slot mesin yang kompetible dengan operation system mobile phone atau fokus pada pengguna telepon seluler seperti contoh nya bebrapa game antara lain: Dream of macau, Queen of bounty, farm invander, treasure of Aztec dan masih banyak yang lain yang tentu nya RTP dan winrate nya di setting dengan sangat tinggi yaitu lebih dari 97%.
Microgaming
Microgaming adalah perusahaan ynag bergerak di bidang pengembang teknologi mesin slot yang sduah berdiri beberapa decade, microgaming ini dibawah naungan perusahaan besar bernama Apricot Investments Ltd, perusahaan ini mempunyai izin usaha resmi dan legal dari Komisi Perjudian Negara Inggris dan bermarkas di Isle of Man.
Prestasi yang di sandang oleh perusahaan ini mampu menciptakan beberapa game epic slot mesin yang sangat viral setiap tahun sejak didirikan pada tahun 1994.
Microgaming telah mendapat sejumlah penghargaan atas namanya. Misalnya, pada tahun 2015, itu dimasukkan ke dalam buku rekor Guinness karena telah memberikan pembayaran jackpot terbesar untuk permainan slot online. Selain penghargaan tersebut, masih banyak lagi penghargaan lainnya yang disandangnya.
Beberapa game yang sangat melegenda antara lain : Jurassic world, hellowen, tomb raider dan lain sebagai nya sehingga sering di angkat ke layar lebar sebagai sebuah film.
Habanero
Habanero adalah perusahaan yang berkembang di bidang slot mesin sejak tahun 2010 dan sudah memproduksi dan mengambangkan banyak sekali game slot berkualitas serata menggunakan teknologi terbaru dan Habanero mempunayi lebih dari 10 permainan yang menggunakan meja, 10 aplikasi video poker, dan lebih dari 100 aplikasi slot mesin yang dimainkan di lebih dari seratus kasino darat di seluruh dunia.
Habanero telah bekerja cukup keras belakangan ini untuk memastikan para pemain judi slot terhibur dengan baik sehingga telah meraih beberapa penghargaan seperti misalnya: Penghargaan the 5th Annual World Hot Sauce Awards yang terjadi pada tahun 2018, Habanero memperoleh juara di dua kategori.
Game slot mesin terbaik dari habanero adalah: Hot hot fruit, Sparta, 5 lucky lions, totem tower, wealth inn dan masih banyak lagi yang tentu bisa kalian mainkan hanya dengan menggunakan id dari Rhino88 yang mempunyai banyak bonus promo sehingga memperbesar peluang kemenangan anda saat bermain slot mesin dari habanero.
Playtech
Playtech berdiri tahun 1999 mempunyai kantor awal di Estonia bergerak di bidang pengambang perangkat lunak dari mesin slot hingga saat ini dan sudah mengeluarkan produk game lebih dari 5000 di seluruh dunia.
Permainan slot Age of Gods dan sejumlah varian Poker baru yang menarik menjadi ujung tombak meledak nya omset dari perusahaan ini dikarenakan inovasi nya dalam mengembangkan game aplikasi mesin slot.
Beberapa permainan besutan dari playtech yang tidak kalah fantastis adalah buffalo blitz, epic ape, spin a win life dan masih banyak lagi yang bisa kalian nikmati apabila bergabung dengan situs judi terbaik di Indonesia Rhino88.
Slot88
Provider slot88 merupakan perusahaan yang seumur jagung akan tetapi menjadi sangat viral di Indonesia dikarenakan memang pangsa pasar game mesin slot disini sangat potensial.
Beberapa jenis game dari slot88 yang sangat mudah jackpot sehingga bisa dikatakan bahwa slot mesin dari aplikasi slot88 ini mempunyai winrate dan RTP lebih dari 97% sehingga patut untuk dicoba jika kalian sedang bermain slot.
Dengan banyaknya pilihan server yang di sediakan oleh situs mesin slot online RHINO88 tentu akan menjamin kepuasan dan kenyamanan kalian semua dalam bermain aplikasi judi casino ini.
Grafis dan ragam tema bermain judi slot dari berbagai server aplikasi mesin slot sangat berteknologi terbaru dan tentu saja memberikan hadiah Jackpot Freespin sensasional dan bonus mini game yang fantastis menjadi incaran pemain judi slot mesin tentu saja.
Daftar Member Situs Judi Slot Mesin Spin Online Gratis
Untuk bisa bermain di situs judi slot RHINO88 anda harus mempunyai user Id dari kami dengan cara mendaftar di kolom daftar yang telah kami sediakan yang tentu tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis.
Proses daftar akun judi slot sangat sederhana dan tidak memakan waktu sama sekali yaitu dengan hanya mengisi beberapa syarat register yang ada di kolom tersebut kemudian tekan tombol daftar.
Apabila tidak ada kendala maka akun judi slot online anda sudah siap digunakan untuk bermain dan bertaruh semua game slot yang kami sediakan.
Cara tersebut sebenarnya bisa di bantu oleh operator dan marketing kami sehingga apabila anda menemukan kesulitan dalam mendaftar, silahkan saja menghubungi kontak resmi yang kami sediakan seperti livechat, whatsapp dan banyak lagi yang kami sediakan untuk kenyamanan anda dalam bermain judi online di tempat kami.
Link Alternatif situs judi spin mesin slot online Rhino88 antara lain:
Dengan hanya menggunakan modal yang sangat kecil judi slot online terkenal dengan kemenangan jackpot spin mesin yang sangat besar yang bisa anda menangkan.
FAQ Seputar Game taruhan Slots Online
Siapa yang membuat mesin Slots?
Ada beberapa provider di seluruh dunia yang memproduksi mesin Slots dan perangkat pertaruhanan lainnya, atau yang mengembangkan perangkat lunak yang digunakan oleh mesin ini atau oleh kasino online. Pembuat mesin Slots paling terkenal adalah International Game Technology (alias IGT). provider diakuisisi oleh GTech pada tahun 2014 tetapi divisi IGT masih beroperasi dengan namanya sendiri.
Apa itu mesin Slots online bonus sensasional?
Slots bonus sensasional adalah game Slots yang mengalokasikan persentase kecil dari setiap taruhan yang dibayarkan oleh pemain ke dalam bonus jekpot gabungan yang mungkin lokal ke mesin atau kasino atau yang mungkin menjadi bagian jika jaringan mesin besar di seluruh dunia. jekpot sensasional online paling sering dibagikan di antara semua pemain dari permainan yang sama tetapi mungkin juga di seluruh kasino atau dikumpulkan di antara banyak kasino. jekpot dapat diberikan secara acak setelah putaran yang valid atau mungkin memerlukan kombinasi simbol yang sangat langka untuk muncul di garis pembayaran terkadang garis pembayaran yang sangat spesifik.
Apa itu garis pembayaran dalam mesin Slots?
Garis pembayaran dalam mesin Slots adalah jalur lurus atau terfragmentasi dari satu sisi deretan simbol mesin ke sisi lain di mana aturan permainan setuju untuk memberikan hadiah. Kombinasi simbol pemenang harus muncul di garis pembayaran sebelum hadiah apa pun diberikan. Beberapa mesin Slots menggunakan ratusan garis pembayaran. Mesin Slots asli hanya menggunakan satu garis pembayaran. Pembuat mesin Slots sekarang menyertakan halaman bantuan menu khusus di layar yang menampilkan semua variasi garis pembayaran yang didukung oleh setiap permainan atau mesin.
Bagaimana cara menang main taruhan Slots online?
Meskipun pada mesin Slots bergantung pada keberuntungan semata dan tidak ada strategi apapun yang dapat menjamin kalian menang, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan peluang kalian mendapatkan pembayaran. 1. Tetapkan anggaran – sebelum kalian mulai memasang taruhan apa pun, putuskan berapa banyak yang ingin kalian habiskan malam itu. Ketika kalian mencapai jumlah ini, mulailah bermain tidak peduli berapa banyak kalian menang atau kalah. Bahkan jika kalian beruntung dan mendapatkan beberapa kemenangan, jika kalian terus bermain, kalian mungkin dengan mudah kehilangan semua kemenangan kalian dan akhirnya menghabiskan lebih dari yang kalian inginkan.
2. Coba demo gratis – online kalian dapat menemukan banyak versi gratis dari permainan Slots populer. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk memainkannya sebelum kalian bertaruh dengan uang sungguhan. Menggunakan demo memungkinkan kalian untuk melihat seperti apa permainan itu dan fitur apa yang ditawarkannya, sehingga memungkinkan kalian menghindari pengeluaran uang untuk sesuatu yang tidak kalian sukai.
3. Pilih Slots dengan nilai RTP tinggi – setiap mesin Slots memiliki nilai Return to Player yang berbeda. RTP menentukan berapa banyak permainan akan membayar kembali melalui sejumlah besar putaran. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam satu permainan, memilih Slots dengan RTP minimal 96% dapat membuat kalian lebih mungkin untuk mendapatkan pembayaran.
Bagaimana cara deposit taruhan Slots online?▾
Deposit sering juga disebut sebagai istilah setor dana dan ini wajib dilakukan ketika ingin main taruhan Slots. Caranya hanya perlu klik menu deposit lalu isi kolom seperti jumlah deposit berupa uang yang ingin kalian setorkan. Namun, sebaiknya setorkan saja dalam jumlah kecil saja, karena kalian termasuk pemain baru. Setelah itu, masukkan rekening tujuan serta rekening milik kalian. Pada bagian ini sebaiknya jangan terburu-buru karena harus memastikan bahwa memang sudah sesuai. Karena jika tidak, tentu ini akan membuat gagal ketika proses deposit. Jika sudah langsung saja klik submit dan deposit pun akan segera diproses oleh pihak akun. Ini tidak akan memakan waktu lama, karena dalam beberapa menit pun pasti akan langsung diproses.
Bagaimana cara Withdrawl kemenangan?▾
Withdraw kemenangan ini juga sering disebut sebagai tarik dana dan hanya bisa dilakukan jika sudah bermain dan memenangkan permainannya. Jika memang kalian pernah menang main di situs taruhan online Slots tentu bisa withdraw. Untuk caranya agak mirip dengan cara deposit tadi karena memang hampir sama. Jika kalian sudah paham melakukan cara deposit tentu kalian pun akan paham bagaimana cara withdraw juga.
Jenis macam jekpot apa saja yang bisa kalian peroleh dalam bermain game Slots?▾
Beberapa game Slots mesin hanya memberikan jekpot tetap ini adalah jekpot di mana jumlah uangnya tetap sama setiap saat. Yang lain menawarkan jekpot sensasional — ini adalah jekpot yang tumbuh karena semakin banyak orang membayar uang ke dalam permainan di seluruh dunia. jekpot sensasional membayar lebih jarang, tetapi bisa sangat besar. Beberapa permainan menawarkan kedua jenis jekpot. Pilih berdasarkan preferensi kalian, dan ingat untuk memeriksa kembali aturan ukuran koin untuk pembayaran.
Apakah ada bonus permainan yang lain?
Jika kalian menikmati Slots bonus video secara offline, kalian akan menyukai variasi online! Sekarang ada lebih banyak variasi dari sebelumnya untuk dinikmati dengan putaran bonus. Beberapa putaran bonus bekerja dengan peluang murni. Yang lain memungkinkan kalian menggunakan keahlian kalian untuk memenangkan putaran gratis atau uang ekstra. Putaran waktunya ini bisa sangat intens, dan dapat memecah monoton hanya dengan menarik tuas virtual berulang kali.
Bagaimana tentang grafik dari game Slots dan suaranya?
Pertimbangkan kualitas grafik dan suara saat kalian mengevaluasi apakah kalian ingin memainkan permainan Slots. kalian dapat menemukan informasi tentang ini dengan membaca ulasan, atau kalian dapat memeriksanya sendiri dalam mode demo gratis jika kalian mendapatkan kesempatan itu. Saat kalian bermain Slots online, kalian dapat menikmati permainan yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi luar biasa yang dimiliki komputer atau perangkat seluler kalian. Tidak semua Slots dirancang dengan baik meskipun dengan perhatian yang sama terhadap detail dan tingkat kegembiraan yang sama. Tentu saja, ini adalah sebagian pertimbangan subjektif. Tetapi jika kalian tidak puas dengan grafik dan suara Slots yang kalian mainkan sekarang, kalian harus berkeliling; kalian mungkin akan menemukan beberapa Slots yang lebih kalian nikmati!
FAQ Seputar Game taruhan Slots Online
Siapa yang membuat mesin Slots?
Ada beberapa provider di seluruh dunia yang memproduksi mesin Slots dan perangkat pertaruhanan lainnya, atau yang mengembangkan perangkat lunak yang digunakan oleh mesin ini atau oleh kasino online. Pembuat mesin Slots paling terkenal adalah International Game Technology (alias IGT). provider diakuisisi oleh GTech pada tahun 2014 tetapi divisi IGT masih beroperasi dengan namanya sendiri.
Apa itu mesin Slots online bonus sensasional?
Slots bonus sensasional adalah game Slots yang mengalokasikan persentase kecil dari setiap taruhan yang dibayarkan oleh pemain ke dalam bonus jekpot gabungan yang mungkin lokal ke mesin atau kasino atau yang mungkin menjadi bagian jika jaringan mesin besar di seluruh dunia. jekpot sensasional online paling sering dibagikan di antara semua pemain dari permainan yang sama tetapi mungkin juga di seluruh kasino atau dikumpulkan di antara banyak kasino. jekpot dapat diberikan secara acak setelah putaran yang valid atau mungkin memerlukan kombinasi simbol yang sangat langka untuk muncul di garis pembayaran terkadang garis pembayaran yang sangat spesifik.
Apa itu garis pembayaran dalam mesin Slots?
Garis pembayaran dalam mesin Slots adalah jalur lurus atau terfragmentasi dari satu sisi deretan simbol mesin ke sisi lain di mana aturan permainan setuju untuk memberikan hadiah. Kombinasi simbol pemenang harus muncul di garis pembayaran sebelum hadiah apa pun diberikan. Beberapa mesin Slots menggunakan ratusan garis pembayaran. Mesin Slots asli hanya menggunakan satu garis pembayaran. Pembuat mesin Slots sekarang menyertakan halaman bantuan menu khusus di layar yang menampilkan semua variasi garis pembayaran yang didukung oleh setiap permainan atau mesin.
Bagaimana cara menang main taruhan Slots online?
Meskipun pada mesin Slots bergantung pada keberuntungan semata dan tidak ada strategi apapun yang dapat menjamin kalian menang, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan peluang kalian mendapatkan pembayaran. 1. Tetapkan anggaran – sebelum kalian mulai memasang taruhan apa pun, putuskan berapa banyak yang ingin kalian habiskan malam itu. Ketika kalian mencapai jumlah ini, mulailah bermain tidak peduli berapa banyak kalian menang atau kalah. Bahkan jika kalian beruntung dan mendapatkan beberapa kemenangan, jika kalian terus bermain, kalian mungkin dengan mudah kehilangan semua kemenangan kalian dan akhirnya menghabiskan lebih dari yang kalian inginkan.
2. Coba demo gratis – online kalian dapat menemukan banyak versi gratis dari permainan Slots populer. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk memainkannya sebelum kalian bertaruh dengan uang sungguhan. Menggunakan demo memungkinkan kalian untuk melihat seperti apa permainan itu dan fitur apa yang ditawarkannya, sehingga memungkinkan kalian menghindari pengeluaran uang untuk sesuatu yang tidak kalian sukai.
3. Pilih Slots dengan nilai RTP tinggi – setiap mesin Slots memiliki nilai Return to Player yang berbeda. RTP menentukan berapa banyak permainan akan membayar kembali melalui sejumlah besar putaran. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam satu permainan, memilih Slots dengan RTP minimal 96% dapat membuat kalian lebih mungkin untuk mendapatkan pembayaran.
Bagaimana cara deposit taruhan Slots online?
Deposit sering juga disebut sebagai istilah setor dana dan ini wajib dilakukan ketika ingin main taruhan Slots. Caranya hanya perlu klik menu deposit lalu isi kolom seperti jumlah deposit berupa uang yang ingin kalian setorkan. Namun, sebaiknya setorkan saja dalam jumlah kecil saja, karena kalian termasuk pemain baru. Setelah itu, masukkan rekening tujuan serta rekening milik kalian. Pada bagian ini sebaiknya jangan terburu-buru karena harus memastikan bahwa memang sudah sesuai. Karena jika tidak, tentu ini akan membuat gagal ketika proses deposit. Jika sudah langsung saja klik submit dan deposit pun akan segera diproses oleh pihak akun. Ini tidak akan memakan waktu lama, karena dalam beberapa menit pun pasti akan langsung diproses.
Bagaimana cara Withdrawl kemenangan?
Withdraw kemenangan ini juga sering disebut sebagai tarik dana dan hanya bisa dilakukan jika sudah bermain dan memenangkan permainannya. Jika memang kalian pernah menang main di situs taruhan online Slots tentu bisa withdraw. Untuk caranya agak mirip dengan cara deposit tadi karena memang hampir sama. Jika kalian sudah paham melakukan cara deposit tentu kalian pun akan paham bagaimana cara withdraw juga.
Jenis macam jekpot apa saja yang bisa kalian peroleh dalam bermain game Slots?
Beberapa game Slots mesin hanya memberikan jekpot tetap ini adalah jekpot di mana jumlah uangnya tetap sama setiap saat. Yang lain menawarkan jekpot sensasional — ini adalah jekpot yang tumbuh karena semakin banyak orang membayar uang ke dalam permainan di seluruh dunia. jekpot sensasional membayar lebih jarang, tetapi bisa sangat besar. Beberapa permainan menawarkan kedua jenis jekpot. Pilih berdasarkan preferensi kalian, dan ingat untuk memeriksa kembali aturan ukuran koin untuk pembayaran.
Apakah ada bonus permainan yang lain?
Jika kalian menikmati Slots bonus video secara offline, kalian akan menyukai variasi online! Sekarang ada lebih banyak variasi dari sebelumnya untuk dinikmati dengan putaran bonus. Beberapa putaran bonus bekerja dengan peluang murni. Yang lain memungkinkan kalian menggunakan keahlian kalian untuk memenangkan putaran gratis atau uang ekstra. Putaran waktunya ini bisa sangat intens, dan dapat memecah monoton hanya dengan menarik tuas virtual berulang kali.
Bagaimana tentang grafik dari game Slots dan suaranya?
Pertimbangkan kualitas grafik dan suara saat kalian mengevaluasi apakah kalian ingin memainkan permainan Slots. kalian dapat menemukan informasi tentang ini dengan membaca ulasan, atau kalian dapat memeriksanya sendiri dalam mode demo gratis jika kalian mendapatkan kesempatan itu. Saat kalian bermain Slots online, kalian dapat menikmati permainan yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi luar biasa yang dimiliki komputer atau perangkat seluler kalian. Tidak semua Slots dirancang dengan baik meskipun dengan perhatian yang sama terhadap detail dan tingkat kegembiraan yang sama. Tentu saja, ini adalah sebagian pertimbangan subjektif. Tetapi jika kalian tidak puas dengan grafik dan suara Slots yang kalian mainkan sekarang, kalian harus berkeliling; kalian mungkin akan menemukan beberapa Slots yang lebih kalian nikmati!


content:
Dikarenakan judi bola menjadi bagian penting dari situs judi online sehingga banyak hal atau artikel yang ingin saya bahas terkait topik itu
Category Archives: Judi Slot
Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya 2019
Bermain di daftar situs judi slot online memang sangat seru sekali untuk dimainkan. Bukan hanya itu saja, anda juga bisa mendapatkan banyak uang dari permainan ini. namun sebelum bisa bermain, anda harus daftar dan membuat akun judi slot terlebih dahulu. Sudah tahu bagaimana cara daftar judi slot Online? berikut adalah uraiannya. Daftar menggunakan aplikasi android […]
Posted byadmin 18 November 2019 18 November 2019 Posted inJudi SlotTags: aplikasi, aplikasi android, aplikasi judi, aplikasi judi slot, daftar judi, daftar judi slot, judi, judi slot, judi slot online, slot, slot online


content: Bagi Mahasiswa dan Dosen yang lupa dengan passwordnya, silahkan untuk menggunakan fasilitas lupa password »


content:
Jika Anda ingin mengetahui cara terbaik untuk menang dalam lotere, baca artikel ini. Anda akan menemukan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurangi peluang untuk memenangkan lotre.
Mainkan game dengan bola yang lebih rendah. 3 bola, 4 bola, 5 bola. Semua game ini memiliki peluang yang lebih baik, maka permainan bola 6 &7. Juga, cobalah bermain game dengan jumlah angka Lotere Online yang lebih rendah. Alasan bahwa uang tunai tiga adalah untuk memukul adalah bola yang berasal dari 0-9. meningkatkan peluang Anda.
togel tahu permainan lotre baik dengan mendapatkan selebaran lotere atau dengan mencari e-commerce. Mengetahui cara kerja permainan lotre akan membantu meningkatkan peluang Anda untuk memukul Lotere secara online. Jika Anda tidak menikmati permainan lotere atau cara yang benar mereka dimainkan, Anda tidak akan berhasil mengenali bagaimana Anda bisa memenangkan setiap pertandingan. Semua toko yang menjual tiket lotre memiliki pamflet permainan lotre yang menjelaskan setiap permainan. Anda juga dapat online dengan mencari situs web lotere dengan menggunakan hasil pencarian apa pun.
Pada tahun 1878, semua negara bagian kecuali Louisiana telah melarang lotere, baik dengan undang-undang atau konstitusi khusus mereka. Lotere Louisiana mungkin adalah lotere yang sukses dan menjalankan tiket di seluruh negeri dengan pony express dan pos surat sampai dilarang. Memenangkan lotere menjadi mereka mirip dengan “memenangkan Lotere Louisiana”. Pada masa kejayaannya, Lotere Louisiana memperoleh lebih dari 90% pendapatan mereka dari sumber-sumber negara tetapi dikelilingi oleh tuduhan penyuapan politik dan korupsi sejak didirikan pada tahun 1868.
Surat itu bukan kartu hijau, atau jaminan ini bahwa Anda akan menerima kartu alami. Ingat, taruhannya tinggi untuk Lotere DV 2012, beberapa ribu lebih banyak pelamar akhirnya dipilih dalam Lotere daripada benar-benar diberikan visa. Individu karena langkah lain adalah wawancara yang memverifikasi keaslian informasi lebih dari aplikasi, serta kelayakan dari pelamar keluarga mereka.
Selain itu, bergabunglah dengan halaman web yang menjual program hadiah untuk rujukan yang mereka dapatkan seseorang. Beberapa memberi Anda hadiah waktu 1 jam sebesar $ 5 untuk setiap rujukan. Dokumen tertulis yang harus Terus Anda beri tahu teman baru untuk situs itu pastikan untuk mendapatkan uang tanpa biaya.
Juga, jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda, jangan bermain ulang tahun, semua orang melakukan itu dan jika angka-angka ini keluar, item pemenang bahwa pot diencerkan di luar keuntungan yang membuatnya berharga.


content:
BOJONEGORO – Selain menerima kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas yang signifikan, Pemkab Bojonegoro juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat pada triwulan empat ini. Dana tersebut nilainya juga tidak kalah fantastis. Yakni, Rp 500 miliar. Dana transfer triwulan empat tersebut berasal dari banyak rincian. Mulai dana alokasi umum (DAU) hingga dana bagi hasil (DBH) cukai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengatakan, dana transfer triwulan empat diterima pemkab, pada 31 Oktober lalu. Namun, dana tersebut tidak bisa dimasukkan pada anggaran Perubahan (P)-APBD 2018, bahkan APBD induk 2019.
Sebab, pembahasan keduanya sudah tuntas. Sehingga, anggaran itu akan dimasukkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2019. “Nantinya itu tetap masuk silpa karena turunnya setelah semua disahkan,” jelasnya.
Baca Juga : Akrab dengan Seni
Ibnu menuturkan, peruntukannya nanti menunggu pembahasan lebih lanjut. Namun, dana itu nantinya juga akan digunakan menutupi defisit APBD 2019. Defisitnya mencapai Rp 160 miliar. Defisit terjadi karena ada sejumlah anggaran yang digunakan mengalami kekurangan.
“Kekurangan itu nanti akan ditutupi dengan anggaran triwulan empat itu,” jelasnya.
Dana transfer tersebut, kata Ibnu, biasanya tidak dikirimkan akhir tahun seperti ini. Tapi, dikirimkan awal-awal tahun. Namun, khusus tahun ini ditransfer lebih awal. “Saya juga tidak tahu. Tapi biasanya transfernya Februari,” jelasnya. Selain itu, nilainya juga cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, jika dana transfer triwulan empat tersebut bisa masuk APBD induk 2019, tentu tahun depan APBD sebesar Rp 5 triliun lebih. Namun, karena tidak masuk, sehingga menjadi silpa tahun depan.
Baca Juga : Pangkalan Elpiji Harus Sediakan Timbangan
Lasuri melanjutkan, tahun depan Bojonegoro memang menerima banyak sekali dana yang fantastis. Dia berharap program-program prioritas pemerintah segera dilaksanakan.
BOJONEGORO – Selain menerima kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas yang signifikan, Pemkab Bojonegoro juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat pada triwulan empat ini. Dana tersebut nilainya juga tidak kalah fantastis. Yakni, Rp 500 miliar. Dana transfer triwulan empat tersebut berasal dari banyak rincian. Mulai dana alokasi umum (DAU) hingga dana bagi hasil (DBH) cukai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengatakan, dana transfer triwulan empat diterima pemkab, pada 31 Oktober lalu. Namun, dana tersebut tidak bisa dimasukkan pada anggaran Perubahan (P)-APBD 2018, bahkan APBD induk 2019.
Sebab, pembahasan keduanya sudah tuntas. Sehingga, anggaran itu akan dimasukkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2019. “Nantinya itu tetap masuk silpa karena turunnya setelah semua disahkan,” jelasnya.
Baca Juga : Pangkalan Elpiji Harus Sediakan Timbangan
Ibnu menuturkan, peruntukannya nanti menunggu pembahasan lebih lanjut. Namun, dana itu nantinya juga akan digunakan menutupi defisit APBD 2019. Defisitnya mencapai Rp 160 miliar. Defisit terjadi karena ada sejumlah anggaran yang digunakan mengalami kekurangan.
“Kekurangan itu nanti akan ditutupi dengan anggaran triwulan empat itu,” jelasnya.
Dana transfer tersebut, kata Ibnu, biasanya tidak dikirimkan akhir tahun seperti ini. Tapi, dikirimkan awal-awal tahun. Namun, khusus tahun ini ditransfer lebih awal. “Saya juga tidak tahu. Tapi biasanya transfernya Februari,” jelasnya. Selain itu, nilainya juga cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, jika dana transfer triwulan empat tersebut bisa masuk APBD induk 2019, tentu tahun depan APBD sebesar Rp 5 triliun lebih. Namun, karena tidak masuk, sehingga menjadi silpa tahun depan.
Baca Juga : Antisipasi Kemacetan Pasar Takjil
Lasuri melanjutkan, tahun depan Bojonegoro memang menerima banyak sekali dana yang fantastis. Dia berharap program-program prioritas pemerintah segera dilaksanakan.


content: Matrix Indonesia memperkenalkan tren warna rambut terbaru tahun 2022 yang diberi nama Matrix Multi-Melt. Teknik pewarnaan rambut terbaru yang memadupadankan 3 hingga 4 warna dari satu kategori warna yang sama,…

warc-identified-content-language: eng,ind