content:
Saat memasang atau merekonstruksi kabel, sering disarankan untuk menggunakan otomat diferensial difavtomat. Apa jenis perangkat itu, fungsi apa yang dilakukan, bagaimana memilihnya, di mana meletakkannya, bagaimana menghubungkannya... Semuanya lebih jauh.
Apa itu otomat diferensial dan bagaimana cara kerjanya
Automaton diferensial - perangkat pelindung, dalam situasi darurat, secara bersamaan melepaskan fase dan nol. Selain itu, pada saat yang sama kehadiran sirkuit pendek (hubungan pendek) dan pemutusan jalur di negara ini, serta adanya arus bocor, juga dengan daya mati, dimonitor. Tepatnya, fungsi perangkat ini adalah:
pelacakan arus hubung singkat dan pemutusan jalur jika terjadi situasi;
shutdown at overload (ketika arus melebihi nilai maksimum, yang menyebabkan overheating dari kabel, kemungkinan kerusakan pada isolasi);
kehadiran arus bocor (seseorang menyentuh bagian hidup, ada kebocoran karena kerusakan pada insulasi).
Yaitu, difavtomat melakukan fungsi dari sekelompok proteksi otomatis RCD +. Bahkan, kedua perangkat ini ada dalam paket yang sama. Ini baik dan buruk.
Automaton diferensial melakukan fungsi RCD dan otomat, dan memakan lebih sedikit ruang.
Pro dan kontra
Argumen utama yang mendukung difactom adalah kabel Anda dan keamanan Anda di bawah perlindungan (jika dilakukan dengan benar). Poin positif kedua adalah bahwa dengan memilih peringkat saat ini yang sesuai, tidak perlu memikirkan tentang pemilihan RCD yang benar, karena itu "tertanam" di dalamnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa mereka mengambil lebih sedikit ruang di lemari daripada dua perangkat (jika Anda mengambilnya dari perusahaan yang sama, satu baris). Namun: koneksi dalam kabinet listrik lebih sederhana - lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi bingung.
Sekarang tentang kekurangannya. Ketika beberapa model, yang tidak dilengkapi dengan bendera yang sesuai, dipicu, tidak mungkin untuk menentukan apa yang menyebabkan pemicu - "sirkuit pendek" atau kebocoran. Ini sangat mempersulit pemecahan masalah. Keluar - mengatur perangkat dengan bendera. Kekurangan kedua adalah bahwa jika hanya satu "bagian" dari difavtomat yang gagal, Anda harus mengubahnya sepenuhnya. Dan itu jauh lebih mahal daripada mengganti UZO atau otomatis yang terpisah.
Hal lain: tidak semua pemukiman memiliki pilihan yang cukup dari difavtomatov. Jadi, jika Anda membutuhkan pengganti, Anda mungkin harus duduk tanpa cahaya lebih lama - tunggu sampai yang benar dikirimkan. Ada solusi di sini juga - menempatkan automata diferensial di tempat-tempat utama. Tepat dimana mereka dibutuhkan.
Di mana lebih baik untuk menginstal difavtomat bukan UZO
Jika jaringannya sederhana dan tidak ada rencana untuk memasang pemutus sirkuit otomatis untuk kelompok konsumen, daripada RCD, lebih baik memasang diffavtomat di pintu masuk. Situasi ini sering terjadi di cottage - jaringan terdiri dari beberapa outlet. Setelah penghitung, lebih baik memasang diferensial otomatis, dan bukan RCD. Ini akan sangat meningkatkan keamanan jaringan Anda.
Poin kedua di mana lebih baik untuk memasang perlindungan diferensial pada konsumen yang kuat, terutama jika air digunakan dalam proses. Juga datang jika garis masuk ke ruang bawah tanah, penerangan jalan, mandi, bangunan terpisah lainnya.
Pada posisi yang sama ini, Anda dapat menempatkan RCD + otomatis. Ini merupakan pengganti yang setara, tetapi kerumitan skema akan meningkat. Perlu diingat bahwa untuk mematikan tidak hanya fase, tetapi juga nol, Anda perlu menginstal mesin bipolar.
Dengan atau tanpa grounding
Mesin diferensial dipasang di jaringan dengan grounding dan tanpa. Dalam hal pembumian, semuanya bekerja dengan sempurna - ketika masalah terjadi, fase dan nol terputus, dan kabel "bumi" adalah perlindungan yang valid.
Grounding selalu merupakan kabel terpisah.
Ketika menggunakan perisai listrik logam, sangat penting bahwa sasis dibumikan, karena selalu ada kemungkinan bahwa akan ada potensi di atasnya. Jika tanah tidak, menyentuh tubuh perisai Anda akan menemukan diri Anda di bawah tegangan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apa dan apa Anda berdiri, berpegangan, dll. Jika ada landasan, potensi akan "pergi" di sepanjang sirkuit yang paling tidak resistan, dan semua yang akan Anda rasakan, dalam kasus terburuk, adalah semacam "pukulan", tetapi secara umum, agak, sensasi pada tingkat "kesemutan". Karena alasan inilah, OLC menekankan ketersediaan tanah yang berfungsi, karena bahkan sirkuit yang dirancang dengan baik tanpa itu tidak sepenuhnya aman.
Parameter dari jenis dan pilihan
Penting untuk memilih otomaton diferensial sesuai dengan seperangkat karakteristik. Pertama-tama, perlu untuk menentukan tegangan. Ada perangkat yang dirancang untuk bekerja di jaringan 220 V, ada - untuk tegangan tiga fase 380 V. Ini ditentukan pada kasus ini, selanjutnya adalah frekuensi saat ini - 50 Hz.
Difavtomat tiga fase (kanan) mudah dibedakan berdasarkan ukuran.
Selanjutnya, kita menentukan denominasi. Ini harus sesuai dengan penampang kawat - itu harus mematikan daya sampai arus beban melebihi jangka panjang yang diizinkan. Pemilihan difavtomata oleh parameter ini tidak berbeda dari pilihan perlindungan otomatis (baca di sini). Lebih lanjut perlu untuk masuk jauh ke dalam karakteristik teknis.
Jenis splitter elektromagnetik
Banyak perangkat pada saat inklusi mengkonsumsi lebih banyak arus daripada saat bekerja berikutnya. Arus ini disebut arus start-up dan kadang-kadang puluhan kali lebih tinggi dari nilai "bekerja". Sehingga daya tidak mati setiap kali motor menyala, misalnya, perangkat (dan khususnya splitter elektromagnetik) dirancang sehingga pemutusan hanya terjadi jika arus melebihi waktu nominal automaton. Sekali lagi, apa jenis splitter elektromagnetik: karakteristik ini menunjukkan pada apa kelebihan perlindungan arus pengenal akan bekerja.
Jenis splitter elektromagnetik pada tubuh
Karena peralatannya berbeda, arus awal juga berbeda, dan pemisah elektromagnetik membuat kepekaan yang berbeda:
tipe B - akan bekerja ketika arus dilampaui 3-5 kali;
ketik C - tahan beban berlebih hingga 5-10 kali;
ketik D - mematikan daya jika arus melebihi nilai nominal 10-20 kali.
Pilihan parameter ini sederhana. Jika jaringannya sederhana, ada minimum teknologi (misalnya, di dacha), tipe B yang akan dilakukan; di sebagian besar rumah dan apartemen kota disarankan untuk menginstal tipe C, dan diffutomat jenis-D dipasang di perusahaan dengan peralatan yang kuat
Karakter ini (huruf) ditampilkan tepat di sebelah arus pengenal. Dalam beberapa kasus pada kasus ini tidak ditulis, tetapi ditunjukkan dalam spesifikasi teknis.
Arus bocor (arus diferensial tersandung) dan kelasnya
Bagaimana kebocoran arus terdeteksi? Bandingkan jumlah arus "di sana dan di sana." Ketika perbedaan muncul (dalam bahasa Inggris, perbedaan antara nama dan nama) dalam nilai-nilai ini, automaton diferensial diaktifkan. Arus bocor adalah jumlah saat perjalanan terjadi. Untuk jaringan rumah tangga menerapkan dua denominasi difavtomaty:
Dengan kebocoran arus 10 mA. Perangkat pelindung semacam itu dipasang di telepon dengan satu atau dua konsumen.
Dengan arus diferensial sebesar 30 mA. Perangkat ini digunakan lebih sering, mereka ditempatkan pada garis dengan beberapa konsumen.
Di mana mencari arus shutdown diferensial
Jadi pilihannya tidak begitu sulit. Pada kasus ini, arus bocor ditentukan di sebelah tegangan jaringan tempat perangkat tersebut dimaksudkan. Mungkin dalam ampere atau miliamperes.
Kelas perlindungan diferensial adalah parameter lain yang Anda perlukan untuk memilih diffavtomat. Ini menunjukkan secara pasti apa kebocoran yang ditanggap oleh perangkat tersebut. Parameter ini biasanya ditampilkan secara grafis, dengan ikon kecil, tetapi beberapa produsen memasukkan huruf. Apa kelas perlindungan diferensial dan untuk kasus apa mereka dimaksudkan dapat dilihat dari tabel.
Kelas perlindungan diferensial mesin diferensial
Di rumah dan apartemen pribadi, dua jenis perangkat digunakan - AC dan A. Lebih relevan saat ini adalah perangkat Kelas A, karena sebagian besar peralatan saat ini memiliki kontrol elektronik. Bahkan beberapa lampu gantung dan lampu LED. Kelas AC dapat dipasang di rumah-rumah negara, di mana hampir tidak ada elektronik.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Karena power supply switch-off diferensial otomatis dengan arus hubung singkat, pelat kontaknya harus dibuat dengan mempertimbangkan fakta bahwa arus nominal besar dapat mengalir melaluinya. Pelat ini terbuat dari paduan yang berbeda, dan mereka dibedakan oleh kemampuan mereka untuk menahan arus tertentu dan tetap setelah shutdown dalam kondisi kerja.
Pilih mereka tergantung pada lokasi relatif ke gardu trafo. Ada beberapa denominasi standar:
3000 A dan 4500 A - nilai-nilai ini tidak relevan sekarang, karena mereka dirancang untuk overload yang sangat "kecil". Dapat digunakan di desa-desa atau desa-desa liburan yang jauh dengan pasokan listrik melalui udara.
6000 A. Para dihavomat dengan kapasitas pemutusan pengenal ini dipasang di rumah dan apartemen pada jarak yang cukup besar dari gardu.
10.000 A diperlukan jika gardu tersebut berada di dekatnya.
Pilihannya juga bukan yang paling sulit. Tentu saja, lebih baik mengambil lebih "tahan" untuk membebani perangkat. Kemudian, bahkan jika terjadi hubungan pendek, kemungkinan saklar akan tetap dalam kondisi kerja. Tetapi harganya jauh lebih tinggi.
Kapasitas pemutusan nominal dan kelas pembatas saat ini
Kelas batas arus automaton diferensial menunjukkan seberapa cepat garis akan dimatikan ketika arus kritis terjadi. Ditandai dengan angka dari 1 hingga 3, yang "paling lambat" - yang pertama, "tercepat" - yang ketiga. Tentu saja, lebih baik jika selama penutupan pemutusan terjadi lebih cepat - ada lebih banyak kesempatan untuk melindungi kabel dan peralatan dari kerusakan. Tetapi intinya adalah lagi dalam harga. Ketika kelas naik, itu juga meningkat secara signifikan.
Pada produk, karakteristik ini terletak berdampingan - kapasitas pemutusan dalam persegi panjang, dan di bawahnya adalah kelas batas saat ini dalam kotak kecil.
Kondisi operasi
Sebagian besar mesin diferensial dirancang untuk bekerja di ruangan yang dipanaskan dan dapat dioperasikan pada suhu dari -5 ° C hingga + 35 ° C. Jika Anda perlu mengatur difavtomat di jalan (dalam kotak) atau, misalnya, dalam mandi kunjungan berkala, kondisi operasi seperti itu tidak akan berfungsi, karena di musim dingin suhu akan turun di bawah. Untuk kasus seperti itu, buat model "tahan beku" yang dapat bertahan pada suhu serendah -25 ° C.
Penunjukan pada diferensial automata cocok untuk operasi pada suhu rendah
Pada kasus ini, ini ditunjukkan dengan adanya ikon seperti salju. Beberapa perusahaan di dalam menempatkan suhu terendah di mana peralatan mempertahankan kinerja. Tidak ada tanda-tanda eksternal lain dari "ketahanan beku". Secara alami, biaya model seperti itu lebih tinggi (dengan karakteristik serupa).
Elektronik atau Elektromekanik
Perangkat internal mesin otomatis diferensial dapat elektromekanis atau elektronik. Yang pertama tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk operasi, yaitu mereka selalu beroperasi. Yang kedua - ambil daya dari fase yang terhubung. Ketika daya hilang, mereka tidak beroperasi. Untuk alasan ini, elektromekanik dianggap lebih andal.
Bagaimana cara memeriksa jenis perangkat apa yang ada di depan Anda? Butuh baterai biasa dan dua kabel. Satu kabel terhubung ke satu stopkontak baterai, yang kedua - ke yang lainnya (Anda hanya dapat memutar dengan pita, tetapi kontak itu bagus). Kami memindahkan sakelar ke posisi “on” dan menyentuh pelat kontak dari typesetter dengan ujung kawat yang dilucuti - atas dan bawah, menciptakan kondisi untuk operasi. Jika saklar berfungsi, Anda memiliki perangkat elektromekanik di depan Anda - ia bekerja tanpa adanya sumber daya eksternal.
Hubungan mesin diferensial
Tidak ada yang tidak biasa dalam menghubungkan otomaton diferensial - di bagian atas ada pelat kontak dan sekrup klem untuk menghubungkan fase dan nol yang berasal dari meter. Di bagian bawah ada kontak yang menghubungkan saluran ke beban terhubung.
Menghubungkan diffavtomat itu mudah
Sambungan fisik juga normal:
ujung konduktor dilepaskan dari insulasi oleh 0,8-1 cm,
longgarkan sekrup pengencang (beberapa putaran berlawanan arah jarum jam);
masukkan konduktor;
kencangkan sekrup pemasangan (usaha harus dibuat padat);
periksa keandalan pengikatan, beberapa kali menyentak kawat yang bagus.
Ketika kabel, kabel tembaga biasanya digunakan, dan tembaga adalah logam lunak. Oleh karena itu, setelah rangkaian dirakit, itu tidak mengganggu sekali lagi untuk "mengacaukan" kontak sebanyak mungkin.
Diagram dengan entri masukan
Salah satu skema paling populer untuk menghubungkan otomaton diferensial - dengan instalasinya pada input - segera setelah penghitung. Dengan konstruksi skema ini, ternyata semua konsumen berada di bawah perlindungan mesin ini - jika terjadi kerusakan, daya akan dimatikan.
Masukan diaphavomata kabel
Kerugian sirkuit ini adalah bahwa dalam hal ini semuanya tidak diberi energi. Dan untuk mencari sumber masalahnya tidak mudah. Adalah realistis untuk melakukan ini jika, setelah suatu difavtomate, untuk setiap kelompok konsumen atau untuk instalasi yang kuat individu, switch perlindungan otomatis mereka sendiri dipasang. Dalam hal ini, mereka diaktifkan secara bergantian. Sumber masalah ada di grup setelah perlindungan dipicu.
Dengan difavtomaty pada kelompok konsumen "berbahaya"
Tentang kelayakan skema seperti itu sering diperdebatkan - ada pilihan untuk mencapai hasil yang sama, tetapi dengan biaya lebih rendah. Namun demikian, itu berhasil, dan kerugiannya adalah pengeluaran berlebihan.
Diagram instalasi untuk konsumen
Skema koneksi dari mesin otomatis diferensial ini menyediakan shutdown terpisah dari setiap kelompok konsumen. Ketika dipicu perlindungan Anda tahu persis di mana masalahnya. Tidak ada kesulitan dalam mengidentifikasi. Tetapi hasil serupa dapat dicapai dengan lebih sedikit sarana. Jauh lebih kecil. Pada prinsipnya, tingkat perlindungan yang sama akan dipasang setelah RCD kontra bipolar (nominal yang sesuai), dan kemudian - pada mesin untuk setiap baris. Masalahnya hanya akan menentukan sumber masalah. Tetapi mekanismenya diketahui - menyalakan mesin satu demi satu sebelum perjalanan perlindungan.
Hubungan mesin diferensial
Pemutus sirkuit diferensial atau pemutus arus diferensial adalah perangkat elektromekanik yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari arus bocor ke tanah dan untuk melindungi sirkuit dari beban berlebih dan sirkuit pendek.
Dengan kata lain, circuit breaker diferensial secara bersamaan melakukan fungsi RCD dan pemutus sirkuit.
Tujuan utama dari difavtomata adalah perlindungan lengkap seseorang terhadap sengatan listrik ketika ia datang dalam kontak dengan bagian hidup peralatan listrik. Di sinilah fungsinya sebagai RCD muncul.
Selain itu, perangkat ini tidak kurang efektif melindungi jaringan listrik dan peralatan listrik dari overload dan hubung singkat, melakukan fungsi pemutus sirkuit.
Ciri khas utama dari automaton diferensial, dari perangkat yang mirip dengannya, terletak pada desainnya. Dalam kasus berukuran kecil, dua perangkat pelindung terpisah berhasil digabungkan dan berfungsi: RCD dan pemutus sirkuit.
Oleh karena itu, penutupan pelindung terjadi dalam tiga pelanggaran di jaringan listrik:
- kebocoran arus;
- kelebihan beban;
- sirkuit pendek
Prinsip pengoperasian mesin diferensial
Sirkuit listrik dilindungi terhadap beban berlebih dan hubungan pendek dengan modul perlindungan internal - pemutus sirkuit. Ini termasuk mekanisme untuk menjalin kontak independen, yang dipicu ketika sirkuit pendek dan kelebihan beban terjadi di sirkuit listrik yang terlindungi. Selain itu, modul pelindung dilengkapi dengan rel reset yang digerakkan oleh efek mekanis eksternal.
Seseorang terlindung dari sengatan listrik oleh perangkat ini menggunakan modul perlindungan diferensial. Dilengkapi dengan trafo diferensial yang secara konstan membandingkan arus yang melewatinya pada input dan output.
Dalam kasus deteksi perbedaan yang mewakili ancaman terhadap kehidupan, modul mengubah arus menjadi aksi mekanis dengan bantuan penguat elektrik built-in dan kumparan reset elektromagnetik, yang menonaktifkan rangkaian yang terlindung.
Diagram pengkabelan mesin diferensial
Sirkuit sambungan dari otomat diferensial secara praktis sama dengan koneksi RCD. Oleh karena itu, ketika menghubungkannya, perlu mengikuti aturan yang sama: fase dan nol hanya dari rangkaian yang akan melindungi harus terhubung ke pemutus sirkuit diferensial, serta RCD.
Skema pertama menyiratkan perlindungan semua kelompok listrik dengan satu mesin otomatis diferensial, yang dipasang pada input (pengantar diferensial), dan skema kedua digunakan ketika mesin otomatis melindungi kelompok listrik tertentu dengan memasukkannya ke dalam rangkaiannya. Biasanya, metode ini digunakan untuk menciptakan keamanan listrik yang lebih andal dari tempat di mana grup ini berada.
Ketika perangkat dihubungkan dengan metode pertama, kabel dengan tegangan suplai dihubungkan ke terminal atas, dan bagian bawah melayani beban dari masing-masing grup listrik, yang sebelumnya dipisahkan oleh switch otomatis.
Kerugian signifikan menggunakan skema ini adalah pemutusan lengkap semua kelompok dalam kasus operasi darurat mesin jika terjadi malfungsi dalam grup listrik yang dilindungi.
Untuk mencegah kesalahan positif dari input difavtomata yang dipasang di lokasi perumahan (terutama dengan kabel lama) untuk kebocoran saat ini, disarankan untuk menggunakan perangkat otomatis diferensial yang dikonfigurasi untuk beroperasi dengan arus bocor 30 mA.
Cara yang paling andal dan nyaman untuk melindungi jaringan listrik dalam situasi darurat adalah perangkat otomatis diferensial, yang dianggap terhubung ke sirkuit kedua.
Paling sering digunakan untuk melindungi kelompok listrik yang ditempatkan di ruangan dengan kelembaban tinggi - kamar mandi, dapur atau di kamar yang meningkatkan persyaratan untuk keselamatan listrik - misalnya, kamar anak-anak.
Tidak ada keraguan bahwa perlindungan setiap kelompok listrik oleh mesin otomatis yang terpisah memberikan hasil yang lebih efektif. Dan ini tidak hanya berlaku untuk keamanan listrik, tetapi juga untuk kepraktisan, karena jika untuk alasan apa pun salah satu difavtomat bekerja, maka itu tidak akan memerlukan de-energi lengkap dari jaringan listrik. Itu, tentu saja, dapat dikaitkan dengan satu perbedaan positif dalam penggunaan diagram pengkabelan untuk beberapa perangkat, untuk melindungi jalur grup yang diperlukan.
Penerapan metode ini akan menjamin pasokan daya yang andal dan tidak terganggu. Namun, penggunaan metode ini untuk menghubungkan perangkat pelindung, karena alasan yang jelas, akan jauh lebih mahal daripada perlindungan satu perangkat dengan seluruh jaringan listrik.
Apa yang dimaksud dengan diagram pengkabelan selektif dari automata diferensial?
Mari kita memahami perbedaan antara kabel yang selektif dan tidak selektif. Ada dua angka: satu situs dan tiga apartemen di angka pertama, di angka kedua area kedua juga memiliki tiga apartemen.
Apa yang terjadi jika tiba-tiba di beberapa apartemen ada kebocoran. Dalam skema yang benar (selektif), hanya apartemen yang rusak akan mati, senapan mesin di situs akan tetap menyala dan sisanya, apartemen (utuh) akan menerima daya.
Skema kedua dirakit tanpa pemutus sirkuit diferensial selektif, oleh karena itu, jika kerusakan terjadi di salah satu apartemen, saklar otomatis apartemen ini akan dimatikan, ditambah saklar otomatis di situs.
Dengan demikian, tidak hanya garis yang rusak akan dihilangkan energi, tetapi juga dua yang utuh. Apa alasannya? Setelah semua, mesin diferensial di situs 2 dirancang untuk arus bocor 100 mA, dan mesin otomatis keluar dirancang untuk arus bocor 30 mA.
Pemilihan automata untuk arus bocor tentu saja penting untuk dipertimbangkan ketika menghubungkan tetapi ini bukan alasan untuk operasi selektif dari rangkaian.
Aturan pemasangan
Automata diferensial dengan arus bocor pengenal hingga 30 mA sangat populer di kalangan konsumen. Automata diferensial berhasil digunakan baik dalam jaringan listrik fase tunggal dan tiga fase arus bolak-balik.
Sebelum Anda menginstalnya pada bagian rantai yang diinginkan, Anda harus benar menentukan fungsinya. Ketika memilih mesin, untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dari kelebihan beban, perlu mempertimbangkan jumlah konsumen yang terhubung ke sirkuit ini.
Koneksi diphavtomat dalam jaringan fase tunggal - diagram pengkabelan dan koneksi
Pemutus sirkuit diferensial adalah perangkat elektromekanik yang melindungi jaringan listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh arus pendek atau beban tinggi. Selain itu, memastikan keamanan orang, mencegah sengatan listrik ketika menyentuh garis yang memiliki arus bocor. Dengan demikian, menggabungkan fungsi dua perangkat: mesin pelindung dan RCD. Menghubungkan diffavtomat bukanlah tugas yang mudah, dan untuk melakukannya dengan benar, Anda harus mengikuti langkah-langkah keamanan dan mengikuti aturan pemasangan. Cara menghubungkan difavtomat, dan akan dibahas dalam artikel ini.
Fitur desain automata diferensial
Seperti telah disebutkan, pemasangan jaringan difavtomate memungkinkan perlindungan terhadap kebocoran listrik, beban berlebih dan arus sirkuit pendek. Perangkat ini adalah kombinasi, dan ini terdiri dari dua komponen utama:
Pemutus sirkuit otomatis dengan pelepas elektromagnetik (koil) dan termal (bimetalik). Yang pertama memutus sambungan listrik ketika sirkuit pendek terjadi di dalamnya, dan yang kedua menghidupkan kembali jaringan ketika beban melebihi yang dihitung. AB dalam difavtomaty mungkin memiliki 2 atau 4 kutub, tergantung pada apakah mereka melindungi jaringan - fase tunggal atau fase tiga.
Perangkat keamanan. Struktur elemen ini termasuk relai, yang selama fungsi normal jaringan dipengaruhi oleh fluks magnetik dari kekuatan yang sama, mencegah garis dari memutus hubungan. Jika terjadi kebocoran (aliran listrik ke tanah), keseragaman aliran terganggu, sebagai akibat di mana relai beralih dan saluran listrik mati.
Selain AB dan RCD, automat menggabungkan trafo diferensial, serta elemen penguatan elektronik.
Pemasangan diffavtomat dalam jaringan satu dan tiga fase
Sebelum Anda mulai menghubungkan mesin diferensial, Anda perlu menekan tombol "Test" pada casingnya. Jadi, kebocoran arus dibuat secara artifisial, di mana perangkat harus merespon dengan memutus hubungan. Ini akan memastikan bahwa perangkat berfungsi. Jika selama pengujian, perangkat tidak dimatikan, Anda tidak dapat menggunakannya.
Dalam jaringan fase tunggal rumah tangga, di mana tegangan operasi adalah 220V, AVDT bipolar dipasang.
Sambungan diphavtomat dalam jaringan listrik fase tunggal membutuhkan koneksi kabel netral yang benar: nol dari beban terhubung dari bagian bawah perangkat, dan dari catu daya - dari atas.
Pemasangan diferensial empat kutub. otomat yang dirancang untuk melindungi jaringan tiga fase, tegangan operasi yang sama dengan 380V, diproduksi sesuai dengan prinsip yang sama. Perlu diingat bahwa difavtomat tiga fase (empat kutub) membutuhkan lebih banyak ruang dalam switchboard daripada satu fase tunggal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memasang unit perlindungan diferensial.
Tubuh beberapa tipe AVDT ditandai dengan peruntukan 230 / 400V. Perangkat semacam itu dapat dipasang di jaringan dengan satu atau tiga fase. Dalam kasus kedua, perangkat ini dipasang pada konsumen hanya menggunakan satu fase - ini dapat berupa sekelompok soket atau perangkat terpisah.
Wiring diagram
Aturan dasar bahwa setiap skema koneksi otomatis diferensial harus dipertimbangkan adalah: AVDT harus terhubung ke fase dan konduktor netral secara eksklusif dari garis atau cabang yang dirancang untuk melindungi perangkat ini.
Mesin pengantar
Automaton diferensial dalam perisai dalam kasus ini dipasang pada kawat timah. Skema semacam itu untuk menghubungkan difavtomata mendapatkan namanya karena perangkat melindungi semua kelompok dan cabang dari jaringan yang terhubung.
Ketika memilih AVDT untuk skema ini, perlu mempertimbangkan semua parameter operasi saluran, termasuk konsumsi daya. Metode menghubungkan alat pelindung ini memiliki sejumlah keunggulan, yang meliputi:
Tabungan, karena satu-satunya jaringan dipasang di seluruh jaringan.
Kekompakan, karena satu perangkat tidak memakan banyak ruang di dalam perisai.
Kerugian dari skema ini adalah sebagai berikut:
Ketika pelanggaran terjadi di jaringan, seluruh apartemen atau rumah tidak diberi energi lagi.
Dalam hal terjadi malfungsi, akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan dan menghilangkannya, karena akan perlu untuk menemukan cabang di mana kegagalan terjadi dan juga untuk menentukan penyebab spesifik dari kerusakan tersebut.
Ilustrasi diagram koneksi diafragma untuk video:
Mesin individu
Metode koneksi ini melibatkan pemasangan beberapa AV diferensial. Instalasi difavtomat dilakukan pada setiap cabang terpisah atau konsumen yang kuat. Selain itu, AVDT tambahan ditempatkan di depan sekelompok perangkat pelindung itu sendiri. Misalnya, satu perangkat dipasang pada perangkat penerangan, yang lain dipasang pada panel soket, dan yang ketiga dipasang di atas kompor listrik.
Keuntungan dari metode ini adalah tingkat keamanan maksimum, serta pencarian yang cukup mudah untuk kemungkinan malfungsi. Kerugiannya adalah biaya tinggi yang terkait dengan pembelian beberapa mesin diferensial.
Diftautomat di sirkuit tanpa grounding
Belum lama ini, teknologi konstruksi dari setiap bangunan memperhitungkan konstruksi wajib dari loop tanah. Semua switchboard yang tersedia di rumah terhubung dengannya. Dalam konstruksi modern, peralatan pembumian adalah opsional. Dalam bangunan dan apartemen yang ada, AB diferensial harus dipasang untuk memastikan tingkat keamanan listrik yang diperlukan. Diftautomat dalam skema seperti itu tidak hanya melindungi jaringan dari masalah, tetapi juga memainkan peran elemen pembumian, mencegah kebocoran arus listrik.
Jelas tentang koneksi pada video:
Apa yang perlu Anda ingat saat menghubungkan mesin diferensial?
Terlepas dari apakah perangkat pelindung terhubung ke jaringan fase tunggal atau tiga fase, aturan berikut harus diperhatikan ketika menginstalnya:
Kabel daya harus dihubungkan ke bagian atas perangkat, dan kabel akan mengarah ke konsumen ke bawah. Pada bagian tubuh mayoritas AV diferensial memiliki diagram skematik, serta penunjukan konektor.
Sangat penting untuk menghubungkan difavtomat dengan benar, karena koneksi konduktor yang salah sangat mungkin menyebabkan perangkat terbakar. Jika kabel tidak cukup panjang, mereka harus diganti atau diperpanjang. Sebagai pilihan - perangkat dapat dibalikkan pada rel DIN, tetapi dalam kasus ini, Anda dapat menjadi bingung dalam proses pemasangan lebih lanjut.
Penting untuk mengamati polaritas kontak. Semua perangkat keamanan sesuai dengan standar internasional ditandai dengan konektor: untuk yang fase - L, untuk yang nol - N. Kabel inlet ditunjukkan oleh 1, dan keluar - 2. Jika kontak tidak terhubung dengan benar, perangkat kemungkinan besar tidak akan terbakar, tetapi Ini tidak akan menanggapi masalah jaringan.
Di banyak perangkat, skema koneksi menyediakan koneksi dari semua konduktor netral ke jumper umum. Tetapi dalam kasus diferensial AV ini tidak dapat dilakukan, jika tidak maka listrik akan selalu dimatikan. Agar tidak menyebabkan malfungsi, kontak nol dari setiap difavtomat harus terhubung hanya dengan cabang yang dilindunginya.
Prosedur koneksi
Sekarang mari kita bicara tentang cara menghubungkan AVDT. Setelah Anda memutuskan skema instalasi dan membeli semua yang perlu Anda instal, lanjutkan ke koneksi. Ini diproduksi dengan urutan sebagai berikut:
Hati-hati memeriksa perangkat. Seharusnya tidak ada retakan dan cacat lainnya, karena dapat menyebabkan operasi perangkat yang salah.
Matikan listrik ke jaringan rumah dengan switch di switchboard.
Gunakan penguji atau indikator obeng untuk memeriksa kontak dari konsumen yang terhubung untuk memastikan bahwa mereka tidak diberikan tegangan.
Lampirkan difavtomat ke rel DIN.
Lepaskan lapisan isolasi dari ujung kabel yang terhubung (masing-masing sekitar 5 mm). Untuk ini, paling nyaman menggunakan pemotong sisi.
Hubungkan fase dan konduktor netral: dari kabel daya ke terminal atas perangkat pelindung, dan dari garis yang dilindungi ke yang lebih rendah.
Setelah itu, tetap menyalakan power supply dan memastikan bahwa perangkat berfungsi dengan benar.
Urutan perakitan switchboard pada difavtomach pada video:
Kesalahan paling umum saat menghubungkan AVDT
Jika, setelah menghubungkan automaton diferensial, ia beroperasi pada beban sedikit atau tidak menyala sama sekali, itu berarti pemasangannya salah.
Ada beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan pengguna yang tidak berpengalaman saat mereka menghubungkan jenis huruf sendiri:
Hubungkan kabel netral ke kabel ground. Dalam hal ini, tidak mungkin menyalakan AVDT, karena tidak dimungkinkan untuk mengatur tuas perangkat ke posisi atas.
Koneksi nol ke beban dari bus nol. Dengan koneksi ini, tuas instrumen diatur ke posisi atas, tetapi dimatikan ketika beban sedikit diterapkan. Nol harus diambil hanya dari output alat pelindung.
Hubungkan nol dari output perangkat, bukan beban ke bus, dan dari yang terakhir ke beban. Jika koneksi dibuat dengan cara ini, tuas instrumen dapat diatur ke posisi semula, tetapi begitu beban dihidupkan, AVDT akan melumpuhkan. Tombol "Test" dalam hal ini tidak akan berfungsi. Gejala yang sama akan diamati jika Anda mencampur koneksi nol dengan menghubungkannya dari bus ke bawah dan tidak ke terminal atas perangkat.
Sambungan interchangeed kabel netral dari dua AVDT yang berbeda. Dalam hal ini, kedua mesin akan menyala, tombol “Test” pada masing-masing mesin akan bekerja dengan benar, tetapi begitu beban terhubung, kedua perangkat akan ditebang sekaligus.
Koneksi kabel nol dari dua AVDT. Ketika kesalahan ini dibuat, tuas kedua perangkat disetel ke posisi kerja, tetapi ketika beban terhubung atau tombol “Test” ditekan pada setiap jenis setelan, keduanya akan mati secara bersamaan.
Analisis kesalahan koneksi dasar pada video:
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami menjelaskan cara menyambungkan diffavtomat dengan benar, dan juga menangani kesalahan dasar yang diizinkan selama prosedur ini. Dengan ini, Anda akan dapat memasang perangkat keamanan sendiri, dan jika Anda membuat kesalahan dengan ini, Anda dapat dengan mudah menemukan dan memperbaikinya.
Cara memasang difavtomat dengan benar: diagram pengkabelan dan fitur-fiturnya
Difavtomat mewakili, pada kenyataannya, penyatuan RCD pemutus sirkuit dengan pemutus sirkuit, dirakit dalam satu perumahan. Metode menghubungkannya ke jaringan dalam beberapa hal mirip dengan pemasangan mesin otomatis atau RCD. Pada saat yang sama, difavtomat memiliki sejumlah keunggulan karakteristik:
kecepatan tinggi, melindungi seseorang dari sengatan listrik;
perlindungan sirkuit dari apa yang disebut arus lebih - arus pendek atau kelebihan arus;
perlindungan terhadap kebocoran arus "ke tanah."
Ada berbagai pilihan untuk menginstal dan menghubungkan peralatan otomatis: dengan atau tanpa landasan, menggunakan skema selektif atau non-selektif.
Prinsip instalasi pemutus arus diferensial saat ini dengan keberadaan grounding
Untuk pemasangan yang benar dari difavtomata, aturan yang bekerja dalam kasus UZO juga relevan - apa itu, kita sudah mengerti di artikel lain.
Yaitu: hanya fase dan nol dari rangkaian, untuk perlindungan yang akan digunakan, terhubung ke difavtomat. Dengan kata lain, ini berarti bahwa kabel "nol" yang keluar dari otomat tidak dapat dikombinasikan dengan nol lainnya. Dalam hal ini, difavtomat akan terputus secara konstan karena adanya arus yang berbeda secara mendasar pada kabel-kabel ini.
Saat memasang diffavtomat di sirkuit dengan grounding, ada 2 opsi:
pengantar diferensial, yang dipasang, masing-masing, pada input dan berfungsi untuk melindungi sirkuit secara keseluruhan, yaitu semua kelompok kelistrikannya;
Difvautomat, termasuk dalam rangkaian untuk perlindungan kelompok, kelompok berdiri sendiri.
Diagram pertama menunjukkan koneksi dari tipe utama, berikut ini menunjukkan instalasi termasuk dalam rangkaian.
Skema 1:
Untuk membuat sambungan dari difavtomata sesuai dengan skema pertama, perlu untuk membagi sub kelompok listrik terlebih dahulu menggunakan switch standar dengan otomatisasi built-in. Output dari mesin ini sebagai beban dihubungkan ke kontak dari difavtomat yang terletak di bagian bawahnya. Tegangan dipasok ke terminal atas diphiftomate untuk pasokan.
Untuk tempat tinggal dan tempat lain, di mana kabel lama masih dipertahankan, pemicu input difavtomat yang salah secara teratur untuk kebocoran arus adalah aktual. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan difavtomata, di mana nilai arus gangguan yang memicu operasi, adalah 30 mA.
Skema 2:
Koneksi sesuai dengan skema kedua biasanya digunakan untuk meningkatkan keamanan listrik fasilitas (tempat), di mana, pada kenyataannya, sistem listrik terhubung. Skema ini lebih andal dan efisien dalam hal melindungi jaringan listrik dalam berbagai situasi darurat. Skema seperti itu disarankan untuk diterapkan di daerah dengan tuntutan keamanan yang tinggi, atau dengan kelembaban tinggi dan faktor eksternal yang berpotensi berbahaya lainnya: kamar anak-anak, kamar mandi, dapur, dll.
Pada perbedaan antara RCD dan automaton diferensial sesuai dengan prinsip operasi, metode perlindungan, desain, dll., Dapat ditemukan di sini.
Efisiensi sambungan yang lebih tinggi dari difavtomate sesuai dengan skema kedua adalah jelas. Ini tidak hanya meningkatkan semua karakteristik keselamatan listrik dari jaringan dan komponen individu, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang tinggi.
Dengan demikian dimungkinkan untuk memastikan keamanan maksimum dan catu daya tak terputus di rumah atau ruangan lain. Tentu saja, pembelian beberapa difavtomat tambahan akan membutuhkan biaya tambahan untuk implementasi koneksi semacam itu. Tetapi jika dibandingkan dengan indikator kinerja dan manfaat dari keputusan semacam itu, biaya-biaya ini mutlak dapat dibenarkan.
Diagram pengkabelan difavtomata tanpa grounding
Jika tempat tidak baru, sudah beroperasi, terutama disediakan untuk grounding, maka koneksi difavtomata akan terjadi sesuai dengan salah satu skema di atas, dan akan melindungi sirkuit dari kebocoran "ke tanah." Ketika membuat sistem kelistrikan baru di fasilitas yang baru dibangun, seseorang dapat secara teratur mengamati keberangkatan dari beberapa skema standar dan tidak adanya landasan. Dalam hal ini, koneksi difavtomata tidak mudah dibuat, tetapi sangat penting.
Metode selektif dan non-selektif memicu perangkat
Untuk mewujudkan hubungan selektif dari produk alfabet, perlu menggunakan diffavtomat selektif, yaitu ditandai dengan beech S. Jika tidak, skema akan non-selektif, bahkan jika karakteristik teknis dari diffavtomats termasuk dalam sistem ini dipilih dengan cara tertentu.
Sistem koneksi selektif adalah salah satu difacto selektif untuk platform (tangga) dan tiga difavtomat di apartemen. Jika terjadi kecelakaan di salah satu apartemen dan difavtomat yang sesuai, karena fakta bahwa perangkat selektif dipilih untuk situs, difavtomat tidak berfungsi di situs, masing-masing - hanya satu apartemen darurat yang akan diputuskan, dan sisanya akan terus menggunakan listrik secara diam-diam. - risiko kecelakaan atau pemadaman kebakaran, dll.
Hampir setiap rumah memiliki microwave. Untuk penggunaan yang benar dari jenis elektronik konsumen ini, sangat penting untuk memahami prinsip operasi dan perangkat dari oven microwave, serta belajar bagaimana melakukan perbaikan saat ini.
Skema kedua mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini di situs berdiri difavtomat non-selektif biasa yang sama, seperti untuk apartemen. Ini mengarah pada fakta bahwa jika terjadi shutdown pada salah satu apartemen, difavtomat yang umum di situs ini juga akan dimatikan. Jelas bahwa kedua apartemen tetangga akan tetap tanpa listrik.
Dengan demikian, jelas: dalam bentuk apa pun, sirkuit dengan mesin tik adalah perlindungan yang dapat diandalkan terhadap kerusakan, yang dapat memastikan keamanan orang dan melindungi perangkat dan jaringan itu sendiri dari kecelakaan. Tergantung pada kerumitan sistem kelistrikan, jumlah elemen pemuatan, ruang di mana ia akan bekerja, perlu untuk memilih cara yang paling tepat untuk menghubungkan difactom.
Bagaimana menghubungkan mesin diferensial: diagram kabel yang mungkin + petunjuk langkah demi langkah
Kabel listrik membawa banyak risiko untuk rumah, penghuni dan peralatannya. Untuk mengecualikan sebagian besar dari mereka, instalasi pemutus arus diferensial (AVDT) - diphavtomat mampu.
Perangkat ini memberikan perlindungan terhadap arus bocor, kelebihan beban listrik, hubungan pendek dan sengatan listrik. Penting untuk mengetahui cara menghubungkan otomat diferensial agar dapat secara maksimal melindungi kesehatan orang dan properti.
Prinsip kerja
Tiga mekanisme dibangun ke dalam diffavtomat, yang masing-masing mematikan tegangan dalam situasi tertentu:
arus bocor;
sirkuit pendek yang tidak terduga;
jaringan listrik yang berlebihan.
Kebocoran ditentukan menggunakan trafo diferensial yang merespon perbedaan antara nilai saat ini pada "nol" dan "fase".
Perbedaannya dapat terjadi ketika seseorang melakukan kontak dengan benda-benda di bawah tegangan atau ketika perangkat listrik sebagian tertutup ke permukaan sekitarnya. Dalam kasus seperti itu, difavtomat bekerja dan mematikan listrik.
Sensor hubung singkat merespon arus tinggi. Dan hubungan beban berlebih ditentukan oleh pemanasan thermoplate logam, yang membuka jaringan listrik dengan peningkatan suhu sendiri.
Dengan demikian, setiap situasi berbahaya yang terkait dengan kabel listrik dengan cepat dideteksi oleh mesin tik dan diakhiri dengan pemutusan tegangan protektif di sirkuit masalah.
Kemungkinan diagram kabel
Metode menghubungkan diffavtomat berbeda tidak begitu banyak dengan lokasi kabel, karena jumlah dan karakteristik dari perangkat itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami skema yang mungkin, temukan kekhususan aplikasi dan koneksi mereka, untuk memberikan perlindungan maksimal bagi mereka sendiri dan peralatan rumah tangga untuk uang minimum.
Sistem dengan tipe tunggal
Skema sambungan pertama difavtomata menyiratkan kehadiran hanya satu perangkat pelindung. Itu dipasang segera setelah meter. Semua sirkuit listrik yang tersedia terhubung ke output AVDT. Jika memungkinkan, perlu menginstal saklar batas di awal setiap sirkuit sehingga kabel listrik dapat diperbaiki di satu ruangan tanpa mematikan lampu di seluruh apartemen.
Beban maksimum saat ini dari perangkat pelindung harus terkait dengan kekuatan peralatan yang terhubung secara bersamaan dan karakteristik dari meteran listrik. Sangat diharapkan bahwa AVDT bekerja sebelum sekering pada perangkat metering.
Kabel power supply dari meteran listrik terhubung ke satu-satunya dari atas, dan mereka yang terhubung ke kabel rumah apartemen pergi dari bawah. Keuntungan dari skema ini adalah kesederhanaan, biaya rendah dan kebutuhan minimal untuk tempat untuk mengakomodasi AVDT.
Kerugian dari varian perlindungan listrik yang dijelaskan adalah ketidaknyamanan menemukan penyebab merobohkan difavtomat. Karena seluruh apartemen dilumpuhkan sekaligus, agak sulit untuk menentukan ruang mana yang dipicu AVDT. Selain itu, jika masalah dengan kabel hanya terjadi di satu ruangan, tegangan tidak dapat dimasukkan di seluruh apartemen.
Untuk menghindari kekurangan skema dengan diphavtomat tunggal, disarankan untuk melihat opsi lain untuk menghubungkannya.
Sistem koneksi dua tingkat
Sistem two-tier dari difavtomatov lebih andal dan mudah dirawat. Tingkat pertama terhubung setelah AVDT meteran listrik, yang melaluinya dari seluruh beban. Kabel yang keluar darinya dihubungkan secara paralel dengan beberapa difavtomat, yang jumlahnya sama dengan jumlah rangkaian listrik di apartemen.
Perangkat tingkat kedua mungkin kurang kuat dan memiliki arus kebocoran ambang bawah. Ini akan menghemat, sambil mempertahankan efektivitas peralatan.
Secara teoritis, perangkat pelindung terpisah dapat dihubungkan ke setiap alat rumah tangga, tetapi dalam praktiknya tidak praktis. Terkadang, peralatan paling berbahaya di kamar mandi - mesin cuci, kabin shower yang dialiri listrik, dan jacuzzi - dipisahkan menjadi sirkuit terpisah.
Keuntungan dari skema koneksi dua-tier dari automaton diferensial meliputi:
Keandalan dan keamanan. Tingkat pertama Diffautoma, pada kenyataannya, adalah cadangan dan mampu mematikan listrik pada saat yang sama dengan perangkat pelindung berikut.
Kemudahan mencari sirkuit listrik di mana kerusakan telah terjadi.
Kemampuan untuk mematikan hanya satu ruangan dari listrik untuk periode kerja perbaikan.
Kerugian dari opsi perlindungan jaringan listrik ini dapat dikaitkan hanya dengan kebutuhan untuk membeli beberapa difavtomat dan kesulitan dalam mengalokasikan ruang untuk instalasi mereka.
Adalah rasional untuk menggunakan skema two-tier dengan jaringan yang luas dengan beberapa sirkuit listrik. Jika peralatan minimum terhubung ke meteran listrik, maka satu setter tipe tunggal akan cukup.
Sistem Difavtomat Satu Tingkat
Skema sambungan satu tingkat untuk difactomta menyerupai dua tingkat. Satu-satunya perbedaan adalah kurangnya AVDT umum. Pendukung opsi ini menekankan bahwa ini memungkinkan Anda untuk menghemat uang dan ruang dengan menghilangkan satu perangkat pelindung dari skema.
Kelemahan dari metode instalasi ini adalah tidak adanya perangkat cadangan di sirkuit, yang akan memberikan tingkat perlindungan tambahan. Adapun fitur instalasi dan aplikasi skema tingkat tunggal didistribusikan, mereka identik dengan yang ada di versi dua tingkat.
Pemasangan difavtomat tanpa grounding
Diagram skematis koneksi difavtomat dengan tidak adanya landasan tidak berbeda dari opsi tingkat tunggal dan dua tingkat yang dipertimbangkan di atas. Satu-satunya perbedaan adalah dengan tidak adanya konduktor khusus, yang harus sesuai dengan setiap titik listrik, memastikan saat ini dihapus dari tubuh perangkat yang melanggar isolasi listriknya.
Di gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah pribadi yang lama, kawat tanah tidak disediakan. Sebagai hasilnya, ada risiko seseorang terguncang oleh kontak dengan peralatan dan struktur yang kebetulan berada di bawah tegangan.
Difactuct secara fungsional menggantikan kabel tanah, memutus rangkaian listrik dalam seperseratus detik setelah menentukan arus bocor. Selama waktu ini, sengatan listrik tidak punya waktu untuk menyakiti seseorang, dan efeknya dibatasi hingga maksimum oleh sedikit ketakutan. Selain itu, AVDT melindungi peralatan dari beban berlebih dan sirkuit pendek, yang lebih baik dibandingkan dengan grounding konvensional.
Tiga Fase Jaringan
Terkadang perlu menginstal sebuah diffavtomat di sebuah gedung di mana jaringan 380V terhubung. Ini mungkin garasi, toko atau tempat industri kecil. Dalam hal ini, skema yang sama digunakan seperti dalam jaringan 220V. Hanya desain difactom yang berbeda.
AVDT untuk tegangan tiga fase memiliki empat terminal input dan output yang sama dari mana kabel pergi ke peralatan listrik. Sangat diharapkan bahwa ada konduktor bumi di sirkuit listrik. Tetapi dengan tidak adanya hal tersebut, suatu difavtomat akan bereaksi terhadap arus bocor dan menghilangkan energi ruangan.
Kelebihan dan kekurangan dari opsi yang berbeda untuk menghubungkan AVDT ke jaringan tiga fase sama seperti pada 220V.
Fitur pemasangan difavtomatov selektif
Kebanyakan difavtomat selektif memiliki indeks S dalam namanya. Perangkat ini berbeda dari AVDTs biasa dengan waktu respons yang ditingkatkan ketika kebocoran arus terdeteksi. Difavtomaty selektif hanya digunakan sebagai perangkat utama dalam skema dua tingkat. Mereka menyediakan operasi individual perangkat tingkat kedua tanpa mematikan catu daya di seluruh jaringan.
Fitur mereka adalah sebagai berikut. Ketika arus bocor muncul, level-level celapan dari kedua level dapat mendeteksinya. Yang mana dari mereka akan bekerja pertama, diberikan pada belas kasihan kesempatan, tetapi biasanya keduanya mematikan listrik.
Meningkatkan waktu respons dari AVDT sentral memungkinkan ponsel jenis tingkat kedua untuk bekerja terlebih dahulu. Dengan demikian, sebagai akibat dari kerusakan, hanya satu rangkaian listrik yang terputus, dan sisa dari apartemen terus diberi energi. Penggunaan selektivitas memungkinkan penggunaan difavtomat dengan arus kebocoran ambang yang sama.
Ada juga skema koneksi lain, tanpa perangkat selektif, yang memungkinkan mencapai pemutusan selektif dari AVDT tingkat kedua ketika arus bocor muncul.
Untuk melakukan ini, unit pusat dipilih dengan nilai ambang dari parameter 100 mA, dan sekunder - 30 mA. Dalam hal ini, huruf diferensial tingkat kedua akan dipicu terlebih dahulu, selektif mematikan hanya satu rangkaian listrik. Namun, 100% dari kinerja skema seperti itu tidak dijamin.
Ketika membeli, prioritas harus diberikan kepada difavtomat selektif, yang memberikan keandalan dan kenyamanan yang lebih besar.
Petunjuk penginstalan selangkah demi selangkah
Pemasangan difavtomat tidak sulit dan dapat dilakukan secara mandiri tanpa pelatihan khusus.
Urutan tindakannya adalah sebagai berikut:
Periksa integritas AVDT dan pengoperasian sakelar toggle-nya.
Perbaiki difavtomat pada rel DIN logam khusus di lokasi permanennya.
Matikan tegangan di apartemen dan periksa indikator ketiadaannya.
Lepaskan kabel daya di kabel dan hubungkan ke dua terminal atas dari diffavtomat. Warna biru biasanya terhubung ke "nol" AVDT, kuning atau coklat - ke loop tanah, dan warna ketiga - ke "fase" perangkat.
Hubungkan kabel yang memasok tegangan ke apartemen atau ke perangkat pelindung berikut ke terminal bawah dari diffactomta.
Terapkan tegangan ke AVDT dan periksa pengoperasian perangkat.
Untuk menguji difavtomata itu memiliki tombol "T" khusus. Ketika ditekan, arus bocor muncul di sirkuit listrik, yang akan mengarah pada aktivasi perangkat dan pemutusan tegangan. Jika AVDT tidak merespon, maka itu salah dan harus diganti.
Dalam jaringan listrik apartemen, difavtomat hanya merupakan tautan perantara yang memberikan perlindungan tambahan, oleh karena itu pemasangannya tidak akan menimbulkan kesulitan.
Kiat pemasangan yang berguna
Instalasi difavtomat memiliki banyak nuansa kecil yang akan membantu membuat pekerjaan peralatan menjadi efisien dan dapat diandalkan.
Di listrik, Anda tidak boleh mengabaikan tips, jadi rekomendasi harus diambil dengan hati-hati.
Saat menghubungkan kabel ke mesin diferensial, sangatlah penting untuk mengamati polaritasnya. Terminal "nol" dilambangkan dengan N, dan "fase" oleh 1 atau 2.
Bekerja pada koneksi harus dilakukan dengan de-energi penuh semua kabel.
Keamanan terbaik disediakan oleh skema dua tingkat dengan tipografi tingkat pertama selektif.
Diperlukan untuk memilih kekuatan difavtomat tingkat kedua sesuai dengan beban yang diharapkan pada sirkuit listrik di setiap ruangan.
Tidak mungkin untuk menggabungkan output "nol" dan "fase" dari difavtomat dengan kabel listrik tidak terhubung dengannya, bahkan jika mereka datang dari AVDT yang terhubung paralel.
Nol yang keluar dari difactomat seharusnya tidak bersentuhan dengan konduktor bumi.
Ketika memperbaiki kabel di terminal, Anda perlu memastikan bahwa isolasi tidak masuk ke konektor. Kontak yang buruk dapat menyebabkan overheating dari difavtomate dan kerusakannya.
Jika sebagian besar rekomendasi di atas tidak diikuti, AVDT tidak akan berfungsi dengan baik. Itu bisa "melumpuhkan" ketika beban terhubung atau tidak sama sekali dipicu oleh arus bocor. Oleh karena itu, diagram pengkabelan harus diperhatikan secara serius.
Video yang bermanfaat tentang topik ini
Kesulitan apa yang mungkin Anda temui ketika menghubungkan perangkat keamanan, Anda akan belajar dari video berikut.
Menguji skema selektif dan non-selektif dua tingkat:
Perangkat internal difavtomat:
Analisis berbagai diagram koneksi diafragma (3 bagian):
Menghubungkan mesin diferensial pelindung adalah proses yang sederhana. Kondisi utama untuk pemasangan cepat adalah kepatuhan yang jelas terhadap rangkaian listrik yang direkomendasikan. Dalam hal ini, pemasangan sendiri perangkat pelindung akan berhasil pertama kali, dan AVDT sendiri akan dapat diandalkan selama bertahun-tahun.
Bagaimana cara menghubungkan difavtomat?
Memilih jalan
Pertama, mari kita lihat opsi utama untuk pekerjaan listrik, karena kabel rumah dapat menjadi fase tunggal (220 V), tiga fase (380 V), dengan dan tanpa landasan. Selain itu, produk hanya dapat dipasang pada panel input di apartemen atau pada setiap kelompok kabel yang terpisah. Tergantung pada kondisi ini, sirkuit koneksi difactom dapat sedikit dimodifikasi, dan perangkat itu sendiri akan memiliki desain yang berbeda (dua kutub atau empat kutub).
Jadi, mari kita pertimbangkan masing-masing cara untuk menghubungkan difavtomat di panel.
Perlindungan paling sederhana
Cara termudah untuk menginstal adalah satu unit induksi yang melayani semua kabel rumah. Dalam hal ini, Anda perlu membeli perangkat canggih yang dirancang untuk beban saat ini dari semua peralatan listrik di dalam ruangan. Kerugian dari skema sambungan semacam itu adalah jika perlindungan berfungsi, maka akan menjadi masalah untuk menemukan sendiri area masalah, karena kerusakan bisa di mana saja.
Perhatikan bahwa kawat tanah berjalan secara terpisah, menghubungkan ke bus tanah yang semua konduktor PE dari peralatan listrik terhubung. Juga poin penting adalah menghubungkan konduktor netral. Nol, yang berasal dari otomaton diferensial, dilarang keras untuk dihubungkan dengan nol lain dari jaringan listrik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa arus yang berbeda akan mengalir melalui semua nol, yang akan menyebabkan perangkat beroperasi.
Perlindungan yang dapat diandalkan
Versi perbaikan dari koneksi difactomat di rumah adalah skema berikut:
Seperti yang Anda lihat, setiap kelompok kabel dipasang pada perangkat terpisah, yang hanya akan berfungsi jika situasi berbahaya muncul di “bagian” nya. Pada saat yang sama, produk yang tersisa tidak akan bereaksi dan akan bekerja dalam mode biasa mereka. Keuntungan dari opsi koneksi ini adalah bahwa dalam hal terjadi kebocoran, hubung singkat atau kelebihan muatan listrik, Anda dapat segera menemukan area masalah dan melanjutkan untuk memperbaikinya. Kerugian dari metode pemasangan diphiftomate ini adalah meningkatnya biaya material untuk pembelian beberapa perangkat.
Tanpa grounding
Di atas, kami telah menyediakan beberapa contoh di mana kontak grounding hadir. Namun, di negara dan di rumah-rumah tua (dan, karenanya, dengan kabel lama) menggunakan jaringan dua kawat - fase dan nol.
Dalam hal ini, koneksi difaftomata dilakukan sesuai dengan prinsip berikut:
Jika dalam kasus Anda juga tidak ada "ground", pastikan untuk mengganti kabel listrik di rumah dengan yang baru, yang lebih aman.
Dalam jaringan tiga fase
Jika Anda memutuskan untuk memasang diffavtomat di pondok, garasi atau apartemen modern, di mana jaringan tiga fase 380V digunakan, dalam hal ini perlu menggunakan sakelar otomatis 3-fase. Bahkan, skema tidak akan berbeda dari yang sebelumnya, jika Anda tidak memperhitungkan fakta bahwa Anda perlu menghubungkan empat core ke input dan output dari kasus tersebut.
Diagram menunjukkan bagaimana menghubungkan difavtomat fase tiga ke jaringan:
Jadi kami telah menyediakan cara-cara yang ada untuk menghubungkan mesin diferensial dengan tangan kami sendiri. Opsi yang paling benar adalah yang dilengkapi dengan grounding dan beberapa perangkat yang diinstal secara terpisah.
Kami juga menyarankan untuk melihat instruksi video visual dengan koneksi kabel yang benar:
Instal produk
Setelah Anda memutuskan metode koneksi, Anda harus pergi ke tahap yang sama pentingnya - pekerjaan instalasi. Bahkan, pemasangan mesin diferensial tidak mewakili sesuatu yang sulit, yang utama adalah melakukan semuanya dengan benar dan sesuai dengan instruksi. Sehingga para pembaca "Sam Elektrika" dapat dengan cepat dan mudah menginstal diffavtomat di panel, kami menyediakan instruksi langkah demi langkah berikut:
Periksa rumah untuk cacat dan kerusakan mekanis. Retak apa pun dalam casing dapat menyebabkan gangguan fungsi produk.
Matikan listrik di rumah dan pastikan bahwa tegangan listrik tidak ada, menggunakan obeng indikator (atau multimeter). Bagaimana cara memeriksa tegangan di stopkontak, kami katakan di artikel yang relevan!
Instal diffavtomat pada rel DIN, seperti yang ditunjukkan pada foto.
Lepaskan insulasi pada konduktor yang terhubung, untuk ini dianjurkan untuk menggunakan alat untuk melepaskan isolasi yang tidak merusak kontak pembawa arus.
Hubungkan fase dan konduktor netral, sesuai dengan diagram, di konektor khusus pada case dari typesetter. Kami menarik perhatian Anda pada fakta bahwa konduktor masukan harus dipasang di atas.
Nyalakan daya dan periksa pengoperasian perangkat.
Itulah seluruh teknologi pemasangan mesin diferensial. Kami merekomendasikan untuk menggunakan produk hanya dari produsen terkenal: Legrand (Legrand), ABB, IEK dan Dekraft (dekraft).
Kami juga menyarankan Anda untuk memastikan untuk membiasakan diri dengan kesalahan koneksi yang telah kami sediakan di bawah ini.
Kesalahan koneksi dasar
Seperti yang telah kami katakan, jika perangkat terhubung ke jaringan secara tidak benar, masalah seperti pemicu salah atau bahkan kegagalan lengkap dapat terjadi.
Kesalahan koneksi berikut bisa menjadi penyebab kesalahan:
Kawat nol di pin perumahan terhubung ke sisa nol. Seperti yang disebutkan sebelumnya, arus yang lewat akan memancing perangkat ke false positive.
Pendahuluan L dan N dibungkus dari bagian bawah casing. Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam praktik, menunjukkan kurangnya perhatian teknisi listrik yang membuat instalasi. Bahkan pada panel depan otomaton diferensial, skema ditarik, menurut input yang dilakukan hanya dari atas.
Zero terhubung ke "ground". Pilihan ini kadang-kadang digunakan di rumah-rumah tua di mana jaringan dua kawat digunakan. Hasil koneksi yang salah adalah alarm palsu.
Kawat N terhubung langsung ke alat (melewati perlindungan). Dalam hal ini, operasi juga akan terjadi.
Dalam skema ini terdapat beberapa otomaton diferensial dan, pada saat yang sama, peranti terhubung dalam fase ke satu dan nol ke yang lainnya. Hasilnya adalah penonaktifan satu atau dua perangkat pelindung sekaligus.
Anda dapat dengan jelas melihat kesalahan dalam video di bawah ini:
Itu saja yang ingin saya ceritakan kepada Anda tentang cara memasang dan menyambungkan diffavtomat dengan tangan mereka sendiri.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Prinsip operasi motor asinkron dengan diagram pengkabelan
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Pemanas Di Bawah Lantai
Menandai pemutus sirkuit
Pertimbangkan semua cara yang mungkin untuk menghubungkan kompor dengan benar.
Bagaimana cara memilih RCD
Cara meretas kabel internet "twisted pair" dengan dan tanpa jepitan
Bagaimana meteran listrik bekerja dan bekerja
Kesalahan pemutus sirkuit dan pemindahannya
Aturan untuk pengkabelan kabel di apartemen
Perhitungan penampang kabel untuk daya dan panjang
Bagaimana menghubungkan motor listrik fase tunggal melalui kapasitor: mulai, bekerja dan opsi switching campuran
Solder besi solder di rumah
Pemilihan kawat dan kabel penampang untuk kabel arus dan listrik menggunakan tabel
Landasan
Mesin apa yang harus dipilih untuk apartemen
Pemanasan
Bagaimana cara kerja penghitung waktu mekanik dan listrik di stopkontak?
Kabel
Cara menghubungkan kabel. Terurai, mematri, pengelasan, kabel crimping dan metode koneksi lainnya.
Kabel
Cara menyambungkan sakelar ganda (dua tombol)
Pengeposan
Wiring Socket - Switch - Light Bulb
Alat
Karakteristik teknis dari soket pengatur waktu mekanik
Pengeposan
Menghubungkan tombol dua-tombol: diagram, tips, instruksi
Pemanasan
Mengapa saya membutuhkan sensor gerak untuk penerangan
Pencahayaan
Tentang Kami
LED adalah perangkat semikonduktor yang cukup rumit. Jika arus melalui sambungan P-N menjadi lebih besar dari nominal, maka pemanasan akan dimulai dan penghancuran termal kristal tidak akan lama menunggu.

label: ms


content:
Instagram baru saja mengumumkan sederet fitur baru yang difokuskan untuk membantu kreator membuat konten. Fitur ini akan hadir di feed, Reels dan Instagram versi desktop.
Fitur pertama yang diumumkan dan paling dinanti adalah Instagram akhirnya mengizinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video lewat browser di desktop. Tapi durasi video yang bisa diunggah dibatasi hanya di bawah satu menit.
Baca juga: Instagram Ketakutan Ditinggal Pengguna Remaja
Meski terdengar sederhana, Instagram memang sedikit ketinggalan dalam mengembangkan fitur-fitur di versi dekstop-nya. Misalnya saja fitur DM baru ditambahkan ke desktop tahun lalu.
Ini adalah fitur yang telah lama diminta pengguna dan telah diuji coba oleh Instagram sejak musim panas ini. Pengguna Instagram akan bisa mulai mengunggah foto dan video lewat desktop mulai 21 Oktober mendatang.
Fitur lainnya yang akan dirilis dalam waktu dekat adalah Collabs. Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan pengguna Instagram untuk membuat konten Feed atau Reels bersama-sama.
Fitur baru Instagram Foto: Dok. Instagram
Untuk membuat konten bersama-sama, pengguna cukup mengundang akun lain untuk menjadi kolaborator lewat halaman tagging di Instagram. Jika pengguna lain menerima permintaan tersebut, nama kedua akun akan muncul di postingan Feed atau Reels dan konten itu akan dibagikan ke followers milik kedua akun.
Ketika kreator menggunakan fitur Collabs, postingan atau Reels-nya akan tampil di profil keduanya. Konten itu juga akan memiliki jumlah view, like, dan kolom komentar yang sama, seperti dikutip dari TechCrunch, Rabu (20/10/2021).
Saat ini fitur Collabs masih dalam tahap uji coba untuk segelintir pengguna. Belum diketahui kapan fitur ini akan diluncurkan secara lebih luas.
Instagram juga akan menguji coba cara baru untuk menggalang dana bagi organisasi nirlaba. Aplikasi milik Facebook ini akan menghadirkan fitur yang memudahkan pengguna untuk memulai penggalangan dana langsung dari tombol plus yang digunakan untuk membuat postingan baru.
Ketika tombol ini diketuk, pengguna akan melihat tombol untuk menggalang dana yang bersanding dengan tombol untuk membuat Post, Story, Reels atau Live. Pengguna cukup memilih organisasi nirlaba yang didukung dan menambahkan penggalangan dana ke postingan di Feed.
Baca juga: Siaran Langung di IG Bisa Dijadwalkan 3 Bulan Sebelumnya
Instagram juga menambahkan dua efek baru yang ditujukan khusus untuk Reels. Efek itu adalah Superbeat dan Dynamic Lyrics yang akan membantu kreator untuk mengedit musik di Reels. Sama seperti opsi unggah foto lewat desktop, kedua efek ini akan bisa diakses mulai 21 Oktober mendatang.
Jika pengguna memilih efek Superbeats maka akan muncul efek yang disesuaikan dengan beat lagu yang dipilih. Sementara Dynamic Lyrics akan menampilkan lirik 3D yang akan mengalir sesuai dengan 'groove' lagu yang dipilih.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id


content:
Kondisi terakhir jalan menuju lokasi TPA Pasirbajing di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut (Foto: Jay/Kabar Nusantara)
GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Asep Suparman, mengatakan, volume sampah di bulan Ramadhan 2019 ini meningkat lebih dari 50 persen.
” Sampah di bulan Ramadhan ini jauh dari perkiraan, kita perkirakan peningkatannya 30 persen, ternyata lebih dari 50 persen. Biasanya setiap hari itu kita angkut antara 150 ton sampai 200 ton, tapi selama Ramadhan bisa sampai 300 ton,” ungkapnya.
Baca juga:
Pelaku Begal Ojek Online di Bayongbong, Dibekuk di Alun-alun Bandung
Kaitan dengan keterlambatan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuang akhir (TPA) Pasirbajing, Asep mengatakan, itu dikarenakan kurangnya kendaraan angkut, serta akses jalan ke lokasi TPA yang rusak di musim penghujan.
Namun, lanjutnya, kondisi jalan di TPA Pasirbajing kini sudah lebih baik dibanding awal Ramadhan lalu.
“Alhamdulillah setelah kita sewa dua alat berat, termasuk dumtruk, jalannya sudah bisa dilalui dengan normal,” imbuhnya.
Menurut Asep, untuk kekurangan kendaraan, pihaknya mengatasinya dengan berbagai cara, di antaranya dengan menambah jumlah rit kendaraan yang ada.
Baca juga:
Indonesia di Urutan Kedua, Inilah 10 Negara Asia dengan Durasi Puasa Terpendek
“Misalnya yang biasanya kendaraan itu hanya mengangkut dua rit per hari, sekarang bisa sampai empat rit. Kita sudah mengusulkan pengadaan, tapi sampai sekarang belum realisasi,” tuturnya.
Disebutkan Asep, kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah di dinasnya terdiri dari 37 unit truk, dengan 50 pengemudi, dan 1 unit alat berar eskapator.
“Truk mah 37 ngan ririwit sawareh (sebagian sering mogok), kita mengajukan lagi 20 unit, tapi yang akan realisasi hanya 10 unit,” jelasnya.


content:
Yakobus 4:3 Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Udin adalah seorang karyawan yang sangat aktif dalam pelayanan gereja. Ia juga sangat tekun dalam berdoa. Ia percaya, jika ia melayani dan berdoa siang malam, Tuhan akan memperhatikan setiap kebutuhan dan kerinduannya untuk naik jabatan. Setiap selesai kerja, ia hanya pulang ke rumah untuk numpang mandi dan makan, kemudian pamit kepada istrinya untuk pelayanan. Ia juga sering bolos kerja demi mendoakan orang sakit. Suatu hari, hal yang tidak diharapkan terjadi atas hidupnya. Alih-alih mendapat kenaikkan jabatan, Udin malah dipecat dari perusahaannya. Selang beberapa waktu, istrinya juga minta cerai karena merasa tidak diperhatikan. Udin pun protes kepada Tuhan, “Aku sudah rajin berdoa dan melayanimu Tuhan, tetapi mengapa justru kejadian buruk menimpa hidupku?”
Mungkin gambaran hidup Udin sekilas mirip dengan pergumulan kita saat ini. Kita merasa sudah rajin berdoa dan memberi yang terbaik bagi Tuhan, tetapi mengapa doa kita seolah-olah tidak dijawab. Bahkan hal yang tidak diharapkan yang harus kita terima. Sebagai anak Tuhan, ketekunan Udin untuk berdoa dan melayani patut diacungi jempol. Namun, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Tindakan yang disertai motivasi untuk memuaskan hawa nafsu atau kepentingan pribadi tidaklah berkenan di hati Tuhan. Tidak hanya itu, ketidakseimbangan kita dalam menjaga kualitas pelayanan, pekerjaan, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita juga bisa menjadi penghalang doa-doa kita.
Hari-hari ini, jika ada di antara kita yang doanya tidak kunjung dijawab, mari kita introspeksi diri. Mungkin landasan kehidupan doa kita ada yang salah, sehingga doa kita tidak memiliki kuasa yang membuahkan mujizat. Jika kita diingatkan Tuhan akan dosa-dosa kita, segeralah bertobat, sehingga kita boleh memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa dan kita boleh bertumbuh menjadi raksasa rohani yang menuntun banyak jiwa datang pada Tuhan.
RENUNGAN
KEHIDUPAN DOA YANG SALAH membuat doa kita TIDAK MEMIIKI KUASA yang membuahkan mujizat
APLIKASI
1. Apakah Anda memiliki doa-doa yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan?
2. Adakah kehidupan doa Anda yang salah, yang membuat doa Anda tidak memiliki kuasa yang membuahkan mujizat?
3. Hari-hari ini, adakah Tuhan mengingatkan Anda akan suatu hal yang perlu diperbaiki dalam hidup Anda, lalu apa upaya Anda untuk memperbaiki kehidupan doa Anda?
DOA UNTUK HARI INI
“Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi Engkau merindukan kami menjadi raksasa rohani seperti Yesus. Ajar kami dan ingatkan kami, jika ada kehidupan doa kami yang salah, yang membuat doa kami tidak memiliki kuasa yang membuahkan mukjizat, sehingga kami pun dapat segera memperbaikinya. Terima kasih, Tuhan, atas kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.”
Share this:
Related
Memiliki kehidupan doa yang kuat
09/07/2018
In "Spiritual Giant"
Doa mengubah segala sesuatu
10/07/2018
In "Spiritual Giant"
Hidup yang selalu berkemenangan
10/07/2018
In "Spiritual Giant"
Post navigation
← Previous Post
Next Post →
Leave a Comment Cancel Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Type here..
Name*
Email*
Website
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.
Δ
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Your submission failed. The server responded with {{status_text}} (code {{status_code}}). Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}It appears your submission was successful. Even though the server responded OK, it is possible the submission was not processed. Please contact the developer of this form processor to improve this message. Learn More{{/message}}

label: de

label: en

label: ru


content: Pakethp.com – Download Aplikasi Quick Rewards Penghasil Uang Terbaru 2022 – Apakah kalian sedang mencari aplikasi yang dapat menghasilkan uang tambahan? Jika iya maka kalian berada pada ulasan yang tepat….

warc-identified-content-language: ind


content:
Dalam analisis sebelumnya ditunjukkan bahwa percakapan tentang Jokowi adalah yang paling tinggi, diikuti tentang Prabowo, Sandi, dan terakhir Ma'ruf Amin. Di sini kita ingin membandingkan lebih detail, bagaimana percakapan tentang Jokowi dan Prabowo terbangun. Tingginya percakapan itu dilakukan oleh siapa dan bagaimana tingkat interaksinya?
PDF
Slide data untuk analisis ini bisa didownload di:
https://www.slideshare.net/I…/cyber-troops-jokowi-vs-prabowo
DATA
Untuk percakapan tentang Jokowi, kita gunakan kata kunci "joko widodo, jokowi". Sedangkan tentang Prabowo kata kuncinya hanya "prabowo". Data diambil dari online news, Twitter, FB, Instagram dan YouTube.
Selama bulan Desember 2018, Jokowi mendapatkan 3.3 juta mention dari semua kanal dan Twitter 3.1 juta, sedangkan Prabowo 1.8 juta mention dari semua kanal dan Twitter 1.7 juta.
Besarnya percakapan di atas perlu dibedah lagi, khususnya siapa yang berkontribusi menjadi sumbernya. Dari peta SNA Twitter untuk relasi retweet kita dapatkan hasil sebagai berikut.
SNA JOKOWI: Banyak Pola Akun Bot Dan Tersebar ke Banyak Cluster
Untuk SNA tentang Jokowi, terdapat dua cluster yang sangat besar dari kubu Pro 01 dan Pro 02. Di samping mereka, ada cluster-cluster kecil yang tersebar. Jika dilihat lebih detail isi dan pola interaksi masing-masing cluster, tampak bahwa mereka adalah dari kubu Pro 01.
Pola relasi antar node dan contoh-contoh percakapan memperlihatkan banyaknya digunakan akun-akun bot untuk membentuk percakapan tentang Jokowi. Dari jumlah total user sebanyak 293 ribu, tingkat interaksinya hanya 2.91. Artinya, setiap status baru hanya mendapat 2.91 retweet dan reply.
Kontribusi kubu 02 cukup besar dalam membangun percakapan tentang Jokowi. Sehingga, tingginya volume mention Jokowi tidak lepas juga dari bantuan para buzzer kubu ini.
Banyaknya cluster dalam percakapan ini juga memperlihatkan banyaknya kelompok-kelompok cyber terpisah yang turut membantu naiknya popularitas Jokowi di media sosial. Tersebarnya cluster tersebut memperlihatkan bahwa interaksi antar kelompok tersebut cukup rendah.
SNA PRABOWO: Terkonsentrasi dalam Satu Cluster Besar dengan Lebih Sedikit Bot
Pada SNA tentang Prabowo, terlihat ada dua cluster besar, yaitu dari kubu Pro 02 dan Pro 01. Di samping mereka ada satu cluster kecil milik PAS yang tampak jelas, dengan pola relasi seperti oleh bot. Interaksi cluster PAS ini dengan cluster utama kubu 02 tampaknya tidak terlalu kuat.
Di luar itu, ada cluster-cluster kecil yang tidak signifikan dalam membangun percakapan tentang Prabowo. Cluster ini tampak dimiliki oleh MetroTV, NasDem, dan juga pihak lain yang jualan iklan.
Dari total user sebanyak 177 ribu, lebih sedikit dibanding tentang Jokowi, ternyata tingkat interaksinya lebih tinggi, yaitu 6.30. Artinya, setiap twit baru akan mendapat 6.3 retweet dan reply. Hal ini menunjukan, bahwa percakapan tentang Prabowo lebih banyak dilakukan oleh reall user, dan lebih sedikit oleh bot jika dibandingkan dengan tentang Jokowi.
SNA PEMBANDING: UJI NGAJI VS VISI MISI
Sebagai pembanding untuk mendapat gambaran yang lebih tepat antara kedua topik pembicaraan, kita lihat SNA tentang uji ngaji lawan penyampaikan visi misi. Untuk uji ngaji, percakapannya didorong oleh hashtag #PrabowoTakutTesNgaji dari kubu 01 untuk menyerang Prabowo. Sedangkan untuk visi misi, didorong oleh hashtags #JKWTakutPaparkanMisiVisi dari kubu 02 untuk menyerang Jokowi.
Dari peta SNA tampak bahwa percakapan tentang kedua tagar itu lebih eksklusif yang hanya diikuti oleh masing-masing kubu. Di sini kita bisa melihat kekuatan pasukan dan tingkat interaksi mereka.
Kita dapatkan bahwa tentang Uji Ngaji diikuti oleh 10.9 ribu user dengan tingkat interaksi yang hanya 4.08. Sedangkn untuk Visi-Misi, diikuti oleh lebih banyak user yaitu 15 ribu user dengan tingkat interaksi yang lebih tinggi, yaitu 12.13 atau hampir 3x nya tentang Uji Ngaji.
Kalau dibandingkan dengan data sebelumnya tentang Jokowi dan Prabowo selama Desember 2018 dan rendahnya tingkat interaksi, dapat diduga bahwa tingginya jumlah total user pada Jokowi adalah dibantu oleh banyaknya akun bot yang digunakan untuk mengangkat berbagai topik. Akun-akun botnya bisa setiap saat berubah atau dihapus. Dan banyaknya akun bot yang bergantian ini menyumbang total jumlah user yang tinggi pada Jokowi.
CONTOH TWIT DARI BOT
DE memiliki fitur yang memudahkan pengguna untuk melihat contoh twit yang diduga dibuat oleh akun bot. Biasanya tampak dari adanya anomali pada grafik exposure dan tipe engagement.
Pada percakapan tentang Jokowi, kita lihat grafik tipe engagement. Tampak bahwa jumlah mention dari hari-ke hari cukup tinggi, dengan jumlah retweet dan reply yang relatif tidak terlalu banyak dibandingkan mention baru. Jika kita klik salah satu batang mention yang cukup tinggi pada tanggal 14 Desember, kita bisa liat status-status dengan tipe mention yang ditampilkan berdasarkan urutan dibuat di Twitter.
Tampak sekali dari tabel daftar mention, isi status yang sama diulang-ulang oleh user yang berbeda-beda dan kadang juga sama. Pengulangan teks yang sama ini biasanya sering ditemukan pada percakapan oleh akun bot.
Pada percakapan tentang Prabowo, kita pilih batang mention yang paling tinggi, yaitu pada tanggal 17 Desember. Kita mudah temukan isi twit yang sama oleh akun user yang berbeda, pada waktu menit yang hampir sama. Meski akun-akun yang diduga robot ini memiliki follower besar, lebih dari 100, ternyata twit mereka tidak mendapat respons berupa retweet atau reply.
Akun dengan pola yang mirip robot di atas, ternyata dibuat oleh kubu 01, yang ditugaskan untuk menyerang Prabowo. Waktu itu tagar yang diangkat adalah #BumerangLaNyalla. Dan tentu rendahnya interaksi ini akan berimbas juga pada tingkat interkasi perakapan tentang Prabowo yang makin kecil.
KESIMPULAN
Cluster Kubu 01 lebih tersebar tidak hanya terkonsentrasi dalam satu cluster utama. Sedangkan kubu 02 lebih terkonsentrasi dalam sebuah cluster besar.
Jumlah total user selama Desember 2018 pada Kubu 01 lebih besar dibandingkan Kubu 02, namun memiliki tingkat interaksi yang lebih rendah.
Rendahnya interaksi ini menunjukkan banyaknya akun bot yang digunakan untuk membangun percakapan. Hal ini membuktikan bahwa Kubu 01 lebih banyak menggunakan akun bot dibanding Kubu 02.
Bot digunakan untuk menyerang lawan dan untuk mempromosikan program calon masing-masing.
Bot tidak hanya memiliki jumlah follower yang kecil. Belakangan ditemukan makin banyak akun-akun bot yang memiliki jumlah follower banyak (lebih dari 100).
Akun bot banyak digunakan pada awal percakapan tentang sebuah isu, agar terjadi trending dengan cepat, dan kemudian diikuti oleh akun riil.
Windo Wibowo
Read more posts by this author.
Read More
— Drone Emprit Publications —
Politik
TIADANYA KONTRA NARASI INTERNASIONAL TENTANG "WEST PAPUA"
ANIES DAN JOKOWI MENGHADAPI BLACKOUT
BUMN DAN KHILAFAH
See all 132 posts →
Politik
Perang Robot Kubu 01 vs 02: #VisiMisiJokowiMenang vs #HaramPilihPemimpinIngkarJanji
Di trending topic Twitter, tagar #VisiMisiJokowiMenang dikepung oleh tagar-tagar terkait dengan #HaramPilihPemimpinIngkarJanji. Drone Emprit diminta salah satu influencer dari 01 untuk menganalisis perang ini. Ini hasilnya.
Windo Wibowo
2 min read
National
KPK Diteror, Kepolisian Didesak
Drone Emprit (DE) membuat satu projek untuk memantau pemberitaan dan percakapan terkait peristiwa teror atas pimpinan KPK. Pemantauan dilakukan dua hari, pada Rabu (9/1) dan Kamis kemarin (10/1/2019).


content:
Di dunia semuanya mungkin, bagaimana perjudian menjadi pembicaraan kota? Uang mudah. Suatu hari jutawan. Dihubungkan oleh kartu, bola, dadu, roulette dan pembuat kopi.
BZ Banshee dibuat oleh John Power dan tidak menjual serta penggantinya Manta Lewis. Namun, Manta Ray sebagian besar dipengaruhi oleh mobil ini jika Anda dapat di dalam Anda adalah kit mobil ini yang belum dibuka, melihat begitu banyak sejarah. Ini adalah kit mobil Slot yang baik untuk dimakan dengan garis Manta Rays dengan baik….
Untuk memulai dengan. Sensasi kemenangan tidak dapat diabaikan sehubungan dengan kesuksesan. Memiliki banyak peluang (karena beberapa opsi taruhan yang tersedia dalam perjudian dadu) untuk menang, membuat sangat terkait dengan kegembiraan.
Setelah Anda benar-benar memahami tentang hal itu, hal-hal yang telah menahan Anda tenang. Mari kita lihat 3 alasan utama orang memutuskan dan mencoba strategi Perjudian online.
Pasti ada banyak mesin slot untuk dipilih sekali biasanya di kasino. Tapi, Jungle Wild Slots milik permainan slot favorit pribadi saya. Banyak pemain mesin slot lainnya telah mengembangkan kesukaan untuk konsol slot ini. Saya telah melihat permainan slot Jungle Wild di banyak kasino India, kasino Las Vegas bersama selama Harrah’s New Orleans. Selama jam malam akhir pekan, Anda cenderung tidak menemukan mesin Jungle Wild Slots yang tidak dihuni. Secara pribadi, saya tidak dapat dengan jujur menyatakan bahwa saya telah mencapai pemenang besar yang memainkan slot video ini. Meskipun demikian, istri saya memiliki beberapa kali. Paling sering, sangat mungkin yang paling bisa Anda menangkan adalah sekitar $ 500, ketika seseorang mungkin bertaruh taruhan maksimal.
Ada situs web perjudian online yang menawarkan bonus besar jika Anda menyetor sejumlah besar uang tunai. Beberapa karena mereka berasal dari benar-benar kecanduan judi akan tertarik langsung, dan segera menyadari menawarkan uang yang diinvestasikan untuk menipu pemasok. Ada beberapa situs yang tidak akan membayar pelanggan dan beberapa perusahaan game online yang telah dicurigai menggunakan perangkat lunak yang menguntungkan mereka.
Kami telah membahas merek mobil slot yang paling umum tersedia di Inggris. jktgame perusahaan tambahan yang menawarkan variasi mobil dan pengiriman lebih lanjut. Jadi jangan khawatir jika mobil tidak berfungsi pada tata letak Anda, temukan konversi jenis pengaturan digital yang berjalan di jalur Anda. Mobil dapat dikonversi dengan besi solder dan tingkat persyaratan pemodelan yang sederhana. Ada banyak sumber untuk panduan dan saran yang ditemukan di Forum dengan baik dari pembeli mobil slot.


content:
Setelah Timor Leste lepas dari Indonesia pasca jajak pandapat tahun 1999, Drs. Hadi Sutjipto, MT kembali ke Indonesia. Sepuluh tahun berkarier sebagai guru STM Dili harus ditinggalkan dan dipindahkan ke SMK Negeri 2 Salatiga. Saat itu, sekolah belum memiliki gedung dan terpaksa menumpang di SMEA.
Perlahan-lahan SMK Negeri 2 Salatiga membangun gedung sendiri. Saat Drs. Reza Pahlevi ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pertama, Hadi menjadi staf pengajar. Setelah sempat ditunjuk oleh rekan-rekannya untuk menjadi Ketua Jurusan Teknik Bangunan, pada bulan November 2009 ia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Salatiga.
Di bawah pimpinannya, SMKN 2 Salatiga terus berbenah. Sebagai “orang dalam” ia tahu persis kelebihan dan kekurangannya. Langkah yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan kelebihan serta menutup kelemahan yang terdapat di sekolah. Upayanya mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran staf pengajar dan karyawan yang memiliki satu visi dalam memajukan SMK Negeri 2 Salatiga.
“Yang kami terapkan adalah memperbaiki pola yang pernah dikelola beliau, yakni konsep kebersamaan dan keterbukaan. Kami tidak pernah menganggap ada saingan atau duri, seluruh staf dan karyawan adalah teman-teman kerja sehingga barangkali inilah yang mendidik saya menjadi semakin dewasa. Mungkin sebelum menjadi Kepala Sekolah saya belum dewasa, tetapi Alhamdulilah seperti inilah yang kami lakukan,” katanya.
Untuk meneruskan program kelembagaan, sejak menjabat Kepala SMK N 2 Salatiga prestasi SMK N 2 semakin meningkat dengan bukti diantaranya mampu meraih Juara 1 tingkat provinsi pada LKS di kota Tegal untuk 3 mata Lomba ( Cabinet Making, Joinery, dan Industrial Control), Juara 2 OSTN tingkat Nasional untuk Mata Lomba ICT. Sedangkan pencapaian nilai rata;rata UN untuk tahun 2010/2011 merupakan tertinggi selama 10 tahun meluluskan.
Bagi Hadi, semua prestasi tersebut berkat kerja keras, perjuangan dan kepercayaan seluruh staf pengajar. Di sisi lain, staf pengajar yang merasa mendapat kepercayaan dari pimpinannya dan “dibiarkan” melakukan berbagai inovasi semakin terpacu berkat kebijakan tersebut. Hasilnya segera terlihat, SMKN 2 Salatiga tetapmenduduki peringkat satu di Salatiga dan naik ke peringkat 9 untuk provinsi Jawa Tengah.
Untuk saat ini, SMK Negeri 2 Salatiga memiliki delapan program dengan 1468 siswa. Program-program tersebut adalah pertama Teknik Bangunan meliputi teknik gambar bangunan, teknik konstruksi bangunan dan teknik konstruksi kayu. Kedua TeknikElektronika yang terdiri atas elektronika industri dan teknikaudio video, ketiga mesin adalah teknikpermesinan dan teknikmekanik otomotif. Untukteknik informatika adalah program teknik komputer dan jaringan.
“Target kami, tahun 2013 jumlah siswa akan mendekatiantara 1500 s.d 2000. Karena kami menargetkan bahwa SMKN 2 Salatiga akan menjadi sekolah yang besar, baik dari sisi jumlah, kuantitas maupun kualitas. Mudah-mudahan kita menjadi Sekolah Bertaraf Internasional atau SBIyang sesungguhnya,” katanya.
Untuk mencapainya, Hadi sudah menetapkan program jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, ia melakukan pembenahan masalah yang berhubungan langsung dengan masa depan anak. Misalnya dengan menyalurkan lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi pada perusahaan-perusahaan yang sesuai. Langkah tersebut terbukti pada tahun 2010-2011 sebanyak 35 persen siswa kelas III sudah diterima bekerja sebelum lulus.
“Berkat prestasi tersebut, dalam dua tahun belakangan saat PSB kami menolak banyak siswa. Memang ada program-program tertentu yang menjadi idola tetapi ada juga program yang kurang diminati. Akan tetapi berkat perjuangan teman-teman, peminat sekolah ini cukup banyak sehingga kami ‘bisa’ memilih-lah. Yang jelas kami memiliki komitmen untuk menjadi yang terbaik dan dengan memiliki SDM yang mumpuni target kami akan tercapai,” ujarnya.
Untuk membentuk staf pengajar mumpuni, Hadi menggunakan unsur kepercayaan. Dengan memberikan kepercayaan kepada staf-stafnya, mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkat kepercayaan mereka akan enjoy dan bekerja dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Kondisi tersebut akan sangat berbeda kalau staf selalu diawasi, dikontrol dan lain-lain. “Kami memberikan kepercayaan untuk improvisasi tetapi koordinasi tetap sehingga nyambung. Ini mungkin yang membuat akselerasi setiap SDM mengeksploitasi kemampuannya secara maksimal,” imbuhnya.
Hadi bersyukur perhatian pemerintah terhadap SMK Negeri 2 Salatiga yang dipimpinnya cukup besar. Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, bantuan pemerintah kota -provinsi maupun pusat- baik dalam bentuk fisik maupun non fisik terus mengalir. Pemkot Salatiga sendiri sangat membantu dan saat ini meminta untuk membuat proposal pembangunan gedung serbaguna senilai Rp1,5 miliar.
Ke depan, Hadi berharap agar pemerintah tidak menghentikan bantuannya demi kemajuan sekolah. Meskipun demikian, sebagai pengelola sekolah ia bertanggung jawab atas bantuan yang diterima dan berusaha menjadi yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Intinya kami ingin bahwa pemerintah betul-betul lega dan percaya, bahwa mereka tidak salah membantu SMK N 2 Salatiga. Saya ingin menunjukkan bahwa SMKN2 berhasil dan layak dipercaya,” tambahnya.
Dengan bantuan pemerintah, kelengkapan SMK Negeri 2 Salatiga terus berkembang. Meskipun sekarang sudah melebih sekolah lain, namun Hadi telah merancang program untuk pengembangan sekolah dua atau tiga tahun ke depan. Salah satunya adalah setiap kelas pada tahun ini telahharus menggunakan IT sehingga penggunaan kertas dalam ulangan kedepan ulangan umum tidak menggun akan kertas lagi.
“Semua serba computerize. Sekarang sebenarnya sudah tetapi kami terus sempurnakan. Selain itu, kami harus membimbing anak-anak agar soft skill mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai kami mendidik anak tetapi ternyata skill mereka tidak sesuai dengan industri. Karena tujuan kami industri, ya kami belajar bagaimana bentuk-bentukseluk-beluk yang dibutuhkan industri,” ungkapnya.
Attitude dan Disiplin
Kemajuan pesat yang ditunjukkan SMK Negeri 2 Salatiga ternyata menarik perhatian dunia industri. Banyak perusahaan yang “berani” merekrut siswa SMK Negeri 2 Salatiga saat mereka bahkan belum lulus. Beberapa perusahaan lebih ekstrim lagi denganbahkanmengadakan kerjasama yang bersifat lebih khusus. Yang paling menonjol adalah PT Astra Daihatsu Motor (ADM), lewat implementatif kurikulum dan soft skill–nya. Kemudian PT SIS yang mengembangkan class industry dengan membangun satu kelas di sini dengan alat-alat difasilitasi perusahaan tersebut.
“Saya penasaran kenapa perusahaan-perusahaan tersebut memilih SMK Negeri 2 Salatiga. Ternyata sikap kita yang “nguwongke” serta kharisma SMK Negeri 2 Salatiga menarik mereka ke sini. Selain itu, ternyata anak-anak kami memiliki karakter yang dibutuhkan perusahaan. Kami sendiri menerapkan selection ratedisiplin tata tertibyang sangat tinggi sehingga ketika anak-anak sudah bergabung di perusahaan-perusahaan, attitude dan disiplinnya lebih tinggi dari alumni sekolah lain. itulah kenapa perusahaan-perusahaan memilih ke sini,” tuturnya.
Menurut Hadi, sejak sekolah berdiri sudah terjalin keinginan untuk mengubah image. Sesuai program Kemendiknas, dari “STM yang tawur menjadi SMK yang bisa” dan menggandeng CSR perusahaan otomotif, PT Astra Internasional SMKN 2 Salatiga terus berkembang. Di sinilah era penggemblengan para siswa SMKN 2 Salatiga menuju dunia industri. Utamanya bagi mereka yang tidak ingin melanjutkan pendidikan.
“Kita memberikan didikan kepada siswa yang mengarah pada dunia industri, bukan melanjutkan pendidikan, maupun mampu berwirausaha. Mereka siap bekerja dan kami usahakan bekerja sesuai bidangnya di industri yang besar sehingga kesejahteraan mereka terjamin. Kami kan tidak ingin mereka memiliki masa depan mereka suram. Keinginan kami mereka maju melebihi para guru. Kami memberikan treatment kepada anak-anak agar mereka menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik,” ujarnya.
Sejak itu, nama SMKN 2 Salatiga harum dan terkenal di mana-mana. Hasil gemblengannya ternyata membuahkan anak-anak yang unggul dalam segi etika, norma dan disiplin dibandingkan dengan alumni sekolah lain. Tentu saja dengan kualifikasi dan skill yang ditunjukkan alumni SMKN 2 Salatiga sangat menarik bagi dunia industri untuk merekutnya. Akhirnya perwakilan dari beberapa perusahaan mencari alumni SMKN 2 Salatiga untuk dipekerjakan di perusahaan masing-masing.
“Kami punya BKK yang bekerjasama dengan beberapa industri untuk mengadakan rekruitmen di SMK N 2 Salatiga. Kadang industri tertentu peminatnya sampai 900 orang, dan kami juga melibatkan BKK sekolah lain yang selalu berkomunikasi untuk bisa bersaing dalam rekruitmen di tempat kami. Intinya dengan kerjasama BKK kami dengan industri, sangat membantu alumni kami“, ungkapnya.
Dengan kondisi yang dicapai tersebut, Hadi merasa mendapat tantangan yang sangat berat untuk mempertahankan image tersebut. Berkaca dari bangsa ini yang mudah mencetak juara namun sangat sulit untuk mempertahankannya. Baginya, inilah PR yang harus dikerjakan dengan selalu berupaya agar anak-anak didiknya tidak jenuh, bekerja dengan senang, bermotivasi tinggi dan lain-lain.
“Kamiharus mampukesulitan untuk mempertahankan prestasi. Mungkin untuk sekadar meningkatkan masih gampang. TetapiKarenasekolah lain pun berlomba dan berjuang untuk bisa sepertimelebihikami. Meskipun demikian kami tetap membuka kesempatan sekolah lain untuk belajar agar seperti kami,” ujarnya.
Sebisa mungkin, Hadi mencegah terulangnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia di masa lalu pada sekolahnya. Yakni Malaysia yang dahulu mengirimkan mahasiswa untuk belajar di Indonesia sekarang kondisinya berbalik. Bangsa Indonesia yang harus datang ke Malaysia untuk belajar kepada orang-orang yang dahulu dibinanya. Semua itu disebabkan karena bangsa Indonesia tidak bisa mempertahankan prestasi yang telah berhasil diraihnya.
“Itu yang kami jaga agar sekolahkami tidak malah disalip oleh sekolah yang belajar pada kami. Prinsip kami, sekolah harus berbeda dengan sekolah lain, slogannya yang penting kita buktikan, kita bicara dengan fakta. Seperti kita bisa buat mobil sendiri, sehingga Direktorat Pendidikan sudah tahuPSMK tahu, akhirnya kami dipercaya untuk merakit mobil nasional SMK” ungkapnya,
Pembuatan mobil, lanjutnya, dilakukan setelah mendapat bantuan mesin mobil Daihatsu Terios dari AstraADM. Mesin tersebut kemudian dibuatkan body mobil mewahala Roll Royce, yang dibuat selama empat bulan secara handmade. Biaya pembuatan body mobil mencapai Rp57 juta dengan stir kiri bergaya Amerika. “Kami dipercaya oleh Direktorat untuk tidak sekadar merakit tetapi membuat. Kami memimpin 22 SMK untuk merakit mobil nasional SMK, mungkin nanti dari satu mobnas SMK ini, lima atau sepuluh tahun ke depan akan mampu menjadi mobil nasional sungguhan,” imbuhnya.
Workshop dan Training
Untuk mencetak tenaga-tenaga siap pakai alumni SMK Negeri 2 Salatiga diperlukan guru-guru yang mumpuni. Karena dari guru, para siswa memperoleh ilmu untuk diterapkan di dunia industri nantinya. Pengalaman dan pengetahuan guru menjadi sangat mutlak untuk ditingkatkan mengingat percepatan perkembangan dunia industri juga sangat tajam. Terutama menyangkut teknologi yang terus mengalami peningkatan dengan cepat.
“Penyegaran, itu kuncinya. Kami selalu mengadakan penyegaran dalam bentuk in house training maupun workshop untuk meningkatkan keterampilan para guru. Kami adakan up date setiap tahun agar kurikulum dan guru-guru kami tidak ketinggalan. Itu langkah kami agar tidak ketinggalan dengan sekolah yang tadinya berguru kepada kami. Begitu juga dengan guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan S2 juga kita dorong,” tuturnya.
Menurut Hadi, sepuluh persen guru SMK Negeri 2 Salatiga sudah memiliki gelar S2. Program training sertifikasi guru-guru pun dilakukan pihak sekolah bekerjasama dengan lembaga pelatihan guru di Malang dan lain-lain. Bahkan sertifikasi kompetensi dari lembaga lain pun pihaknya mendorong agar pendidik mengikutinya. Keuntungan pribadi bagi guru dengan adanya program tersebut cukup banyak seperti diundang sebagai assessor ke mana-mana.
“Sebenarnya untuk mengambil program S2 banyak guru-guru yang sudah sepuh malas. Karena mungkin untuk pendapatan sudah cukupmerasa sudah tua dan sudah tidak mampu, jadi tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Tetapi saya tetap mendorong dengan berbagai cara agar mereka meningkatkan kompetensinya. Sekarang sudah mulai memiliki kesadaran untuk maju karena sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, kalau kita tekuni. Orang kasat mata kok,” tandasnya.
Dalam mengatur SMK Negeri 2 Salatiga dengan 160 gurudan karyawan, Hadi menggunakan manajemen kolektif dengan menerapkan keterbukaan dan kebersamaan. Bukan one man power tetapi kolektif, di mana Kepala Sekolah mengarahkan dan akan dilepaskan begitu program berjalan untuk mencari inovasi baru. Kepercayaan dari Kepala Sekolah itulah yang akan menjadi sumber semangat dari seluruh guru.
“Biasanya yang miss itu bukan masalah uang, tetapi informasi. Jadi yang terpenting adalah komunikasi supaya informasi itu nyambung dan tidak mbulet. Untuk itu, pada minggu ke-IV setiap bulan kami mengadakanmeetingstaff. Dan per unit juga mengadakan meeting untuk dilaporkan hasil program yang disusun. Sebenarnya sederhana sekali kalau dilakukan dengan ikhlas,” katanya.
Semua program dan kebijakan yang diterapkan di SMK Negeri 2 Salatiga tidak lepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:
Visi
“Menyiapkan tamatan yang mampu bersaing di era global dan berimtaq tinggi”
Misi
Menyiapkan tamatan yang menguasai Iptek dan Imtaq
Menyiapkan tamatan siap masuk kerja
Menyiapkan tamatan yang mempunyai jiwa kewirausahaan
Menyiapkan tamatan yang cerdas, jujur, dan bermoral
Menyiapkan tamatan dengan kompetensi bertaraf internasional
Menyelenggarakan sekolah dengan pelayanan bertaraf internasional
“Untuk mengajari berwiraswasta, kami memberi modal dengan kewajiban mengembalikan lebih besar. Jadi,Siswa disinitidak hanya kami fasilitasi agar match dengan industri, dengan perguruan tinggi tetapi kami juga menerapkan pendidikan wirausaha. Agar lahir wirausaha mandiri di Salatiga, jangan sampai nanti pengusaha di Salatiga malah datang dari daerah lain,” katanya.
Kepada generasi muda, Drs. Hadi Sutjipto, MT berpesan agar mereka menjadi pejuang bukan pecundang. Pesan itulah yang selalu ditanamkannya kepada anak-anak didiknya. Ia menekankan bahwa untuk mencapai kesuksesan memerlukan perjuangan dan proses sehingga tidak bisa secepatnya diraih.
“Tetapi raihlah kesuksesan itu dengan penuh perjuangan. Kalau kalian menjadi pejuang, pasti natinya akan sukses. Tetapi kalau sejak awal inginyang dibayangkansukses dahulu kalian akan menjadi pecundang. Kalah sebelum bertanding dan di tengah jalan akan menyerah. Berjuanglah untuk menjadi sukses, jangan berharap kesuksesan diraih dengan mudah,” tambahnya.
Hadi mencontohkan bagaimana sebelum menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Salatiga, selama sepuluh tahun menjadi guru di Timor Timur. Ia juga pernah menjalani profesi sebagai tukang ojek,agar merasakan bagaimana sulitnya mencari uang. Selain itu, profesi sebagai kenek angkutan umum yang disambung menjadi sopir juga pernah dijalani. Tidak heran, ia bisa diterima di setiap kalangan, mulai preman, pejabat, ulama dan lain-lain.
“Saya malu kalau difasilitasi, karena akan merasa “berutang budi”. Bagaimanapun sulitnya lebih baik atas usaha sendiri. Prinsip saya, “lebih baik menolong daripada ditolong”, kata Drs. Hadi Sutjipto, MT.
Pendidik	agar, alhamdulilah, bisa, dewasa, duri, hadi, Hadi Sutjipto, Indonesia, kalau, kami, karyawan, kembali ke, Kepala Sekolah, Keterbukaan Dalam Mengelola Sekolah, kota tegal, lahan, lomba, mampu, Mengembangkan Konsep Kebersamaan, MT, nilai, pasca, persis, reza pahlevi, salatiga, satu, saya, sepuluh, smea, SMK, SMKN, staf, timor leste


content:
Jika Anda ingin mempelajari cara menang di slot kasino, baca ini. Anda akan mempelajari tip mesin slot kasino Las Vegas.
Bermain slot adalah salah satu permainan yang menyenangkan di kasino. Sangat menyenangkan menonton karena gulungan atau roda memberikan kombinasi simbol yang sempurna yang memberi kita uang instan. Namun, karena kombinasi berubah ribuan kali dalam setiap detik, peluangnya selalu melawan pemain. Tapi seperti yang kami yakini, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, ada cara yang dapat memperluas potensi untuk menang di slot atau mengurangi peluang Anda untuk kalah.
Pedoman pertama dan paling mendasar untuk setiap pemain adalah menetapkan batas untuk dirinya sendiri. Menetapkan batasan uang yang akan dibelanjakan atau rentang waktu untuk bermain sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum bermain slot untuk menghindari penyesalan pada akhirnya. Bermain slot adalah permainan judi; oleh karena itu, jangan menganggapnya terlalu serius dan gunakan semua uang yang telah Anda hasilkan dengan susah payah. Tahu kapan harus berhenti. Jika Anda memutuskan untuk menetapkan jumlah hari itu untuk dibelanjakan dalam permainan kasino, maka patuhi itu bahkan jika Anda kalah beberapa kali. Pikirkan jumlah yang Anda mampu untuk kehilangan untuk memiliki gambaran yang lebih besar dari usaha Anda. Jangan berani memenangkan uang Anda kembali. Dijamin, Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Jika tidak, jika Anda menetapkan waktu bermain untuk Anda, patuhi itu. Pulanglah begitu jam tangan Anda berbunyi.
Jika Anda tidak banyak mengetahui aturan atau langkah-langkah judi online dalam permainan kasino seperti di slot, Anda dapat meminta bantuan dan bantuan kru kasino. Mereka tersedia sepanjang waktu. Mereka dapat menjelaskan aturan dan detail tentang bonus dan pembayaran. Jika tidak, Anda mungkin harus berlatih terlebih dahulu sebelum bermain dengan uang sungguhan. Anda dapat menemukan mode menyenangkan dan permainan gratis di kasino dan bahkan di kasino online. Dengan ini, Anda akan belajar dan mengembangkan strategi untuk permainan.
Untuk hari yang lebih baik, cari mesin slot yang memberikan bonus ekstra dan tinggi seperti putaran bonus gratis atau putaran bonus. Juga, periksa tabel pembayaran setiap mesin slot dan persentase pembayaran atau pengembalian. Sebagian besar waktu, Anda tidak dapat membacanya dari jauh sehingga Anda harus mendekati setiap mesin dan membaca cetakan halus yang dipasang di sana. Dengan tabel pembayaran, Anda dapat menentukan kombinasi apa yang beruntung. Di sisi lain, pengembalian tertinggi berarti peluang menang yang lebih tinggi. Jadi, pilihlah mesin yang memiliki payback 90 persen ke atas. Dengan slot progresif, cobalah bertaruh jumlah koin maksimum dan bertaruh pada semua garis pembayaran. Namun, jangan bermain dengan mesin yang menawarkan batas taruhan yang sangat tinggi. Yang lebih kecil lebih baik karena mereka akan membiarkan Anda bermain lebih lama dan memberi Anda kesempatan untuk menang.
Jika Anda menang, keluarlah dari mesin yang membuat Anda menang. Ini akan membuat Anda kehilangan waktu berikutnya. Itu bukan mesin slot keberuntungan. Mitos bahwa ada mesin panas dan dingin, pasti salah. Jangan percaya ini.
Sekali lagi, jangan menjadikan bermain slot sebagai upaya serius. Slot hanyalah permainan – untuk Anda nikmati dan gunakan waktu luang Anda. Jangan terlalu kesal jika kalah.


content:
Welcome, Gen Z! Generasi yang lahir pada pertengahan tahun 1990-an ini mulai eksis di dunia kerja sebagai new entry. Banyak dari mereka yang telah lulus kuliah dan memberi dampak yang signifikan di tempat kerja modern.
Gen Z terkenal dengan sebutan tech-savvy, suka perubahan yang cepat, mandiri, dan tidak terlalu ‘manja’ seperti generasi milenial. Dengan jumlah pekerja Gen Z yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan kamu yang berasal dari generasi ini, bisa menjadi pekerja yang sukses.
Pun demikian untuk kamu yang perempuan, karena siapa pun berhak untuk merasakan kesuksesan dalam karirnya. Berikut ini tips untuk perempuan yang ingin sukses dalam karirnya, yang dihimpun dari berbagai sumber:
Konsisten dengan pekerjaan
Semua orang ingin sukses, namun tidak semua orang mampu konsisten dalam pekerjaan. Konsisten diyakini sebagai kunci sukses jangka panjang. Pekerjaan-pekerjaan kecil pun jika dilakukan dengan konsisten akan membawa manfaat yang besar.
Nah, untuk bisa terus konsisten dengan pekerjaan ladies, berikut hal yang bisa dilakukan:
Fokus pada tujuan – memiliki banyak keinginan memang tidak salah, namun sebaiknya pilih satu tujuan sebagai fokus lalu berjuanglah agar berhasil
Buat prioritas – memiliki prioritas untuk dikerjakan akan membuat ladies tidak menyia-nyiakan waktu yang ada dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat
Selaraskan ucapan dan tindakan – berusahalah agar apa yang ladies ucapkan sesuai dengan apa yang ladies lakukan. Dengan demikian ladies akan dipercaya oleh teman sekerja bahkan pimpinan.
Miliki kecerdasan sosial
Photo by Anete Lusina from Pexels
Yang dimaksud dengan kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, bersosialisasi dan beradaptasi dengan orang lain. Kemampuan seperti ini sangat penting dimiliki jika ladies ingin menjadi wanita karir yang sukses.
Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan sosial:
Mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati)
Mampu membaca situasi atau perasaan orang-orang yang berinteraksi dengannya
Bertutur kata dengan sopan dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh siapapun juga
Berperilaku jujur dan tulus
Menghargai orang lain
Hal-hal sederhana yang bisa melatih kecerdasan sosial ladies yaitu selalu berpikir sebelum berkata-kata atau bertindak. Tak pernah takut berkata tidak, tak pernah membatasi diri untuk bersosialisasi, dan tidak mudah percaya tanpa ada bukti yang jelas.
Jaga sikap dan tutur kata
Bagi seorang wanita karir, citra diri yang baik dan positif mutlak diperlukan. Untuk itulah, maka ladies harus mampu menjaga sikap dan tutur kata.
Jangan sampai karena kesalahan sedikit dalam tindakan atau sikap maka image ladies menjadi buruk. Tentu selanjutnya akan berdampak buruk juga pada karir ladies.
Jaga sikap, jaga tutur kata termasuk dalam penampilan. Berlakulah profesional, agar ladies disukai dan disegani banyak orang.
Bergabunglah dengan komunitas para profesional
Bergabung dalam komunitas profesional baik itu secara offline maupun online memberikan manfaat yang baik bagi karir ladies. Berteman dengan banyak pekerja profesional akan membuat ladies memiliki berbagai kenalan dan relasi.
Inilah yang nantinya membuka peluang-peluang bagus bagi ladies. Termasuk membuat ladies lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan.
Jangan takut gagal – tidak ada orang sukses tanpa pernah gagal. Jadi jangan takut gagal. Kalaupun gagal, perbaiki cara kerja ladies dan bangkitlah sekali lagi.