content:
Selama operasi normal dari jaringan listrik dan semua peralatan, arus listrik mengalir melalui pemutus sirkuit. Namun, jika kekuatan saat ini untuk alasan apa pun melebihi nilai nominal, rangkaian akan terbuka karena pengoperasian pemutus sirkuit.
Karakteristik respon dari pemutus sirkuit adalah karakteristik yang sangat penting, yang menggambarkan berapa banyak waktu respon dari suatu otomat tergantung pada rasio arus yang mengalir melalui otomat ke arus nominal otomat.
Karakteristik ini dipersulit oleh kenyataan bahwa ekspresinya membutuhkan penggunaan grafik. Automata dengan rating yang sama akan diputus secara berbeda pada pelampauan arus yang berbeda tergantung pada jenis kurva otomat (kadang-kadang disebut karakteristik saat ini), karena yang mungkin untuk menggunakan automata dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagai jenis beban.
Dengan demikian, di satu sisi, fungsi proteksi saat ini dilakukan, dan di sisi lain, jumlah minimum alarm palsu dijamin - ini adalah pentingnya karakteristik ini.
Dalam industri energi ada situasi di mana peningkatan jangka pendek dalam arus tidak terkait dengan munculnya mode darurat dan perlindungan tidak seharusnya menanggapi perubahan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk mesin.
Ketika Anda menghidupkan motor apa pun, misalnya, pompa dacha atau penyedot debu, arus lonjakan arus yang cukup besar terjadi di jalur, yang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya.
Menurut logika kerja, mesin itu, tentu saja, harus diputuskan. Sebagai contoh, motor mengkonsumsi dalam mode mulai 12 A, dan dalam mode kerja - 5. Mesin biaya 10 A, dan akan memotongnya dari 12. Apa yang harus dilakukan? Jika, misalnya, diatur ke 16 A, maka tidak jelas apakah akan mati atau tidak jika motor macet atau kabel tertutup.
Akan mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, jika itu dimasukkan ke arus yang lebih kecil, tetapi kemudian akan dipicu oleh gerakan apa pun. Untuk tujuan inilah konsep seperti itu untuk otomat diciptakan, sebagai "karakteristik waktu saat ini".
Berapa kali, karakteristik saat pemutus sirkuit dan perbedaan di antara mereka
Seperti diketahui, badan pemicu utama pemutus sirkuit adalah pelepas panas dan elektromagnetik.
Pelepasan termal adalah pelat bimetal, membungkuk ketika dipanaskan oleh arus yang mengalir. Dengan demikian, mekanisme dipicu, dengan kelebihan beban yang lama dipicu, dengan penundaan waktu terbalik. Pemanasan pelat bimetal dan waktu respons pelepasan langsung tergantung pada tingkat kelebihan beban.
Pelepasan elektromagnetik adalah solenoid dengan inti, medan magnet dari solenoid pada arus tertentu yang ditarik di inti, yang memicu mekanisme pelepasan - aksi singkat hubungan segera terjadi, sehingga jaringan yang terkena tidak menunggu pelepasan panas (pelat bimetal) untuk memanaskan dalam otomat.
Ketergantungan waktu respon pemutus arus pada arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit ditentukan oleh karakteristik waktu dari pemutus sirkuit.
Mungkin semua orang memperhatikan gambar huruf Latin B, C, D pada rumah-rumah mesin modular. Jadi mereka mengkarakterisasi multiplisitas set point dari pelepasan elektromagnetik ke nilai nominal otomat, yang menunjukkan karakteristik waktu saat ini.
Huruf-huruf ini menunjukkan arus instan dari pelepasan elektromagnetik dari mesin. Sederhananya, karakteristik tersandung dari pemutus sirkuit menunjukkan sensitivitas pemutus sirkuit - arus terendah di mana pemutus sirkuit akan mati secara instan.
Mesin memiliki beberapa karakteristik, yang paling umum adalah:
- B - dari 3 hingga 5 × Dalam;
- C - dari 5 hingga 10 × In;
- D - dari 10 hingga 20 × In.
Apa arti angka-angka di atas?
Saya akan memberikan contoh kecil. Misalkan ada dua mesin otomatis dengan kekuatan yang sama (sama dalam arus pengenal), tetapi karakteristik respons (huruf Latin pada mesin otomatis) berbeda: mesin otomatis B16 dan C16.
Rentang operasi dari releaser elektromagnetik untuk B16 adalah 16 * (3. 5) = 48. 80A. Untuk C16, kisaran arus operasi seketika adalah 16 * (5. 10) = 80. 160A.
Pada arus 100 A, saklar otomatis B16 hampir seketika, sedangkan C16 mati tidak segera tetapi setelah beberapa detik dari perlindungan termal (setelah pelat bimetaliknya memanas).
Dalam bangunan perumahan dan apartemen, di mana bebannya murni aktif (tanpa arus awal yang besar), dan beberapa motor kuat tidak sering diaktifkan, yang paling sensitif dan lebih disukai adalah automata dengan karakteristik B. Hari ini, karakteristik C sangat umum, yang juga dapat digunakan untuk bangunan perumahan dan perkantoran.
Adapun karakteristik D, itu hanya cocok untuk menyalakan motor listrik, motor besar dan perangkat lain, di mana mungkin ada arus awal yang besar ketika mereka dihidupkan. Selain itu, melalui kepekaan yang berkurang dalam hal korsleting, automata dengan karakteristik D dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai pilihan pengantar dengan grup AB yang lebih tinggi untuk arus pendek untuk meningkatkan peluang.
Setuju secara logis bahwa waktu respons tergantung pada suhu mesin. Otomat akan mati lebih cepat jika organ termal (pelat bimetal) dipanaskan. Sebaliknya, ketika Anda pertama kali menyalakan ketika waktu shutdown otomatis bimetal dingin akan lebih lama.
Oleh karena itu, pada grafik, kurva atas mencirikan keadaan dingin otomat, kurva bawah mencirikan keadaan panas otomat.
Garis putus-putus menunjukkan batas arus untuk automata hingga 32 A.
Apa yang ditunjukkan dalam karakteristik waktu grafik saat ini
Menggunakan contoh pemutus sirkuit 16-amp, yang memiliki karakteristik arus waktu C, kita akan mencoba untuk mempertimbangkan karakteristik respons pemutus sirkuit.
Pada grafik Anda dapat melihat bagaimana arus yang mengalir melalui pemutus sirkuit mempengaruhi ketergantungan waktu off-nya. Keragaman arus yang mengalir di sirkuit ke arus nominal otomat (I / In) mewakili sumbu X, dan waktu respons, dalam detik, sumbu Y.
Dikatakan di atas bahwa rilis elektromagnetik dan panas adalah bagian dari mesin. Oleh karena itu, jadwal dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian grafik yang curam menunjukkan perlindungan yang berlebihan (pengoperasian pelepasan panas), dan bagian yang lebih datar, perlindungan terhadap korsleting (operasi pelepasan elektromagnetik).
Seperti yang bisa dilihat pada grafik, jika C16 terhubung ke beban 23, maka harus dimatikan dalam 40 detik. Artinya, jika kelebihan beban terjadi sebesar 45%, mesin akan mati setelah 40 detik.
Pada arus besar yang dapat merusak isolasi kabel listrik, mesin ini dapat bereaksi secara instan karena adanya pelepasan elektromagnetik.
Ketika arus 5 × In (C) melewati mesin C16 (80 A), akan beroperasi setelah 0,02 detik (ini jika mesin panas). Dalam keadaan dingin, pada beban seperti itu, ia akan mati dalam waktu 11 detik. dan 25 detik. (untuk mesin hingga 32 A dan di atas 32 A, masing-masing).
Jika 10 × Arus mengalir melalui mesin, ia akan mati dalam 0,03 detik dalam keadaan dingin atau kurang dari 0,01 detik dalam keadaan panas.
Misalnya, dalam hal sirkuit pendek di sirkuit yang dilindungi oleh pemutus sirkuit C16 dan arus 320 Amps terjadi, waktu istirahat sirkuit pemutus sirkuit akan 0,008-0,015 detik. Ini akan menghilangkan daya dari sirkuit darurat dan melindungi mesin itu sendiri, yang hubung singkat alat listrik dan kabel listrik, dari api dan penghancuran total.
Mesin yang karakteristiknya lebih disukai digunakan di rumah
Di apartemen, bila memungkinkan, perlu menggunakan mesin otomatis kategori B, yang lebih sensitif. Mesin ini akan bekerja dari kelebihan beban dengan cara yang sama seperti mesin kategori C. Tapi bagaimana dengan kasus korsleting ?.
Jika rumah baru, memiliki kondisi listrik yang baik, gardu dekat, dan semua koneksi berkualitas tinggi, maka arus hubung singkat dapat mencapai nilai-nilai seperti itu yang seharusnya cukup untuk memicu bahkan otomat masukan.
Arus mungkin berubah menjadi kecil jika terjadi korsleting, jika rumah sudah tua, dan kabel yang buruk dengan hambatan garis besar masuk ke dalamnya (terutama di jaringan pedesaan, di mana ada resistansi loop yang besar, fase nol) —dalam kasus ini, mesin otomatis kategori C mungkin tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah menginstal automata dengan karakteristik tipe B.
Akibatnya, waktu saat ini karakteristik tipe B pasti lebih disukai, terutama di dacha atau desa atau di dana lama.
Dalam kehidupan sehari-hari, disarankan untuk menginstal tipe C pada automaton, dan otomaton tipe B dari garis grup untuk soket dan pencahayaan. Dengan demikian, selektivitas akan diamati, dan otomat masukan tidak akan mematikan dan "memadamkan" semua sebuah apartemen.
Circuit Breaker Categories: A, B, C, dan D
Pemutus sirkuit adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan arus besar. Aliran elektron yang terlalu kuat dapat merusak peralatan rumah tangga, serta menyebabkan terlalu panasnya kabel dengan pengaliran dan pengapian berikutnya. Jika saluran tidak dide-energisasi pada waktunya, dapat menyebabkan kebakaran, oleh karena itu, sesuai dengan persyaratan Peraturan untuk Instalasi Listrik (Aturan Instalasi Listrik), pengoperasian jaringan di mana pemutus sirkuit listrik tidak dipasang dilarang. AB memiliki beberapa parameter, salah satunya adalah karakteristik arus waktu dari saklar pelindung otomatis. Dalam artikel ini kami akan menjelaskan perbedaan antara pemutus sirkuit kategori A, B, C, D dan untuk perlindungan jaringan yang digunakan.
Fitur dari mesin perlindungan jaringan
Apa pun kelas pemutus sirkuit termasuk, tugas utamanya selalu sama - untuk cepat mendeteksi munculnya arus berlebih, dan mematikan jaringan sebelum kabel dan perangkat yang terhubung ke saluran rusak.
Arus yang dapat berbahaya bagi jaringan dibagi menjadi dua jenis:
Overload arus. Penampilan mereka paling sering terjadi karena inklusi dalam jaringan perangkat, kekuatan total yang melebihi yang dapat ditahan oleh garis. Penyebab lain kelebihan beban adalah kegagalan satu atau lebih perangkat.
Kelebihan arus disebabkan oleh arus pendek. Hubungan pendek terjadi ketika fase dan konduktor netral saling berhubungan. Dalam keadaan normal, mereka terhubung ke beban secara terpisah.
Perangkat dan prinsip operasi pemutus sirkuit - dalam video:
Arus lebih
Ukuran mereka paling sering sedikit melebihi nominal otomat, sehingga berlalunya arus listrik di sepanjang sirkuit, jika tidak berlama-lama, tidak menyebabkan kerusakan pada garis. Dalam hal ini, de-energisasi sesaat dalam hal ini tidak diperlukan, apalagi, fluks elektron sering sering kembali ke normal. Setiap AB dirancang untuk kelebihan tertentu dari arus listrik di mana ia dipicu.
Waktu respons pemutus sirkuit pelindung tergantung pada besarnya beban berlebih: dengan sedikit kelebihan norma, mungkin diperlukan waktu satu jam atau lebih, dan dengan yang signifikan, beberapa detik.
Untuk memutus daya di bawah pengaruh beban yang kuat, memenuhi pelepasan panas, yang didasarkan pada pelat bimetalik.
Elemen ini dipanaskan di bawah pengaruh arus kuat, menjadi plastik, lengkungan dan menyebabkan pemicu otomatis.
Arus hubung singkat
Aliran elektron yang disebabkan oleh arus pendek sangat melebihi nilai perangkat perlindungan, dengan hasil yang segera memicu, mematikan daya. Untuk mendeteksi korsleting dan respon langsung dari perangkat adalah pelepasan elektromagnetik yang bertanggung jawab, yang merupakan solenoid dengan inti. Yang terakhir di bawah pengaruh arus lebih langsung mempengaruhi saklar, menyebabkannya tersandung. Proses ini membutuhkan waktu sepersekian detik.
Namun, ada satu nuansa. Kadang-kadang arus berlebih juga bisa sangat besar, tetapi tidak disebabkan oleh arus pendek. Bagaimana seharusnya alat menentukan perbedaan di antara mereka?
Dalam video tentang selektivitas switch otomatis:
Di sini kita dengan lancar melanjutkan ke pertanyaan utama yang materi kita dikhususkan. Ada, seperti yang telah kami katakan, beberapa kelas AB, berbeda dalam karakteristik waktu-ke-waktu. Yang paling umum ini, yang digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga, adalah perangkat kelas B, C dan D. Pemutus sirkuit yang termasuk kategori A jauh kurang umum. Mereka adalah yang paling sensitif dan digunakan untuk melindungi instrumen presisi.
Di antara mereka sendiri, perangkat ini berbeda dalam perjalanan saat ini. Nilainya ditentukan oleh banyaknya arus yang melewati sirkuit ke nilai nominal otomat.
Tersandung karakteristik pemutus sirkuit
Kelas AB, ditentukan oleh parameter ini, ditunjukkan oleh huruf Latin dan ditempelkan pada badan mesin di depan nomor yang sesuai dengan arus pengenal.
Sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh EMP, automata pelindung dibagi menjadi beberapa kategori.
Mesin tipe MA
Fitur khas dari perangkat tersebut adalah tidak adanya pelepasan panas di dalamnya. Perangkat kelas ini dipasang di sirkuit koneksi motor listrik dan unit kuat lainnya.
Perlindungan yang berlebihan pada jalur tersebut memberikan rele arus lebih, pemutus sirkuit hanya melindungi jaringan dari kerusakan karena arus pendek yang berlebihan.
Peralatan Kelas A
Mesin Tipe A, seperti yang telah dikatakan, memiliki sensitivitas tertinggi. Pelepasan panas di perangkat dengan karakteristik waktu-saat A paling sering memicu ketika ampere AB terlampaui sebesar 30%.
The kumparan tersandung elektromagnetik de-energi jaringan sekitar 0,05 detik jika arus listrik di sirkuit melebihi nilai nominal sebesar 100%. Jika, untuk alasan apa pun, setelah menggandakan kekuatan fluks elektron dengan faktor dua, solenoid elektromagnetik tidak berfungsi, pelepasan bimetalik akan mematikan daya selama 20-30 detik.
Mesin dengan karakteristik penyimpanan waktu A termasuk dalam garis, di mana bahkan kelebihan beban jangka pendek tidak dapat diterima. Ini termasuk sirkuit dengan elemen semikonduktor yang termasuk di dalamnya.
Perangkat keamanan Kelas B
Perangkat kategori B memiliki sensitivitas kurang dari yang terkait dengan tipe A. Pelepasan elektromagnetik di dalamnya dipicu ketika arus pengenal 200% lebih tinggi, dan waktu respons adalah 0,015 detik. Pengoperasian pelat bimetalik dalam pemutus dengan karakteristik B dengan kelebihan yang sama dari nilai nominal AB membutuhkan 4-5 detik.
Peralatan jenis ini dimaksudkan untuk pemasangan di jalur yang termasuk soket, perangkat penerangan dan sirkuit lain di mana peningkatan arus listrik awal tidak ada atau memiliki nilai minimum.
Mesin Kategori C
Perangkat Tipe C paling umum di jaringan rumah. Kapasitas overload mereka bahkan lebih tinggi daripada yang dijelaskan sebelumnya. Agar solenoid elektromagnetik tersandung untuk dipasang, dipasang pada instrumen seperti itu, perlu bahwa aliran elektron yang melewatinya melebihi nilai nominal 5 kali. Pelepasan panas berjalan dengan kelebihan berlipat lima dari nilai alat perlindungan dalam 1,5 detik.
Instalasi pemutus sirkuit dengan karakteristik waktu C, seperti yang kami katakan, biasanya dilakukan dalam jaringan rumah tangga. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan peran perangkat input untuk melindungi jaringan secara keseluruhan, sementara perangkat kategori B sangat cocok untuk cabang individual yang digunakan untuk menghubungkan grup outlet dan perangkat pencahayaan.
Ini akan memungkinkan untuk mengamati selektivitas automata pelindung (selektivitas), dan dengan korsleting di salah satu cabang tidak akan ada de-energiisasi seluruh rumah.
Pemutus Sirkuit Kategori D
Perangkat ini memiliki kapasitas beban lebih tinggi. Untuk pengoperasian koil elektromagnetik yang dipasang pada peralatan jenis ini, perlu bahwa arus listrik pemutus sirkuit pelindung harus dilampaui sedikitnya 10 kali.
Dalam hal ini, perjalanan pelepasan panas dalam 0,4 detik.
Perangkat dengan karakteristik D paling sering digunakan dalam jaringan umum bangunan dan struktur, di mana mereka memainkan peran jaring pengaman. Mereka dipicu jika tidak ada pemadaman listrik secara tepat waktu oleh pemutus sirkuit di ruang terpisah. Mereka juga dipasang di sirkuit dengan sejumlah besar arus awal, yang, misalnya, motor listrik terhubung.
Perangkat keamanan Kategori K dan Z
Otomata jenis ini jauh lebih umum daripada yang dijelaskan di atas. Perangkat Tipe K memiliki variasi besar dalam nilai saat ini yang diperlukan untuk tersandung elektromagnetik. Jadi, untuk rangkaian arus bolak-balik, indikator ini harus melebihi angka nominal sebanyak 12 kali, dan untuk yang konstan - pada 18. Pengoperasian solenoid elektromagnetik terjadi tidak lebih dari 0,02 detik. Pengoperasian pelepasan panas pada peralatan tersebut dapat terjadi jika arus pengenal dilampaui hanya 5%.
Fitur-fitur ini disebabkan oleh penggunaan perangkat tipe-K di sirkuit dengan beban yang sangat induktif.
Perangkat tipe-Z juga memiliki arus tripen berbeda dari solenoid tripping elektromagnetik, tetapi penyebarannya tidak sebesar dalam kategori AV K. Dalam sirkuit AC, untuk memutusnya, rating saat ini harus tiga kali lipat, dan dalam jaringan DC nilai arus listrik harus 4,5 kali lipat nominalnya.
Perangkat Z-karakteristik hanya digunakan dalam saluran yang terhubung ke perangkat elektronik.
Jelas tentang kategori mesin di video:
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami meninjau waktu saat ini karakteristik automata pelindung, klasifikasi perangkat ini sesuai dengan EMP, dan juga menemukan sirkuit yang dipasang perangkat dari berbagai kategori. Informasi yang dihasilkan akan membantu Anda menentukan peralatan perlindungan mana yang harus digunakan di jaringan, berdasarkan perangkat mana yang terhubung dengannya.
Apa karakteristik B, C, dan D untuk automata?
Peralatan rumah modern memiliki dua rilis arus lebih:
1. Termal (TP) (pelat bimetalik, yang dibengkokkan saat dipanaskan oleh arus yang mengalir dan memicu mekanisme tersandung) - dipicu oleh beban jangka panjang, dengan penundaan waktu terbalik: semakin besar beban berlebih, semakin cepat pelat bimetalik memanas dan pelepasan yang dipicu lebih cepat.
Parameter yang dinormalisasi untuk B, C, dan D adalah sebagai berikut:
- pada arus 1,13 nominal - TP tidak bekerja dalam satu jam.
- pada arus 1,45 dari nilai nominal - TP dipicu dalam satu jam (dua jam untuk AB dari nilai nominal besar).
Ketergantungan waktu respon pada keragaman karakteristik arus yang berlebihan - waktu-saat ini dari AV - diberikan dalam PDF dalam lampiran.
VTH_AV.pdf [29,93 Kb] (unduhan: 4992)
Sebenarnya, AB C16 di 24A mati rata-rata setelah 5-15 menit.
Karakteristik teknis utama pemutus sirkuit
Dalam aplikasi praktis, penting untuk tidak hanya mengetahui karakteristik pemutus sirkuit, tetapi juga untuk memahami apa yang mereka maksud. Melalui pendekatan ini, Anda dapat memutuskan sebagian besar masalah teknis. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan itu atau parameter lain yang ditunjukkan pada label.
Singkatan yang digunakan.
Menandai perangkat berisi semua informasi yang diperlukan menggambarkan karakteristik utama pemutus sirkuit (selanjutnya disebut AB). Apa yang mereka maksud akan dijelaskan di bawah ini.
Karakteristik waktu saat ini (BTX)
Dengan menggunakan tampilan grafik ini, dimungkinkan untuk mendapatkan representasi visual dari kondisi di mana mekanisme untuk mematikan daya ke sirkuit akan diaktifkan (lihat Gambar 2). Pada grafik, sebagai skala vertikal menunjukkan waktu yang diperlukan untuk aktivasi AB. Skala horizontal menunjukkan rasio I / In.
Fig. 2. Tampilan grafik karakteristik terkini dari jenis automata yang paling umum.
Arus berlebih yang diizinkan, menentukan jenis karakteristik waktu-saat untuk rilis di perangkat yang menghasilkan shutdown otomatis. Sesuai dengan peraturan yang berlaku (GOST P 50345-99), masing-masing jenis diberikan penunjukan khusus (dari huruf Latin). Kelebihan yang diijinkan ditentukan oleh koefisien k = I / In, untuk setiap jenis nilai standar disediakan (lihat Gambar 3):
"A" - maksimum - tiga kali kelebihan;
"B" - dari 3 hingga 5;
"C" - 5-10 kali lebih teratur;
"D" - 10-20 kali kelebihan;
"K" - dari 8 hingga 14;
"Z" - 2-4 lebih banyak staf.
Gambar 3. Parameter aktivasi dasar untuk berbagai jenis
Perhatikan bahwa bagan ini sepenuhnya menggambarkan kondisi untuk aktivasi solenoid dan thermoelement (lihat Gambar 4).
Tampilan pada grafik zona operasi dari solenoid dan thermoelement
Mengingat semua hal di atas, kita dapat meringkas bahwa karakteristik perlindungan utama AB adalah karena ketergantungan waktu saat ini.
Daftar karakteristik waktu-saat yang khas.
Setelah memutuskan pada penandaan, kami melanjutkan untuk mempertimbangkan berbagai jenis perangkat yang memenuhi kelas tertentu tergantung pada karakteristiknya.
Karakteristik saat ini tabel pemutus sirkuit
Ketik "A" karakteristik
Perlindungan termal AB dari kategori ini diaktifkan ketika rasio arus sirkuit ke nominal (I / In) akan melebihi 1.3. Dalam kondisi ini, pematian akan terjadi setelah 60 menit. Karena arus pengenal semakin terlampaui, waktu perjalanan berkurang. Perlindungan elektromagnetik diaktifkan ketika nominal digandakan, tingkat respons 0,05 detik.
Tipe ini dibentuk dalam rantai yang tidak tunduk pada beban jangka pendek. Sebagai contoh, kita dapat mengambil sirkuit pada elemen semikonduktor, dalam hal kegagalan mereka, overshoot saat ini tidak signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tipe ini tidak digunakan.
Fitur "B"
Perbedaan jenis ini dari yang sebelumnya dalam operasi saat ini, dapat melebihi standar dari tiga hingga lima kali. Dalam hal ini, mekanisme solenoid diaktifkan dengan beban lima kali lipat (waktu de-energi - 0,015 detik), thermoelement - tiga kali lipat (tidak lebih dari 4-5 detik. Perlu dimatikan).
Jenis perangkat semacam itu telah menemukan aplikasi dalam jaringan yang arus derasnya tidak karakteristik, misalnya, rangkaian lampu.
S201 diproduksi oleh ABB dengan karakteristik waktu-saat B
Karakteristik "C"
Ini adalah tipe yang paling umum, kelebihan beban yang diperbolehkan lebih tinggi daripada dua tipe sebelumnya. Ketika mode nominal terlampaui lima kali, thermoelement dipicu, ini adalah sirkuit yang mematikan catu daya dalam satu setengah detik. Mekanisme solenoid diaktifkan ketika beban berlebih melebihi norma dengan faktor sepuluh.
Data AB dirancang untuk melindungi sirkuit listrik, di mana arus awal yang moderat dapat terjadi, yang khas untuk jaringan rumah tangga, yang dicirikan oleh beban campuran. Membeli perangkat untuk rumah, disarankan untuk memilih formulir ini.
Mesin Triplex Legrand
Karakteristik "D"
Untuk AB jenis ini dicirikan oleh karakteristik overload yang tinggi. Yaitu, sepuluh kali lipat dari norma untuk sebuah thermoelement dan dua puluh kali lipat untuk sebuah solenoid.
Terapkan perangkat semacam itu dalam rantai dengan arus awal yang besar. Misalnya, untuk melindungi perangkat awal motor listrik asinkron. Gambar 9 menunjukkan dua instrumen dari grup ini (a dan b).
Gambar 9. a) BA51-35; b) BA57-35; c) BA88-35
Karakteristik "K"
Dalam AV tersebut, aktivasi mekanisme solenoid dimungkinkan ketika beban saat ini dilampaui sebesar 8 kali, dan dijamin akan terjadi ketika ada mode normal berlebih dua belas lipat (delapan belas kali lipat untuk tegangan konstan). Waktu buka beban tidak lebih dari 0,02 detik. Sedangkan untuk thermoelement, pengaktifannya dimungkinkan lebih dari 1,05 dari mode normal.
Ruang lingkup aplikasi - sirkuit dengan beban induktif.
Karakteristik "Z"
Jenis ini dibedakan dengan kelebihan kecil yang diperbolehkan dari arus nominal, batas minimum adalah dua kali standar, maksimum adalah empat kali. Parameter operasi thermoelement adalah sama dengan parameter AB dengan karakteristik K.
Subspesies ini digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik.
Karakteristik "MA"
Ciri khas dari grup ini adalah bahwa thermoelement tidak digunakan untuk memutuskan beban. Artinya, perangkat hanya melindungi dari hubungan pendek, itu cukup untuk menghubungkan motor listrik. Gambar 9 menunjukkan adaptasi seperti itu (c).
Nominal kerja saat ini
Parameter ini mendeskripsikan nilai maksimum yang diijinkan untuk operasi normal, ketika terlampaui, sistem load shedding akan diaktifkan. Gambar 1 menunjukkan di mana nilai ini ditampilkan (produk IEK diambil sebagai contoh).
Pekerjaan rutin saat ini dilingkari
Parameter termal
Istilah ini mengacu pada kondisi pengoperasian thermoelement. Data ini dapat diperoleh dari jadwal waktu-saat yang sesuai.
Kapasitas pemutusan utama (PKS).
Istilah ini berarti nilai beban maksimum yang diijinkan di mana perangkat dapat membuka rangkaian tanpa kehilangan kinerja. Pada Gambar 5, tanda ini ditandai dengan oval merah.
Fig. 5. Perusahaan perangkat Schneider Electric
Kategori batas saat ini
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan AB untuk memutus sambungan sebelum arus hubung singkatnya mencapai maksimumnya. Adaptasi tersedia dengan tiga kategori batasan saat ini, tergantung pada waktu buka beban:
10 mdtk dan lebih banyak lagi;
6-10 ms;
2,5-6 ms.
Dengan demikian, semakin tinggi kategori, semakin sedikit kabel listrik terkena panas, dan oleh karena itu, risiko pengapiannya berkurang. Pada Gambar 6, kategori ini dilingkari merah.
Menandai BA47-29 berisi indikasi kelas batas saat ini
Perhatikan bahwa AB dalam kategori pertama mungkin tidak memiliki label yang sesuai.
Peretasan kehidupan kecil tentang cara memilih tombol yang tepat untuk rumah
Kami menawarkan beberapa rekomendasi umum:
Berdasarkan semua hal di atas, kita harus memilih AB dengan karakteristik waktu "C".
Ketika memilih parameter standar, perlu mempertimbangkan beban yang direncanakan. Untuk menghitung, orang harus menggunakan hukum Ohm: I = P / U, di mana P adalah kekuatan dari rangkaian, U adalah tegangan. Setelah menghitung kekuatan arus (I), kita memilih AB nominal sesuai dengan tabel yang ditunjukkan pada Gambar 10. Gambar 10. Grafik untuk memilih AB tergantung pada arus beban
Mari kita beri tahu cara menggunakan jadwal. Sebagai contoh, dengan menghitung arus beban, kita mendapat hasilnya - 42 A. Anda harus memilih otomat, di mana nilai ini akan berada di zona hijau (area kerja), ini akan menjadi 50 A. Pilihannya juga harus mempertimbangkan kekuatan kabel yang dirancang untuk apa.. Diizinkan untuk memilih mesin berdasarkan nilai ini, asalkan total arus beban akan kurang dari arus yang dihitung untuk pengkabelan.
Jika pemasangan perangkat arus sisa atau pemutus arus diferensial saat ini direncanakan, perlu untuk memastikan grounding, jika tidak perangkat ini mungkin tidak berfungsi dengan benar;
Lebih baik memberi preferensi pada produk-produk merek terkenal, mereka lebih andal dan bertahan lebih lama daripada produk-produk Cina.
Spesifikasi Pemutus Sirkuit
Pemutus sirkuit - spesifikasi teknis dan pilihan yang tepat untuk mereka
Mungkin tidak ada orang seperti itu hari ini yang tidak tahu apa saklar otomatis (saklar otomatis), yang dipasang di switchboard apartemen atau rumah. Namun tidak banyak yang tahu dengan kriteria apa yang harus dipilih. Artinya, apa pekerjaan utama berkualitas tinggi dan jangka panjangnya. Oleh karena itu, topik artikel ini: "pemutus sirkuit - karakteristik teknis." Bagi mereka, Anda dapat memilih mesin untuk jaringan listrik rumah Anda. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, berapa banyak karakteristik teknis yang mempengaruhi pekerjaannya, yang mana yang utama dan mana yang sekunder? Mari kita cari tahu.
Nilai saat ini
Arus pengenal, yang ditunjukkan pada kotak instrumen dalam ampere (A), menentukan jumlah arus yang mengalir melalui mesin tanpa batas waktu. Pada saat ini, sirkuit listrik tidak terputus. Jika nilai nominal terlampaui, jaringan akan segera rusak.
Saat ini, ada kisaran nilai nominal tertentu yang distandarisasi. Inilah seri ini:
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A.
Diasumsikan bahwa nilai ini akan ada pada suhu sekitar + 30C. Jika suhu naik, arus pengenal akan berkurang. Ini harus dipertimbangkan ketika memilih pemutus sirkuit. Perlu juga dicatat bahwa biasanya mesin otomatis dipasang dalam satu baris, saling menekan satu sama lain. Ini juga meningkatkan suhu perangkat karena total panas yang dihasilkan oleh blok automata.
Menandai pemutus sirkuit
Oleh karena itu, sebagian besar produsen di katalog mereka menunjukkan faktor koreksi yang terkait dengan peningkatan rezim suhu operasi. Ternyata karakteristik teknis ini tergantung pada beban dalam jaringan listrik, yang harus dipilih dengan menghitung daya total semua konsumen, dan suhu lingkungan.
Tapi ada satu nuansa. Sebagai contoh, peralatan rumah tangga yang kuat seperti mencuci dan pencuci piring, lemari es dan kondisioner, pada saat start-up memberikan arus nilai yang lebih besar, daripada nilai nominal. Ini adalah apa yang mereka sebut arus awal. Artinya, otomat (BA47 29) harus berfungsi, tetapi tidak berfungsi, karena pemuatan awal ini bersifat jangka pendek. Oleh karena itu karakteristik kedua dari pemutus sirkuit.
Karakteristik waktu saat ini
Jadi apa karakteristik arus pemutus sirkuit saat ini? Ini adalah ketergantungan waktu tersandung pemutus sirkuit (BA 47 29) pada kekuatan arus yang mengalir dalam rangkaian pasokan listrik. Di badan, indikator ini juga ditunjukkan, misalnya, dalam bentuk lencana "B". Artinya, berapa kali aliran arus lebih besar dari arus pengenal. Ini ditunjukkan dalam jenis mesin, tentang informasi mana yang akan berada di bawah.
Apa pentingnya fitur ini? Intinya adalah bahwa ada berbagai macam switch, di mana arus pengenalnya sama, dan karakteristik waktu saat ini berbeda. Ini memungkinkan untuk menginstal beberapa automata dengan shutdown sementara yang berbeda dalam satu rangkaian, yang secara instan mengurangi laju pematian palsu.
Untuk memahami bagaimana memilih mesin yang tepat (BA 47 29) untuk waktu beban saat ini, Anda perlu memahami jenis-jenis karakteristik ini.
Tipe A digunakan untuk melindungi perangkat semikonduktor dan garis listrik panjang. Otomat bekerja jika kekuatan saat ini 2-3 kali lebih tinggi dari yang semula.
Tipe B digunakan di area domestik dengan muatan aktif. Misalnya, pencahayaan, pemanas berbagai model, kompor, dan sebagainya. Batas respons melebihi 3-5 kali.
Tipe C dipasang di sirkuit listrik, di mana ada perangkat dengan momen awal yang moderat. AC ini, kulkas dan sebagainya. Nilai 5-10 dari nominal.
Tipe D dipasang pada tanaman di mana ada arus awal yang tinggi. Melalui itu Anda dapat menghubungkan mesin-mesin berdaya rendah, kompresor dan peralatan lainnya. 10-20 nilai nominal.
Tipe K hanya digunakan dalam satu kasus - ini adalah perlindungan terhadap beban induktif. 8-12 nilai saat ini.
Tipe Z dipasang di jaringan tempat perangkat elektronik terhubung. Batas respons saat arus pengenal terlampaui adalah 2,5-3,5 kali.
Di apartemen dan rumah, mesin otomatis (BA 47-29) tipe "B" dan "C" biasanya dipasang. Di daerah pinggiran kota, Anda bisa menggunakan tipe "D". Katakanlah karakteristik waktu saat ini dari pemutus sirkuit adalah salah satu parameter utama.
Tegangan terukur
Dua karakteristik sebelumnya adalah dasar, semua sisanya kecil. Namun, perbedaan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masing-masing karakteristik membawa beban tertentu, yang mempengaruhi kualitas sakelar otomatis itu sendiri (BA 47 29).
Tegangan terukur ditunjukkan dalam volt (V), dapat berupa variabel atau konstanta. Ditandai oleh dua ikon masing-masing.
"Atau" - ". Dengan indikator inilah semua karakteristik teknis lainnya terbentuk. Biasanya penunjukan dibuat dalam dua kuantitas. Misalnya, 230/350 atau 230/400.
Kapasitas switching maksimum
Apa yang menentukan fitur ini? Perlu dicatat bahwa sirkuit pendek sering terjadi di jaringan listrik. Ini adalah ketika isolasi istirahat antara fase dan nol, dan saat ini mulai bergerak sepanjang jumper ini, melewati konsumen. Ketika ini terjadi, yang disebut overcurrents. Mereka besar, tetapi jangka pendek. Jadi, kapasitas switching yang terbatas dari perangkat adalah nilai arus berlebih yang otomatis (BA 47 29) dapat bertahan tanpa kehilangan efisiensinya. Tentu saja, dia juga memutus sirkuit listrik.
Pada dasarnya pemutus sirkuit dengan karakteristik ini memiliki nilai 4500, 6000 dan 10000 A. Indikator ini juga diindikasikan pada bodi pada ikon persegi panjang. Jika perangkat dapat digunakan baik dalam AC dan DC, maka dua nilai dan ikon yang sesuai ditunjukkan.
Arus hubung pendek terutama bergantung pada ketahanan kabel, jadi Anda harus mempertimbangkan bahan terbuat dari apa, penampang kawat apa yang diletakkan, kualitas sambungan, panjang kabel, dan sebagainya.
Perhatian! Jika di rumah kabel sudah tua dan bobrok dari kawat aluminium, maka yang terbaik adalah menggunakan mesin dengan batas hingga 4500 A. Jika rumah baru dengan kabel tembaga, maka kekuatan sirkuit pendek akan lebih besar di sini, sehingga mesin minimal 6000 A dipasang.
Benar, switch dengan batas 4500 A telah lama tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi 6000-apmer hari ini yang paling populer. Sedangkan untuk automata 10.000A (BA 47 29), mereka biasanya digunakan jika gardu terletak di dekat rumah. Dan ini adalah mesin masukan umum.
Kelas batas saat ini
Ketika overcurrents (sirkuit pendek) muncul, insulasi dari kabel mulai memanas dengan tajam. Automat akan memutus sirkuit ketika arus mencapai nilai maksimumnya. Dalam waktu singkat ini, insulasi bisa rusak. Oleh karena itu, karakteristik lain telah dipasang yang mengontrol arus ini, sehingga tidak mencapai maksimumnya, dan mesin telah dimatikan.
Artinya, parameter ini mempengaruhi keamanan pengoperasian seluruh rangkaian listrik rumah, ditambah daya tahan dan keandalan kabel. Bahkan, kelas batasan saat ini adalah periode waktu di mana kontak daya akan terbuka dan busur akan dipadamkan di ruang redaman perangkat. Dari sini dan tiga kelas:
Grade 3 - tertinggi, yaitu, tercepat. Quench time adalah 2,5-6 milidetik.
Grade 2 - 6-10 ms.
Tingkat 1 - lebih dari 10 mdtk.
Pada badan perangkat, parameter ini ditunjukkan dalam kotak hitam di bawah penunjukan kapasitas switching.
Perhatian! Kelas 1 tidak diindikasikan pada instrumen. Artinya, jika Anda tidak menemukan indikator ini, itu berarti mesin ini adalah kelas satu.
Ini adalah karakteristik teknis dari pemutus sirkuit. Jika Anda melihat ke dalamnya, Anda dapat dengan mudah mengambil peralatan tertentu untuk kondisi listrik rumah.
Pemutus sirkuit yang sudah ada
Karakteristik mesin listrik
Selektivitas adalah properti perlindungan untuk mengidentifikasi item yang salah.
Pemutus sirkuit dan karakteristiknya
Bahkan dalam kabel listrik yang baik dan dengan peralatan yang baik terhubung dengannya, mode darurat terjadi. Karena saluran kabel tidak dapat menahan kelebihan beban darurat untuk waktu yang lama, mereka memanas, insulasi konduktor meleleh. Lalu ada api dan api. Untuk melindungi peralatan listrik dan kabel dari mode operasi abnormal adalah pemutus sirkuit yang mati saat arus naik.
Untuk menggambarkan prinsip operasi pemutus sirkuit, kami menganggap operasi dua independen dari masing-masing unit perjalanan lainnya, termasuk dalam komposisinya. Untuk memutuskan sirkuit pendek (hubungan pendek), rilis seketika (cut-off) digunakan, juga disebut elektromagnetik. Prinsip operasinya didasarkan pada pergerakan batang kumparan ketika arus mengalir melaluinya. Sementara nilainya dalam rentang yang diijinkan, pergerakan batang tidak terjadi. Tapi ketika melebihi nilai tertentu (setpoint), batang pemukul menabrak batang yang tersandung dan pemutus sirkuit berjalan pada musim semi.
Prinsip operasi pemutus sirkuit
Rilis kelebihan beban, juga disebut termal, perjalanan dengan penundaan waktu. Ini terhubung secara seri dengan elektromagnetik dan merupakan pelat bimetal yang mulai membengkok pada arus tertentu. Nilainya untuk model yang berbeda ditetapkan 1,3 - 1,45 kali lebih besar dari nominal, sedangkan saklar otomatis akan mati jika efeknya tidak berhenti. Prinsip karakteristik terbalik didasarkan pada operasi pelepasan panas: semakin banyak arus melewati pelat, semakin cepat ia akan menekuk dan semakin cepat ia akan mati. Pada akhir stroke, pelat menekan bar tersandung. Prinsip operasi ini memiliki pemutus sirkuit dengan pelepasan termomagnetik.
Klasifikasi pemutus sirkuit rumah tangga
Nilai arus produk modular ukuran standar dapat dipilih dari rentang 0,5 hingga 63 A.
Model untuk 80, 100, dan 125 A tersedia dalam huruf besar.
Pemutus sirkuit mencakup satu, dua, tiga atau empat tiang tergantung pada tujuannya:
Beberapa jenis pemutus sirkuit
1 kutub - untuk jaringan distribusi fase tunggal tegangan langsung dan bolak;
2 kutub - untuk input daya dalam jaringan satu fase, menerima daya dari saluran listrik. Kutub kedua dimaksudkan untuk mengalihkan kabel netral, karena kehadiran potensi yang mengancam jiwa tidak dikecualikan. Dua kutub juga diperlukan untuk rangkaian tegangan konstan;
3 kutub - untuk jaringan AC tiga fase;
4 kutub - untuk jaringan tiga fase dengan netral dan kasus terisolasi ketika sesuai dengan aturan shutdown diperlukan ketika ada kesalahan dalam konduktor operasi nol.
Kapasitas pemutusan maksimum nominal adalah arus hubung singkat maksimum yang dapat dibuka pemutus sirkuit tanpa melukai dirinya sendiri. Jika terlampaui, lambung dapat dihancurkan. Mesin modular memiliki kapasitas pemutusan dari 4,500 hingga 25.000 A.
Kelas (karakteristik tersandung) dari pemutus sirkuit
Rilis seketika tidak diproduksi dengan jumlah aktuasi yang tepat. Ini memiliki variasi yang pas dalam kisaran tertentu. Tergantung pada ini, untuk seri modular, kelas atau karakteristik respon dibedakan.
Ada kelas-kelas lain, tetapi penggunaannya terbatas pada produk khusus untuk keperluan industri.
Automata kelas “B” dan “C” paling sering digunakan dalam jaringan rumah tangga. Kelas "B" dipasang langsung di konsumen, dan "C" dapat melindungi sekelompok konsumen yang memiliki perlindungan kelas B. Ini memastikan kepekaan kerja yang diperlukan, karena dengan peningkatan jarak dari sumber daya, arus hubung singkat menurun, dan perangkat kelas "C" mungkin tidak merasakannya.
Ada pendapat bahwa ini memastikan selektivitas (selektivitas) dari memutuskan hubungan area yang rusak. Artinya, hanya bagian jaringan dengan kerusakan yang akan diputuskan. Tapi, seperti yang ditunjukkan oleh praktik, jika ada cukup nilai arus pendek untuk pengoperasian automata seri-terhubung dengan karakteristik "B" dan "C", mereka akan bekerja secara bersamaan. Lagi pula, waktu respons dari cutoff mereka sama. Oleh karena itu, pemutusan seluruh apartemen dengan sirkuit pendek di outlet yang dilindungi secara pribadi tidak dapat dihindari dalam banyak kasus. Tapi cara ini lebih baik daripada tidak sama sekali.
Selektivitas dapat menyediakan pemutus sirkuit dengan pelepasan semikonduktor, yang dapat diatur untuk menunda operasi cut-off. Ini mengimplementasikan prinsip operasi yang berbeda - penggunaan sensor dan sirkuit elektronik yang memproses nilai-nilai kuantitas yang diukur oleh mereka. Tetapi produk tersebut digunakan dalam instalasi industri dan tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memungkinkan Anda untuk menetapkan nilai pasti dari parameter operasi cutoff dan overload, dan mereka sendiri dirancang untuk memuat ratusan dan ribuan ampere.
Rilis "D" digunakan untuk melindungi motor yang mengkonsumsi arus beberapa kali lebih tinggi dari arus pengenal saat memulai.
Contoh karakteristik kelas C: a - zona waktu inverse, zona b-cut-off
Waktu respons dari pelepasan panas dapat ditentukan oleh karakteristik waktu-saat. Ini unik untuk setiap jenis dan diberikan dalam data paspor dari pabrikan. Angka tersebut menunjukkan contoh karakteristik kelas "C". Ini menelusuri dua zona:
A - inversi waktu pencahayaan;
In - cutoff.
Semua karakteristik produk nyata tidak melampaui batas, dibatasi oleh dua garis, menunjukkan variasi parameter yang diijinkan.
Aksesori opsional untuk seri modular
Pemutus sirkuit dapat dilengkapi dengan elemen yang melakukan fungsi layanan. Berikut beberapa di antaranya:
kontak negara, digunakan untuk menghasilkan informasi untuk perangkat otomatis pada posisi kontak daya;
kontak alarm yang menutup saat tersandung;
perjalanan minimum (maksimum) tegangan, mematikan mesin pada tegangan rendah (tinggi) di jaringan suplai;
rilis independen, memutuskan sambungan mesin dari perangkat kontrol eksternal. Digunakan untuk menonaktifkan konsumen ketika alarm kebakaran dipicu.
Contoh aksesori opsional untuk seri modular
Untuk memasang aksesori tambahan, colokan dikeluarkan dari badan alat berat, menutupi bukaan untuk sambungan dengan bagian mekanisnya. Unsur itu sendiri tertuju pada tubuh.
Perangkat untuk sirkuit untuk tegangan konstan
Contoh perangkat untuk sirkuit untuk tegangan konstan
Karena fakta bahwa desain kumparan elektromagnetik untuk tegangan bolak berbeda dari konstan, automata khusus digunakan untuk melindungi sirkuit ini. Secara eksternal, mereka dapat dibedakan dengan menandai polaritas koneksi pada kasus tersebut. Amati polaritas ini wajib: dengan peralihan yang salah, cutoff tidak akan berfungsi. Jika tidak, prinsip operasi tidak berubah.
Mereka digunakan dalam kontrol dan sirkuit daya konsumen yang beroperasi dari baterai.
Pemutus Sirkuit - Spesifikasi
Paradoksnya, faktanya adalah bahwa setelah "sekering" berhenti menggunakan perangkat elektronik (listrik), yang terbakar selama perubahan abnormal dalam parameter jaringan, jumlah peralatan listrik "terbakar" meningkat secara signifikan, terlepas dari fakta bahwa "pemutus sirkuit otomatis" jauh lebih sensitif., bereaksi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya korsleting.
Tanyakan apa yang menangkapnya? Jawabannya sederhana. Kenyamanan adalah prinsip pemutus sirkuit, memungkinkannya untuk dihidupkan lagi. Beberapa akan berisiko hanya mengganti sekering tanpa memahami penyebab kegagalan perangkat. Lagi pula, Anda harus mencari yang lain, jika ada yang salah. Oleh karena itu, ketika sumbu terbakar, pemilik, pertama-tama, mencoba mencari penyebab "pembakaran", dan bukan sekring cadangan, atau gabus. Sistem perlindungan otomatis menghilangkan pencarian “suku cadang”, pada saat yang sama memungkinkan pemilik untuk berulang kali menyelesaikan “mesin otomatis yang terpukul” untuk menyelesaikan alat yang tidak beroperasi, atau bahkan seluruh jaringan listrik. Dari sini statistik semacam itu. Mari kita cari tahu apa itu pemutus sirkuit, "apa yang dimakan dengan," dan pada saat yang sama bagaimana cara mengatasinya dengan benar.
Prinsip dasar operasi pemutus sirkuit
Mari kita mulai dengan jaringan listrik, yang dilindungi oleh pemutus sirkuit, karakteristik yang secara langsung bergantung pada parameter bagian jaringan yang dilindungi. Tugas dari otomat adalah untuk memonitor parameter arus dalam rangkaian ini, tanpa overloading, untuk segera memutuskan bagian ketika ada terlalu panas dari kabel atau sirkuit pendek, dan juga jika arus melebihi nilai ambang yang diizinkan. Jadi, di antara titik di mana objek Anda terhubung ke sistem daya, dan perangkat yang mengkonsumsi energi, ada dua elemen utama. Yang pertama adalah pemutus sirkuit, karakteristik yang dihubungkan dengan kabel kedua (kabel), lebih tepat dengan jumlah kabel dan penampang kabel ini. Berikut 2 contoh sederhana:
Di lorong ada beberapa bola lampu dengan total daya 400 watt dan sebidang pemanas di bawah lantai dengan kekuatan 1500 watt. Jaringan adalah 220 volt, yang berarti (Watts = Volts x Amperes), 1400 watt dibagi dengan 220 volt sama dengan 8,4 Ampere. Artinya, untuk melindungi area ini, mesin dengan arus 8,4 amps sudah cukup, dan kami menetapkan 10 A.
Di dapur, 10 peralatan dengan kapasitas 1200 watt, dan hanya 12.000 watt. Konsekuensinya, untuk bagian ini: kita membagi 12.000 dengan 220, kita membutuhkan 54 Ampere, tetapi kita telah membatasi diri kita sendiri pada suatu alat pengatur standar dari 25 Ampere.
Untuk memahami prinsip operasi pemutus sirkuit contoh-contoh ini sudah cukup.
Di lorong, mesin akan mati, kemungkinan besar, hanya ketika sirkuit pendek terjadi di sirkuit. Probabilitas shutdown karena kelebihan beban, terlalu panas dari bagian jaringan ini dapat diabaikan (dengan parameter arus yang sama datang dari luar). Juga tidak ada persyaratan khusus untuk penampang kabel di daerah ini. Perhatian! Di lorong ini, ditampilkan sebagai contoh, tidak ada soket untuk menghubungkan perangkat lain!
Namun di dapur, dimasukkannya satu demi satu peralatan lain akan mengarah pada situasi berikut:
Setiap perangkat yang disertakan (+1200 watt) akan menambah beban, yang berarti kekuatan arus di sirkuit ini. Perangkat 5 yang disertakan akan menaikkan arus ke: 5 * 1200/220 = 27,3 A.
Otomat "tahu" bahwa arus di area ini tidak dapat melebihi 25 Ampere. Oleh karena itu, menyalakan alat ke-5 akan memutus sambungan dapur dari jaringan. (Mari kita perjelas, jika karakteristik otomat adalah 1 banding 1, seperti yang dijelaskan di bawah).
Dewan Dalam kasus pemutus sirkuit proteksi, pertimbangkan tindakan terakhir (menyalakan setrika, misalnya), matikan perangkat di zona de-energi (sebaiknya lepaskan colokan dari soket), dan pastikan semuanya tidak aktif, tunggu sepuluh menit (untuk mendinginkan elemen sekering yang terlalu panas), coba aktifkan lagi.
Jadi, mesin, setelah mendeteksi kelebihan parameter saat ini, tidak menghidupkan lagi bagian jaringan. Apa yang terjadi jika korsleting terjadi di dapur? Penutupan mengarah ke peningkatan beban yang tajam, dan peningkatan instan saat ini. Dalam hal ini, kabel menjadi elemen pemanas, pemanasan hingga suhu tinggi. Pemanasan terjadi secara simultan di seluruh rangkaian arus yang mengalir. Dalam hal ini, arus dapat langsung meningkat menjadi nilai yang sangat besar. Ini dapat menyebabkan luka bakar kontak dan kebakaran yang akan terjadi jika waktu pemutus sirkuit tidak benar.
Setelah mempertimbangkan hal di atas, Anda dapat dengan mudah memahami karakteristik lain dari mesin, bagaimana "membaca" mereka, serta prinsip-prinsip dasar operasi pemutus sirkuit, termasuk untuk aplikasi industri.
Perangkat, menandai dan karakteristik teknis automata
Dari fungsi yang dilakukan mesin pelindung, perangkatnya mengalir. Ini adalah saklar yang menyediakan pembukaan sirkuit listrik dari arus berlebih, atau dari pemanasan. Artinya, ada dua sirkuit di mesin, yang bertujuan menjamin pembukaan sirkuit. Ketika dipanaskan, pelat bimetalik mengubah volume, sehingga memberikan pemisahan fisik kontak (pelepasan panas). Pelepasan elektromagnetik, dengan perubahan yang tidak dapat diterima dalam parameter saat ini, membuat bidang di dalam kumparan, di mana pengikut bergerak berada, juga membuka rangkaian. Arcing pada kontak saat dinyalakan dan dimatikan dipadamkan oleh ruang lengkung. Ada fitur desain lain untuk berbagai jenis automata, tetapi ini adalah fitur dasar.
Klasifikasi otomatisasi
Dengan jumlah kutub: kutub satu kutub dan dua kutub dengan 1 atau 2 kutub yang dilindungi, sakelar tiga kutub dengan 3 kutub yang dilindungi, sakelar empat kutub dengan 3 atau 4 kutub yang dilindungi.
Tentang perlindungan terhadap pengaruh eksternal: eksekusi tertutup atau terbuka.
Menurut cara pemasangannya: tipe dinding, tipe tersembunyi, pemasangan di lemari distribusi (termasuk pemasangan pada din-rail), digabungkan.
Menurut metode hubungannya: dengan atau tanpa pengikat mekanis.
Dengan arus tersentak seketika, dilambangkan dengan tipe B, C, D.
Penandaan automata mencerminkan karakteristik perangkat tertentu, itu benar-benar standar, pada foto yang diusulkan itu terlihat jelas:
Karakteristik teknis (tercermin dalam penandaan) sesuai dengan nilai-nilai berikut:
Nilai arus (A), nilai (ditunjukkan dalam tanda), dalam rentang: 6,3, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160 A - untuk penggunaan perumahan, 1000, 2600 A - untuk keperluan industri.
Tegangan operasi, 220 V (220, 230, 250), atau 380 V (380.400).
Frekuensi dalam hertz adalah 50, atau 60.
Karakteristik kurva tripping tergantung pada beban rangkaian: B - jaringan dengan arus hubung pendek rendah (alat pemanas), C - jaringan arus tinggi (yang paling umum), D - untuk jaringan dengan arus awal yang tinggi (mesin, motor listrik, CA, dll.).). Kelas-kelas lain adalah: A - jaringan dengan resistensi dan kerugian total yang besar, Z - jaringan dengan perangkat elektronik yang sensitif dan peralatan arus rendah, aplikasi K - spesifik untuk jaringan dengan arus awal yang tinggi. Setiap kelas mencerminkan kebenaran perlindungan sirkuit, tanpa operasi yang tidak perlu dan pemadaman palsu. Jika Anda menyalakan motor listrik yang kuat atau mesin las di apartemen dengan C otomatis, otomatis hampir diputus akan memutuskan sirkuit. Faktanya adalah bahwa arus awal peralatan listrik berkekuatan tinggi dapat beberapa kali lebih tinggi daripada nilai nominal. Itulah sebabnya otomat D “menyadari” bahwa mesin dihidupkan tidak akan mematikan daya sedikit lebih lama daripada otomat C, membiarkan mesin masuk ke mode operasi nominal terhitung, setelah itu arus dalam jaringan akan kembali ke nilai yang benar.
Arus hubung singkat yang membatasi (PKS) mengatur arus di mana mesin akan mati tanpa gagal. Misalnya, pemutus sirkuit tiga kutub rumah tangga biasa memiliki PKS 4000, tetapi pemutus sirkuit buatan Rusia, bahkan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki PKS 6000 atau lebih tinggi, terlepas dari fakta bahwa ini adalah bidang aplikasi industri. Semakin tinggi nilai dari PKS, semakin banyak jaminan bahwa mesin akan mati bahkan dengan kecelakaan paling parah di jaringan.
Karakteristik saat ini, mencerminkan waktu yang tidak sesuai tergantung pada arus. Semakin sedikit waktu, semakin dapat diandalkan jaringan dan semakin mahal mesinnya. Karakteristik ini digabungkan (dalam satu zona panas dipicu, di sisi lain releasers elektromagnetik). Rincian tentang itu dapat ditemukan di buku referensi, penting bagi konsumen untuk memahami bahwa mesin otomatis dapat "lambat", "kecepatan sedang" dan "cepat bertindak". Selain waktu, karakteristik yang sama ini mencerminkan kelebihan arus yang membatasi (dari 1 hingga 14 unit dari nilai nominal) untuk operasi perlindungan. Grafik ini menunjukkan bagaimana waktu respons pemutus sirkuit berubah dari meningkatnya arus:
Rakitan dan karakteristik fisik, serta kelas perlindungan dari lingkungan eksternal, tercermin dalam paspor produk, namun, mereka terlihat dari "mata telanjang".
Bagaimana mempraktekkan pengetahuan tentang karakteristik untuk pemilihan mesin yang tepat?
Setiap pemutus sirkuit, karakteristik yang kira-kira jelas bagi kita, harus sesuai, pertama-tama, untuk tujuan utamanya - perlindungan bagian jaringan. Pada saat yang sama, harus memastikan bahwa tidak ada pemadaman yang tidak masuk akal di satu sisi, dan tidak mengizinkan "gangguan perlindungan" di dalam bagian jaringan, yang dapat menyebabkan kegagalan alat (perangkat).
Kami mulai dengan penilaian jaringan listrik Anda - perkiraan panjang kabel, jumlah dan penampang kabel, keberadaan sirkuit grounding, kualitas insulasi, dan jumlah peralatan listrik yang digunakan (frekuensi dan daya).
Semakin panjang kabel, semakin besar daya tahannya, tetapi untuk apartemen standar, di mana inti digunakan dari 1,5 mm. cocok automata umum kelas C 220V. Jumlah kutub akan memberi kita perisai, fitur instalasi dan fitur dari jaringan kami. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan mereka yang akan melakukan instalasi! Kekuatan arus dalam menandai (misalnya, C16), ditentukan dari beban perangkat yang disertakan, mengambil nilai ambang sebagai peringkat 2 kali lipat, untuk mengecualikan pemadaman palsu. Asumsikan bahwa arus dengan switching simultan pada semua perangkat (perhitungan lihat di atas) adalah 35 Amps, mengingat bahwa situasi seperti itu tidak normal, itu akan cukup untuk menggunakan C25 otomatis. Mesin tidak akan dimatikan, tetapi tambahan tambahan "darurat" dalam beban akan berfungsi sebagai jaminan penghentian tepat waktu.
Dewan Mengaktifkan perangkat selalu mengarah ke peningkatan jangka pendek dalam arus dalam jaringan, sehingga peralihan simultan pada beberapa perangkat sekaligus dapat merusak kabel dan hampir selalu menyebabkan pemadaman listrik oleh mesin. Hidupkan perangkat satu per satu, terutama menggunakan panas, atau membutuhkan daya tinggi!
Memilih produsen
Setelah memutuskan tegangan, arus dan kecepatan operasi, yang sebenarnya dibatasi oleh harga automata kelas yang sama, kami memilih produsen. Meskipun pendapat umum, pemutus sirkuit otomatis buatan Rusia adalah perangkat yang sangat andal, diproduksi sesuai ketat dengan para tamu (yang lebih menuntut daripada TU produsen) dan lebih murah. Bagaimanapun, yang paling benar, adalah pemilihan semua peralatan panel (tidak hanya mesin, tetapi juga rel, perisai dan aksesori) dari satu produsen, yang tidak hanya membuat pemasangan lebih mudah (karena kompatibilitas penuh), tetapi juga membantu menghemat waktu dengan membeli semuanya satu tempat.
Setelah spesifikasi untuk bagian pengantar (perisai, mesin otomatis, dll.) Telah dibuat, kami sarankan memberikannya kepada para ahli untuk evaluasi. Jika Anda menugaskan pekerjaan ini kepada spesialis, menggunakan rekomendasi kami, periksa seberapa benar pilihan karakteristik dari sudut pandang Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan menenangkan diri Anda "mereka lebih tahu" - pastikan untuk mencari tahu mengapa opsi ini ditawarkan.
Perlindungan manusia adalah yang terpenting!
Sebagai kesimpulan, katakanlah tentang perangkat lain yang harus menjadi perangkat pelindung kepala di perisai Anda. Dalam artikel kami membahas aspek perlindungan jaringan dan perangkat, sekarang mari kita bicara tentang cara melindungi seseorang. Untuk melakukan ini, gunakan apa yang disebut saklar arus diferensial otomatis, yang tujuannya, selain melacak arus, adalah untuk memantau kebocoran dan perubahan abnormal dalam jaringan. Sederhananya, jenis otomat ini mengakui bahwa perubahan yang tidak sah dalam karakteristik terjadi di jaringan, jatuh ke dalam kategori "kerusakan isolasi", "kemungkinan kontak manusia dengan kabel hidup", dll.
Deteksi seperti itu mengarah ke de-energiisasi sesaat dari bagian jaringan. Terkadang pemutus sirkuit arus diferensial disebut RCD (perangkat arus sisa), MDZ (Modul Perlindungan Diferensial). Mereka dapat digunakan dalam kombinasi dengan mesin lain. Perbedaan utama antara mesin ini adalah ia berfungsi untuk melindungi seseorang dari sengatan listrik. Yang paling relevan adalah perangkat untuk menghubungkan kamar mandi dan mandi (sebaiknya dengan sensitivitas maksimum) dan dapur. Tapi hari ini, banyak yang lebih suka memasang switch di semua bagian jaringan di apartemen.
Kami berharap artikel ini akan berguna bagi Anda ketika memilih RCD dan, sebagai hasilnya, jaringan listrik Anda, perangkat listrik akan dilindungi dengan baik.
Boris 2 tahun, 1 bulan yang lalu
Andrei UZO bereaksi tepat bukan pada arus pendek. Jenis pemutus sirkuit otomatis ini mempertimbangkan situasi darurat di mana, dalam ketiadaan sirkuit pendek, arus bocor terjadi. Perubahan seketika dalam kekuatan arus, peningkatan resistensi di sirkuit dan situasi abnormal lainnya yang dipicu oleh pemutus sirkuit "tidak akan menyadarinya". Ini adalah keuntungan dari jaringan di mana ada RCD - perlindungan tidak hanya dari kelebihan beban dan hubungan arus pendek, tetapi juga seseorang dari kontak yang tidak disengaja dengan kabel.
Untuk Artikel Lebih Lanjut Tentang Listrik Yang
Perbaikan ABC
Koneksi dari outlet tiga fase
Pemanas Di Bawah Lantai
Bagaimana merakit switchboard tiga fase secara mandiri
Kawat apa yang digunakan untuk pemasangan kabel di rumah: rekomendasi untuk seleksi
Jagalah meteran listrik dan mesin otomatis
Menghubungkan strip LED melalui catu daya
Pelat logam untuk kayu dan dinding kayu
Soket di kamar mandi - tempat memasang
Seleksi dan pemasangan automata di panel listrik lakukan sendiri
Soket dengan sakelar dalam satu kasus
Menghubungkan dimmer: petunjuk dan tips
Sirkuit saklar lampu akustik
Isolasi tutup APD untuk kabel
Landasan
Pemasangan dan pengaturan sensor gerak untuk menyalakan lampu
Penghitung
Memasang kembali soket dengan tangan Anda sendiri
Penghitung
Apa warna kabel di kabel: fase, nol, bumi
Pengeposan
Diagram wiring di garasi: fitur desain dan instalasi
Pemanasan
Bagaimana perhitungan pemutus sirkuit
Pencahayaan
Posting - disembunyikan atau terbuka
Penghitung
Diagram pengkabelan listrik di apartemen: saran ahli
Penghitung
Bagaimana cara melakukan pengkabelan di rumah dengan tangan Anda sendiri: di mana untuk memulai dan bagaimana menyelesaikannya
Alat
Tentang Kami
Setiap alat listrik dari waktu ke waktu mulai gagal. Kesalahan dibagi menjadi mekanik dan listrik. Dari kesalahan listrik paling sering dijumpai kesalahan-kesalahan yang terkait dengan gagalnya sikat.

label: en


content:
Hari ini adalah hari terakhir untuk meminta kode buka kunci bootloader untuk perangkat Huawei / Honor
Utama Android
Hari ini adalah hari terakhir untuk meminta kode buka kunci bootloader untuk perangkat Huawei / Honor
Sidik Jari Samsung Galaxy S6
Hub Port Kamera Google
Tentang Risiko Data Anda di Awan
OnePlus akan menambahkan peredupan DC sebagai fitur opsional dalam pembaruan di masa mendatang
Honor 9 Lite Unboxing dan First Impressions
Lenovo Meluncurkan Note K8 di India, Hadir dengan Stock Android dan Baterai 4.000 mAh
Benchmark HTC M9 Membuktikan Overheating Snapdragon 810
Raksasa teknologi Cina, Huawei dan sub-mereknya, Honor, perlahan-lahan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari komunitas penggemar Android pada tahun lalu. Dengan pembaruan perangkat lunak yang tepat waktu, komitmen untuk mendukung pengembangan kustom, dan adopsi Project Treble yang tersebar luas untuk semua perangkat yang mereka perbarui ke Android Oreo, tidak sulit untuk melihat mengapa smartphone Huawei dan Honor mulai menjadi lebih populer di forum kami. Sayangnya, perusahaan itu tiba-tiba berubah pikiran. Dua bulan lalu, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memberikan kode buka bootloader. Jika Anda ingin membuka kunci bootloader perangkat Huawei atau Honor Anda, hari ini adalah hari terakhir untuk meminta kode.
Saat membuka kunci bootloader pada perangkat Huawei atau Honor tidak sesederhana pada perangkat Google atau OnePlus, itu bukan proses yang sulit. Pada perangkat Huawei dan Honor, Anda perlu memperoleh kode buka kunci bootloader jika Anda ingin dapat membuka kunci bootloader. Halaman untuk meminta kode mengharuskan Anda untuk mengisi rincian tentang perangkat Anda dan masuk dengan akun Huawei Anda, tetapi itu adalah formulir yang cukup sederhana untuk diisi. Mendapatkan kode buka kunci bootloader biasanya juga instan, tidak seperti perangkat Xiaomi di mana Anda harus menunggu 360 jam.
Membuka kunci bootloader membuka kemampuan untuk mendapatkan akses root dengan Magisk atau SuperSU, instal pemulihan khusus seperti TWRP untuk membuat cadangan, mem-flash ROM kustom seperti LineageOS, Remurring Remix, atau CarbonROM, kernel custom flash, atau modifikasi flash seperti ARISE dan Kerangka Xposed. Kami telah menunjukkan bagaimana mem-flash ROM AOSP dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang besar pada perangkat Honor anggaran seperti Honor 9 Lite tanpa mengorbankan kualitas kamera berkat mod seperti port kamera Huawei P20. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bootloader yang tidak dapat dibuka, yang merupakan alasan besar bagi komunitas untuk kode pembuka kunci tidak lagi dapat diperoleh.
Kami telah menghubungi kontak kami di Honor dan Huawei dan belum mendengar kabar bahwa perusahaan akan memberikan kode pembuka bootloader di masa mendatang. Alasan perusahaan untuk mengakhiri program ini adalah ia memberikan "pengalaman pengguna yang lebih baik dan menghindari masalah yang disebabkan oleh flashing ROM." Kami tidak setuju dengan alasan ini karena perusahaan sudah membuat Anda melompati lingkaran untuk membuka kunci bootloader. Lebih jauh lagi, itu sepenuhnya opt-in, sehingga pengguna yang mengalami masalah hanya menyalahkan diri mereka sendiri jika terjadi kesalahan. Tentunya tidak membantu kalau Huawei dan Honor berhenti menyediakan firmware untuk peningkatan lokal, karena alat eRecovery mereka sering gagal mengembalikan perangkat ketika diakses di luar China.
Jika Anda ingin membuka kunci bootloader pada perangkat Huawei atau Honor Anda, Anda harus segera mendaftar untuk mendapatkan kode buka kunci. Anda tidak harus membuka kunci bootloader sekarang, tetapi jika Anda tidak mendapatkan kode sekarang Anda tidak akan pernah memiliki opsi itu di masa mendatang. Jadi, ambil kode itu sekarang dan simpan di suatu tempat jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko. Jika Anda memutuskan untuk membuka kunci bootloader, pastikan untuk memeriksa forum agar perangkat Anda tetap mengikuti perkembangan terbaru.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

label: id


content:
Malang, Jawa Timur, 10 Maret 2016 – Seorang pemuda yang berpendidikan dituntut menjadi agent of change dalam kehidupan sosialnya. Selain hanya menuntut Ilmu, pemuda juga harus dapat memberikan kontribusi sosial dan mengimplementasikannya kepada masyarakat. Pemuda harus kreatif, inovatif, dan aktif dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Indonesian Future Leaders (IFL) chapter Read more…
By ifln3579, 6 years ago
Uncategorized
BEYOND THE FUTURE SMP 2016: Let’s Navigate Your Tomorrow!
(dok.DeKSI) Malang, Indonesia, 27 Februari 2016 — Seorang calon pemimpin dituntut untuk kreatif dan tanggap terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Calon pemimpin juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap sekitarnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Indonesian Future Leaders (IFL) Chapter Malang. IFL Chapter Malang adalah sebuah youth-lead NGO yang bergerak di Read more…

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Semakin gede, permintaan kita ke Tuhan kayaknya semakin banyak. Pengen ini, pengen itu, lebih ini, lebih itu. Dan ngga cuma permintaan, tapi juga segudang pertanyaan. Kenapa, ya, Tuhan ngarahin jalan kesini? Kenapa ya harus ditakdirkan bertemu seseorang yang nggak sefaham sama kita?Sebenernya Tuhan punya tujuan dan rencana apa sih buat kita?
Setelah sadar bahwa ada banyak pertanyaan soal hidup kita yang kayaknya cuma bisa dijawab oleh Tuhan, sebagian dari kita pelan-pelan mulai cari tahu tentang-Nya.
Mulai dari memahami cara berkomunikasi yang baik, aturan main dan apa yang penting dan nggak penting tentang-Nya.
Buat nyari tahu, sebagian dari kita belajar kepada orang-orang yang kita anggap lebih faham dan lebih dekat dengan-Nya. Membantu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengarahkan.
Seringkali apa yang mereka katakan suka bertabrakan dengan banyak pemikiran mainstream orang-orang. Sampai kita bingung sendiri, “kok bisa sih, mereka mikir gitu?”. Kita lupa kalau emang nggak semua orang punya pola pikir yang sama.
Hal lain yang kita suka lupa adalah Tuhan Maha Pemberi Petunjuk. Petunjuknya berbentuk apa, kapan dan dimana terciptanya, dan kepada siapa tujuannya, ya cuma Tuhan yang punya kuasa.
Penilaian kita terbatas, karena mungkin aja ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam dari apa yang terlihat dari indera kita.
Keterbatasan penilaian kita ini, seharusnya bisa jadi bahan latihan agar lebih berempati. Kita tahu banget kok ada banyak cara untuk “akrab” dengan pencipta kita.
Kalau kita hanya ngerasa cuma ada satu cara untuk mengenal Tuhan, bisa jadi kita malah merendahkan Tuhan dari semua sifat-Nya yang Maha.
Belajar sama Tuhan pastinya ngga ada ujungnya. Tiap hari, Tuhan hadir dalam beberapa bentuk kok. Tuhan hadir dalam semangkuk bakso, kopi susu yang kita seruput, abang gojek yang yang nganterin kita pulang, keluarga yang nunggu kita di rumah, dan tentunya di dalam diri kita sendiri.
Mungkin kamu suka: 3 Rutinitas Malam Supaya Kamu jadi Manusia Sukses dan Produktif
Tuhan keliatan jauh untuk diraih, tapi sebenanya sedekat itu. Semua tentang Tuhan terlalu besar dan rumit untuk buru-buru selesai dipelajari.
Sama kayak nyetir mobil, untuk bisa sampai tujuan dengan selamat dan waktu yang cepat, kita pasti fokus ke depan, ngga nengok kanan-kiri, cuma fokus ke tujuan akhir kita.
Mungkin ada orang lain dengan tujuan yang sama, tapi lebih milih melewati jalan tikus, bukan jalan tol yang kita lewati. Mungkin disitu Tuhan ngarahin dia ke jalan yang jauh berbeda, yang dirancang khusus buat dia, meskipun bisa jadi tujuan akhirnya sama dengan kita.
Alesannya apa? Sayangnya bukan tugas kita untuk menerka-nerka.
Ekplorasi kita menuju Tuhan, semoga bukan malah menyempitkan pandangan kita terhadap orang lain yang sama-sama sedang belajar, justru malah memperkaya ilmu dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak.
Kalau di tengah-tengah kita bertemu orang di persimpangan yang memilih jalan berbeda, semoga kita sama-sama bisa senyum, saling mengangguk, dan mendoakan satu sama lain supaya selamat sampai tujuan.
Penulis: Nadhifah Azhar
Ilustrator: Ni’mal Maula
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Share Article:
Nadhifah Azhar
Tiny human, arranging tiny letters on your screen.
22 Januari 2020
Dinamisasi Pelajar Era 4.0
13 Februari 2020
Jofisa: Jomblo Fi Sabilillah
Comments
Tag Cloud
Buku Isu Kolom Ngaji Ngampus Nyekolah Oke Olah Raga Olah Rasa Pandangan Ramadan Milenialis Ter-Pelajar


content:
Apakah Anda ingin tahu rahasia di balik memainkan strategi lotere angka ganjil dan genap? Pada suatu waktu ketika saya berada di perahu yang sama dengan Anda. Kemudian, saya menemukan rahasianya dan membagikannya dengan Anda di salah satu artikel saya sebelumnya. Sekarang, saya menemukan rahasia lain yang tersembunyi di dalam yang pertama dan akan membagikannya dengan yang berikutnya. Untuk mengatur panggung untuk pembaca percobaan pertama, mari kita rekap sedikit.
4- Tidak Ada Quick Pick Please-Apa pun yang Anda lakukan, jangan pergi membeli tiket pick cepat. Apakah sepenuhnya keberuntungan dan biasanya mereka bukan pemenang. Aturan praktis yang besar adalah; jangan gunakan nomor favorit Anda, seperti ulang tahun, hari jadi, dll. Persis seperti apa perkembangannya.
Kedua, jelajahi kombinasi angka yang sama untuk setiap latihan berikutnya. Sebagian besar pemain cenderung ke seluruh sistem secara vertikal angka kombinasi setelah mereka gagal memenangkan apa pun dengan angka-angka itu berkali-kali. Faktanya adalah, ketika mereka diberi kombinasi tidak dipukul, modern mungkin sulit untuk memenangkan Lotere dijamin. Jadi, Anda tidak bisa begitu saja mendapatkan kombinasi baru. Jika Anda benar-benar tertarik dengan angka lain, maka dapatkan angka baru.
Ambil kalkulator Anda dan lakukan perkalian. Setiap peluang melawan Anda memenangkan Mega Millions Jackpot dihitung menjadi 175.711.536 atau dinyatakan dengan jelas 175 juta, 711 ribu, 5 ratus 36 tiga puluh enam hingga satu (175.711.536 hingga 1). Anda sekarang telah belajar cara menghitung peluang memenangkan Lotere Online Mega Millions.
toto sgp “roda disingkat”. Ini memberi Anda lebih rendah terkait dengan nomor online Lotere hanya satu dari set yang dijamin menang. Ini lebih murah dari roda penuh.
Kami merenungkannya treadmill air kami membeli gas kami, kami ingat setiap malam ketika kami menonton berita lingkungan, dan kami memikirkannya ketika tokoh politik uang sekarang. Apa yang melakukannya? Kita semua merenungkan memenangkan lotere. Untuk menghabiskan ke toko dan membeli tiket lotere berhenti mengubah gaya hidup.
Kesimpulannya, pastikan Anda tidak lupa menggunakan kolam lotre untuk opsi strategi lotere Anda. Berhati-hatilah dan pastikan melakukan penelitian yang tepat tentang kolam lotre bahkan sebelum Anda bergabung dengannya.


content:
Tren Desain Grafis Terbaik Saat Ini – Desain grafis juga telah dikenal sebagai desain komunikasi, adalah suatu seni dalam menyampaikan pesan dengan konten visual dan teks. Bentuk komunikasi bisa berupa media digital maupun fisik. Para desainer, ketika mereka menyediakan layanan desain grafis, menggunakan gambar, tipografi, simbol, atau teks sederhana untuk memenuhi tujuan tertentu.
Dalam lingkungan global kompetitif modern saat ini, desain grafis telah menjadi bagian integral dari bisnis. Jika ada yang gagal dalam mengkomunikasikan sifat bisnis kepada pelanggan atau klien potensial mereka, mereka mungkin tidak dapat melakukan penjualan atau menghasilkan arahan.
Tentu saja ada banyak cara lain untuk menyampaikan informasi semacam itu, tetapi seperti yang dikatakan seseorang dengan tepat, “Sebuah gambar bernilai ribuan kata.” Gambar itulah yang menarik perhatian lebih dulu. Disinilah desain grafis memainkan peran utama. http://www.shortqtsyndrome.org/
Dalam bisnis, terutama dalam hal branding, tren desain web memainkan peran penting. Di satu sisi, mereka memberikan gambaran tentang apa yang sedang populer di industri, dan di sisi lain, mereka juga memberikan gambaran tentang apa yang akan populer di pasar di masa mendatang.
Apakah Anda sedang mencari pekerjaan desain grafis atau memiliki bisnis desain sendiri, agar tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan, penting untuk mengetahui tren desain terkini. Berikut ini sekilas beberapa tren desain grafis terbesar di pada saat ini.
1. Art Deco
Deco adalah gaya desain seni visual yang kuat yang pertama kali muncul setelah Perang Dunia Pertama di Prancis. Ini adalah gaya eklektik yang menggabungkan motif kerajinan konvensional dengan citra dan bahan dari Zaman Mesin. Gaya sering dikategorikan berdasarkan kurva tebal, warna yang kaya, bentuk geometris, dan garis gerak.
Meskipun gaya desainnya sudah berusia seratus tahun, namun dipikir-pikir ini akan membuat comeback yang serius di tahun 2021. Tren ini dikaitkan dengan karya klasik desainer Raymond Loewy dan A.M Cassandre. Gaya desain ini dapat diterapkan pada tema atau subjek apa pun. Di Amerika gaya tersebut dikenal dengan nama-nama seperti Jazz Modern, Modern, Modernistic atau Streamline style.
2. Tata Letak Asimetris
Dalam beberapa tahun terakhir, Anda pasti telah memperhatikan bahwa tata letak iklan dan situs web relatif mirip. Sudut paling kanan dari jendela tidak digunakan karena dipenuhi dengan iklan. Namun pada tahun 2021, Anda akan melihat tata letak gaya kisi yang asimetris dan tersebar.
Tata letak gaya baru ini tidak akan meletakkan informasi dalam format tradisional (persegi dan persegi panjang). Pengguna merasa penasaran untuk mengetahui kemana arah grafik dan informasi selanjutnya, membuat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di situs web Anda dan menjelajahi lebih banyak.
3. Desain 3D
Pada tahun 2021, 3D akan memainkan peran besar dalam desain grafis dan web. Selain mengkomunikasikan tujuan tertentu, penyatuan gambar memberikan kedalaman yang luar biasa bagi penonton untuk menyerap dan terlibat di dalamnya. Untuk menarik minat audiens, banyak perusahaan beralih ke gaya karya seni ini.
Meningkatnya penggunaan desain 3D memotivasi desainer grafis untuk menjadi lebih kreatif dan berpikir di luar kotak. Dengan meningkatnya program seperti Adobe Dimension, tren ini akan sangat mempengaruhi kemasan produk.
4. Jenis Logo Fleksibel
Sama seperti tahun lalu, brand akan terus menuntut lebih banyak dari desain logo mereka di tahun 2021. Jenis logo yang fleksibel, di mana huruf dapat berganti posisi, memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan dalam menggunakan logo.
Apakah Anda menggunakan versi animasi atau beradaptasi dengan ruang terbatas dalam desain aplikasi, jenis logo yang fleksibel pasti akan menjadi berita besar tahun ini.
5. Efek Metalik
Jika Anda berpikir bahwa emas tidak lagi menjadi mode, pikirkan lagi. Besi, Emas, Perunggu, Platinum, semuanya kembali lagi tahun ini. Desainer menggunakan efek metalik untuk menambah dimensi pada desain.
Saat Anda memainkan cahaya, Anda mendapatkan objek 3D yang memberikan efek kelas tinggi. Dan hal terbaik tentang elemen desain ini adalah tidak kehilangan daya tariknya saat dicetak di poster, brosur, dll. Semua berkat teknologi terbaru!
6. Realisme + Elemen Desain Datar
Anda pasti pernah mendengar pepatah populer ‘berlawanan menarik’. Untuk menarik perhatian pengguna, desainer grafis selalu mencampur tren yang saling melengkapi.
Tetapi jika mereka ingin menciptakan sesuatu yang unik dan inovatif, mereka lebih cenderung bereksperimen dengan campuran dimensi, gaya, dan teknik yang aneh. Objek dunia nyata yang dipadukan dengan elemen desain visual datar, selain itu, juga bakal banyak menyedot perhatian di tahun 2021.
7. Floating Objects
Kita tidak yakin kapan kita akan melihat era mobil terbang, tapi era benda mengambang dalam desain grafis akan segera datang. Ide utama desain grafis di balik konsep ini adalah menciptakan gambar yang tidak hanya bergerak seolah-olah dalam lingkungan non-gravitasi tetapi juga menyampaikan perasaan jatuh bebas.
Teknik 3D sering dicampur dengan konsep. Sementara bidang desain 3D mengungkapkan potensi seorang desainer, konsep non-gravitasi tentu memberikan lampu hijau untuk menambah minat pada pekerjaan.
8. Open Composition
Anda pasti pernah melihat bahwa untuk memberikan desain tampilan yang selesai, desainer menggunakan bingkai dalam desain. Namun kini tren desain terbuka dan lapang telah masuk. Desainer sekarang dapat menyingkirkan bingkai dan menarik penonton dengan desain yang terbuka dan lapang.
Meskipun setiap bagian terlihat seperti satu bagian dari keseluruhan desain, desainer dapat menggunakan komposisi secara kreatif untuk membuatnya tidak terbatas dengan setiap bagian melanjutkan komposisi. Konsep ini dapat dengan mudah digunakan dalam desain situs web, jadi tambahkan ini dalam daftar tren desain situs web Anda.
9. Isometric Design
Dengan bantuan desain Isometrik, Anda dapat menciptakan seluruh alam semesta di tempat kecil dengan detail penuh. Ini mungkin terdengar sedikit teknis, tetapi ini hanyalah metode menggambar objek 3D dalam dua dimensi. Meskipun desainnya bersih dan sederhana, namun memiliki kedalaman yang tidak dapat tercermin dalam desain datar.
Hal yang membuat tren ini populer adalah ikonnya. Ikon isometrik lebih hangat dan taktil dibandingkan dengan desain datar. Selain itu, dibandingkan dengan 3D, desain isometrik disimpan dalam ukuran file yang lebih kecil.
10. Logo Piktogram
Tidak ada yang baru dalam desain logo berbasis ikon, namun tahun ini, Anda akan melihat merek yang menggunakan gaya logo piktogram.
Gaya ini akan membantu merek dalam menunjukkan identitas mereknya dengan cara yang lebih simbolis. Jenis logo seperti itu tidak mengandung teks apa pun. Artinya desain Anda harus sangat kuat secara visual.
11. Efek Glitch
Sangat lucu melihat bagaimana tren muncul. Hal yang tadinya menjadi kesalahan para desainer kini menjadi tren. Efek glitch pada dasarnya adalah gambar rusak yang dibuat dengan sengaja. Lapisan berwarna yang berbeda atau kurangnya keteraturan antara dua bagian gambar merusak gambar.
Selama bertahun-tahun, efek tersebut telah digunakan dalam film horor, tetapi pada tahun 2018 tren ini mengambil alih dunia desain grafis arus utama. Dan itu akan terus mempertahankan posisinya tahun ini juga.
12. Warna-warna cerah
Dalam dunia yang kompetitif saat ini, di mana rentang perhatian sangat pendek, warna dapat membantu desainer grafis profesional untuk menarik perhatian audiens dan mengkomunikasikan pesannya. Dan tahun ini, mereka menarik perhatian dengan bantuan warna-warna cerah. Saatnya melupakan bermain aman dengan warna.
Anda akan melihat banyak skema warna yang kaya dan cerah di dunia desain. Pada tahun 2018, perusahaan seperti Apple, Adidas, Nike telah menggunakan warna-warna cerah dalam produk mereka serta upaya pemasaran. Dan pada tahun 2021, tren akan berkuasa dengan sangat baik.
Search for:
June 2022
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
« Apr
Categories
rachelake
Recent Posts
Perbedaan Adobe Photoshop Elements vs Photoshop CC
15 Desain Logo Fotografi Fantastis Untuk Inspirasi
7 Aplikasi Retouching Foto Terbaik di Smartphone
Kursus dan Sertifikasi Desain Grafis Terbaik
Perusahaan Desain Grafis Terkenal 2
Perusahaan Desain Grafis Terkenal 1
Logo Paling Terkenal di Dunia
Software Desain Logo Terbaik
10 Software Desain Grafis Terbaik 2021
Tren Desain Grafis Terunggul Untuk Branding Bisnis
Tempat Untuk Menemukan Pekerjaan Desain Grafis Online
Tags
7 Aplikasi Retouching Foto Terbaik di Smartphone 10 Software Desain Grafis Terbaik 2021 15 Desain Logo Fotografi Fantastis Untuk Inspirasi Kursus dan Sertifikasi Desain Grafis Terbaik Logo Paling Terkenal di Dunia Perbedaan Adobe Photoshop Elements vs Photoshop CC Perusahaan Desain Grafis Terkenal 1 Perusahaan Desain Grafis Terkenal 2 Software Desain Logo Terbaik Tempat Untuk Menemukan Pekerjaan Desain Grafis Online Tren Desain Grafis Terunggul Untuk Branding Bisnis

label: fr


content:
Macam-macam Polusi – Pencemaran lingkungan atau biasa disebut polusi, pasti tidak asing lagi bagi semua orang. Hal ini karena polusi menjadi permasalahan serius yang sering terjadi di sekitar kita. Ada beberapa sebab yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan yaitu, akibat kelalaian manusia maupun faktor alam. Namun, beberapa pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak.
Polusi biasanya terjadi pada 3 bagian lingkungan yaitu tanah, udara, dan air. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut bisa membuat keadaan menjadi tidak nyaman dan sangat merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Karena polusi lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia, untuk itu dibutuhkan pemahaman dan kesadaran akan dampak dari pencemaran lingkungan agar bisa menjaga kelestarian dan tidak merusaknya.
Simak beberapa ulasan tentang jenis-jenis polusi beserta penyebab dan dampaknya, agar wawasan mengenai pencemaran lingkungan menjadi bertambah.
Daftar Isi
Pengertian Dari Polusi
Pencemaran /Polusi Pada Air
Beberapa Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Polusi Air
Akibat Yang Bisa Ditimbulkan Oleh Pencemaran/Polusi Air
Pencemaran/Polusi Pada Udara
Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Terjadinya Polusi Di Udara
Beberapa Akibat Yang Timbul Karena Polusi Di Dalam Udara
Pencemaran/ Polusi Pada Tanah
Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Polusi Pada Tanah Terjadi
Beberapa Akibat Yang Bisa Timbul Akibat Pencemaran/ Polusi Pada Tanah
Pengertian Dari Polusi
Pengertian polusi adalah adanya percampuran beberapa zat kimia berbahaya yang terjadi pada lingkungan dan mengandung Sifat racun, sehingga mengakibatkan beberapa dampak yang bisa membahayakan bagi manusia atau organisme di sekitarnya. Saat terjadi polusi, maka fungsi dari lingkungan tidak akan stabil karena sudah tercemar sehingga membuat tidak nyaman dan bisa saja mendatangkan penyakit maupun kuman.
Adapun dampak yang timbul akibat polusi, tergantung berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing lingkungan. Namun, dampak tersebut tetap membahayakan dan bisa mengancam kelangsungan kehidupan manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. berikut kami akan ulas tentang macam-macam pencemaran :
Baca juga : minyak bumi (asal mula, manfaat, sumber energi))
Pencemaran /Polusi Pada Air
Salah satu macam-macam Polusi adalah polusi air. Komponen alam yang pertama dan rentan terhadap pencemaran adalah air, hal ini karena air mempunyai sifat yang mudah melarutkan zat. Sehingga, jika ada bahan kimia atau sesuatu yang masuk di di dalamnya akan mengubah keadaan dan kemurnian air tersebut. Apabila air sudah tercemar maka akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi makhluk hidup, karena air adalah sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan.
Walaupun pencemaran air bisa ditanggulangi dengan beberapa cara, namun jika pencemaran sudah fatal akan sulit untuk di kembalikan lagi kemurnian dan kesehatannya. Untuk itu, menjaga ketersediaan air dari berbagai macam hal yang bisa membuat polusi sangat penting. Hal ini bertujuan agar sumber air yang sehat dan bisa di manfaatkan tetap tersedia di lingkungan sekitar tempat tinggal.
Beberapa Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Polusi Air
Air sangat mudah tercemar karena mempunyai sifat dapat mengalir dan bisa melarutkan sesuatu yang masuk di dalamnya. Adapun factor yang memicu pencemaran air tersebut adalah, secara alamiah yaitu berdasarkan keadaan alam yang kurang baik dan akibat dari ulah manusia yang menggunakan bahan-bahan kimia secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.
Agar lebih mengetahui tentang penyebab terjadinya pencemaran pada air, simak penjelasan singkat berikut ini:
Faktor Alam
Terjadinya pencemaran pada air bisa disebabkan oleh alam atau secara alamiah, factor yang satu ini tentunya tidak bisa dihindari karena sudah menjadi konsekuensi dari keadaan alam. Pencemaran air secara alamiah contohnya, adanya biota air yang mati dalam jumlah banyak kemudian membuat air menjadi keruh dan berbau. Biasanya pencemaran air secara alamiah tidak berlangsung lama dan mudah cara penanganannya.
Polutan Organik
Salah satu penyebab polusi pada air yang selanjutnya yaitu sampah organic, sampah jenis ini pastinya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan apabila tidak diolah dengan baik akan membuat air tercemar. Hal ini karena sampah organic yang biasanya dibuang pada saluran air maupun selokan akan bercampur menjadi satu dan larut di dalamnya, sehingga akan timbul bau tidak sedap dan membuat air menjadi tercemar.
Sumber polutan organic juga bisa dihasilkan dari sampah domestik, yaitu sampah sisa rumah tangga seperti sayur-sayuran yang tidak terpakai dan juga sisa makanan. Berkenaan dengan hal itu, pembuangan sampah domestic juga harus diperhatikan jangan asal membuangnya di dalam saluran air. Hal ini bertujuan agar tidak menambah daftar panjang penyebab terjadinya polusi air yang sangat merugikan.
Pemakaian Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan
Di jaman sekarang, tidak jarang yang orang suka berpikir instant untuk mencari nafkah. Salah satunya dengan menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan, dengan menggunakan bahan ini memang sangat menguntungkan karena bisa menangkap ikan dengan jumlah banyak dalam waktu singkat.
Namun, penggunaan bahan peledak tersebut sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan polusi pada air. Hal itu bisa terjadi karena zat kimia dan gas yang ada pada bahan peledak habis pakai, akan tertinggal di dalam air sehingga timbul polusi atau pencemaran pada air.
Limbah Dari Pabrik Yang Tanpa Pengolahan
Limbah pabrik merupakan salah satu penyumbang terbesar atas terjadinya beberapa polusi yaitu pada tanah, udara dan juga air. Hal ini dikarenakan limbah pabrik sangat berbahaya apabila di buang tanpa pengolahan terlebih dahulu, karena di dalamnya terdapat beberpa zat kimia yang bisa membahayakan untuk mahkluk hidup.
Jika limbah dari pabrik sudah melalui pengolahan dan penyaringan, maka potensi untuk membuat polusi bisa pada air diperkecil karena zat-zat berbahaya di dalamnya sudah dihilangkan sehingga bisa larut dengan air secara aman.
Akibat Yang Bisa Ditimbulkan Oleh Pencemaran/Polusi Air
Polusi yang terjadi pada air akan menimbulkan dampak yang banyak. Hal ini dikarenakan manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa melakukan kehidupan tanpa bantuan air, air yang terkena polusi akan membahayakan dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena bisa saja mengandung zat berbahaya atau penyakit di dalamnya. Berikut beberapa akibat yang bisa timbul karena pencemaran atau polusi pada air:
Berkurangnya Kualitas Air Tanah
Pencemaran air membawa dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan, hal ini ditandai dengan berkurangnya kualitas air di dalam tanah. Pada dasarnya setiap air yang ada di permukaan bumi di serap oleh tanah dan bisa menjadi mata air di kemudian hari, bisa di bayangkan apabila air sudah tercemar maka hal itu ikut berpengaruh terhadap tingkat kualitas air tanah sehingga cadangan air bersih dan sehat akan sulit dijumpai.
Berkurangnya Kandungan Oksigen Di Dalam Air
Saat terjadi polusi di dalam air, maka hal itu akan mempengaruhi kualitas air dan kehidupan yang ada di dalamnya. Hal tersebut dikarekan kandungan oksigen yang ada di dalam air semakin berkurang, sehingga bisa menyebabkan air mengandung sifat racun akibat polutan-polutan pencemarnya.
Mempengaruhi Kesehatan
Air yang tercemar oleh polusi apabila dikonsumsi akan membuat kesehatan menjadi terganggu, bahkan bisa saja terserang penyakit seperti diare bahkan kanker. Air yang sudah tercemar oleh zat-zat tertentu akan mempunyai sifat racun dan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba pathogen maupun bakteri lainnya, sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi manusia yang ada di sekitarnya.
Pencemaran/Polusi Pada Udara
Pencemaran udara adalah salah satu macam-macam polusi. karena adanya percampuran zat-zat berbahaya di dalam udara dan bisa menimbulakan dampak yang kurang baik untuk kehidupan. Sedangkan udara adalah sesuatu yang sangat vital untuk menunjang kehidupan kehidupan semua makhluk di atas bumi. Karena di dalam udara terdapat oksigen yang harus dihirup setiap hari agar bisa bertahan hidup, dan metabolisme tubuh bisa berjalan dengan lancar. Apabila udara yang ada menjadi tercemar secara terus-menerus, maka bisa mengancam kehidupan dan menimbulkan berbagai masalah yang serius.
Masalah polusi pada udara menjadi permasalahan umum dan sangat serius di masa sekarang ini, hal ini sebagai imbas dari majunya teknologi di dalam kehidupan manusia yang menimbulkan terbuangnya gas maupun bahan kimia di udara. Bahan yang terbuang di dalam udara tersebut, akhirnya tergabung dengan atmosfer dan menyebabkan timbulnya beberapa dampak buruk yang sangat mengkhawatirkan.
Baca juga : jenis tanah dan persebarannya di indonesia
Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Terjadinya Polusi Di Udara
Adanya polusi di udara, sebagian besar disebabkan oleh gas berbahaya yang terbuang di di dalamnya. Yang perlu diketahui bahwa, gas yang ada di permukaan bumi tidak semuanya baik untuk kelangsungan hidup ada yang bermanfaat ada pula yang bersifat membahayakan. Berikut beberapa gas yang berbahaya dan bisa menimbulkan polusi di udara.
Sulfur Dioksida (Senyawa SO2)
Partikel ini mempunyai bau yangs sangat menyengat dan terdapat senyawa asam sulfat di dalamnya. Partikel SO2 ini sangat berbahaya jika terbuang di udara, karena bisa membuat polusi di udara dan memicu terjadinya hujan asam yang bisa mengancam kehidupan karena sangat berbahaya.
Gas H2S
Gas yang mengandung sifat racun ini merupakan salah pemicu terjadinya polusi di udara. Gas ini banyak ditemui pada letusan gunung berapi dan secara tidak langsung menimbulkan polusi pada udara secara alamiah. Selain terdapat pada letusan gunung berapi, gas ini juga bisa ditemui pada pembakaran batu bara dan minyak bumi contohnya seperti yang ada di dalam kendaraan bermotor. Pembakaran yang dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor sebagian besar mengandung gas H2S sehingga untuk meminimalisir polusi di udara ada baiknya untuk membatasi penggunaannya.
Gas Karbon Dioksida (CO) Dan Karbon Monoxyda (CO2)
Gas karbon monoxyda timbul akibat pembakaran di dalam bahan bakar secara tidak sempurna, gas ini mempunyai sifat racun dan bia menimbulkan polusi di dalam udara. Sedangkan gas carbon dioksida merupakan sisa dari pernapasan yang sebenarnya tidak begitu membahayakan, namun jika jumlahnya terlalu berlebihan di udara maka bisa menyebabkan polusi di dalam udara.
Beberapa Akibat Yang Timbul Karena Polusi Di Dalam Udara
Terjadinya polusi di dalam udara menimbulkan masalah yang sangat serius dan bisa membahayakan jika terjadi secara terus-menerus. Masalah yang timbul meliputi beberapa aspek, berikut penjelasannya:
Terjadinya Efek Rumah Kaca
Akibat yang bisa ditimbulkan oleh polusi di udara yaitu terjadinya efek rumah kaca yang bisa membuat jumlah Sinar UV dan radiasi yang terpantul di bumi menjadi semakin meningkat secara berlebihan dan bisa membawa efek yang kjrang baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.
Membuat Kesehatan Menjadi Terganggu
Polusi di dalam udara bisa membuat kesehatan manusia menjadi terganggu, hal tersebut karena udara yang terhirup setiap hari kurang berkualitas akibat pencemaran udara. Sedangkan efek yang bisa timbul adalah gangguan pernafasan, untuk itu disarankan untuk memakai masker saat bepergian keluar rumah agar terhindar dari gangguan pernapasan akibat udara yang buruk.
Rusaknya Lapisan Ozon
Akibat yang paling berbahaya dari polusi di udara selain beberapa hal diatas yaitu, berlubangnya lapisan ozon. Lapisan tersebut merupakan pelindung atmosfer bumi, jika sampai rusak atau terlubangi maka akan membuat radiasi sinar UV B dari matahari bisa masuk dengan bebas karena tidak ada lapisan penahannya.
Sinar UV B sangat berbahaya bagi manusia karena jika terpapar secara langsung bisa menyebabkan beberapa penyakit kulit seperti kanker kulit, sinar tersebut juga bisa membuat tanaman terserang beberapa penyakit yang bisa mematikan.
Pencemaran/ Polusi Pada Tanah
Macam-macam polusi atau Pencemaran berikutnya adalah Tanah, Tanah juga termasuk dalam komponen penunjang kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena di dalamnya bisa dijadikan tempat tinggal maupun sumber makanan untuk kelangsungan hidup di bumi. Namun, sama seperti air dan udara tanah juga bisa mengalami pencemaran atau polusi.
Terjadinya polusi pada tanah tentunya sangat merugikan, karena bisa menyebabkan fungsi tanah berkurang dan menimbulkan ketidaksuburan. Jika tanah subur maka maka kehidupan yang sehat bisa terjamin, namun jika tanah sudah tercemar akan membuat kehidupan terancam dan tidak nyaman untuk ditinggali.
Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Polusi Pada Tanah Terjadi
Pencemaran yang terjadi pada tanah bisa timbul karena beberapa aspek. Hal ini karena tanah bisa menyerap dengan baik sesuatu yang diletakkan di atasnya, contohnya zat berbahaya maupun partikel lainnya. Beberapa partikel yang masuk tersebut bisa menyebkan tanah tercemar dan membuat tidak subur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ulasan singkat berikut ini:
Pembuangan Bahan Kimia Secara Sembarangan
Bahan kimia yang dibuang sembarangan bisa berpotensi untuk menimbulkan pencemaran pada tanah, hal ini tentunya sangat berbahaya karena bahan kimia tersebut bisa meresap di dalam tanah dan membuat kualitas tanah menjadi berkurang.
Pembuangan Limbah Padat Dan Cair
Limbah padat dan juga cair bisa menjadi penyebab pencemaran pada tanah. Limbah padat seperti stereofom dan plastic yang tidak bisa terurai bisa membuat tanah menjadi tercemar, selain itu penggunaan limbah cair yang berasal dari pestisida maupun bahan lain juga memicu timbulnya pencemaran tersebut.
Bahan-bahan Yang Mengandung Logam Berat
Penimbunan sampah yang mengandung logam berat seperti timbal, besi, dan kromium dan tembaga juga bisa berpotensi sebagai penyebab terjadinya pencemaran pada tanah. Sampah-sampah tersebut, apabila dibiarkan akan berbahaya bagi kesuburan tanah.
Beberapa Akibat Yang Bisa Timbul Akibat Pencemaran/ Polusi Pada Tanah
Ada berbagai masalah yang bisa timbul akibat pencemaran pada tanah, hal tersebut tentunya sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia maupun makhluk lain di bumi. Adapun beberapa dampak tersebut adalah:
Rusaknya Ekosistem
Pencemaran atau polusi pada tanah bisa menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di darat. Hal ini karena tanah yang sudah tercemar tidak akan bisa dimanfaatkan fungsinya secara maksimal dan sulit dikembalikan pada keadaan asalnya. Keseimbangan ekosistem merupakan hal yang harus dijaga, namun jika ekosistem sudah rusak akan membuat kehidupan di dalamnya terganggu.
Baca juga : Pencemaran tanah (sebab, dampak cara mengatasi lengkap)
Tanah Menjadi Tidak Subur
Terjadinya polusi pada tanah akan menyebabkan hewan pengurai seperti cacing tidak bisa tinggal di dalamnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada berkurangnya kesuburan tanah, dengan demikian maka hasil pertanian akan semakin menurun karena tidak ada lahan untuk media penanaman yang tepat.
Kesuburan tanah tentunya sangat penting untuk kelangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena tanah merupakan media hidup bagi tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Namun jika tanah sudah mengalami polusi maka kesejahteraan hidup akan berkurang.
Bumi Kehilangan Keindahannya
Hal kasat mata atau yang paling bisa dilihat dari polusi pada tanah adalah pemandangan yang kurang enak dipandang, hal itu terjadi karena penumpukan sampah yang dilakukan bisa menimbulkan bau menyengat dan tidak sedap karena terjadi pembusukan.
Akibat polusi pada tanah yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur, akan membuat bumi kehilangan keindahannya secara perlahan. Hal ini karena tanah yang gersang tidak akan bisa ditumbuhi oleh tanaman, sehingga berakibat pada keseimbangan ekosistem darat yang tidak berjalan dengan baik.
Menjadi Faktor Matinya Makhluk Hidup
Akibat lainnya yang bisa timbul karena pencemaran pada tanah adalah kematian dari berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini bisa saja terjadi karena tanah yang sudah tercemar mengandung zat berbahaya di dalamnya, sehingga akan mengancam kelangsungan hidup tanaman serta hewan yang tinggal di dalam tanah.
Bukan hanya hewan dan tumbuhan, manusia juga berpotensi mengalami hal yang sama apabila polusi pada tanah terjadi secara terus-menerus dan tidak ada acara untuk menanggulangiya. Pencemaran tanah juga bisa mengakibatkan air resapan tanah menjadi ikut berkurang kualitasnya bahkan tidak layak untuk dikonsumsi, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena cadangan air yang sehat menjadi berkurang.
Pencemaran atau polusi yang terjadi pada semua komponen alam yaitu tanah, air dan udara menjadi permasalan serius yang dihadapi oleh semua umat manusia di jaman sekarang. Dampak yang timbul akibat pencemaran tersebut, sudah bisa dirasakan dan semakin hari terasa bertambah dan membuat kehidupan menjadi terganggu.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bertambahnya pencemaran lingkungan atau polusi yaitu:
Mengurangi penggunakan kantong plastic dan beralih pada kantong kertas maupun wadah lain yang ramah lingkungan.
Menggunakan kendaraan bermotor dengan bijak hal bertujuan agar karbon monoksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar motor menjadi berkurang dan tidak menambah pencemaran udara.
Tidak membuang barang yang mengandung bahan kimia secara sembarangan
Menyediakan tempat sampah organic dan anorganik agar mudah dalam mendaur ulangnya.
Mengurangi penggunaan barang elektronik, hal ini bertujuan agar polusi pada udara bisa sedikit berkurang karena barang-barang elektronik seperti kulkas maupun ac bisa menimbulkan gas CFC yang berbahaya.
Beberapa cara sederhana diatas bisa dipraktekkan untuk membuat lingkungan yang lebih sehat, meskipun terkesan sederhana namun jika dilakukan secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah sekarang kita sudah mengetahui macam-macam polusi, mulai dari polusi Tanah, polusi air dan polusi udara. termasuk kita juga sudah tau tentang pengertian polusi, sebab akibat terjadinya polusi dan bagaimana cara mengatasinya. semoga bermanfaat
Macam-Macam Polusi : Tanah, Air, Udara (Pengertian, Dampak dan Macamnya)
Share WhatsApp Pin it Telegram
About The Author
arofat
Arofat adalah penulis profesional di sekolahnesia.com, yang tulisannya sudah diterbitkan di beberapa penerbit nasional seperti Elexmedia Komputindo (Gramedia Group), yang bisa diakses di https://www.gramedia.com dan www.elexmedia.id. selain itu juga sebagai penulis di penerbit andi bandung.
Tags:macam-macam polusi
Related Posts
Siklus Batuan : Pengertian, Proses, Jenis Batuan (Super Lengkap)
Siklus Hidrologi : Pengertian, Komponen, Macamnya (Lengkap)
10+ Rantai Makanan Yang Ada Di Sekitar Kita
Pencemaran Air : Penyebab, Sumber Masalah, Dampak dan Cara Menanggulanginya
Efek Rumah Kaca : Pengertian, Proses Terjadinya, Cara Penanggulangan (Lengkap)
16+ Sumber Energi Alternatif Masa Depan Yang Ramah Lingkungan
Leave a Reply Cancel Reply
Δ
Cari Artikel
Rekomendasi
Rekomendasi
Post
Sekolahnesia.com adalah Website penyedia Informasi Pendidikan, Agama, Teknologi, Gaya Hidup dan Tutorial. Penulis di Sekolahnesia.com adalah penulis profesional dibidang pendidikan yang sudah menerbitkan buku di penerbit nasional seperti Penerbit Elexmedia Computindo (Gramedia Group) dan Penerbit Andi Bandung,

annotation: short_sentences header footer

label: ru

label: de


content:
Jahe merah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga di pengaruhi oleh kandungan yang berbagai macam nutrisi jahe ini berbeda dengan jahe putih dan jahe putih ini sering di gunakan untuk memasak , jahe merah adalah salah satu jahe yang memiliki kandungan nutrisi yang snagat kuat dan di bandingkan dengan jenis jahe yang lain .
Banyak orang juga memanfaatkan jahe untuk obat yang tradisional yang bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit jahe ini tidak sama dengan jenis jahe yang biasanya jahe merah ini memiliki rasa yang pedes dan juga memiliki ukuran yang lebih kecil memiliki warna merah karena di jahe memiliki kandungan antosianin terhadap kulit dari pada itu jahe merah bukan hanya di panen setelah umur yang sudah tua dan sangat cocok di buat menjadi obat – obatan .
Manfaat jahe merah ini adalah bisa untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga bisa di jadikan untuk meredakan dari berbagai penyakit , jahe merah ini bisa di gunakan untuk obat – obatan yang bisa meredakan penyakit ringan sampai dengan penyakit yang berat dan kami juga bisa mengkonsumsi nya dengan cara yang teratur .
Manfaat dari jahe merah ini adalah sebagai berikut :
Jaher merah ini bisa meredakan nyeri otot dan juga sendi jika bagi orang yang mengalami penyakit nyeri rematik maka akan bisa merdakan nya .
jahe merah juga bisa mengatasi masalah pencernaan hal ini sudah di terapkan sejak dahulu karena jahe merah ini bisa membasmi kuman yang ada di dalam perut anda .
bisa mengobati asam urat dan ternyata jahe merah ini bisa membuat menurunkan asam urat ini biasa terjadi dengan karena adanya penumpukan asam urat ini di bagian kaki dan bisa menimbulkan rasa nyeri nah dengan minum air jahe maka bisa mengurangi rasa sakit dan juga bisa memperlancar sirkulasi darah pada peradangan di sendi .
jahe juga bisa memperkuat imum karena di dalam jahe merah memiliki kandungan vitamin C dan juga memiliki magnesium , kandungan yang membuat jahe merah ini sangat cocok untuk di gunakan dan juga bisa memperkuat imunitas tubuh anda .
Semoga bermanfaat.
Category: Kesehatan Tagged jahe merah bisa di gunakan untuk mensembuhkan berbagai penyakit, Kandungan jahe merah, Manfaat jahe merah
←previous next →
Search
Juni 2022
S
S
R
K
J
S
M
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
« Mei
Pos-pos Terbaru
How to Find a Casino Online With Live Casino Games
Choosing Between SBOBet and a Traditional Indonesian Sportsbook
How to Play Slot Online
The Benefits of Playing the Lottery Online
IDNPoker Review
Kategori
Agen Idn Poker
Berita Poker
Berita Sepak Bola
Berita Terkini
Berita Unik
Judi Online
Kesehatan
Otomotif
Togel
All rights reserved © Kumpulan Situs Agen Idn Poker Online Resmi Terbaru Mantul	Powered by WordPress	Theme by SEOS