content:
Baik waktu hari untuk semua orang yang membaca posting ini! Di dalamnya, saya akan memberitahu Anda tentang menyeimbangkan katup untuk sistem pemanas. Mari kita mulai dengan fakta bahwa kita memahami mengapa kita membutuhkan katup penyeimbang dalam sistem pemanas.
Mengapa saya perlu katup penyeimbang?
Dalam sistem pemanas besar modern, pemanasan yang tidak merata dari berbagai ruangan sering diamati. Ini karena konsumsi pendingin yang berbeda melalui cabang-cabang sistem pemanas. Pembawa panas (seperti arus listrik) mencoba untuk mengalir di sepanjang jalur resistansi paling rendah, sehingga pada jarak yang sangat jauh dari sumber panas (heat node atau boiler), aliran harus kurang dari dekat. Untuk menyamakan aliran pendingin melalui berbagai cabang dan menerapkan katup penyeimbang.
Seperti dapat dilihat dari gambar atas, laju aliran dalam sirkuit pemanas dengan panjang yang berbeda akan berbeda dan suhu di kamar juga akan berbeda secara dramatis. Sekarang mari kita bicara tentang jenis katup penyeimbang.
Jenis katup penyeimbang.
Katup penyeimbang terdiri dari dua jenis utama:
Manual - disesuaikan secara manual. Paling umum dalam sistem pemanas karena harganya relatif murah. Perangkat untuk katup penyeimbang manual ditunjukkan di bawah ini:
Danfoss telah membuat video yang sangat menarik tentang pengoperasian katup penyeimbang manual. Saya menyarankan Anda untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan pola operasi yang tak terduga dari jenis katup ini:
Katup penyeimbang otomatis adalah perangkat yang, tanpa campur tangan manusia, menyeimbangkan sistem pemanas, mempertahankannya atau konstanta Δp (perbedaan tekanan antara umpan dan kembali dalam sistem dua-pipa), atau aliran konstan pembawa panas (dalam sistem pipa tunggal). Ada model yang dapat bekerja bersama-sama satu sama lain, sementara mengubah laju aliran dan perbedaan tekanan antara saluran pipa. Untuk bekerja bersama, katup otomatis dihubungkan bersama melalui tabung impuls khusus. Struktur internal perangkat tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Hal ini dapat dilihat dari gambar bahwa pengaturan internal dari katup penyeimbang otomatis menyerupai peredam reduksi tekanan piston, tetapi fungsi perangkat ini benar-benar berbeda. Saya membawa perhatian Anda dua video tentang topik ini:
Untuk menyederhanakan penyesuaian sistem pemanas, alat pengukur khusus dihubungkan ke katup penyeimbang, yang menyederhanakan dan mempercepat penyeimbangan sistem. Lihat di bawah untuk gambar:
Pemasangan katup penyeimbang.
Pemasangan katup penyeimbang dilakukan dengan cara yang sama seperti pemasangan katup bola. Posisi katup di ruang tidak mempengaruhi operasinya, tetapi perlu memperhatikan panah yang menunjukkan arah aliran yang disarankan. Jika tercampur, katup akan menciptakan resistensi yang lebih besar ke jalur aliran pendingin. Adalah mungkin untuk memasang katup baik pada jalur pipa suplai dan pada pipa kembali.
Suhu dan tekanan operasi dapat bervariasi tergantung pada model tertentu, sehingga pemilihan peralatan yang Anda butuhkan paling baik dilakukan dengan katalog produsen. Anda dapat menemukannya di situs web resmi produsen.
Ringkasan
Pemasangan katup penyeimbang diperlukan dalam sistem pemanas besar. Mereka memungkinkan untuk mendistribusikan pembawa panas secara optimal di semua kontur. Untuk pengoperasian peralatan seperti itu, instalasi yang tepat dan konfigurasi selanjutnya adalah penting. Anda perlu mempertimbangkan memasang katup pada tahap desain sistem. Itu saja, tunggu pertanyaan Anda di komentar!
Tinggalkan komentar Batalkan balasan
4 pemikiran tentang “Balancing valve. Bagaimana tampilannya dan mengapa itu diperlukan. "
Selamat siang, tolong beri tahu saya apakah masuk akal untuk mengganti regulator tekanan dengan katup penyeimbang dalam sistem bangunan yang dibangun pada tahun 1989?
Selamat siang, Asya! Jika maksud Anda adalah peredam tekanan di unit termal bangunan, maka itu tidak dapat diganti dengan katup penyeimbang. Ini adalah perangkat yang secara fundamental berbeda
Halo, bagaimana Anda bisa tahu Cina Danfoss dari aslinya?
Selamat siang, saya tidak melihat Danfoss palsu. Pabrikan itu sendiri dapat menemukan produksi di RRC dan membuat di sana produk yang sama seperti di Denmark. Jika ada keraguan tentang asal barang, maka Anda dapat meminta sertifikat untuk deklarasi pabean. Mereka akan berisi informasi tentang negara asal
Menyeimbangkan katup dalam sistem pemanas
Menyeimbangkan katup untuk sistem pemanas: seleksi dan pemasangan
Keinginan untuk memiliki ekonomi di rumah dan, pada saat yang sama di semua arah, sistem pemanas yang ideal, saya ingin semuanya. Dalam hidup, ini terjadi, sayangnya, tidak selalu.
Sudah cukup bagi para desainer untuk membuat kesalahan dalam perhitungan hidrolik atau teknik panas, dan biaya tambahan untuk sistem pemanas disediakan.
Alat pemanas yang tidak dipilih dengan benar juga akan berkontribusi. Agar sistem pemanas dapat menjalankan fungsinya dengan andal dan benar, gudang insinyur panas memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan ini.
Kebutuhan untuk menyeimbangkan
Jenis derek
Prinsip operasi
Mounting
Kebutuhan untuk menyeimbangkan
Desain sistem pemanas mengasumsikan bahwa pada setiap titik pemanas, pemanas akan memberikan jumlah panas yang tepat. Sayangnya, dalam prakteknya ini tidak selalu terlihat seperti ini.
Terutama yang terlihat adalah gambar di gedung-gedung bertingkat tinggi. Seringkali ada gambar seperti itu, ketika lantai bawah secara harfiah tersendat oleh panas, dan pada saat yang sama baterai bagian atas sedikit hangat.
Situasi yang sama muncul dengan pemanasan pintu masuk. Jauh lebih hangat di salah satu yang terletak lebih dekat memasuki rumah DHW.
Perbedaan dalam perbedaan suhu ini dijelaskan oleh fakta bahwa semakin dekat radiator pemanas ke saluran air panas, semakin banyak panas yang diterimanya. Alami dan memberi. Pemanas jarak jauh mendapat lebih sedikit panas, jadi mereka lebih dingin. Ini berarti penyesuaian hidraulik dari sistem rusak. Saldo keseimbangan distribusi panas menghilang.
Alasan ketidakseimbangan sistem sedikit. Yang utama adalah:
kesalahan dalam pemasangan sistem;
kesalahan dalam proyek atau perubahannya;
sistem penayangan;
salah urus sistem pemanas;
mengabaikan layanan musiman.
Ada kebutuhan untuk menyesuaikannya untuk mengembalikan pemanasan yang seragam. Sebagai hasil dari pekerjaan ini setiap pemanas akan menerima jumlah panas yang dihitung. Rezim suhu akan menyamakan, di seluruh rumah itu akan sama-sama hangat. Katup penyeimbang digunakan untuk mencapai tujuan ini.
Perlu dicatat: pemasangan sistem penyeimbang akan memastikan pemanasan seragam setiap pemanas di rumah.
Katup penyeimbang dibagi menjadi otomatis dan manual.
Manual dimaksudkan untuk penyesuaian jaringan pada instalasi, dan parameter perubahan otomatis dari sistem pemanas selama fungsinya.
Ketika memilih katup, perlu memperhitungkan sejumlah parameter, yang meliputi:
jenis dan parameter pendingin;
klasifikasi bangunan;
parameter penyesuaian;
lokasi instalasi dalam sistem;
tujuan dari sistem.
Jenis sistem pemanas bergantung pada pendingin yang digunakan di dalamnya. Bisa berupa air, uap, antibeku. Mereka akan langsung bergantung pada pengoperasian sistem.
Yang paling penting adalah tipe bangunan tempat katup penyeimbang akan dipasang. Lokasi katup juga penting - perpipaan pasokan dan pengembalian di antara mereka memiliki perbedaan yang sangat lebar. Oleh karena itu, perangkat penyeimbang yang dipasang padanya juga akan berbeda.
Sangat penting adalah tujuan dari sistem. Menurut karakteristik mereka, pasokan air panas dan dingin dan sistem pemanas memiliki perbedaan yang cukup besar. Misalnya, dalam sistem DHW hanya katup penyeimbang termostatik yang digunakan. Jadi, memilih katup penyeimbang tidak semudah kelihatannya pada awalnya.
Nasihat Guru: sebelum memasang katup penyeimbang, Anda harus memutuskan terlebih dahulu pada pilihannya. Mungkin di sini cukup untuk memasang katup penyeimbang manual.
Pengaturan katup terlihat jelas pada gambar. Namun apa prinsip kerjanya, ini harus dipahami.
Mengaktifkan kenop penyesuaian akan mengubah posisi spul katup. Akibatnya, dimensi cross-sectional antara itu dan pelana bervariasi.
Jadi, pendingin, melewati bagian besar atau kecil dari katup, mengubah tekanannya, ketika kapasitas berubah. Jadi, dengan menyesuaikan tekanan, dimungkinkan untuk mendapatkan distribusi panas yang seragam untuk setiap alat pemanas.
Untuk penyesuaian otomatis distribusi panas, dua katup penyeimbang dipasang dalam sistem - pada sirkuit inlet dan di pipa kembali. Mereka saling berhubungan. Efek penyeimbang dari sistem akan berlalu secara otomatis.
Tetapi untuk hal ini akan diperlukan pada awal, pada awal pertama, untuk menyesuaikan dan menyesuaikan seluruh sistem pemanas dengan benar. Dengan semua persyaratan pabrikan, peralatan penyeimbang bekerja dengan sempurna.
Perhatikan: beberapa orang salah, atas saran Kulibins lokal, cobalah memasang katup bola sebagai ganti katup penyeimbang. Absurditas gagasan semacam itu menjadi jelas segera setelah peluncuran sistem. Katup ke katup kontrol bukan milik sisi mana pun.
Aturan frame sederhana, tetapi semua harus dilakukan. Jika tidak, efek yang diinginkan tidak akan tercapai.
Lakukan instalasi, Anda perlu melakukan hal berikut:
periksa instalasi sistem;
potong benang di tempat pemasangan katup;
menyiapkan katup untuk pemasangan;
memasang katup pada tempatnya di sistem;
Pasang filter di depan katup.
Setelah memasang katup penyeimbang, itu harus disesuaikan. Proses ini hanya tersedia untuk spesialis, membutuhkan instrumen dan pengetahuan khusus.
Perhitungkan: Anda bahkan tidak boleh mencoba melakukan instalasi sistem penyeimbang pemanasan dengan tangan Anda sendiri. Paling-paling, sistem tidak akan memberikan efek yang diharapkan, paling buruk - itu harus mengulang sistem pemanas.
Beberapa produsen memproduksi katup kontrol. Di antara mereka, salah satu tempat terkemuka milik perusahaan terkenal seperti Danfoss (Danfoss), Broen, Meibes. Daftarnya masih bisa dilanjutkan.
Pilihan yang luas memungkinkan Anda menavigasi harga dan kualitas. Parameter seperti kualitas dan keandalan memberikan konsumen tidak hanya kenyamanan, tetapi juga dalam penghematan jangka panjang yang cukup besar.
Lihat video di mana ahli menjelaskan secara detail perangkat dan fitur pengoperasian crane penyeimbang tangan:
Prinsip katup penyeimbang dalam sistem pemanas
Banyak yang tahu apa katup penyeimbang dan bagaimana tampilannya. Tetapi tidak semua orang tahu prinsip kerjanya.
Lingkup katup
Katup (katup) ini dirancang untuk keseimbangan hidraulik sirkuit hidraulik (pemanasan, sistem rekayasa, dll.). Katup sempurna dapat mengontrol laju aliran yang diijinkan pada pendingin, sehingga sangat meningkatkan efisiensi sistem pemanas.
Menyeimbangkan keran digunakan untuk memastikan distribusi pemanasan yang sama di seluruh pasokan air. Dengan bantuan katup, semua biaya panas dinormalisasi sedemikian rupa sehingga semua cairan panas yang diperlukan datang ke baterai dalam jumlah yang dibutuhkan. Ini berkat katup penyeimbang yang panas didistribusikan secara merata di seluruh gedung.
Katup ini dapat bekerja dengan tetes tekanan yang agak kuat dan kecepatan tinggi dari medium kerja, yang tidak berlaku untuk katup lain.
Desain katup
Desain katup didasarkan pada desain katup bola dan memiliki tambahan tertentu. Ini mungkin termasuk indikator gerbang, diafragma pengukur, kunci posisi, pipa cabang (ketukan dipasang di permukaannya). Tubuh katup itu sendiri dapat terbuat dari baja, atau dari silumin, atau dari kuningan. Sealant, sebagai suatu peraturan, adalah sistem membran tertentu. Katup-katup segel ini jauh lebih mahal, tetapi mereka tidak memerlukan perawatan.
Katup dan tempat katup bertanggung jawab untuk aliran cairan. Sedangkan untuk batang katup, bisa diturunkan, naik, miring, lurus. Saat membeli katup penyeimbang, Anda juga harus mempertimbangkan fitur batang.
Batang, yang memiliki bentuk miring, memiliki ketahanan hidraulik kurang dari katup serupa lainnya. Crane penyeimbang seperti itu memiliki kejelasan kontrol dan karakteristik aliran yang cukup tinggi.
Karakteristik katup utama
Selain fakta bahwa katup ini dapat mengatur aliran pemanasan secara sempurna, katup ini juga memiliki sejumlah pengaturan dan perangkat tambahan. Misalnya, katup dapat mengatur pengaturan alur halus / langkah, memblokir preset, dan juga mengatur pengoperasian sekering temperatur dan katup pelepas.
Video: Katup penyeimbang otomatis - cara kerjanya dan apa manfaatnya bagi Anda
Semua derek penyeimbang (terlepas dari jenisnya) memiliki karakteristik sebagai berikut:
- suhu operasi derek dapat dari -20 hingga 120 derajat, - crane memiliki panjang minimum, yang diperlukan untuk instalasi, - informasi dianggap secara langsung, tanpa menggunakan perangkat tambahan, - tidak mengambil berat badan berlebih; memiliki ukuran yang kompak
- terbuat dari logam yang tahan lama, yang tidak akan menyebabkan deformasi di masa depan.
Katup keseimbangan diperlukan dalam setiap sistem pemanas. Tergantung pada seberapa besar area tersebut untuk pemanasan, jumlah katup yang diperlukan dipasang untuk pengoperasian sistem yang tepat. Dari jenis sistem pemanas yang digunakan di dalam ruangan, penerapan peralatan penyeimbangan yang diperlukan tergantung langsung.
Apakah katup penyeimbang untuk sistem pemanas?
Setiap jenis sistem pemanas memerlukan beberapa penyesuaian atau penyeimbangan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendorong aliran pendingin di masing-masing cabang pemanas ke parameter desain, sehingga setiap radiator menerima panas yang cukup untuk operasi yang stabil.
Sebelumnya, diameter pipa digunakan, disesuaikan pada waktu tertentu dengan bantuan mesin cuci, yang dapat memberikan jumlah cairan bocor yang dibutuhkan. Namun, saat ini semua alat ini sudah ketinggalan zaman - mereka digantikan oleh katup penyeimbang, yang terlihat sangat mirip dengan katup standar.
Dalam desainnya, itu juga dilengkapi dengan dua serikat pekerja yang melakukan fungsi-fungsi berikut:
Ukur tekanan di depan katup dan segera di belakangnya;
Mereka dapat menghubungkan tabung kapiler sehingga dapat berinteraksi dengan sejumlah perlengkapan kontrol lainnya.
Perangkat ini memiliki sejumlah karakteristik positif:
Memungkinkan Anda mengurangi biaya secara signifikan. Orang-orang yang memasang perangkat tersebut mengatakan bahwa setelah pekerjaan tersebut, jumlah bahan bakar yang digunakan berkurang secara signifikan;
Di dalam ruangan itu menjadi jauh lebih nyaman. Ternyata di setiap ruangan Anda bisa mendapatkan rezim suhu, yang akan lebih cocok untuk itu;
Menghilang sebagian besar kesulitan yang muncul selama proses startup. Proses ini cukup sederhana.
Jika baterai tidak memiliki katup termostatik, maka tanpa alat penyeimbang, itu tidak akan berfungsi. Mereka selalu meletakkannya di pipa kembali, dan ini dilakukan di mana datang ke jalan raya umum. Dengan sejumlah kecil radiator di rumah - sekitar 5 buah, perangkat ini memungkinkan Anda mengatur semuanya secara kualitatif.
Untuk sejumlah besar radiator, sistem ini tidak akan berfungsi, karena beberapa radiator akan memanas lebih dari yang diperlukan, yang lain lebih sedikit. Akibatnya, keseimbangan akan rusak.
Untuk memastikan operasi normal dalam hal ini, regulator tekanan diferensial dipasang segera di belakang katup penyeimbang, mereka terhubung satu sama lain dengan menggunakan tabung kapiler. Katup disesuaikan dengan laju aliran tertinggi, dan dengan penurunan konsumsi air panas, tekanan di pipa akan meningkat.
Karena tabung kapiler pengatur tekanan diferensial, aliran akan disesuaikan. Akibatnya, sistem akan dapat mempertahankan keseimbangannya dalam hal hidrolika.
Menyeimbangkan skema katup untuk sistem pemanas
Pemasangan katup
Menyeimbangkan katup VIR 9505 untuk sistem pemanasan dan pendinginan
Katup penyeimbang, yang dirancang untuk menggunakan rumah pribadi dalam sistem pemanas, tidak terlalu rumit dalam hal pemasangan, sehingga Anda dapat menginstalnya sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam hal ini perlu untuk memastikan posisi yang benar.
Pada badan katup adalah panah yang menunjukkan arah gerakan air. Oleh karena itu, Anda harus meletakkannya di posisi ini, seperti yang ditunjukkan pada katup. Sebagai hasil dari tindakan ini, Anda bisa mendapatkan tingkat resistensi desain yang diinginkan dan laju aliran yang diinginkan.
Perlu dicatat bahwa beberapa produsen memproduksi perangkat universal yang dapat dipasang sesukamu. Katup penyeimbang harus dibersihkan dari kontaminan sebelum pemasangan. Selain itu, berbagai kotoran juga bisa melewati sistem pemanas. Dalam hal ini, sebelum derek perlu menempatkan dua filter - pembersihan kasar dan menengah.
Untuk mencegah turbulensi dalam sistem, perlu untuk membuat bagian kecil yang lurus dari pipa sebelum dan sesudah katup. Seringkali, produsen mengutip persyaratan serupa dalam instruksi untuk katup.
Anda perlu memasang katup menggunakan beberapa aturan khusus. Secara khusus, perlu untuk mengisi sistem dengan pendingin, jika ada katup penyeimbang dalam desainnya, itu perlu sesuai dengan teknologi khusus. Untuk melakukan ini, Anda harus menginstal puting pengisian bahan bakar dalam sistem.
Ini sangat cocok untuk konstruksi yang dilengkapi dengan katup dinamis. Mereka ditempatkan sedekat mungkin ke katup, lebih dekat ke boiler pemanas pada pipa kembali. Pipa pasokan harus dimatikan.
Dalam instruksi untuk katup beroperasi dalam mode otomatis, meja khusus diberikan di mana penurunan tekanan dan aliran yang sesuai ditunjukkan. Namun, semua perhitungan awal harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan instalasi.
Koneksi derek dengan pistol otomatis
Ada banyak produsen katup penyeimbang, produk berkualitas tinggi yang diproduksi oleh Danfoss. Ini adalah pabrikan Rusia, jadi produk ini tidak terlalu mahal - 2300 rubel. Mereka terbuat dari stainless steel atau duralumin.
Di antara produsen asing, produk Italia Giacomini paling populer. Serbaguna di antara katup-katup ini adalah model R206C. Dapat dikatakan bahwa produk-produk ini adalah yang terbaik di seluruh dunia. Dalam hal ini, mereka memiliki biaya tinggi - setidaknya 5000 rubel.
Perusahaan Rusia lainnya memproduksi katup yang dilengkapi di kedua sisi dengan semua filter yang diperlukan. Terlepas dari kenyataan bahwa produk ini cukup berkualitas tinggi dan, selain itu, memiliki filter dalam kitnya, biaya katup Watt tidak terlalu tinggi - hanya 1500 rubel.
Blitz-tips
Katup keseimbangan
Jika jaringan lewat di sepanjang jalan, maka untuk ini perlu menggunakan jaringan yang mencekik. Berkat mereka, aliran pendinginnya terbatas. Tidak disarankan untuk menggunakan katup yang beroperasi dalam mode manual, jika ada struktur dalam sistem yang bertanggung jawab untuk aliran pendingin;
Ketika memilih katup penyeimbang, diameter pipa pemanas dan jumlah bagian di masing-masing radiator harus diperhitungkan;
Jika kita berbicara tentang bagian langsung dari pemanas utama, mereka harus sekitar lima diameter pipa, jika Anda meninggalkan jarak yang lebih kecil, dalam hal ini, turbulensi dapat mulai di dalam pipa;
Sama sekali tidak penting, apa yang seharusnya menjadi desain katup - otomatis, manual atau dengan suhu operasi yang dapat disesuaikan, karena tidak mempengaruhi teknologi pekerjaan instalasi dengan cara apa pun.
Menyeimbangkan derek dalam sistem pemanas: tujuannya, pemasangan dan fitur
Sebagian besar pengguna modern melihat sistem pemanas sebagai satu set pipa dan radiator, dilengkapi dengan boiler pemanas dan pompa sirkulasi. Tetapi pendapat semacam itu salah. Ia juga memiliki sejumlah komponen tambahan, yang tanpanya operasi pemanasan, secara halus, tidak akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Salah satu elemen ini adalah katup penyeimbang atau katup.
Janji temu
Katup penyeimbang dalam sistem pemanas digunakan untuk mendistribusikan transfer panas dengan benar. Artinya, ada beberapa kasus yang dalam satu ruangan baterai lebih panas dari yang diperlukan, dan yang lainnya - jauh lebih dingin dari yang kita inginkan. Artinya, ada distribusi pendingin yang salah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian untuk memperbaiki situasi seperti itu.
Katup penyeimbang adalah jenis katup, di mana resistan hidrolik dikontrol. Ini dicapai dengan mengubah diameter penampang pipa di daerah tertentu.
Baru-baru ini, dalam desain pemanasan (baik untuk rumah multi-unit dan rumah pribadi), katup penyeimbang segera ditambahkan ke sistem. Namun, apa yang dilakukan pemilik sistem pemanas yang sudah siap?
Ada beberapa "gejala" yang menunjukkan perlunya memasang katup jenis ini:
Kurangnya suhu yang nyaman bahkan pada beban maksimum.
Fluktuasi suhu yang signifikan dalam ruangan pada beban yang sama konstan dalam sistem pemanas.
Kesulitan pada sistem start-up - ketidakmungkinan mencapai kekuatan pengenal.
Semua ini menunjukkan bahwa perlu memasang katup penyeimbang dan melaksanakan regulasi. Ini akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aliran pendingin ke bagian tertentu dari sistem.
Manfaat menggunakan
Instalasi derek penyeimbang akan membantu menyelesaikan masalah di atas dalam pekerjaan pemanasan.
Selain itu, kita dapat membedakan keuntungan berikut menggunakan peralatan ini:
Mengurangi biaya - yaitu, pemilik rumah pribadi mencatat bahwa setelah menyeimbangkan sistem mengurangi jumlah bahan bakar yang dikonsumsi.
Tingkatkan kenyamanan dalam ruangan - Anda dapat mencapainya untuk masing-masing ruangan tingkat suhu yang lebih tepat.
Tidak adanya kesulitan saat start-up - penggunaan katup penyeimbang akan memungkinkan untuk menyederhanakan peluncuran sistem sebanyak mungkin.
Mounting
Pemasukan peralatan dalam sistem
Menyeimbangkan keran untuk pemanasan paling sering digunakan untuk menyesuaikan sistem pemanas dua pipa.
Elemen dipasang dengan sarana fitting khusus dan adaptor. Harus hati-hati: beberapa keran dapat dipasang pada pipa dengan arah pergerakan pendingin tertentu.
Pada derek tersebut ada panah khusus yang menunjukkan ke arah mana air dalam pipa harus bergerak. Jika katup dipasang tanpa mengikuti instruksi ini, upaya untuk mengatur sistem dengan bantuannya dapat menyebabkan elemen itu sendiri rusak dan seluruh sistem pemanas mengalami malfungsi.
Regulasi
Setelah pemasangan katup, dengan menggunakan peralatan khusus, pengukuran dilakukan yang akan memungkinkan untuk menentukan tingkat penyesuaian yang diperlukan. Beberapa spesialis menyebut metode ini agak melelahkan.
Penting: sebelum melakukan prosedur penyeimbangan, Anda harus memulai sistem pemanas, menghubungkan peralatan pengukur yang diperlukan - ini akan memberikan kesempatan untuk menentukan kualitas pekerjaan.
Hasil balancing yang lebih akurat dapat diperoleh dengan memecah sistem pemanas menjadi segmen yang terpisah, dan menambahkan masing-masing ke armature penyeimbang. Dalam hal ini, prosedur penyeimbangan itu sendiri akan memakan banyak waktu - akan perlu untuk mengatur setiap katup. Tapi hasilnya akan jauh lebih baik.
Jenis peralatan
Hari ini, katup kontrol tersedia di pasar dalam berbagai macam. Namun, banyak ahli mempertimbangkan keseimbangan derek untuk pemanasan Danfoss menjadi yang terbaik. Produsen ini menawarkan berbagai derek penyeimbang manual dan otomatis. Fitur khas dari katup berkualitas tinggi, biaya terjangkau dan kemudahan pengoperasian.
Kesimpulan
Tentu saja, sistem pemanas dapat berfungsi tanpa keran penyeimbang. Tapi cepat atau lambat ada saatnya ketika penyesuaian diperlukan. Jika tidak, ada risiko besar kehilangan pemanas berkualitas tinggi di bagian rumah.
Menyeimbangkan prinsip operasi derek
Menyeimbangkan katup atau katup penyeimbang. Dan juga, pertimbangkan katup penyeimbang otomatis untuk menstabilkan tekanan diferensial.
Dalam artikel ini Anda akan memahami apa yang ditayangkan perangkat ini dan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Mari kita pertimbangkan skema. Prinsip pengoperasian katup manual dan otomatis.
Katup penyeimbang adalah alat atau jenis alat kelengkapan pipa yang dirancang untuk mengatur penampang melintang yang dapat dilewati untuk melewati suatu aliran laju aliran tertentu. Tetapi jangan berasumsi bahwa biaya ini akan menjadi permanen. Ini akan bervariasi tergantung pada perbedaan tekanan diferensial pada Balancing Valve. Artinya, apa itu, konsumsi lebih tinggi.
Untuk katup penyeimbang otomatis, stabilisasi laju aliran dicapai dengan pola tertentu. Mari kita bicarakan tentang mereka di bawah ini.
Untuk mengatur aliran dalam mode otomatis, Anda harus memasang "pengatur aliran" khusus.
Dengan kata lain. Katup penyeimbang dirancang untuk mengatur ketahanan hidraulik lokal.
Jika Anda melihat melalui mata ahli di hidrolika, perangkat ini mengatur ketahanan hidraulik lokal. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi sebagai berikut: Penyesuaian normal menambah atau mengurangi penampang melintang melalui katup. Bagian ini dengan demikian menciptakan resistan hidrolik dan jika penampang berkurang, resistensi hidrolik akan meningkat. Dan jika bagian tersebut ditingkatkan, resistansi hidraulik akan berkurang. Ketika mengurangi bagian yang bisa dilewati - konsumsi menurun.
Biasanya ini adalah perangkat mekanis sederhana yang tidak aneh. Berfungsi tanpa gagal.
Ada berbagai modifikasi dari katup penyeimbang.
Apa perbedaan antara katup penyeimbang dan keran biasa?
Jika Anda merasa kasihan dengan uang pada katup penyeimbang, Anda dapat menggunakan keran konvensional untuk menyesuaikan patensi. Tetapi katup penyeimbang berbeda karena dapat dibuat, penyesuaian yang lebih mulus dari daerah aliran. Crane konvensional dapat disesuaikan, tetapi ternyata lebih kasar dan tidak tepat. Itu semua tergantung pada akurasi yang Anda inginkan. Anda dapat, misalnya, membeli katup bola dengan sakelar tuas panjang dan juga mencoba menyesuaikan dengan membawa tuas di bawah tingkat rotasi yang berbeda. Dan juga katup penyeimbang memiliki input khusus yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran pada aliran.
Dan Anda tahu bahwa katup aliran balik untuk sistem radiator berfungsi menyesuaikan resistansi hidraulik. Katup ini bisa disebut katup penyeimbang!
Jika Anda melihat gambar, Anda dapat melihat apa yang "pribobasy" lain :-)
Pribombasi ini (perlengkapan untuk pengukuran atau benang penghubung) diperlukan untuk menghubungkan perangkat khusus yang memungkinkan Anda melakukan pengukuran.
Alat ukur PFM 3000 dirancang untuk mengukur penurunan tekanan, aliran dan suhu, serta untuk keseimbangan hidraulik sistem pasokan panas dan dingin. PFM 3000 ringan dan kompak. Hal ini dicapai karena pengaturan sensor tekanan yang kompak di dalam tubuh perangkat. Shockproof dan waterproof case melindungi sensor dari pengaruh lingkungan dan memungkinkan PFM 3000 untuk digunakan dalam kondisi iklim yang sulit. Adaptor yang disertakan memungkinkan Anda untuk menghubungkan PFM 3000 ke semua jenis puting. Paket termasuk: termometer digital, kabel untuk menghubungkan perangkat ke komputer (USB) dan CD dengan perangkat lunak. Opsi-opsi ini memungkinkan penggunaan PFM 3000 untuk keseimbangan hidraulik sistem pasokan panas dan dingin dari setiap percabangan.
Katup penyeimbang otomatis
Katup penyeimbang otomatis digunakan untuk mempertahankan perbedaan tekanan konstan antara perpipaan pasokan dan kembali dari sistem yang diatur, untuk memastikan laju aliran konstan atau menstabilkan suhu medium yang diangkut melalui pipa. Misalnya:
Katup penyeimbang otomatis seri ASV Danfoss digunakan untuk menyediakan keseimbangan hidraulik otomatis sistem pemanasan dan pendinginan. Penyeimbangan otomatis sistem adalah mempertahankan penurunan tekanan konstan ketika beban (dan, dengan kata lain, laju alir) berubah dari 0 hingga 100%. Penggunaan katup seri ASV memungkinkan Anda untuk menghindari kesulitan saat menugaskan sistem, hanya perlu memasang katup. Penyeimbangan otomatis sistem pada semua beban memberikan penghematan energi yang signifikan.
Katup ASV-PV dipasang di pipa kembali bersama dengan katup mitra dalam pipa pasokan.
Sebagai mitra, direkomendasikan untuk menggunakan katup ASV-M / ASV-I untuk ukuran dari DN 15 hingga DN 50 dan katup MSV-F2 untuk ukuran dari DN 65 hingga DN 100.
Berapakah penurunan tekanan antara dua titik?
Pertimbangkan sebuah contoh: Misalkan kita memiliki alat pengukur tekanan pada pipa pasokan dan kembali, yang menunjukkan tekanan pada titik-titik ini. Perbedaannya adalah nilai yang sama dengan perbedaan antara dua alat pengukur. Artinya, jika pengukur tekanan menunjukkan 1,5 Bar, dan pada 1.6 Bar lainnya, maka perbedaannya adalah 0,1 Bar.
Oleh karena itu, katup penyeimbang otomatis menstabilkan perbedaan antara dua titik ini. Katup penyeimbang otomatis selalu berpasangan, karena perlu untuk dapat merasakan tetesan ini pada dua titik.
Mengapa katup ini disebut menyeimbangkan?
Untuk memahami ini, mari kita cari tahu apa keseimbangannya!
Saldo adalah rasio kuantitatif yang terdiri dari dua bagian, yang harus sama satu sama lain, karena mereka mewakili penerimaan dan pengeluaran kuantitas yang sama.
Artinya, jika Anda memiliki cabang dalam pipa, dan untuk beberapa dari mereka ada aliran besar, dan jika tidak kecil, maka dalam hal ini katup penyeimbang diperlukan untuk menekan saluran cairan pada saluran pipa dengan laju aliran tinggi untuk mencapai tingkat biaya-biaya ini.
Katup penyeimbang tidak dapat diletakkan di mana ada aliran kecil di sepanjang kontur. Yaitu, katup penyeimbang diperlukan untuk menciptakan resistansi pada sirkuit apa pun untuk menyamakan aliran.
Diagram teoritis dari katup penyeimbang. (Perbedaan yang dibuat pada katup itu sendiri adalah perbedaan diferensial yang dibuat pada saluran masuk dan keluar dari katup penyeimbang).
Untuk memahami grafik ini, mari kita lihat skema:
Perbedaannya adalah M1-M2. Perbedaannya sama dengan perbedaan antara alat pengukur.
Jika kita dengan lancar meningkatkan kekuatan pompa, kita mendapatkan jadwal berikut:
Dan sekarang mari kita lihat grafik untuk katup penyeimbang otomatis:
Dalam skema ini, heatsink ditampilkan sebagai beban. Anda dapat menempatkan distributor dengan banyak sirkuit di belakang radiator.
Grafik menunjukkan bahwa kepala output menjadi stabil jika kepala pompa mencapai atau melebihi ambang stabilisasi.
Jadi apa yang terjadi? Ternyata kita mendapatkan stabilisasi kepala yang ideal untuk sirkuit kita.
Apa yang memberi kita stabilisasi tekanan? Ini memungkinkan untuk memiliki laju alir konstan, yang tidak tergantung pada perbedaan kapasitas pompa. Yaitu, katup penyeimbang otomatis tidak memungkinkan tekanan diferensial dilampaui, sehingga mencegah kelebihan aliran pendingin. Juga, dengan kepala konstan konstan, laju alir pendingin terus berubah. Tetapi hanya dalam kondisi jika sirkuit Anda memiliki tahanan hidraulik konstan. Jika sirkuit pemanas Anda memiliki ketahanan hidraulik yang berubah secara dinamis, maka laju aliran juga tidak akan stabil. Dengan ketahanan hidraulik berubah dinamis, Anda setidaknya dapat membatasi pelarian sirkuit.
Juga dimungkinkan untuk menstabilkan tekanan diferensial dengan menggunakan katup luapan.
Bagi mereka yang ingin memahami secara lebih detail tentang daya tahan hidraulik katup dan tekanan, saya sarankan untuk membiasakan dengan bagian saya yang dikembangkan secara pribadi pada hidrolika dan teknik pemanasan. Di sana Anda akan menemukan perhitungan teknik hidrolik dan panas yang berguna. Setelah mempelajari artikel saya tentang Hidrolik dan teknik panas, Anda pasti akan belajar bagaimana memahami cara membuat perhitungan hidrolis pasokan air dan pemanasan.
Apa yang dilakukan katup penyeimbang?
Saat merancang sistem pemanas, penting untuk mempertimbangkan banyak fitur. Anda tidak hanya perlu memilih pipa yang sesuai, tetapi juga peralatan pemeliharaan yang dapat melindungi sistem dari beban berlebih dan menstabilkan operasinya dalam berbagai macam kondisi.
Katup penyeimbang manual
Katup penyeimbang adalah produk yang berhubungan dengan tugas-tugas semacam itu. Katup keseimbangan diperlukan saat mengatur saluran pipa pemanasan dan lebih jarang, suplai air panas. Tentang dia sekarang dan akan dibahas.
Tujuan dan fungsi
Banyak orang tertarik langsung pada apa yang sebenarnya membutuhkan katup atau katup ini. Apa fungsi yang dilakukannya?
Adalah mungkin untuk menjawab pertanyaan ini hanya setelah mempertimbangkan kondisi dalam sistem pemanas.
Sistem pemanas standar secara konstan menggerakkan pembawa melalui pipa-pipanya dari satu node ke node lainnya. Pemanasan utama dilakukan dengan memasok pembawa ke radiator atau sistem serupa lainnya. Radiator, jika ada cukup banyak cairan di dalam dan suhu normal, transfer panas ke ruangan dengan efisiensi tinggi.
Namun, inilah bagaimana sistem perpipaan beroperasi dalam kondisi yang mendekati ideal. Sayangnya, kondisi ideal sering tidak tercapai atau dapat dicapai sebagian.
Dalam pipa saluran dengan air yang dipanaskan terus-menerus, tingkat tekanan dan suhu pembawa dapat berubah. Hal ini menyebabkan distribusi aliran yang tidak merata melalui pipa. Yang, tentu saja, saya ingin hindari.
Beberapa pipa akhirnya mendapatkan lebih banyak panas, yang lain lebih sedikit. Untuk sistem pemanas, skenario ini adalah yang terburuk. Itulah gunanya katup atau keran penyeimbang.
Menyeimbangkan katup untuk sistem pemanas
Tugasnya adalah kontrol otomatis terhadap tingkat tekanan dan pemanasan pembawa, serta pengaturan pasokannya jika terjadi perubahan parameter yang dijelaskan di atas.
Derek mudah disesuaikan, bekerja dengan pegas sederhana dan beberapa elemen tambahan. Dalam hal ini, katup penyeimbang melakukan pekerjaan yang benar-benar titanic, memotong cabang individu dari sistem ke bagian logis dan mengendalikan keadaan di dalamnya.
Pada pipa besar, satu ketukan tidak akan menyelesaikan masalah, Anda harus memasang lebih banyak lagi. Tapi percayalah padaku - itu sepadan.
Pasar menyajikan banyak produk seperti itu dari produsen yang berbeda. Merek yang paling populer adalah Stremax, Cimberio, Stad dan lainnya. Mereka telah memegang posisi mereka di pasar selama bertahun-tahun.
Prinsip umum operasi dan konstruksi
Katup penyeimbang standar sangat mirip dengan keran pipa, hanya ada beberapa perbedaan.
Ini juga pas, tetapi pemasangannya tidak dimaksudkan untuk mematikan sistem sepenuhnya (meskipun beberapa model Streemax, Cimberio, Stad juga dapat menangani hal-hal seperti itu dalam beban untuk keseimbangan standar), tetapi untuk mengaturnya.
Dasar dari katup penyeimbang adalah pegas khusus yang disesuaikan dengan memutar dua tombol. Gagang mempengaruhi kekakuannya. Semakin keras pegas, semakin banyak tekanan yang bisa ditahannya.
Interaksi pegas dengan tingkat tekanan nominal memungkinkan untuk dengan mudah mengontrol kekuatan aliran dalam pipa, dengan mempertimbangkan karakteristik tambahannya.
Semua mekanisme disegel dengan gasket karet. Dekat musim semi dilengkapi kartrid menyederhanakan pengoperasian katup. Penutupan aliran dilakukan dengan menggerakkan spool ke puting pas. Kumparan, paling sering, juga dikendalikan oleh aksi pegas.
Dalam model canggih seperti Stremax, Cimberio dan Stad, Anda dapat menentukan kondisi batas untuk katup, di mana ia benar-benar menutup atau membuka umpan.
Desain salah satu model dari katup penyeimbang (video)
Penggunaan flow meter
Kadang-kadang katup dilengkapi dengan pengukur aliran. Menggunakan flow meter memberi kita beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk:
ikuti arus;
penyetelan halus;
otomatisasi proses pengaturan.
Pada saat yang sama, katup dengan flow meter cukup mahal, dan dapat dikenakan biaya paling tidak beberapa kali lebih mahal dari biasanya.
Sebagai aturan, jika perangkat dilengkapi dengan flow meter, maka itu milik kelas fitting yang lebih tinggi, oleh karena itu, juga akan otomatis.
Ada katup canggih yang bekerja sepenuhnya karena komponen elektronik, yang mampu melakukan situasi penilaian diri, dilengkapi dengan sensor dan dikendalikan dari satu pusat tunggal. Dalam teknik sipil, solusi semacam itu hampir tidak digunakan karena biaya tinggi.
Jenis dan perbedaan
Ballorex menyeimbangkan katup dan keran dapat dianggap cukup stabil, dalam hal keberadaan banyak varietas, peralatan.
Untuk tingkat yang lebih besar, mereka mengulangi konstruksi satu sama lain. Pembagian utama terjadi karena beberapa rincian.
Pertama-tama, mereka dibagi menurut jenis drive atau kontrol untuk:
Yang pertama membutuhkan penyesuaian dan kontrol manual, yang terakhir adalah automata lengkap, sebagian besar mampu mengorganisir ke dalam satu sistem. Perbedaan harga di antara mereka sangat signifikan.
Pas dengan penyesuaian dan pengukur aliran
Sama pentingnya adalah ketersediaan detail tambahan. Cranes sering melengkapi:
Ada cukup variasi dengan kelebihan. Anda hanya perlu memahami bahwa tidak perlu membeli versi yang paling mahal dan canggih. Mungkin Anda tidak membutuhkan alat ukur atau pengukur aliran yang sama sekali. Dan itu membutuhkan uang dengan layak.
Cara koneksi
Apa lagi yang patut diperhatikan adalah cara menghubungkan katup penyeimbang.
Sambungan harus dapat diandalkan, tetapi pada saat yang sama bergerak. Artinya, Anda harus dapat menghapus perangkat kapan saja, menggantikannya, atau memperbaikinya. Pilihan terbaik dalam hal ini adalah metode flange.
Metode koneksi flange banyak digunakan dalam industri. Katup flens dilengkapi dengan flensa dan terhubung ke produk counter yang sama di ujung pipa.
Katup penyeimbang industri dengan flensa
Keran flanged mudah diperbaiki dengan mengencangkan hanya beberapa baut, itu juga cepat dihapus, tetapi memiliki satu fitur penting. Hal ini dimengerti bahwa katup flensa, di hadapan perakitan yang bisa dilipat, memiliki tingkat kekencangan yang luar biasa.
Keran flanged tidak perlu dikencangkan atau diperiksa dari waktu ke waktu, kemungkinan melonggarkan flensa sangat kecil, asalkan Anda telah melakukan instalasi dengan benar.
Pabrikan top
Pilihan produsen, tentu saja, juga mempengaruhi kualitas produk. Di pasar modern, para pemimpin sudah lama dikenal. Ini termasuk perusahaan yang memproduksi derek Stremax, Cimberio, Stad dan lainnya.
Perusahaan Austria Herz terlibat dalam produksi crane Stremax, yang dirancang untuk berbagai macam aplikasi. Keuntungan mereka adalah keandalan dan kepraktisan dengan harga yang nyaman. Derek Štremax tidak membiarkan pemiliknya jatuh, yang memainkan peran besar dalam sistem pemanas.
Mesin cimberio cranes dari pabrikan Italia tidak kalah populer. Katup Cimberio diwakili di pasar oleh sejumlah besar model, yang memungkinkan pembeli untuk membuat pilihannya lebih percaya diri berdasarkan basis katalog yang luas.
Stad balancing crane
Katup dan katup Stad adalah produk bermutu tinggi. The Stad crane adalah standar pemikiran teknis dan teknik. Perusahaan memproduksi mereka dalam jumlah kecil, tetapi setiap opsi sangat serbaguna dan mudah digunakan.
Seperti yang Anda lihat, pabrikan dan merek yang berbeda memiliki pesonanya. Semuanya menyediakan produk dengan kualitas terbaik, alasan untuk ini adalah bertahun-tahun mereka berada di pasar sebagai pemimpin. Karena itu, pilihan terakhir akan jatuh di pundak Anda.
Menyeimbangkan katup untuk penyesuaian sistem pemanas
Dengan bantuan katup bola konvensional tidak dapat mengatur aliran pendingin di pipa dan radiator. Sementara itu, untuk distribusi panas yang seragam di seluruh tempat, pengaturan seperti itu diperlukan. Dalam sistem pemanas air dari tujuan ini, ada katup pengatur manual atau otomatis (jika tidak - katup). Dari materi kami, Anda akan belajar tentang tujuan dari regulator ini dan bagaimana menggunakannya dengan benar ketika menyeimbangkan jaringan pemanas dari rumah pribadi.
Untuk apa katup penyeimbang?
Segera buat reservasi yang tidak setiap sistem membutuhkan penyeimbangan seperti itu. Misalnya, 2-3 cabang buntu pendek dengan 2 baterai masing-masing dapat langsung menyala dalam mode operasi normal, asalkan diameter pipa benar, dan jarak antar perangkat kecil. Sekarang mari kita lihat dua situasi:
Untuk boiler terhubung 2-4 cabang pemanasan dengan panjang yang tidak sama dengan jumlah radiator dari 4 hingga 10.
Tata letak yang sama, tetapi dengan baterai dilengkapi dengan katup termostatik (dijelaskan dalam publikasi lain).
Contoh skema deadlock dengan bahu yang tidak sama panjangnya
Karena sebagian besar air selalu mengalir di sepanjang jalur resistansi hidrolik terkecil, dalam situasi No. 1, pemanas pertama yang dekat dengan boiler akan menerima lebih banyak panas. Jika aliran pendingin ke radiator ini tidak terbatas, maka baterai terakhir dalam rantai akan memanaskan lebih sedikit, perbedaan suhu di antara mereka bisa 10 ° C atau lebih.
Untuk mengirim jumlah pendingin yang diperlukan ke pemanas jauh, katup penyeimbang radiator yang ditunjukkan pada foto diletakkan pada pod ke pemanas pertama. Mereka membatasi aliran air dengan sebagian tumpang tindih bagian pipa, meningkatkan resistensi hidrolik dari bagian tersebut.
Dengan cara yang sama, aliran pendingin diatur dalam sistem dengan lima atau lebih cabang buntu. Pada sisipan dekat dengan generator panas, katup penyeimbang manual yang dirancang untuk jalur pipa disediakan. Sebagian memblokir aliran air, mereka mengarahkan aliran utama lebih jauh di sepanjang jalan raya.
Situasi nomor 2 lebih rumit. Memasang termostat radiator memungkinkan Anda mengubah aliran pendingin dalam mode otomatis sesuai kebutuhan. Tetapi bayangkan bahwa jendela dibuka di ruangan yang paling dekat dengan boiler, suhu udara turun, dan thermostat dibuka sepenuhnya. Kemudian, di ruang kesepuluh, itu juga akan menjadi lebih dingin, karena panas yang dikonsumsi oleh baterai pertama tidak cukup baginya.
Pada cabang panjang dengan sejumlah besar pemanas yang dilengkapi dengan termostat, katup penyeimbang digabungkan dengan pengatur diferensial tekanan otomatis, seperti yang dilakukan dalam diagram. Yang terakhir, dihubungkan dengan tabung kapiler dengan katup keseimbangan, merespons penurunan atau peningkatan aliran air dalam jaringan dan mempertahankan tekanan dalam pengembalian pada tingkat yang sama. Kemudian semua konsumen memiliki cukup pendingin meskipun termostat memicu. Manfaat dari produk penyesuaian tersebut dijelaskan secara terperinci dalam video:
Di mana menempatkan katup
Di sebagian besar rumah-rumah pribadi hanya katup radiator tangan yang digunakan. Mereka cukup untuk menyesuaikan operasi normal pemanasan air di cottage hingga 500 m². Pemasangan katup derek utama dilakukan dalam kasus seperti ini:
di gedung dengan jaringan pemanas bercabang dengan sejumlah besar anak tangga;
di gedung apartemen, dipanaskan oleh boilernya sendiri;
saat mengikat boiler bahan bakar padat dengan akumulator panas.
Sekarang kita telah menemukan tujuan dari katup penyeimbang, mari kita tunjukkan tempat spesifik dari instalasi mereka. Model radiator harus dipasang di outlet pemanas (saat kembali), dan yang utama - di pipeline, yang mengembalikan air yang didinginkan ke ruang boiler. Jika elemen dioperasikan dalam pasangan dengan pengatur tekanan otomatis, maka dapat berdiri baik pada pasokan atau di pipa kembali, tergantung pada sirkuit yang dirancang.
Contoh skema dengan penyeimbangan kelompok
Untuk referensi. Pada radiator aluminium dan baja dengan koneksi yang lebih rendah, katup penyeimbang dibangun ke dalam alat kelengkapan khusus yang dirancang untuk menghubungkan kabel ke perangkat tersebut.
Soroti momen saat Anda tidak perlu memasang katup kontrol:
dalam sistem dead-end short-end dengan bahu yang sama dalam hidrolika;
jika semua baterai dilengkapi dengan katup termostatik dengan preset;
pada radiator terakhir (buntu);
dalam sistem pemanas tipe kolektor.
Kit koneksi ini dilengkapi dengan katup kontrol built-in
Pengontrol suhu dengan pre-tuning, berdiri di pasokan air ke baterai, secara bersamaan memainkan peran katup keseimbangan, oleh karena itu cukup untuk memasang katup bola mati di outlet pemanas. Armature yang sama dipasang di pod ke yang terakhir di rantai radiator, karena tidak masuk akal untuk mengaturnya, itu harus dibuka sepenuhnya.
Prinsip desain dan operasi
Elemen radiator yang ditujukan untuk keseimbangan manual dari cabang pemanas terdiri dari bagian-bagian seperti:
Tubuh kuningan dengan koneksi berulir untuk sambungan pipa. Di dalam metode casting, pelana terbentuk - saluran melingkar vertikal sedikit melebar ke atas.
Spindel pengatur-pengatur dengan bagian yang berfungsi dalam bentuk kerucut, yang masuk saat memutar ke pelana dan membatasi aliran air.
EPDM rubber sealing rings.
Tutup plastik atau logam pelindung.
Angka tersebut menunjukkan produk dari merek Caleffi (situs - https://www.caleffi.com)
Catatan: Semua pabrikan terkenal - merek Danfoss, Herz, Caleffi dan lainnya - menawarkan produk dalam dua versi - lurus dan miring. Prinsip operasi tetap sama, hanya bentuk yang berubah.
Lebih banyak katup penyeimbang peranti yang ditunjukkan pada diagram di atas. Ini menunjukkan bahwa rotasi spindel mengarah ke peningkatan atau penurunan penampang, sehingga terjadi penyesuaian. Jumlah revolusi dari tertutup hingga posisi terbuka maksimum adalah dari 3 hingga 5, tergantung pada produsen produk. Untuk memutar batang, Anda harus menggunakan kunci pas konvensional atau khusus.
Crane utama berbeda dari ukuran radiator, posisi miring dari spindel dan fitting yang ditujukan untuk:
keluarnya cairan pendingin;
koneksi alat ukur;
hubungkan tabung kapiler dari regulator tekanan.
Perangkat katup utama
Untuk referensi. Pipa saluran pembuangan juga dilengkapi dengan model katup radiator, misalnya, dari Oventrop merek.
Kisaran crane keseimbangan terus berkembang karena munculnya produk teknologi tinggi baru. Contohnya adalah katup vertikal Caleffi yang diproduksi di Italia, dilengkapi dengan pengukur aliran.
Jika perlu, produk dipasang dalam posisi horizontal
Cara menyeimbangkan jaringan radiator
Biasanya, installer sistem pemanas mengatur laju aliran pendingin pada baterai dengan cara sederhana: membagi kecepatan katup penyeimbang dengan jumlah pemanas dan menghitung langkah penyesuaian dengan cara ini. Pindah dari radiator terakhir ke yang pertama, ketukan ditutup dengan perbedaan yang dihasilkan dalam revolusi.
Sebuah contoh. Kami memiliki satu "bahu" sistem buntu 5 radiator dengan katup tangan Oventrop untuk 4,5 putaran spindel. Kami membagi 4,5 dengan 5, kami mendapatkan langkah penyesuaian sekitar 0,9 giliran. Ini berarti bahwa alat pemanas yang terakhir tetapi satu dibuka oleh 3,6 putaran, yang ketiga oleh 2,7, yang kedua dengan 1,8, yang pertama dengan 0,9 berubah.
Metode ini agak mendekati dan tidak memperhitungkan daya baterai yang berbeda, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengaturan awal dengan penyesuaian selama pengoperasian.
Lebih tepatnya keseimbangan pemanasan akan membantu menghubungi termometer untuk mengukur suhu permukaan
Ahli kami yang berpengalaman, Vladimir Sukhorukov, menawarkan metode lain berdasarkan pengukuran suhu permukaan yang sebenarnya dari pemanas. Petunjuk langkah demi langkah tentang keseimbangan tampak seperti ini:
Maksimum membuka semua katup penyeimbang dan membawa sistem beroperasi dengan suhu aliran 80 ° C.
Gunakan termometer kontak untuk mengukur suhu semua pemanas.
Perbedaan yang dihasilkan dihilangkan, memutar derek radiator pertama dan tengah, final tidak menyentuh. Tutup baterai dengan 1-1,5 putaran katup, tengah - dengan 2-2,5.
Biarkan sistem beradaptasi dengan pengaturan baru selama 20 menit dan ulangi pengukuran. Tugas Anda adalah mencapai perbedaan suhu minimum antara baterai yang jauh dan terdekat dengan boiler.
Catatan: Cuaca dan suhu di jalan tidak berperan, hanya perbedaan dalam memanaskan radiator adalah penting. Kebetulan, dalam mode operasi normal pada 50–70 ° C, suhu delta pada umpan akan menjadi lebih kecil. Bagaimana sistem seimbang secara hidraulik dengan bantuan katup penyeimbang, lihat video dari pakar:
Kesimpulannya
Jika Anda seorang pemilik rumah yang secara independen terlibat dalam pemasangan pemanas, maka Anda pasti akan menghadapi keseimbangan. Ini akan berhasil, asalkan di semua perangkat, kecuali yang terakhir, ada derek keseimbangan. Yang terbaik adalah mengambil model yang dapat disesuaikan dengan kunci atau obeng, dan bukan dengan pegangan plastik sehingga anak-anak tidak mendapatkannya. Ada kemungkinan bahwa di musim dingin posisi spindel harus disesuaikan, karena kerugian panas di kamar berbeda. Satu-satunya nuansa: jangan membuat gerakan tajam dan buka keran di kamar dingin perlahan, 1/4 putaran.
facebook twitter pinterest linked in
Baca Lebih Lanjut Tentang Pipa
Diameter pipa saluran pembuangan dan rincian lain dari instalasi sewerage
Diameter dan dimensi pipa saluran pembuangan PVC
Cara menentukan ukuran pipa
Cara mengelas pipa las listrik: tips berguna
Tepat
Cara membuat lubang di pipa dengan tangan Anda sendiri
Apa jenis keran air, apa yang lebih baik untuk dipilih dan cara menginstal sendiri?
Luas penampang
Berapa milimeter pipa adalah 1/2, 1 dan 3/4 inci? Berapa rasionya?
Pengalaman dalam dry cleaning pipa air rumah tangga
SNiP: cara melengkapi dan mengoperasikan cerobong asap
Klem saniter untuk mengencangkan pipa
Kategori
Koneksi
Material
Pemanasan
Perbaikan
Perlindungan
Pipa Gas
Bagaimana menghilangkan kebocoran pada sambungan pipa
Perbaikan
Instruksi untuk menekuk pipa stainless steel
Material
Tutup pada pipa chimney (cap) - fitur pemilihan dan pemasangan
Perbaikan
Cara membuat sidebar di pipa plastik
Material
Pipa apa yang dipilih untuk pasokan air: kita memahami pipa mana yang lebih baik dan mengapa
Pemanasan
Karakteristik pipa profil: dimensi, bobot, bahan
Perlindungan
Teknologi pipa besi cor emboss dengan tangan mereka sendiri
Perlindungan
Ukuran pipa polypropylene apa yang digunakan dalam berbagai sistem
Perlindungan
Spesifikasi pipa PVC
Material
Pipa dapat memiliki ukuran diametrik yang paling beragam. Itulah mengapa sangat sulit untuk menyesuaikannya satu sama lain dalam proses koneksi. Bekerja dengan ukuran diameter dilakukan di bengkel industri dan swasta.

annotation: header footer