content:
Bagaimana cara menggabungkan pipa dari bahan yang berbeda, jika produk baja ditandai dalam inci, dan plastik dalam milimeter? Mengapa pembagian milimeter dengan 25,4 menghasilkan nilai yang jauh dari dimensi normatif? Bagaimana mengukur ukuran pipa dalam inci dan milimeter?
Apa tangkapannya?
Dari tahun sekolah, kita tahu bahwa 1 inci (atau inci) adalah 25,4 mm. Jika Anda mengambil pipa, ukur dengan caliper dan bagi pembacaannya dengan ukuran inci dalam milimeter, hasilnya tidak sesuai dengan penandaan pabrik.
Kebingungan muncul karena fakta bahwa baja dan besi cor pipa mulai dibuat kembali pada masa-masa ketika semua standar ditetapkan dalam sistem pengukuran kekaisaran. Luar negeri ini adalah meter, kaki dan inci, dan di puncak Rusia, arshins dan fathoms. Namun, sejak zaman Peter I Rusia, meskipun dengan suara keras, telah menerima Western Inca.
Pada saat yang sama, arti inci itu sendiri di negara-negara Eropa berbeda secara signifikan dan bervariasi dari 2,4-3,676 cm. Praktis di setiap negara bagian, Inch diukur dengan caranya sendiri, yang memperumit rekalkulasi dalam sistem metrik. Dan hanya pada tahun 1958, layanan standardisasi internasional setuju untuk memimpin satu inci ke satu nilai, mengambil patokan ukuran bahasa Inggris 2,54 cm.
Orang yang tidak terlatih mengharapkan untuk melihat sistem pengukuran yang seragam di GOSTs. Tetapi pada benang silindris GOST 6357-81 yang sama ditunjukkan dalam inci, dan ketinggian giginya dan kedalaman alurnya dalam milimeter.
Seperti dapat dilihat dari contoh di atas, dalam satu dokumen normatif sistem metrik secara damai hidup berdampingan dengan yang imperial, melengkapi itu.
GOSTs, mengatur standar untuk produksi pipa, yang dikembangkan pada tahun 1975 dan 1981. oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa inci Soviet akan sama dengan nilai internasional. Lalu mengapa pipa inci tidak sama dengan inci modern, tetapi dekat dengan nilai Prusia-nya?
Pada bagian ini dapat dijelaskan oleh tradisi dan warisan budaya, sebagian oleh sistem yang ada dari diameter eksternal dan internal.
Diameter pipa
Untuk benar-benar membingungkan pemula dan membuat hidup lebih mudah bagi para profesional, sistem yang terdiri dari empat jenis utama diameter diperkenalkan.
Dn Diameter luar Itu terjadi kecil, sedang dan besar. Yang pertama digunakan untuk meletakkan utilitas rumah tangga, yang kedua adalah untuk pasokan air perkotaan dan pembuangan limbah, dan yang besar ada untuk jembatan industri.
Bekerja lintas bagian. Ini adalah diameter bagian dalam, yang diukur dalam milimeter yang kita kenal. Dihitung sebagai perbedaan antara diameter luar dan ketebalan dinding. Ie. jika dimensi luar adalah 50 mm dengan ketebalan dinding 2 mm, maka bagian kerja adalah sebagai berikut: 50mm - 2x2mm = 46 mm.
Doo Bagian kondisional. Diameter bagian dalam dibulatkan ke nilai standar terdekat. Di sinilah penyebab kebingungan terletak. Mengapa dibulatkan? Untuk perhitungan ketukan. Ketebalan dinding dapat bervariasi, dan benang memiliki standarisasi yang ketat. Selain itu, ketika menghitung nilai ini, tergantung pada ukuran pipa, koefisien tertentu dikenakan. Oleh karena itu, tanpa tabel khusus untuk memahami masalah ini akan sulit.
Diameter dalam inci. Ini adalah nilai yang lebih rata dari pass bersyarat. Parameter ini memungkinkan Anda untuk memilih produk yang terbuat dari berbagai jenis bahan baku, ketika menggabungkannya dalam sistem. Faktanya adalah bahwa ukuran pipa dalam inci ditunjukkan pada produk pipa baja, tetapi tembaga dan aluminium ditandai dalam milimeter. Nilai dalam inci harus dibulatkan.
Ketebalan dinding dalam milimeter (S). Dari parameter ini tergantung kualitas produk tubular - volume dan kekuatannya. Ini dihitung sebagai perbedaan antara nilai bagian luar dan dalam dari pipa.
Kadang-kadang spesialis berlaku ketika mengubah apa yang disebut. pipa inci, sama dengan 33.249 mm. Tetapi untuk perhitungan dengan pipa setengah inci, itu tidak berfungsi.
Metode pengukuran
Selanjutnya, metode pengukuran berkontribusi terhadap kebingungan dalam ukuran. Dalam milimeter, pengukuran dibuat pada diameter luar, dan dalam inci - pada diameter bagian dalam.
Ini berarti bahwa untuk memasang sambungan plastik, Anda perlu mengukur dimensi luar pipa, dan untuk memasang logam, hitung Du.
Apa yang harus dilakukan dengan semua ini?
Tergantung pada seberapa sering Anda dihadapkan dengan kebutuhan untuk bergabung dengan pipa milimeter dan inci, ada beberapa cara untuk memecahkan masalah pengalihan pengukuran.
Roulette. Aturan lama yang baik adalah: jangan mempercayai perhitungan, tetapi ukurlah diameter dalam dan luar dari apa dan apa yang Anda beli. Sangat cocok dalam situasi di mana Anda mendapatkan alat kelengkapan hidup dan dapat mengukurnya sendiri. Dalam hal ini, Anda tidak perlu tabel profesional yang rumit. Cukup untuk mengetahui dimensi pipa yang dipasang, dan berdasarkan pengukuran parameter mereka, pilih apa yang Anda butuhkan di toko.
Pakar Pengrajin berpengalaman, yang telah memasang ratusan kilometer pipa dengan tangan mereka sendiri, segera menentukan ukuran pipa dan aksesoris yang sesuai. Jika Anda mempercayai para spesialis, maka Anda tidak perlu khawatir tentang pasangan inci dan milimeter.
Meja Dalam hal ketika Anda perlu membeli barang curah dan menghubungkannya dengan plastik, Anda perlu tahu persis apa yang dapat Anda lakukan dengan dok. Gadis-gadis di departemen penjualan tidak selalu dapat mengambil komponen yang diperlukan. Dan konsultan online sering tidak dibedakan oleh profesionalisme. Tabel akan membantu Anda dalam situasi ini. Di dalamnya Anda perlu mencari ukuran yang diinginkan dalam inci dan melihat analognya dalam milimeter dengan dinding tipis, normal dan diperkuat.
Bercampur Percaya, tapi periksa. Aturan sederhana ini akan membantu Anda menghindari kesalahan yang mengganggu. Hitung kalkulasi Anda sendiri dengan master berpengalaman yang Anda percayai. Dan saran penjual berkorelasi dengan pengukuran yang dilakukan secara mandiri. Pendekatan ini akan membantu pemula mendapatkan kepercayaan dalam tindakan mereka dan melindunginya dari pemborosan yang tidak perlu.
Berat dan panjang
Ketika memesan pipa dari pangkalan grosir, harga sering ditunjukkan bukan per meter yang berjalan, tetapi satu kilogram. Dalam hal ini, perlu untuk menemukan rasio berat dan rekaman dalam daftar harga yang disediakan. Dan dengan mempertimbangkan parameter ini, hitung biaya pesanan.
Misalnya, Anda membutuhkan 10 meter pipa satu inci, 1 m di antaranya berbobot 2,39 kg. Kalikan panjang yang dibutuhkan dengan beratnya: 10 m * 2,39 kg = 23,9 kg. Lebih lanjut, tetap melipatgandakan hasil yang diperoleh dengan biaya 1 kg produk.
Sekarang Anda tahu cara menavigasi dalam kekacauan di persimpangan inci dan milimeter. Gunakan salah satu metode di atas untuk pemilihan komponen. Ukuran paling umum yang dapat Anda temukan dalam tabel di bawah ini. Mereka sederhana, mudah dipahami, dan pendatang baru di dalamnya mudah dinavigasi.
Berapa milimeter pipa adalah 1/2, 1 dan 3/4 inci? Berapa rasionya?
Berapa milimeter pipa 1/2 inci?
Berapa milimeter tabung 1 inci?
Berapa milimeter tebalnya pipa 3/4 inci?
Pipa berbeda sesuai dengan bahan pembuatan (logam, polypropylene, dll.), Mereka juga dapat secara struktural berbeda (seam seamless), mereka berbeda untuk tujuan yang dimaksudkan.
Diameter internal dan eksternal dapat diperhitungkan.
Diameter utas dalam (lebih tepat, untuk) 1/2 inci, diameter nominal adalah 15 mm (dibulatkan ke nilai terdekat).
Pipa 1-n inci, sama dengan 25 milimeter "Dу".
3/4 inci, ini 20 milimeter.
Sekarang diameter luar, yang dalam lebih tinggi.
1/2 inci, diameter luar jahitan pipa baja (digunakan untuk pipa dan gas) 21,3-mm.
1 inci, pipa yang sama, 33,5-mm.
3/4 inci, 26,8 mm.
Pipa baja mulus, serta pipa polypropylene.
1/2 inci = 20 mm (baik baja seamless dan polypropylene).
Satu inci = 32 mm
Pipa baja 3/4 inci 26-mm, polypropylene 25-mm.
Dimensi dalam inci dan milimeter dapat diambil secara independen misalnya dengan bantuan pita pengukur.
Tetapi lebih mudah (pendapat pribadi) untuk menggunakan tabel ini,
Semua parameter geometris, ukuran pipa paling sering ditunjukkan dalam milimeter, tetapi ada pengecualian ketika ukuran pipa ditentukan dalam inci.
Dalam hal ini, perlu mengkonversi satu ukuran ke ukuran lain untuk presentasi yang lebih baik.
Untuk menavigasi dalam berbagai ukuran, ada baiknya melihat rasio ukuran inci hingga milimeter dalam tabel.
Pipa dengan diameter ulir 1/2 "dengan saluran tabung bersyarat yang sama dengan 15 milimeter sesuai dengan diameter luar pipa air baja 21,3 milimeter.
Pipa dengan diameter ulir 1 "dengan saluran tabung bersyarat sama dengan 25 milimeter sesuai dengan diameter luar pipa air baja 33,5 milimeter.
Pipa dengan diameter ulir 3/4 "dengan saluran kondisional pipa, yang sama dengan 20 milimeter, sesuai dengan diameter luar pipa air baja 26,8 milimeter.
Pipa dengan ukuran 1/2 inci dengan bagian dalam kondisional 15 milimeter, memiliki diameter luar -
untuk pipa air dan gas menurut GOST 3263-75 (diperkuat) 21,3 milimeter;
untuk listrik dan mulus sesuai GOST 10704-75 dan GOST 8732-78 - 20 milimeter;
untuk pipa polypropylene - 20 milimeter.
Pipa inci ukuran 1 inci dengan bagian internal bersyarat 20 milimeter, memiliki diameter luar -
untuk pipa air dan gas menurut GOST 3263-75 (diperkuat) 26,8 milimeter;
untuk listrik dan mulus menurut GOST 10704-75 dan GOST 8732-78 - 26 milimeter;
untuk pipa polypropylene - 25 milimeter.
Pipa inci 3/4 inci dengan bagian dalam kondisional 25 milimeter, memiliki diameter luar -
untuk air dan saluran pipa sesuai GOST 3263-75 (diperkuat) 33,5 milimeter;
untuk listrik dan mulus sesuai GOST 10704-75 dan GOST 8732-78 - 32 milimeter;
untuk pipa polypropylene - 32 milimeter.
Tukang ukur mengukur semuanya dalam inci. Jadi berapa ini dalam mm? Inch, 1 2 inci, 3 4 inci.
Tukang ukur mengukur semuanya dalam inci. Jadi berapa ini dalam mm? Inch, 1 2 inci, 3 4 inci.
Benang pipa (ukuran nominal) 16mm-1/2 ", 20mm-3/4", 32mm-1 ".
Inci pipa adalah 33 mm
Dari DUIM Belanda, secara harfiah - jempol. Unit panjang pecahan dalam sistem pengukuran bahasa Inggris.
1 d. = 1/12 ft = 0,0254 meter
Satuan lama Rusia panjang: 1 d. = 1/12 kaki = 10 garis = 2,54 cm
satu setengah, dvadtsatka dan dua puluh tumit
Jika memori tidak mengubah saya, maka 1 adalah 25.4mm. Nah, kira-kira dapat dikatakan bahwa diameter adalah 15-1 / 2, pada 20-3 / 4 ", dll. Secara umum, benang baja sesuai dengan standar masuk mm, dan kelengkapan dan banyak aksesori mengukur dalam inci.
Tabel konversi ukuran inci menjadi metrik
1 inci (25,4 mm)
inci inci inci inci inci
--125.4250.8376.24101.6
1 / 83.21 1 / 828.62 1 / 854.03 1 / 879.44 1 / 8104.8
1 / 46.41 1 / 431.82 1 / 457.23 1 / 482.64 1 / 4108.8
3 / 89.51 3 / 834.92 3 / 860.33 3 / 885.74 3 / 8111.1
1 / 212,71 1 / 238,12 1 / 263,53 1 / 288,94 1 / 2114,3
5 / 815.91 5 / 841.32 5 / 866.73 5 / 892.14 5 / 8117.5
3 / 419.01 3 / 444.42 3 / 469.83 3 / 495.24 3 / 4120.6
7 / 822.21 7 / 847.62 7 / 873.03 7 / 898.44 7 / 8123.8
http://www.xiron.ru/content/view/9/26/
12 inci = 15 mm
34 inci = 20 mm
1 inci = 25mm
Semua ini adalah diameter kondisional pipa yang diterima
Dimensi eksternal dari pipa menurut GOST
12 = 21,3 mm
34 = 26,8 mm
1 inci = 33,5 mm
1 + 1 = 2 jika saya tidak tahu seseorang mengingatkan 9/7 =
1 inci = 25 milimeter (atau lebih tepatnya 2,54 cm)
1/2 inci = 1,29 cm
3/4 = 1,9 cm
Tolong jawab saya rel handuk dipanaskan dengan diameter 41 mm, (ukuran luar) yang mana untuk membeli rel handuk dipanaskan,
15-16mm, 20mm. Dan secara umum, dahulu pindah dari inci ke sistem metrik.
Diameter pipa
Banyak, cepat atau lambat, dihadapkan pada kenyataan bahwa di suatu tempat yang jauh dari kota sepotong pipa baru atau pemasangan diperlukan untuk memperbaiki sistem lama. Tapi bagaimana cara mengetahui diameter apa yang sekarang tersedia di sistem dan apa yang harus dikatakan penjual saat membeli?
Untuk menghemat waktu Anda, lihatlah video ini:
Diameter pipa paling populer:
1/4 - 8 mm Satu inci keempat - delapan milimeter
3/8 - 12 mm Tiga perdelapan
1/2 - 15 mm Satu detik
3/4 - 20 mm Tiga perempat
1 - 25 mm Satu inci
1 1/4 - 32 mm inci dan seperempat
1 1/2 - 40 mm Lima belas inci
2 - 50 mm Dua inci
Dengan data ini, Anda dapat dengan mudah memperkirakan diameter pipa logam, yang dihitung pada diameter bagian dalam, bahkan dengan penggaris biasa atau pita pengukur.
Kami tidak mempertajam diameter ini, jadi kami memiliki cukup plus atau minus satu milimeter untuk memahami diameternya.
Semua pipa polimer dihitung pada diameter luar.
Diameter yang paling populer adalah:
16 mm
20 mm
25,26 mm
32 mm
Agar Anda dapat dengan mudah memahami mana pipa logam di depan Anda, saya sarankan membuat template sederhana dari kertas tebal (kardus, kartu nama, pengepakan, cover majalah, buku iklan)
Diameter ini tidak menjadi bingung dengan ukuran dari "tabel" di atas.
Pada gambar berikutnya, diameter luar pipa-pipa logam, untuk menentukan diameter dalam inci dan dalam milimeter
Misalnya, jika tabung luarnya 20 mm, maka berdasarkan gambar mereka di bawah, itu 1/2 inci. Jika kita beralih ke meja pertama, maka 1/2 inci adalah 15 mm.
Mengapa semua ini merepotkan, Anda bertanya? Dan semuanya sederhana. Di depan kita adalah pipa logam yang kita lihat dari luar, dan mereka diukur di bagian dalam. Tanpa memotongnya, kita tidak bisa menentukan ukuran internalnya. Dan agar tidak memotongnya, kita mengukur diameter luarnya dan menurut tabel kita melihat angka ini sama dengan.
Semuanya bersyarat dan ini cukup bagi Anda untuk membeli benang atau pipa yang diinginkan:
Ambil lembaran, pena, penggaris dan gunting apa pun:
Kami menggambar tanda, misalnya 26 mm (gambar mereka diambil di atas foto ini):
Buat garis dan potong:
Kami memakai telepon:
Cocok? Kami alamat ke gambar dengan ukuran di mana ditulis 26 mm, itu 3/4 inci. Dan tiga perempat inci adalah 20 mm. Jadi kita perlu membeli tabung atau ukuran pas 3/4 inci atau 20 mm.
Mari kita perkirakan pola yang sama dengan tabung 1/2 inci atau 15 mm:
Kami menggambar di bawah trek ini. Apa yang kita miliki di sana selanjutnya dalam daftar? 1/2 inci atau 15 mm. Kami melihat gambar kami, diameter luarnya adalah 20 mm. Kami melakukan hal yang sama:
Sekarang semuanya cocok bersama:
Jika perlu, buat sendiri template untuk contoh ini, berdasarkan ukuran yang saya berikan kepada Anda dan Anda akan berhasil! ))
Apa itu inci sanitasi?
Saya minta maaf karena mengulangi pertanyaan itu.
Diperlukan kurung annular untuk rel handuk berpemanas.
Saya pergi ke World of Baths.
Saya bertanya pada braket.
Ada - mereka mengatakan - hanya 1 inci.
Saya katakan - mari!
Saya membeli 2 buah untuk 130 rubel.
Bawa pulang - bagus.
Diukur - diameter dalam cincin braket 35 mm.
Mungkin seseorang akan memberitahu Anda - sekarang, karena inflasi, inci telah berkembang menjadi 35 mm?
Saya punya pipa-pipa handuk hangat dengan diameter 30 mm.
Ada tanda terima penjualan untuk kurung ini, di mana 1 inci ditulis.
Mungkin di plumbing begitu diterima, beri tahu saya siapa spec tersebut.
Saya pikir bahwa sekali 15 mm adalah setengah inci, maka mungkin 30 mm adalah satu inci.
Tapi 35 mm tidak menyangka.
2 superstasik
Ambil caliper, ukur diameter tabung rel handuk berpemanas Anda
dan (di toko !!) lakukan hal yang sama dengan kurung.
Dan kemudian tidak ada yang akan Anda "menggantung mie."
Jangan membingungkan karunia Tuhan dan telur orak-arik. Pipa air diukur sesuai dengan diameter pass kondisional (DU)
1/2 inci = 15 mm tempat tidur. diameter pipa 20,5-21 mm
3/4 = 20mm **** 26 mm
Pada zaman tanah liat kuno, tukang ledeng Romawi membuat pipa dari timah.
Pada saat yang sama mereka sering memukul palu dengan jari dan meratakannya.
Itu sebabnya tukang ledeng memiliki beberapa inci lebih banyak daripada orang biasa, dan bahkan berbeda rata di tangan yang berbeda.
Sekarang penulis akan mengukur diameter dalam dan menemukan bahwa milimeter kondisional juga merupakan jenis kesalahan.
Gl.mehanik menulis:
Jangan membingungkan karunia Tuhan dan telur orak-arik. Pipa air diukur sesuai dengan diameter pass kondisional (DU)
1/2 inci = 15 mm tempat tidur. diameter pipa 20,5-21 mm
3/4 = 20mm **** 26 mm
Aku mengerti itu.
Dan pipa dengan perlengkapan saya tidak menimbulkan pertanyaan.
Saya hanya tidak mengerti bagaimana bisa 1 inci sama dengan 35 mm.
Bahkan jika itu didasarkan pada pipa baja inci.
Apakah dia memiliki dinding 5 mm?
Meskipun sepertinya.
superstasik menulis:
Saya hanya tidak mengerti bagaimana bisa 1 inci sama dengan 35 mm
Rel handuk dipanaskan - pipa bengkok.
Pada tikungan itu memiliki penampang oval, cincin pemegang harus melewati putaran ini.
Dan tidak ada yang menjanjikan pendaratan yang kuat.
Saya punya pipa-pipa handuk hangat dengan diameter 30 mm.
Stainless dan berulir?
"Pipa inci" - 33.249mm, dengan kuningan PS diameternya hampir sama.
superstasik menulis:
Saya hanya tidak mengerti bagaimana bisa 1 inci sama dengan 35 mm
Saya juga tidak mengerti bagaimana 1/2 "bisa sama dengan 15 mm. Namun, saya mengukurnya - benar-benar 15 mm
Adakah yang tahu dari mana datangnya "pipa" ini?
VTB! menulis:
Rel handuk dipanaskan - pipa bengkok.
Pada tikungan itu memiliki penampang oval, cincin pemegang harus melewati putaran ini.
VTB! menulis:
Stainless dan berulir?
Yang ada di ujung tangga adalah ukiran internal satu inci.
VTB! menulis:
"Pipa inci" - 33.249mm,
Sosok yang menarik, aku bertanya-tanya dari mana asalnya.
ssolovov menulis:
Adakah yang tahu dari mana datangnya "pipa" ini?
Benang pipa berbeda dari satu inci saja karena ukurannya adalah diameter tabung (lubang), di permukaan luar dari benang yang digunakan, sedangkan untuk inci itu hanya diameter luar dari benang. (c)
Saya akan menebak.
Mungkin pada abad ke-19, dari mana dimensi-dimensi ini datang, dinding-dinding pipa lebih tebal. Dan pipa, di mana 1/2 "dipotong, memiliki diameter internal 1/2". Sekarang 15 mm atau lebih.
Tidak, dan sekarang di galvanis 1/2 "12mm bagian internal.
Ini pada fitting kuningan - 15.
Alexander Ro menulis:
Tidak, dan sekarang di galvanis 1/2 "12mm bagian internal.
Ya, tidak! Mengambil shtangel dan diukur - hanya 15, yang mengejutkan saya
Dapat mempercepat lengkungan ke vnature.
superstasik menulis:
dari mana dia berasal
Persis seperti yang Anda duga - diameter bagian dalam ditambah ketebalan dinding - pada saat itu.
Dan sekarang dindingnya lebih tipis.
Diameter bukan untuk apa-apa yang disebut "bersyarat." GOST untuk pipa VGP mendikte diameter luar dan ketebalan dindingnya, sementara ketebalan dinding pipa dibagi menjadi "cahaya", "diperkuat" dan "normal". Maka perbedaan dalam diameter internal
ssolovov menulis:
Adakah yang tahu dari mana datangnya "pipa" ini?
Benang Whitworth BSW
ssolovov menulis:
Dia mengambil Staengel dan pergi mengukur - hanya 15,
Inilah mengapa mereka menghemat logam. Secara umum, 1 inci - 25,4 mm.
Pipa air, seperti yang saya ingat sendiri, disebut dalam bahasa lokal dengan diameter 16, 25, 32, 40, yang berhubungan dengan 1/2 ", 3/4", 1 ", 1_1 / 4", dll., d.
2WerWolF Salah.
15-1 2 "
20-3 4 "
25-1 "
32-1 4 "
Haskei menulis:
Benang Whitworth BSW
2ssolovov
kakak, lebih baik tidak pergi ke sana, jika tidak Anda harus memahami semua benang bahasa Inggris, Amerika, Rusia, dan ISO.
merasakan perbedaannya
Saya mendukung topiknya. Beri seseorang meja atau penjelasan yang jelas, jika tidak, mereka sudah melakukannya
segala macam "ahli" - meminta untuk menjatuhkan satu inci - memberikan satu inci.Setelah satu jam, seluruh resor bersabun
dan membutuhkan buku yang menyedihkan. Apakah dia mengerti seluruh rumah tanpa air, tuan tetangganya
Saya mengukur kopling (3/4) di dalamnya - ternyata 25 mm, dan saya ***** ac menjualnya 32 mm sgon.
Decoding inci:
• 1/4 "- 8-10mm
• 1/2 "- 15mm
• 3/4 "- 20mm
• 1 "- 25mm
• 1 1/4 "- 32mm
• 1 1/2 "- 40mm
• 2 "- 50mm
• 2 1/2 "- 65mm
• 4 "- 100mm
Sebuah paku, teman saya, saya tahu ukuran pipa-pipanya, Bagaimana mencocokkan dimensi-dimensi ini secara kompeten
dan menjelaskan mengapa demikian?
Sekrup menulis:
Sebuah paku, teman saya, saya tahu ukuran pipa-pipanya, Bagaimana mencocokkan dimensi-dimensi ini secara kompeten
dan menjelaskan mengapa demikian?
2NNN
Saya bertobat. adalah orang berdosa. * Taburkan abu di kepalamu *
Tentu saja, seperti yang Anda tulis. Terima kasih telah mengoreksi
2Body
Dan 3/8 "dimana?
Kuku adalah simpan besar (di suatu tempat yang pernah saya lihat +1, + 2-Saya tidak tahu mengapa dan bagaimana hal itu dilakukan,
tapi di sini akan memberi tanda tambah!). Cetak kutipan dan semuanya
orang aneh menyodok di sana
Sekrup menulis:
Cetak kutipan dan semuanya
orang aneh menyodok di sana
Dan "aneh" akan bertanya, berapa milimeter ini - di luar atau di dalam?
Dan membuat skandal yang tidak ada atau tidak ada yang bersatu.
Sistem satuan inci, terlepas dari sifatnya yang kuno, masih digunakan hingga sekarang.
Gema dari teknologi yang tersebar luas dari beberapa negara barat yang maju dari sistem inci dapat ditelusuri dalam industri domestik, khususnya, dalam industri otomotif, yang memulai kehidupan dengan lisensi asing dan peralatan asing. Jadi, diameter silinder AZLK kelahiran pertama dari KIM-10 adalah 2 1/2 "(atau 63,5 mm).
Warisan dari sistem unit inci kami mendapat penunjukan pipa air dan gas dan, tentu saja, benang yang dipotong ke dalamnya.
Konsep "pipa inci" tidak ilmiah, tetapi, bagaimanapun, memiliki arti yang sangat pasti, dan ukuran "inci pipa" tidak sama dengan inci biasa, meskipun dikaitkan dengannya.
Satu "pipa inci" adalah diameter luar pipa, diameter internal yang kira-kira satu inci biasa.
Sekarang mari kita berurusan dengan "diameter kondisional."
Faktanya adalah bahwa pipa dibuat (digulung) dari diameter luar tertentu, tetapi dengan ketebalan dinding yang berbeda (tergantung pada tujuan). Oleh karena itu, untuk penunjukan pipa, konsep "diameter nominal", yaitu, "khusus" diameter internal pipa, yang sesuai dengan diameter eksternal tertentu, digunakan.
Dengan demikian, pipa dengan "diameter nominal" sebesar 40 mm sesuai dengan pipa dengan diameter luar 45 mm. Dan diameter bagian dalam pipa dengan "diameter nominal" 40 mm, dengan diameter luar 45 mm, bisa 35; 37; 39; 41 dan 43 mm. Jadi, pipa dengan "diameter nominal" 40 mm memiliki diameter internal 35 mm dan 43 mm, tidak termasuk nilai tengah.
Contoh lain. Untuk pipa air satu inci, "diameter nominal" adalah 25 mm, diameter luar adalah 33,6 mm. Tetapi diameter internal pipa seperti itu akan menjadi 27,1 mm (ketebalan dinding normal) atau 25,6 mm (ketebalan dinding yang diperkuat). Dengan demikian "pipa inci" adalah 33,6 mm, diameter luar memotong benang pada pipa seperti itu sedikit lebih kecil dan sama dengan 33,25 mm.
Pitch dari benang pipa inci diukur dengan jumlah benang per inci. Jadi, pada pipa dari 1 "ke 6" benang dengan langkah yang sama terbentuk - 11 utas per inci. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk memotong benang pipa dengan alat yang sama - sekrup mati, di mana bagian-bagian geser disediakan.
Dalam praktek teknik, elemen struktural lainnya berdasarkan sistem satuan inci telah dilestarikan. Contohnya adalah benang inci dengan sudut profil 55 ° untuk pengencang atau benang kerucut inci dengan sudut profil 65 ° untuk saluran bahan bakar, minyak, air dan saluran udara mesin dan mesin (benang terakhir memberikan peningkatan sambungan yang ketat).
schtangelz menulis:
dengan sudut profil 65 °
schtangelz menulis:
(utas terakhir memberikan peningkatan ketelitian koneksi).
Setengah inci adalah berapa milimeter? 1/2 inci berapa banyak dalam milimeter (mm)?
Setengah inci berapa dalam mm?
Dimensi dalam pipa.
Menurut penjelasan penulis pertanyaan, kita berbicara tentang dimensi pipa untuk pasokan air dan gas.
Untuk memulai, mari kita jawab bagian pertama dari pertanyaan - “setengah inci berapa milimeter?” Untuk melakukan ini, kami menerjemahkan nilai inci ke nilai metrik. Satu inci adalah 25 titik 4 milimeter. Dengan demikian, "setengah inci" akan menjadi 12 poin 7 persepuluh milimeter.
Sekarang mari kita lihat berapa inci dalam menentukan diameter pipa, yang disebut tanda "kekaisaran". Jika inci konvensional memiliki panjang 2,54 cm, maka rekan pipa-nya sudah sama dengan 3,3249 cm, karena tidak hanya mencakup diameter internal pipa, tetapi juga ketebalan kedua dinding yang berlawanan.
Pipa dalam "setengah inci" memiliki diameter luar 21,25 mm., Internal 15 mm. Pipa 1/2 kadang-kadang disebut "kelimabelas", dan karenanya benang dan alat kelengkapannya juga yang kelima belas.
Pipa 1 inci - yang berdiameter
Tidak mungkin memasang sistem komunikasi dalam bentuk apa pun sedemikian rupa untuk benar-benar menghindari koneksi. Setidaknya karena pipa akhirnya dibawa ke beberapa objek konsumsi - pipa, radiator, mesin cuci, dan menghubungkan ke pipa cabang outlet perangkat. Dan kondisi utama untuk perakitan kualitas hermetik adalah korespondensi diameter pipa dan ukuran elemen penghubung.
Parameter dimensi pipa
Terlepas dari bahan pembuatan - polimer, logam, keramik dan sebagainya, produk dicirikan oleh sejumlah indikator, yang berfokus pada mana, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan.
Diameter luar - yaitu, dimensi luar pipa (hanya bagian melingkar).
Internal - ukuran bagian kerja.
Ketebalan dinding - sangat menentukan kekuatan produk.
Jumlah diameter dalam dan ketebalan dinding ganda adalah eksternal. Keadaan sebenarnya sesuai dengan pernyataan ini. Tetapi ketika datang ke AIV, perlu untuk mempertimbangkan momen ini. Paling sering, saluran dihubungkan dengan metode berulir. Benang diterapkan ke bagian luar, sebagai hasilnya, diameter benang tidak sama dengan ukuran luar. Dan karena penting untuk mengetahui indikator utas untuk pemasangan, parameter ini lebih penting dan sering diindikasikan sebagai pengganti ukuran sebenarnya dari produk.
Misalnya, saluran air 1 inci sama sekali tidak sama dengan diameter luar 2,54 cm, karena 1 inci merupakan indikasi ukuran benang.
Kebingungan ini diperparah oleh penggunaan dua sistem pengukuran di satu sisi, dan keragaman produk yang ada di sisi lain.
Bagian nominal
Tugas sistem pasokan air adalah pasokan seragam semua konsumen dengan jumlah air yang tepat. Parameter utama dari perhitungan adalah kapasitas pipa, yaitu jumlah air yang dapat melewati per satuan waktu.
Parameter ini disebut pass bersyarat - Dn. Ini tidak memiliki unit pengukuran seperti itu - itu adalah nilai kondisional, non-aktual, yang ditunjukkan dalam bilangan bulat dan menunjukkan perkiraan pembersihan kondisional pipa. Langkah antara nilai-nilai dihitung secara teoritis, dengan kondisi bahwa masing-masing berikutnya meningkatkan kapasitas pipa meningkat sebesar 40-60%.
Kenyamanan sistem ini terbukti hanya dalam penggunaan praktis. Ini cukup untuk memilih saluran air dan perlengkapan dengan bagian kondisional yang sama dari meja untuk memastikan sistem pasokan air kerja.
Dengan demikian, pipa baja dalam 1 inci memiliki bagian kondisional 1 inci, sedangkan diameter dalam sebenarnya adalah 25,5 mm, luar dengan benang - 33, 25.
Sistem pengukuran
Kehadiran dua metode pengukuran memiliki akar sejarah.
Imperial - dalam inci, saat ini hanya digunakan untuk pipa pipa baja air dan gas dan alat kelengkapan keran terkait.
Metrik - dalam mm, cm, dan M. Digunakan untuk produk pipa lainnya.
Ketika menghubungkan saluran air dari bahan yang berbeda, kesulitan muncul dengan perhitungan kembali dari satu sistem ke sistem lainnya.
Inci dan tabung metrik
Tersedia dalam saluran baja inci dan standar, yang semakin membingungkan masalah ini. Secara visual, mereka dapat dibedakan berdasarkan jenis utas benang - pada pipa 1 inci utas dibulatkan. Foto menunjukkan sampel.
Pitch ulir diukur secara berbeda. Dalam produk metrik sepanjang batas eksternal dari benang, dalam inci - di bagian dalam. Jaraknya berbeda untuk ukuran bagian yang berbeda.
½ dan ¾ - langkahnya adalah 1,814 mm.
Dari 1 inci hingga 6 - 2, 309.
Tabung 1 inci, yang digunakan dalam sistem kekaisaran tidak sama dengan 2, 54 cm, seperti yang seharusnya, tetapi sama dengan 3,3249, karena mencakup ukuran internal dan ketebalan dinding. Satu-satunya pengecualian adalah saluran air ½ inci.
Menerjemahkan dimensi inci ke metrik
Literatur referensi berisi tabel yang relevan. GOST yang sama, yang mengatur parameter VGP, menunjukkan pass nominal satu inci dan satu milimeter. Sayangnya, untuk merakit sistem menjadi satu kesatuan, nilai sebenarnya dari diameter internal juga diperlukan. Sedangkan tabel lebih sering ditunjukkan di luar.
Tabel yang paling nyaman berisi pass bersyarat dalam inci, ukuran pipa luar dan diameter setara dalam mm. Ini menunjukkan bandwidth, yang sesuai dengan inci.
Misalnya, saluran baja 1 inci dapat dihubungkan ke pipa polietilen, saluran kondisional yang sama dengan 25 mm.
Diameter benang, cara menghitungnya (secara singkat)
Sangat sering ada kebingungan dengan diameter benang. Plumbing membutuhkan satu hal, pelanggan adalah yang kedua, yang melakukan sendiri, mencoba menebak sendiri apa yang dibutuhkan. Sering terlihat jelas pada pandangan pertama, hal-hal menyebabkan kesalahan dan kerugian waktu, uang, dll.
Semua orang tahu bahwa 1 "(satu inci) adalah 25,4 mm. Orang waras mengambil objek (kopling, kopling, puting, tong, ekstensi, sudut, tee) yang ditulis atau diekstrusi pada logam 1", mengambil penggaris dan mulai mengukur. Di suatu tempat, ukuran kurang dari 25,4 mm ini harus dienkripsi di sini. Tapi itu tidak ada. Nah, jika ini adalah sesuatu dengan benang eksternal, Anda masih dapat menemukan sesuatu yang kurang sesuai - diameter bagian dalam. dan itu tidak selalu terjadi. Tetapi jika itu, misalnya, kopling dengan ulir internal, itu umumnya "pipa". Ada diameter terkecil - 30mm. Dan itu disebut semua inci yang sama.
Ada konvensi tertentu dalam hal ini. Dalam inci adalah lulus bersyarat, yaitu, diameter bagian dalam pipa standar. Jika pipa standar 1 ", maka di dalamnya adalah 25,4 mm, dan jika memiliki benang di luar, maka dianggap 1", meskipun jelas diameter benang eksternal akan jauh lebih besar. Dan di thread ini sudah ditentukan diameter internal dari benang, di mana ulir luar ini disekrup. Jika itu disekrupkan ke internal, maka itu adalah 1 ", hanya internal. Dan dalam milimeter, biasanya dalam hal ini mereka tidak memperhatikan)). Mereka mengatakan benang 25mm, itu berarti 1" dan semua yang dimaksudkan. Mereka mengatakan 15mm - setengah inci berarti. 20mm berarti tiga perempat inci, dll. 40 inci satu detik, 32 inci, dan seperempatnya. Lebih lanjut dengan analogi.
Dan bayangkan situasinya ketika sepotong pipa memiliki ketebalan dinding 10 mm. Di dalamnya ada bagian 10mm, dan ulir disekrup di luar ke lengan, yang mengatakan 1 ". Kemudian ternyata bahwa pipa lebih kecil dari setengah inci (3/8" atau 1/4 "), dan benang inci? Ya, itu adalah Biasanya untuk melihat tampilan biasa ketika spesifikasi mengatakan "Crane 1" Du 25 ". Seringkali mungkin untuk menentukan diameter benang dengan "Du", karena sederhana, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa ada dua posisi yang berbeda, pada satu tertulis 1 "Du 25, dan di sisi lain 1 Du 20. Miracles? Tidak, semuanya sama. ukuran nominal adalah diameter internal dalam milimeter, dan inci menunjukkan ulir, yang disekrupkan ke lengan standar yang memiliki diameter ulir standar dan ditunjukkan oleh satu inci.
Itu akan menjadi film yang menarik tentang ini?
kantor pos
Seperempat inci. Berapa inci pipa
Sistem satuan inci, terlepas dari sifatnya yang kuno, masih digunakan hingga sekarang.
Gema dari teknologi yang tersebar luas dari beberapa negara barat yang maju dari sistem inci dapat ditelusuri dalam industri domestik, khususnya, dalam industri otomotif, yang memulai kehidupan dengan lisensi asing dan peralatan asing. Jadi, diameter silinder AZLK kelahiran pertama dari KIM-10 adalah 2 1/2 "(atau 63,5 mm).
Warisan dari sistem unit inci kami mendapat penunjukan pipa air dan gas dan, tentu saja, benang yang dipotong ke dalamnya.
Konsep "pipa inci" tidak ilmiah, tetapi, bagaimanapun, memiliki arti yang sangat pasti, dan ukuran "inci pipa" tidak sama dengan inci biasa, meskipun dikaitkan dengannya.
Satu "pipa inci" adalah diameter luar pipa, diameter internal yang kira-kira satu inci biasa.
Sekarang mari kita berurusan dengan "diameter kondisional."
Faktanya adalah bahwa pipa dibuat (digulung) dari diameter luar tertentu, tetapi dengan ketebalan dinding yang berbeda (tergantung pada tujuan). Oleh karena itu, untuk penunjukan pipa, konsep "diameter nominal", yaitu, "khusus" diameter internal pipa, yang sesuai dengan diameter eksternal tertentu, digunakan.
Dengan demikian, pipa dengan "diameter nominal" sebesar 40 mm sesuai dengan pipa dengan diameter luar 45 mm. Dan diameter bagian dalam pipa dengan "diameter nominal" 40 mm, dengan diameter luar 45 mm, bisa 35; 37; 39; 41 dan 43 mm. Jadi, pipa dengan "diameter nominal" 40 mm memiliki diameter internal 35 mm dan 43 mm, tidak termasuk nilai tengah.
Contoh lain. Untuk pipa air satu inci, "diameter nominal" adalah 25 mm, diameter luar adalah 33,6 mm. Tetapi diameter internal pipa seperti itu akan menjadi 27,1 mm (ketebalan dinding normal) atau 25,6 mm (ketebalan dinding yang diperkuat). Dengan demikian "pipa inci" adalah 33,6 mm, diameter luar memotong benang pada pipa seperti itu sedikit lebih kecil dan sama dengan 33,25 mm.
Pitch dari benang pipa inci diukur dengan jumlah benang per inci. Jadi, pada pipa dari 1 "sampai 6" benang dibentuk dengan pitch yang sama - 11 utas per inci. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk memotong benang pipa dengan alat yang sama - sekrup mati, di mana bagian-bagian geser disediakan.
Dalam praktek teknik, elemen struktural lainnya berdasarkan sistem satuan inci telah dilestarikan. Contohnya adalah benang inci dengan sudut profil 55 ° untuk pengencang atau benang kerucut inci dengan sudut profil 65 ° untuk saluran bahan bakar, minyak, air dan saluran udara mesin dan mesin (benang terakhir memberikan peningkatan sambungan yang ketat).
Diameter adalah salah satu karakteristik dimensi pipa, atas dasar desain dan perhitungan parameter pipa untuk pengangkutan berbagai zat dilakukan. Dimensi produk standar diatur oleh ketentuan GOST atau TU yang relevan.
Menandai fitur
Biasanya ukuran pipa baja yang digunakan untuk suplai air dan konstruksi pipa gas ditunjukkan dalam inci. Namun, jika rusak, mereka sering diganti:
plastik;
logam-plastik;
tembaga.
Parameter pipa seperti itu menunjukkan sistem pengukuran metrik, jadi ada kebutuhan untuk konversi yang akurat dari milimeter ke inci. Kesalahan rekalkulasi dapat menyebabkan kerusakan saluran pipa. Deviasi ke bawah berkontribusi pada penurunan throughput dan penurunan tekanan, dan lebih besar ─ mereka meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi fasilitas.
Teknik rekalkulasi
Jika ukurannya 2 inci, berapa diameter pipa? Pada pandangan pertama, perhitungannya sederhana. Mengetahui bahwa 1 inci = 25,4 mm, kita mendapatkan diameter pipa 50,8 mm. Tetapi hasilnya tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ukuran dalam inci menentukan parameter benang, yang dipotong pada drifts, kopling, katup dan elemen lain dari penguat. Dan untuk menerjemahkan dimensi pipa, perlu memperhitungkan diameter internal yang mempengaruhi throughput. Selain itu, rasio ukuran dalam inci dan milimeter dan diameter luar tergantung pada faktor-faktor berikut:
material (pipa baja atau plastik);
metode pabrikasi (jahitan atau produk tanpa cela);
bermacam-macam.
Untuk mengubah ukuran pipa yang ditentukan dalam inci menjadi milimeter, gunakan tabel khusus. Mereka menunjukkan kesesuaian sistem pengukuran metrik dan inci. Tabel menyediakan ketepatan alokasi dan memungkinkan Anda memilih pipa dengan parameter yang diinginkan.
Bagian TEXFINO di situs "Mengubah sanitary inci ke milimeter"
Tampaknya Anda dapat mengukur diameter pipa dan mengubahnya menjadi inci standar (25,4 mm). Tetapi hasilnya akan salah. Misalnya, pipa dengan diameter luar 26,8 mm, bila dikonversi ke inci standar, akan memberikan 1,06 inci. Seseorang yang tidak terbiasa dengan kehalusan seni sanitasi akan memutuskan bahwa ini adalah tabung inci dengan sedikit penyimpangan. Namun sebenarnya itu adalah pipa 3/4 inci.
Mengubah sanitary inci ke milimeter
Ukuran pipa air dan gas dapat ditentukan dalam inci dan fraksi inci. Jadi secara historis. Dan untuk orang yang bodoh, perhitungan ulang dimensi-dimensi ini ke dalam metrik adalah kesulitan yang cukup besar. Mari coba cari tahu...
Tugas mengubah ukuran inci pipa menjadi metrik (milimeter) sering muncul ketika mengganti pipa baja dengan plastik, logam-plastik atau tembaga. Ukuran pipa-pipa ini ditunjukkan dalam milimeter. Kesalahan dalam pilihan tidak diizinkan. Jika Anda memasang pipa berdiameter lebih kecil, maka tekanan air akan jatuh. Jika lebih - uang ekstra akan terbuang.
Tampaknya Anda dapat mengukur diameter pipa dan mengubahnya menjadi inci standar (25,4 mm). Tetapi hasilnya akan salah. Misalnya, pipa dengan diameter luar 26,8 mm, bila dikonversi ke inci standar, akan memberikan 1,06 inci. Seseorang yang tidak terbiasa dengan kehalusan seni sanitasi akan memutuskan bahwa ini adalah tabung inci dengan sedikit penyimpangan. Namun sebenarnya itu adalah pipa 3/4 inci.
Triknya di sini adalah bahwa diameter internal penting untuk pipa, yang menentukan kapasitas pipa. Dan ukuran inci menentukan parameter dari benang yang dipotong pada pipa, pipa, kopling, siku, tee, katup dan peralatan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengubah ukuran inci pipa menjadi metrik, Anda perlu menggunakan tabel.
Diameter ekuivalen menentukan diameter nominal pipa, memberikan throughput yang sama dengan inci yang sesuai.
Diameter pipa dalam inci dan milimeter
Deskripsi diameter pipa berisi data pada semua parameter - internal, eksternal, kondisional, nominal. Pengetahuan tentang karakteristik diperlukan saat memasang jaringan dan memilih kelengkapan. Jika tidak, komunikasi yang dirakit dengan tidak benar mengancam hilangnya keketatan, masa hidup pendek karena kerusakan. Selanjutnya, perhatikan diameter pipa dalam inci dan milimeter.
Dimensi keseluruhan pipa
Mereka tercermin dalam GOSTs dan spesifikasi yang relevan dan berisi definisi berikut:
Diameter luar adalah karakteristik utama dari pipa.
Diameter dalam.
Nominal
Bagian kondisional.
Lebih lanjut tentang perbedaan:
Diameter luar diklasifikasikan menjadi nilai kecil, sedang, dan besar - mengapa penggunaan pipa dalam kondisi yang tepat. Diameter kecil digunakan - di apartemen dan pipa air pribadi, komunikasi menengah - dalam perkotaan, pipa industri besar - dalam. Diameter luar adalah karakteristik paling penting dari pipa, karena itu menentukan benang yang diperlukan dari fitting. Penunjukan - Dn.
Diameter internal atau benar. Tergantung pada ketebalan dinding dan dapat sangat berbeda dari luar, bahkan dengan dimensi yang sama dari yang terakhir. Ini ditetapkan sebagai DV. Dihitung secara matematis (Dн - 2S), di mana S adalah ketebalan dinding pipa. Contohnya adalah diameter luar pipa 60 mm. Setelah mengurangkan dinding 4 mm, diameter internalnya 52 mm. Dengan meningkatnya ketebalan dinding, menurunkan parameter internal.
Bagian atau diameter nominal dari clearance tabung ditandai sebagai Du. Ini adalah diameter internal rata-rata, dibulatkan ke parameter standar. Misalnya - diameter luar pipa adalah 159 mm. Diameter internal yang sebenarnya setelah dikurangi ketebalan dinding 5 mm adalah 149. Kemudian pass kondisional setelah pembulatan adalah 150 mm. Parameter ini dipertimbangkan untuk memilih fitting dan fitting yang sesuai.
Diameter nominal. Konsep ini diperkenalkan untuk menstandarisasi penandaan pipa dari bahan yang berbeda. Nilai sama dengan pass bersyarat dan ditandai dalam inci. Hal ini memungkinkan Anda untuk memilih pipa dari berbagai bahan baku untuk digabungkan dalam jaringan - baja dan plastik ditandai dengan inci, tembaga dan aluminium dalam milimeter.
Dengan demikian, pemilihan komponen yang tepat untuk komunikasi rumah sesuai dengan konsep yang dijelaskan tidak sulit. Tabel transfer ukuran dari inci ke milimeter dan kembali akan membantu dalam perbaikan diri dan penggantian bagian jaringan yang rusak.
facebook twitter pinterest linked in
Baca Lebih Lanjut Tentang Pipa
Jenis sealant sanitasi untuk pipa pasokan air - kelebihan dan kekurangan bahan
Perlengkapan untuk pipa tembaga
Bagaimana menghubungkan pipa polypropylene
Alat pemotong benang untuk pipa air
Tepat
Bagaimana cara membongkar cerobong asap - metode dan aturan keselamatan
Bagaimana dan bagaimana cara memotong benang pada pipa?
Cara memotong benang pada pipa: ikhtisar cara-cara utama
Tangga profil logam dengan tangan mereka sendiri: instruksi perhitungan dan perakitan
Menyeimbangkan katup. Bagaimana tampilannya dan mengapa itu diperlukan.
Aturan untuk pemasangan pipa HDPE, tergantung pada ruang lingkup penggunaan
Bagaimana pipa eksternal diletakkan - rekomendasi
Kategori
Koneksi
Material
Pemanasan
Perbaikan
Perlindungan
Pipa Gas
Bagaimana dan apa isolasi pipa air di tanah?
Perlindungan
Mole - alat yang terbukti untuk membersihkan pipa
Koneksi
Cara menentukan ukuran pipa
Material
GOST 30245-2003 - Profil pipa persegi panjang dan persegi
Koneksi
Koneksi selang kaku
Material
Penumpukan kotoran yang mengalir sendiri tanpa kotoran
Perbaikan
Bagaimana cara membuat tangga dari pipa profil Anda?
Material
Manfaat Pipa Bergelombang Stainless Steel
Perbaikan
Cara merakit dan memasang cerobong sandwich sendiri: petunjuk pemasangan
Perbaikan
Kecelakaan dalam penyediaan air dan sistem pemanas adalah masalah kebiasaan, tetapi selalu tidak terduga dan tidak menyenangkan.

label: ms


content:
Baik waktu hari untuk semua orang yang membaca posting ini! Di dalamnya, saya akan memberitahu Anda tentang menyeimbangkan katup untuk sistem pemanas. Mari kita mulai dengan fakta bahwa kita memahami mengapa kita membutuhkan katup penyeimbang dalam sistem pemanas.
Mengapa saya perlu katup penyeimbang?
Dalam sistem pemanas besar modern, pemanasan yang tidak merata dari berbagai ruangan sering diamati. Ini karena konsumsi pendingin yang berbeda melalui cabang-cabang sistem pemanas. Pembawa panas (seperti arus listrik) mencoba untuk mengalir di sepanjang jalur resistansi paling rendah, sehingga pada jarak yang sangat jauh dari sumber panas (heat node atau boiler), aliran harus kurang dari dekat. Untuk menyamakan aliran pendingin melalui berbagai cabang dan menerapkan katup penyeimbang.
Seperti dapat dilihat dari gambar atas, laju aliran dalam sirkuit pemanas dengan panjang yang berbeda akan berbeda dan suhu di kamar juga akan berbeda secara dramatis. Sekarang mari kita bicara tentang jenis katup penyeimbang.
Jenis katup penyeimbang.
Katup penyeimbang terdiri dari dua jenis utama:
Manual - disesuaikan secara manual. Paling umum dalam sistem pemanas karena harganya relatif murah. Perangkat untuk katup penyeimbang manual ditunjukkan di bawah ini:
Danfoss telah membuat video yang sangat menarik tentang pengoperasian katup penyeimbang manual. Saya menyarankan Anda untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan pola operasi yang tak terduga dari jenis katup ini:
Katup penyeimbang otomatis adalah perangkat yang, tanpa campur tangan manusia, menyeimbangkan sistem pemanas, mempertahankannya atau konstanta Δp (perbedaan tekanan antara umpan dan kembali dalam sistem dua-pipa), atau aliran konstan pembawa panas (dalam sistem pipa tunggal). Ada model yang dapat bekerja bersama-sama satu sama lain, sementara mengubah laju aliran dan perbedaan tekanan antara saluran pipa. Untuk bekerja bersama, katup otomatis dihubungkan bersama melalui tabung impuls khusus. Struktur internal perangkat tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Hal ini dapat dilihat dari gambar bahwa pengaturan internal dari katup penyeimbang otomatis menyerupai peredam reduksi tekanan piston, tetapi fungsi perangkat ini benar-benar berbeda. Saya membawa perhatian Anda dua video tentang topik ini:
Untuk menyederhanakan penyesuaian sistem pemanas, alat pengukur khusus dihubungkan ke katup penyeimbang, yang menyederhanakan dan mempercepat penyeimbangan sistem. Lihat di bawah untuk gambar:
Pemasangan katup penyeimbang.
Pemasangan katup penyeimbang dilakukan dengan cara yang sama seperti pemasangan katup bola. Posisi katup di ruang tidak mempengaruhi operasinya, tetapi perlu memperhatikan panah yang menunjukkan arah aliran yang disarankan. Jika tercampur, katup akan menciptakan resistensi yang lebih besar ke jalur aliran pendingin. Adalah mungkin untuk memasang katup baik pada jalur pipa suplai dan pada pipa kembali.
Suhu dan tekanan operasi dapat bervariasi tergantung pada model tertentu, sehingga pemilihan peralatan yang Anda butuhkan paling baik dilakukan dengan katalog produsen. Anda dapat menemukannya di situs web resmi produsen.
Ringkasan
Pemasangan katup penyeimbang diperlukan dalam sistem pemanas besar. Mereka memungkinkan untuk mendistribusikan pembawa panas secara optimal di semua kontur. Untuk pengoperasian peralatan seperti itu, instalasi yang tepat dan konfigurasi selanjutnya adalah penting. Anda perlu mempertimbangkan memasang katup pada tahap desain sistem. Itu saja, tunggu pertanyaan Anda di komentar!
Tinggalkan komentar Batalkan balasan
4 pemikiran tentang “Balancing valve. Bagaimana tampilannya dan mengapa itu diperlukan. "
Selamat siang, tolong beri tahu saya apakah masuk akal untuk mengganti regulator tekanan dengan katup penyeimbang dalam sistem bangunan yang dibangun pada tahun 1989?
Selamat siang, Asya! Jika maksud Anda adalah peredam tekanan di unit termal bangunan, maka itu tidak dapat diganti dengan katup penyeimbang. Ini adalah perangkat yang secara fundamental berbeda
Halo, bagaimana Anda bisa tahu Cina Danfoss dari aslinya?
Selamat siang, saya tidak melihat Danfoss palsu. Pabrikan itu sendiri dapat menemukan produksi di RRC dan membuat di sana produk yang sama seperti di Denmark. Jika ada keraguan tentang asal barang, maka Anda dapat meminta sertifikat untuk deklarasi pabean. Mereka akan berisi informasi tentang negara asal
Apa yang dilakukan katup penyeimbang?
Saat merancang sistem pemanas, penting untuk mempertimbangkan banyak fitur. Anda tidak hanya perlu memilih pipa yang sesuai, tetapi juga peralatan pemeliharaan yang dapat melindungi sistem dari beban berlebih dan menstabilkan operasinya dalam berbagai macam kondisi.
Katup penyeimbang manual
Katup penyeimbang adalah produk yang berhubungan dengan tugas-tugas semacam itu. Katup keseimbangan diperlukan saat mengatur saluran pipa pemanasan dan lebih jarang, suplai air panas. Tentang dia sekarang dan akan dibahas.
Tujuan dan fungsi
Banyak orang tertarik langsung pada apa yang sebenarnya membutuhkan katup atau katup ini. Apa fungsi yang dilakukannya?
Adalah mungkin untuk menjawab pertanyaan ini hanya setelah mempertimbangkan kondisi dalam sistem pemanas.
Sistem pemanas standar secara konstan menggerakkan pembawa melalui pipa-pipanya dari satu node ke node lainnya. Pemanasan utama dilakukan dengan memasok pembawa ke radiator atau sistem serupa lainnya. Radiator, jika ada cukup banyak cairan di dalam dan suhu normal, transfer panas ke ruangan dengan efisiensi tinggi.
Namun, inilah bagaimana sistem perpipaan beroperasi dalam kondisi yang mendekati ideal. Sayangnya, kondisi ideal sering tidak tercapai atau dapat dicapai sebagian.
Dalam pipa saluran dengan air yang dipanaskan terus-menerus, tingkat tekanan dan suhu pembawa dapat berubah. Hal ini menyebabkan distribusi aliran yang tidak merata melalui pipa. Yang, tentu saja, saya ingin hindari.
Beberapa pipa akhirnya mendapatkan lebih banyak panas, yang lain lebih sedikit. Untuk sistem pemanas, skenario ini adalah yang terburuk. Itulah gunanya katup atau keran penyeimbang.
Menyeimbangkan katup untuk sistem pemanas
Tugasnya adalah kontrol otomatis terhadap tingkat tekanan dan pemanasan pembawa, serta pengaturan pasokannya jika terjadi perubahan parameter yang dijelaskan di atas.
Derek mudah disesuaikan, bekerja dengan pegas sederhana dan beberapa elemen tambahan. Dalam hal ini, katup penyeimbang melakukan pekerjaan yang benar-benar titanic, memotong cabang individu dari sistem ke bagian logis dan mengendalikan keadaan di dalamnya.
Pada pipa besar, satu ketukan tidak akan menyelesaikan masalah, Anda harus memasang lebih banyak lagi. Tapi percayalah padaku - itu sepadan.
Pasar menyajikan banyak produk seperti itu dari produsen yang berbeda. Merek yang paling populer adalah Stremax, Cimberio, Stad dan lainnya. Mereka telah memegang posisi mereka di pasar selama bertahun-tahun.
Prinsip umum operasi dan konstruksi
Katup penyeimbang standar sangat mirip dengan keran pipa, hanya ada beberapa perbedaan.
Ini juga pas, tetapi pemasangannya tidak dimaksudkan untuk mematikan sistem sepenuhnya (meskipun beberapa model Streemax, Cimberio, Stad juga dapat menangani hal-hal seperti itu dalam beban untuk keseimbangan standar), tetapi untuk mengaturnya.
Dasar dari katup penyeimbang adalah pegas khusus yang disesuaikan dengan memutar dua tombol. Gagang mempengaruhi kekakuannya. Semakin keras pegas, semakin banyak tekanan yang bisa ditahannya.
Interaksi pegas dengan tingkat tekanan nominal memungkinkan untuk dengan mudah mengontrol kekuatan aliran dalam pipa, dengan mempertimbangkan karakteristik tambahannya.
Semua mekanisme disegel dengan gasket karet. Dekat musim semi dilengkapi kartrid menyederhanakan pengoperasian katup. Penutupan aliran dilakukan dengan menggerakkan spool ke puting pas. Kumparan, paling sering, juga dikendalikan oleh aksi pegas.
Dalam model canggih seperti Stremax, Cimberio dan Stad, Anda dapat menentukan kondisi batas untuk katup, di mana ia benar-benar menutup atau membuka umpan.
Desain salah satu model dari katup penyeimbang (video)
Penggunaan flow meter
Kadang-kadang katup dilengkapi dengan pengukur aliran. Menggunakan flow meter memberi kita beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk:
ikuti arus;
penyetelan halus;
otomatisasi proses pengaturan.
Pada saat yang sama, katup dengan flow meter cukup mahal, dan dapat dikenakan biaya paling tidak beberapa kali lebih mahal dari biasanya.
Sebagai aturan, jika perangkat dilengkapi dengan flow meter, maka itu milik kelas fitting yang lebih tinggi, oleh karena itu, juga akan otomatis.
Ada katup canggih yang bekerja sepenuhnya karena komponen elektronik, yang mampu melakukan situasi penilaian diri, dilengkapi dengan sensor dan dikendalikan dari satu pusat tunggal. Dalam teknik sipil, solusi semacam itu hampir tidak digunakan karena biaya tinggi.
Jenis dan perbedaan
Ballorex menyeimbangkan katup dan keran dapat dianggap cukup stabil, dalam hal keberadaan banyak varietas, peralatan.
Untuk tingkat yang lebih besar, mereka mengulangi konstruksi satu sama lain. Pembagian utama terjadi karena beberapa rincian.
Pertama-tama, mereka dibagi menurut jenis drive atau kontrol untuk:
Yang pertama membutuhkan penyesuaian dan kontrol manual, yang terakhir adalah automata lengkap, sebagian besar mampu mengorganisir ke dalam satu sistem. Perbedaan harga di antara mereka sangat signifikan.
Pas dengan penyesuaian dan pengukur aliran
Sama pentingnya adalah ketersediaan detail tambahan. Cranes sering melengkapi:
Ada cukup variasi dengan kelebihan. Anda hanya perlu memahami bahwa tidak perlu membeli versi yang paling mahal dan canggih. Mungkin Anda tidak membutuhkan alat ukur atau pengukur aliran yang sama sekali. Dan itu membutuhkan uang dengan layak.
Cara koneksi
Apa lagi yang patut diperhatikan adalah cara menghubungkan katup penyeimbang.
Sambungan harus dapat diandalkan, tetapi pada saat yang sama bergerak. Artinya, Anda harus dapat menghapus perangkat kapan saja, menggantikannya, atau memperbaikinya. Pilihan terbaik dalam hal ini adalah metode flange.
Metode koneksi flange banyak digunakan dalam industri. Katup flens dilengkapi dengan flensa dan terhubung ke produk counter yang sama di ujung pipa.
Katup penyeimbang industri dengan flensa
Keran flanged mudah diperbaiki dengan mengencangkan hanya beberapa baut, itu juga cepat dihapus, tetapi memiliki satu fitur penting. Hal ini dimengerti bahwa katup flensa, di hadapan perakitan yang bisa dilipat, memiliki tingkat kekencangan yang luar biasa.
Keran flanged tidak perlu dikencangkan atau diperiksa dari waktu ke waktu, kemungkinan melonggarkan flensa sangat kecil, asalkan Anda telah melakukan instalasi dengan benar.
Pabrikan top
Pilihan produsen, tentu saja, juga mempengaruhi kualitas produk. Di pasar modern, para pemimpin sudah lama dikenal. Ini termasuk perusahaan yang memproduksi derek Stremax, Cimberio, Stad dan lainnya.
Perusahaan Austria Herz terlibat dalam produksi crane Stremax, yang dirancang untuk berbagai macam aplikasi. Keuntungan mereka adalah keandalan dan kepraktisan dengan harga yang nyaman. Derek Štremax tidak membiarkan pemiliknya jatuh, yang memainkan peran besar dalam sistem pemanas.
Mesin cimberio cranes dari pabrikan Italia tidak kalah populer. Katup Cimberio diwakili di pasar oleh sejumlah besar model, yang memungkinkan pembeli untuk membuat pilihannya lebih percaya diri berdasarkan basis katalog yang luas.
Stad balancing crane
Katup dan katup Stad adalah produk bermutu tinggi. The Stad crane adalah standar pemikiran teknis dan teknik. Perusahaan memproduksi mereka dalam jumlah kecil, tetapi setiap opsi sangat serbaguna dan mudah digunakan.
Seperti yang Anda lihat, pabrikan dan merek yang berbeda memiliki pesonanya. Semuanya menyediakan produk dengan kualitas terbaik, alasan untuk ini adalah bertahun-tahun mereka berada di pasar sebagai pemimpin. Karena itu, pilihan terakhir akan jatuh di pundak Anda.
Menyeimbangkan katup
Katup kontrol adalah salah satu jenis katup kontrol yang konstruktif. Ini adalah jenis katup kontrol yang paling umum digunakan untuk kontrol aliran dan tekanan kontinyu (analog) dan diskrit. Pemenuhan tugas ini dilakukan oleh katup kontrol dengan mengubah laju aliran media melalui bagian alirannya [1]. Bahan yang digunakan untuk membuat katup kontrol tergantung langsung pada jenis media dengan mana katup akan bersentuhan.
Tergantung pada tujuan dan kondisi operasi, berbagai jenis kontrol katup kontrol digunakan, paling sering drive dan kontrol khusus menggunakan mikrokontroler industri digunakan atas perintah dari sensor yang merekam parameter media dalam pipa. Aktuator elektrik, pneumatik, hidrolik dan elektromagnetik untuk katup kontrol digunakan. Dalam industri modern, sangat jarang, tetapi masih terjadi, cara utama untuk mengendalikan regulator di masa lalu adalah kontrol manual [2].
Shut-off dan katup kontrol juga digunakan, dengan bantuan perangkat ini, baik kontrol sesuai dengan karakteristik yang diberikan dan segel katup sesuai dengan standar sesak untuk katup, yang disediakan oleh desain khusus dari plunger yang memiliki bagian profil untuk regulasi, serta permukaan penyegelan untuk kontak intim dengan kursi dalam posisi "tertutup".
Semua metode yang dikenal digunakan untuk menghubungkan katup kontrol ke saluran pipa (flange, coupling, choke, stud, welding), tetapi pengelasan ke pipa hanya digunakan untuk katup yang terbuat dari baja.
Sebagian besar katup kontrol sangat mirip dalam konstruksi dengan katup pemutus, tetapi ada juga jenis khusus mereka sendiri.
Dalam arah aliran medium kerja, katup kontrol dibagi menjadi:
pos-pos pemeriksaan - katup-katup seperti itu dipasang pada bagian-bagian lurus dari pipa, di dalamnya arah aliran dari medium kerja tidak berubah;
sudut - mengubah arah aliran sebesar 90 °;
tiga arah (pencampuran) - memiliki tiga nosel untuk koneksi ke pipa (dua saluran masuk dan satu saluran keluar) untuk mencampur dua aliran media dengan parameter yang berbeda menjadi satu. Dalam pipa seperti alat disebut mixer.
Perbedaan utama dari katup kontrol adalah desain badan pengatur [1] [3].
Isi
Perangkat dan prinsip operasi
Angka penjelas di sebelah kanan menunjukkan katup kontrol satu arah sederhana di bagian. Di mana:
B - badan katup;
F - flange untuk menghubungkan fitting ke pipeline.
P - sealing unit, memastikan keketatan penguatan dalam kaitannya dengan lingkungan eksternal;
S adalah batang katup, mentransmisikan upaya translasi dari aktuator mekanik atau manual ke katup yang terdiri dari plunger dan kursi;
T - plunger, dengan profilnya menentukan karakteristik kontrol katup;
V - valve seat, elemen yang menyediakan pendaratan plunger dalam posisi tertutup ekstrim.
Gaya dari aktuator ditransmisikan oleh batang ke katup yang terdiri dari plunger dan kursi. The plunger tumpang tindih bagian dari area aliran, yang mengarah ke penurunan aliran melalui katup. Menurut hukum Bernoulli, laju aliran medium meningkat, dan tekanan statis dalam pipa turun. Ketika tertutup sepenuhnya, plunger duduk di pelana, aliran diblokir, dan jika katup benar-benar kencang, tekanan setelah katup akan menjadi nol [1].
Desain Peraturan
Tunggal dan dua kursi
Di katup kursi, plunger berfungsi sebagai elemen bergerak, yang dapat berupa jarum, batang atau cakram. The plunger bergerak tegak lurus dengan sumbu aliran menengah melalui sadel (atau pelana), mengubah area aliran. Yang paling sering ditemui adalah katup dua-duduk, karena penutupan mereka seimbang, yang memungkinkan mereka untuk digunakan untuk mengontrol tekanan terus menerus hingga 6,3 MPa dalam pipa dengan diameter hingga 300 mm, sementara menggunakan aktuator daya yang lebih rendah daripada yang satu-kursi. Katup satu-duduk paling sering digunakan untuk diameter bore kecil karena pendorong tidak seimbang. Keuntungan lain dari katup dua-duduk adalah bahwa desain seperti itu membuatnya lebih mudah untuk memastikan kekencangan yang diperlukan untuk katup dan katup kontrol menggunakan plunger yang memiliki profil kontrol khusus untuk kontak dengan satu kursi, dan untuk tempat duduk di kursi lain - permukaan penyegelan untuk kontak yang lebih ketat [1 ] [3].
Seluler
Rana dari katup selular dibuat dalam bentuk silinder berongga yang bergerak di dalam kandang, yang merupakan alat pemandu dan, pada saat yang sama, tempat duduk di perumahan. Kandang memiliki lubang radial (perforasi), yang memungkinkan untuk mengatur aliran medium. Sebelumnya, katup ini disebut piston berlubang. Katup sel karena desainnya memungkinkan untuk mengurangi kebisingan, getaran, dan kavitasi selama pengoperasian katup [1] [3].
Membran
Katup-katup jenis ini menggunakan pneumatik hidraulik atau aktuator hidrolik diafragma built-in atau remote. Dalam kasus kandar terpasang, laju alir media kerja diubah secara langsung dengan memblokir bagian di pelana dengan membran fleksibel yang terbuat dari karet, fluoroplastik atau polietilen, yang dipengaruhi oleh tekanan media kontrol. Jika aktuator dihilangkan, gaya permutasi ditransmisikan melalui diafragma ke dukungan batang katup, dan melaluinya ke regulator; ketika tekanan dari medium kontrol dilepaskan, pegas mengembalikan diafragma ke posisi awalnya. Sehingga gaya dari medium dan gaya gesekan pada pemandu dan segel tidak menyebabkan penurunan keakuratan katup, perangkat tersebut sering menggunakan perangkat tambahan - positioner yang mengontrol posisi batang. Katup diafragma bisa tunggal atau ganda. Keuntungan utama dari katup tersebut adalah kekencangan tinggi sendi bergerak dan ketahanan korosi dari bahan dari mana membran dibuat, yang memungkinkan untuk perlindungan yang baik dari permukaan internal penguat dari efek media kerja yang dapat menjadi agresif [1] [3] [2].
Spool
Dalam perangkat ini, kontrol aliran terjadi ketika spool berubah ke sudut yang diperlukan, tidak seperti katup lain dengan gerakan linear dari batang atau diafragma. Katup-katup tersebut digunakan, sebagai suatu aturan, dalam teknik tenaga dan memiliki nama alternatif "mengatur derek", karena katup tersebut termasuk derek sesuai dengan prinsip operasi [1] [3].
Prinsip operasi dan opsi untuk pengaturan katup penyeimbang
Sistem pemanas membutuhkan penyesuaian berkala. Pembawa panas harus didistribusikan secara merata di atasnya, yang berarti diperlukan peralatan khusus yang akan membantu membuat penyesuaian dengan benar. Alat seperti itu sering merupakan katup penyeimbang.
Tujuan dari katup penyeimbang
Dengan menyeimbangkan hidrolik, cairan pendingin menyebar ke semua bagian sirkuit pemanas tanpa terkecuali.
Versi sederhana dari sistem melibatkan penyesuaian laju aliran pendingin dengan memilih diameter pipa yang optimal di sekeliling perimeter.
Juga, pencuci khusus digunakan, bagian yang dirancang untuk aliran air yang tidak terganggu, dan pemanasan seragam dari elemen.
Masing-masing opsi ini digunakan dalam sirkuit pemanasan sampel lama. Metode baru adalah pemasangan katup penyeimbang, yang merupakan katup konvensional yang mengatur jumlah suplai zat pendingin.
Fitur desain
Bagian berkualitas tinggi termasuk komponen yang andal:
Bodi kuningan kuat yang memiliki koneksi berulir untuk menyambungkan pipa. Di dalam produk ada sadel dalam bentuk saluran vertikal khusus.
Mengatur spindel. Bagian kerja diwakili oleh kerucut, yang disekrup ke pelana. Sebagai akibat dari pengoperasian spindel, aliran pendingin diblokir.
Karet cincin penyegel.
Tutupnya, biasanya terbuat dari plastik. Ada juga opsi logam.
Fitur khas dari perangkat ini adalah adanya dua alat kelengkapan khusus.
Mereka bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut:
Tentukan tekanan di dalam sistem, baik sebelum dan sesudah katup.
Hubungkan tabung kapiler.
Setiap nozel mengukur tekanan, dan jika perbedaan nilai terdeteksi pada mekanisme pengatur, laju alir dihitung.
Prinsip operasi
Katup penyeimbang dirancang untuk mencapai efisiensi maksimum dari semua elemen pemanas sistem, serta untuk menyesuaikannya setiap saat.
Prinsip operasi perangkat adalah bahwa katup mengubah penampang melintang melalui pengoperasian bagian-bagiannya.
Ketika pegangan, yang dirancang untuk penyesuaian, digulir ke salah satu sisi, torsi ditransmisikan ke mur dan spindel. Unscrewing menyebabkan elemen terakhir naik dari posisi bawah ke posisi atas. Berada di bawah, itu menutup aliran, tidak melewati pendingin melalui pipa.
Dengan demikian, ketika katup dibuka, spool melewati sejumlah pembawa energi, meningkatkan bagian, ketika memutar, bagian menyempit, yang mengurangi atau benar-benar menghalangi aliran. Memutar spindel mengubah bandwidth perangkat.
Penyesuaian apapun dari bagian aliran memerlukan perubahan dalam tahanan katup ke aliran air atau cairan pendingin lainnya.
Air, sama seperti pembawa energi lainnya, selalu melewati hambatan terkecil. Akibatnya, sirkuit pemanasan panjang tidak cukup panas. Katup penyeimbang menciptakan resistensi buatan di jalan air, mempercepat alirannya ke sirkuit yang jauh. Dengan demikian, perangkat menyediakan tekanan diferensial yang dihitung.
Dengan pekerjaan ini, tugas utama dari seluruh desain adalah memastikan kekencangan maksimum. Untuk melakukan ini, produsen menggunakan beberapa opsi untuk cincin penyegelan:
dari ftoroplast;
dari karet padat;
dari logam.
Untuk penyesuaian yang tepat, perlu untuk mempelajari karakteristik teknis di mana pengoperasian sistem digambarkan pada posisi tertentu dari rana.
Jenis katup
Katup dibagi menjadi dua jenis:
Katup penyeimbang manual
Keuntungan dari tipe manual:
Fungsi luar biasa pada tekanan stabil.
Cocok untuk rumah dan apartemen dengan sejumlah kecil radiator.
Membantu melakukan perbaikan tanpa mematikan seluruh sistem pemanas.
Perhatikan! Jenis katup manual untuk menyeimbangkan akan bekerja efektif hanya jika jumlah radiator di ruangan tidak melebihi 5 unit.
Katup otomatis
Lebih banyak baterai akan menyebabkan kerusakan katup. Ketika thermostat pada radiator pertama ditutup, konsumsi air pada radiator kedua akan meningkat. Akibatnya, pembawa panas di beberapa baterai akan mencapai mendidih, dan yang lainnya, paling baik, hanya akan memanas sedikit.
Jalan keluarnya adalah memasang katup otomatis.
Mekanisme penyeimbang seperti itu dipasang pada anak tangga atau cabang, dilengkapi dengan sejumlah besar baterai.
Menurut prinsip operasinya, katup penyeimbang dari sampel ini sedikit berbeda dari yang mekanis.
Katup diatur ke posisi aliran air maksimum. Dengan penurunan konsumsi pendingin oleh termostat salah satu radiator, tekanan akan meningkat. Pada saat inilah tabung kapiler mulai beraksi. Ia menggunakan katup otomatis yang langsung menganalisis penurunan tekanan. Penyesuaian laju aliran sangat cepat sehingga termostat berikut bahkan tidak memiliki waktu untuk tumpang tindih.
Hasilnya - sistem ini terus-menerus seimbang.
Keuntungan dari tipe otomatis:
Kehadiran tabung kapiler memberikan aktivasi instan mekanisme penyesuaian.
Menjaga nilai-nilai tekanan stabil, meskipun fluktuasi mereka disebabkan oleh pengoperasian termostat.
Katup semacam ini digunakan dengan sejumlah besar baterai di sekeliling perimeter.
Adalah mungkin untuk menciptakan "zona independen".
Perhatikan! Terlepas dari merek, masing-masing produsen menawarkan produk berkualitas. Oleh karena itu, tidak ada kriteria ketat untuk memilih produk.
Cara menyesuaikan keseimbangan jaringan radiator
Ketika membeli katup, instruksi dipasang ke setiap katup, di mana ada informasi tentang cara menghitung jumlah lilitan pegangan.
Dengan bantuan skema tertutup dimungkinkan untuk mengatur konsumsi energi untuk waktu yang lama, menghemat pemanasan.
Menurut instruksi, Anda perlu memutar katup ke tingkat tertentu.
Ada dua cara untuk mengatur katup.
Metode 1
Profesional berpengalaman memiliki cara yang sederhana dan terbukti untuk menyesuaikan sistem.
Mereka membagi kecepatan katup dengan jumlah radiator yang terletak di sekeliling ruangan. Metode inilah yang memungkinkan mereka menentukan langkah penyesuaian laju alir secara akurat. Prinsipnya adalah menutup semua ketukan dalam urutan terbalik - dari yang terakhir ke radiator pertama.
Untuk contoh yang lebih jelas, mari kita ambil karakteristik sistem berikut.
Sistem deadlock memiliki 5 baterai, yang dilengkapi dengan katup sampel manual. Spindel di dalamnya diatur oleh 4,5 putaran. Perlu membagi 4.5 dengan 5 (jumlah radiator). Hasilnya adalah langkah 0,9 turnover.
Ini berarti bahwa katup berikut harus terbuka untuk jumlah revolusi berikut:
Tujuan dan fitur katup penyeimbang
Pengoperasian yang efisien dari sistem pemanas sangat ditentukan oleh keseimbangannya. Ini membantu untuk mencegah kemungkinan situasi ketika jumlah kelebihan pendingin disediakan untuk satu radiator, sementara tidak cukup dipasok ke radiator lain. Untuk tujuan ini, sistem pemanas harus mencakup katup penyeimbang Danfoss, prinsip operasi yang memungkinkan keseimbangan hidraulik (aliran) pembawa panas mengalir melalui berbagai elemen sistem pemanas atau untuk menstabilkan tekanan sirkulasi atau suhu di dalamnya.
Jika perlu, adalah mungkin untuk memasang katup pelempar pipa dari pabrikan lain, yang akan menghilangkan ketidakstabilan dari sistem pemanas, permulaan rumit dari sistem, distribusi tidak merata dari pendingin dan pemanasan yang tidak merata dari tempat tersebut.
Katup apa yang ada di sana?
Menyeimbangkan katup dapat dibagi menjadi:
otomatis (dinamis), yang mampu mempertahankan penurunan tekanan konstan dalam penambah pipa ganda atau aliran dalam sistem pemanas pipa tunggal;
manual (statis), yang dapat digunakan sebagai diafragma penyesuaian, dalam sistem-sistem di mana tidak ada perangkat pengatur otomatis atau regulator yang dipasang tidak memungkinkan membatasi laju aliran. Mereka mengacu pada perangkat jenis katup.
Katup neraca terbuat dari kuningan
Perlu dicatat bahwa semua sistem pemanas modern yang menggunakan termostat radiator adalah sistem dinamis. Sebagai hasil dari operasi, termostat radiator secara konstan merespon perubahan sekecil apa pun dalam suhu udara di ruangan, dengan demikian mengubah laju aliran pendingin, yang mengarahkan sistem pemanas ke mode operasi yang terus berubah (dinamis). Mode operasi ini mengharuskan penggunaan katup penyeimbang (dinamis) otomatis.
Juga, katup diklasifikasikan menurut:
lingkungan kerja yang digunakan: air, larutan glikol, uap;
parameter lingkungan kerja: tekanan, aliran, suhu;
situs instalasi: pasokan atau kembalikan pipa, bypass;
tipe bangunan (tunggal atau umum);
fungsi kerja, menyediakan untuk pengaturan tekanan, suhu, aliran lingkungan kerja. Juga dimungkinkan untuk menggabungkannya;
jenis koneksi, yang bisa di-thread atau flens.
Berbagai bahan dapat digunakan untuk pembuatan katup. Katup statis biasanya terbuat dari kuningan (dapat memiliki koneksi flens dan ulir) atau besi cor (hanya sambungan flens). Dalam pembuatan produk dinamis, kuningan, besi tuang atau baja karbon dapat digunakan untuk memberikan karakteristik teknis yang diperlukan.
Untuk kenyamanan mengatur katup dapat dilengkapi dengan:
fiksasi posisi yang disesuaikan;
indikator posisi rana dan nilai pengaturan;
Pipa cabang untuk drainase area tempat katup dipasang
sebuah diafragma pengukur yang memungkinkan untuk memberikan pengukuran aliran yang sangat akurat;
nozel untuk mengukur laju aliran pendingin, tekanan dan tekanan diferensial pada katup.
Prinsip katup
Perbedaan utama antara katup penyeimbang dan katup pemutus adalah bahwa ia dapat bekerja ketika katup berada di posisi tengah. Perlu dicatat bahwa desain katup penyeimbang bisa berbeda. Ada katup di mana batang berada pada sudut relatif terhadap aliran, dan spul dibuat tidak hanya lurus, tetapi juga silinder, kerucut atau radial. Pertimbangkan prinsip pengoperasian katup yang memiliki batang lurus dan katup datar.
Katup dengan batang lurus
Selama pengoperasian katup, ada perubahan pada penampang antara sepasang kumparan dan pelana. Karena ini, sistemnya seimbang. Kumparan ini terletak di bidang sejajar dengan sumbu pipa. Sementara dalam bidang tegak lurus terhadap sumbu tegak lurus dari pipa, ada poros berulir, dengan spool yang berengsel. Di dalam badan katup ada mur berulir tetap, yang bersama dengan spindel membentuk pasangan yang berjalan.
Karena rotasi tuas tuning, torsi ditransmisikan melalui spindel dan mur berulir tetap yang dihubungkan dengannya, sebagai akibat dari kumparan yang dibalas, sebagai akibat yang bergerak dari bawah ke posisi teratas. Berada di posisi terendah, katup erat terhubung ke kursi di tubuh katup, sehingga dengan ketat menghalangi aliran.
Tergantung pada jenis pembawa panas yang digunakan, hermetik penutup aliran dipastikan dengan menggunakan segel antara katup dan kursi, yang dibuat oleh cincin fluoroplastik atau karet atau logam-logam. Sebagai hasil dari perubahan dalam bagian aliran, kapasitas katup penyeimbang bervariasi, yang berarti nilai numerik yang sama dengan laju aliran dinyatakan dalam m³ / jam melalui katup terbuka penuh, di mana kehilangan kepala adalah 1 bar. Ketergantungan throughput pada perubahan posisi katup dapat ditemukan dalam karakteristik teknis katup.
Katup BALLOREX
Perusahaan Polandia BROEN BALLOREX, dalam seri Venturi, memproduksi katup penyeimbang manual dengan akurasi kontrol tinggi. Katup semacam itu adalah katup yang melakukan dua fungsi:
katup dengan penyesuaian manual;
katup bola tertutup.
Hal ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengendalian keseimbangan dan hidraulik, membatasi aliran, membuka dan menutup aliran fluida kerja dalam sistem, serta mengukur suhu medium kerja dan aliran menggunakan flowmeter standar. Ini dapat dibeli dalam berbagai desain. Kisaran katup ini tersedia dengan diameter nominal DN 15 ke DN 200 dan tekanan nominal PN 16 Var dan PN 25 Var. Katup dengan diameter nominal dari DN 15 hingga DN 50 dan tekanan 16 VAR flens, dan katup dengan tekanan PN 25 VAR memiliki koneksi berulir.
BROEN BALLOREX Valve
Semua katup penyeimbang dan elemennya (badan katup, mengukur diafragma, bola mati, batang pengatur) dengan diameter nominal dari DN 15 hingga DN 50 terbuat dari kuningan berlapis krom. Dan katup penyeimbang yang memiliki diameter nominal dari DN 65 hingga DN 200 terbuat dari baja juga dengan koneksi flens atau ulir.
Katup seri Venturi dengan saluran kondisional yang sama tersedia dengan laju aliran yang berbeda, tergantung pada jenis pelaksanaan: tinggi (H), standar (S) dan rendah (L). Selain itu, seri Venturi tersedia dalam dua jenis Venturi FODRV dan Venturi DRV. Data katup memiliki nipples pengukuran aliran. Semua katup perusahaan ini dapat dipasang pada posisi apa pun pada setiap bagian pipa sebelum keran atau segera setelah itu, sebelum mempersempit jalur pipa atau setelahnya.
Juga perusahaan Polandia ini menawarkan katup penyeimbang otomatis dalam berbagai modifikasi. Ballorex DP valves dipasang pada pipeline kembali, memberikan penurunan tekanan yang diperlukan pada cincin sirkulasi pada beban apapun. Hal ini memungkinkan untuk peluncuran tahap demi tahap fasilitas dalam operasi karena kemungkinan keseimbangan zonal. Menggunakan Ballorex DP memungkinkan Anda untuk menghilangkan fenomena kebisingan yang disebabkan oleh tekanan berlebihan yang dibuat di bagian lain dari sistem pemanas.
Katup dari produsen Denmark
Produsen lain adalah Danfos, perusahaan Denmark, yang memasok katup dari semua jenis dengan kinerja berkualitas tinggi. Katup manual MSV-BD LENO ™ adalah generasi baru dari katup. Mereka memungkinkan pemecahan masalah keseimbangan hidraulik sistem pemanas. Pada saat yang sama, mereka menggabungkan karakteristik fungsi katup manual standar dan katup bola, sehingga memastikan aliran yang cepat dan lengkap. Kebanyakan model memungkinkan Anda untuk menghapus data pada output dan input, namun untuk beberapa model, puting hanya disediakan di satu sisi.
Katup otomatis ASV-M
ASV-M otomatis, harga yang memungkinkan untuk berbicara tentang rasio harga dan kualitas yang optimal, dapat digunakan sebagai katup berhenti dan, jika perlu, pasang tabung pulsa dari ASV-P (V). ASV-I. Ini memungkinkan Anda membatasi laju aliran maksimum pendingin yang diangkut. Katup dilengkapi dengan colokan khusus untuk mengukur puting. Dengan memasang puting, Anda dapat mengukur aliran pendingin, yang mengalir melalui bagian tertentu dari sistem.
Katup seri ASV berkualitas tinggi. Mereka memungkinkan mempertahankan perbedaan tekanan konstan antara pasokan dan pipeline kembali. ASV-P yang dipasang pada pipa kembali dicirikan oleh pengaturan tetap 10 kPa. Sementara ASV-PV memiliki pengaturan terukur 5-25 kPa, dan ASV-PV Plus - 20-40 kPa.
Bagaimana cara pemasangannya?
Saat melakukan instalasi, sangat penting untuk memastikan posisi katup yang diperlukan. Dalam hal ini, panah pada tubuh harus sesuai dengan arah gerak pendingin. Posisi ini akan memastikan tidak hanya ketahanan desain katup yang diperlukan, tetapi juga laju alir yang dibutuhkan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa produsen individu memungkinkan katup untuk dipasang tidak hanya di arah tetapi juga melawan aliran. Stok, sementara, di sebagian besar model, dapat menempati posisi spasial yang berbeda.
Dalam proses pemasangan, perlu untuk melindungi bagian kerja katup terhadap masuknya berbagai kotoran mekanis. Untuk melakukan ini, sebelum katup Anda perlu memasang sump atau filter khusus. Untuk menghilangkan aliran cairan turbulen, perlu untuk menyediakan bagian lurus dan panjang sebelum dan sesudah katup. Persyaratan ini wajib diindikasikan dalam dokumentasi untuk katup.
Wikipedia Balancing Valve
Menyeimbangkan katup atau katup penyeimbang. Dan juga, pertimbangkan katup penyeimbang otomatis untuk menstabilkan tekanan diferensial.
Dalam artikel ini Anda akan memahami apa yang ditayangkan perangkat ini dan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Mari kita pertimbangkan skema. Prinsip pengoperasian katup manual dan otomatis.
Katup penyeimbang adalah alat atau jenis alat kelengkapan pipa yang dirancang untuk mengatur penampang melintang yang dapat dilewati untuk melewati suatu aliran laju aliran tertentu. Tetapi jangan berasumsi bahwa biaya ini akan menjadi permanen. Ini akan bervariasi tergantung pada perbedaan tekanan diferensial pada Balancing Valve. Artinya, apa itu, konsumsi lebih tinggi.
Untuk katup penyeimbang otomatis, stabilisasi laju aliran dicapai dengan pola tertentu. Mari kita bicarakan tentang mereka di bawah ini.
Untuk mengatur aliran dalam mode otomatis, Anda harus memasang "pengatur aliran" khusus.
Dengan kata lain. Katup penyeimbang dirancang untuk mengatur ketahanan hidraulik lokal.
Jika Anda melihat melalui mata ahli di hidrolika, perangkat ini mengatur ketahanan hidraulik lokal. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi sebagai berikut: Penyesuaian normal menambah atau mengurangi penampang melintang melalui katup. Bagian ini dengan demikian menciptakan resistan hidrolik dan jika penampang berkurang, resistensi hidrolik akan meningkat. Dan jika bagian tersebut ditingkatkan, resistansi hidraulik akan berkurang. Ketika mengurangi bagian yang bisa dilewati - konsumsi menurun.
Biasanya ini adalah perangkat mekanis sederhana yang tidak aneh. Berfungsi tanpa gagal.
Ada berbagai modifikasi dari katup penyeimbang.
Apa perbedaan antara katup penyeimbang dan keran biasa?
Jika Anda merasa kasihan dengan uang pada katup penyeimbang, Anda dapat menggunakan keran konvensional untuk menyesuaikan patensi. Tetapi katup penyeimbang berbeda karena dapat dibuat, penyesuaian yang lebih mulus dari daerah aliran. Crane konvensional dapat disesuaikan, tetapi ternyata lebih kasar dan tidak tepat. Itu semua tergantung pada akurasi yang Anda inginkan. Anda dapat, misalnya, membeli katup bola dengan sakelar tuas panjang dan juga mencoba menyesuaikan dengan membawa tuas di bawah tingkat rotasi yang berbeda. Dan juga katup penyeimbang memiliki input khusus yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran pada aliran.
Dan Anda tahu bahwa katup aliran balik untuk sistem radiator berfungsi menyesuaikan resistansi hidraulik. Katup ini bisa disebut katup penyeimbang!
Jika Anda melihat gambar, Anda dapat melihat apa yang "pribobasy" lain :-)
Pribombasi ini (perlengkapan untuk pengukuran atau benang penghubung) diperlukan untuk menghubungkan perangkat khusus yang memungkinkan Anda melakukan pengukuran.
Alat ukur PFM 3000 dirancang untuk mengukur penurunan tekanan, aliran dan suhu, serta untuk keseimbangan hidraulik sistem pasokan panas dan dingin. PFM 3000 ringan dan kompak. Hal ini dicapai karena pengaturan sensor tekanan yang kompak di dalam tubuh perangkat. Shockproof dan waterproof case melindungi sensor dari pengaruh lingkungan dan memungkinkan PFM 3000 untuk digunakan dalam kondisi iklim yang sulit. Adaptor yang disertakan memungkinkan Anda untuk menghubungkan PFM 3000 ke semua jenis puting. Paket termasuk: termometer digital, kabel untuk menghubungkan perangkat ke komputer (USB) dan CD dengan perangkat lunak. Opsi-opsi ini memungkinkan penggunaan PFM 3000 untuk keseimbangan hidraulik sistem pasokan panas dan dingin dari setiap percabangan.
Katup penyeimbang otomatis
Katup penyeimbang otomatis digunakan untuk mempertahankan perbedaan tekanan konstan antara perpipaan pasokan dan kembali dari sistem yang diatur, untuk memastikan laju aliran konstan atau menstabilkan suhu medium yang diangkut melalui pipa. Misalnya:
Katup penyeimbang otomatis seri ASV Danfoss digunakan untuk menyediakan keseimbangan hidraulik otomatis sistem pemanasan dan pendinginan. Penyeimbangan otomatis sistem adalah mempertahankan penurunan tekanan konstan ketika beban (dan, dengan kata lain, laju alir) berubah dari 0 hingga 100%. Penggunaan katup seri ASV memungkinkan Anda untuk menghindari kesulitan saat menugaskan sistem, hanya perlu memasang katup. Penyeimbangan otomatis sistem pada semua beban memberikan penghematan energi yang signifikan.
Katup ASV-PV dipasang di pipa kembali bersama dengan katup mitra dalam pipa pasokan.
Sebagai mitra, direkomendasikan untuk menggunakan katup ASV-M / ASV-I untuk ukuran dari DN 15 hingga DN 50 dan katup MSV-F2 untuk ukuran dari DN 65 hingga DN 100.
Berapakah penurunan tekanan antara dua titik?
Pertimbangkan sebuah contoh: Misalkan kita memiliki alat pengukur tekanan pada pipa pasokan dan kembali, yang menunjukkan tekanan pada titik-titik ini. Perbedaannya adalah nilai yang sama dengan perbedaan antara dua alat pengukur. Artinya, jika pengukur tekanan menunjukkan 1,5 Bar, dan pada 1.6 Bar lainnya, maka perbedaannya adalah 0,1 Bar.
Oleh karena itu, katup penyeimbang otomatis menstabilkan perbedaan antara dua titik ini. Katup penyeimbang otomatis selalu berpasangan, karena perlu untuk dapat merasakan tetesan ini pada dua titik.
Mengapa katup ini disebut menyeimbangkan?
Untuk memahami ini, mari kita cari tahu apa keseimbangannya!
Saldo adalah rasio kuantitatif yang terdiri dari dua bagian, yang harus sama satu sama lain, karena mereka mewakili penerimaan dan pengeluaran kuantitas yang sama.
Artinya, jika Anda memiliki cabang dalam pipa, dan untuk beberapa dari mereka ada aliran besar, dan jika tidak kecil, maka dalam hal ini katup penyeimbang diperlukan untuk menekan saluran cairan pada saluran pipa dengan laju aliran tinggi untuk mencapai tingkat biaya-biaya ini.
Katup penyeimbang tidak dapat diletakkan di mana ada aliran kecil di sepanjang kontur. Yaitu, katup penyeimbang diperlukan untuk menciptakan resistansi pada sirkuit apa pun untuk menyamakan aliran.
Diagram teoritis dari katup penyeimbang. (Perbedaan yang dibuat pada katup itu sendiri adalah perbedaan diferensial yang dibuat pada saluran masuk dan keluar dari katup penyeimbang).
Untuk memahami grafik ini, mari kita lihat skema:
Perbedaannya adalah M1-M2. Perbedaannya sama dengan perbedaan antara alat pengukur.
Jika kita dengan lancar meningkatkan kekuatan pompa, kita mendapatkan jadwal berikut:
Dan sekarang mari kita lihat grafik untuk katup penyeimbang otomatis:
Dalam skema ini, heatsink ditampilkan sebagai beban. Anda dapat menempatkan distributor dengan banyak sirkuit di belakang radiator.
Grafik menunjukkan bahwa kepala output menjadi stabil jika kepala pompa mencapai atau melebihi ambang stabilisasi.
Jadi apa yang terjadi? Ternyata kita mendapatkan stabilisasi kepala yang ideal untuk sirkuit kita.
Apa yang memberi kita stabilisasi tekanan? Ini memungkinkan untuk memiliki laju alir konstan, yang tidak tergantung pada perbedaan kapasitas pompa. Yaitu, katup penyeimbang otomatis tidak memungkinkan tekanan diferensial dilampaui, sehingga mencegah kelebihan aliran pendingin. Juga, dengan kepala konstan konstan, laju alir pendingin terus berubah. Tetapi hanya dalam kondisi jika sirkuit Anda memiliki tahanan hidraulik konstan. Jika sirkuit pemanas Anda memiliki ketahanan hidraulik yang berubah secara dinamis, maka laju aliran juga tidak akan stabil. Dengan ketahanan hidraulik berubah dinamis, Anda setidaknya dapat membatasi pelarian sirkuit.
Juga dimungkinkan untuk menstabilkan tekanan diferensial dengan menggunakan katup luapan.
Bagi mereka yang ingin memahami secara lebih detail tentang daya tahan hidraulik katup dan tekanan, saya sarankan untuk membiasakan dengan bagian saya yang dikembangkan secara pribadi pada hidrolika dan teknik pemanasan. Di sana Anda akan menemukan perhitungan teknik hidrolik dan panas yang berguna. Setelah mempelajari artikel saya tentang Hidrolik dan teknik panas, Anda pasti akan belajar bagaimana memahami cara membuat perhitungan hidrolis pasokan air dan pemanasan.
Menyeimbangkan katup untuk penyesuaian sistem pemanas
Dengan bantuan katup bola konvensional tidak dapat mengatur aliran pendingin di pipa dan radiator. Sementara itu, untuk distribusi panas yang seragam di seluruh tempat, pengaturan seperti itu diperlukan. Dalam sistem pemanas air dari tujuan ini, ada katup pengatur manual atau otomatis (jika tidak - katup). Dari materi kami, Anda akan belajar tentang tujuan dari regulator ini dan bagaimana menggunakannya dengan benar ketika menyeimbangkan jaringan pemanas dari rumah pribadi.
Untuk apa katup penyeimbang?
Segera buat reservasi yang tidak setiap sistem membutuhkan penyeimbangan seperti itu. Misalnya, 2-3 cabang buntu pendek dengan 2 baterai masing-masing dapat langsung menyala dalam mode operasi normal, asalkan diameter pipa benar, dan jarak antar perangkat kecil. Sekarang mari kita lihat dua situasi:
Untuk boiler terhubung 2-4 cabang pemanasan dengan panjang yang tidak sama dengan jumlah radiator dari 4 hingga 10.
Tata letak yang sama, tetapi dengan baterai dilengkapi dengan katup termostatik (dijelaskan dalam publikasi lain).
Contoh skema deadlock dengan bahu yang tidak sama panjangnya
Karena sebagian besar air selalu mengalir di sepanjang jalur resistansi hidrolik terkecil, dalam situasi No. 1, pemanas pertama yang dekat dengan boiler akan menerima lebih banyak panas. Jika aliran pendingin ke radiator ini tidak terbatas, maka baterai terakhir dalam rantai akan memanaskan lebih sedikit, perbedaan suhu di antara mereka bisa 10 ° C atau lebih.
Untuk mengirim jumlah pendingin yang diperlukan ke pemanas jauh, katup penyeimbang radiator yang ditunjukkan pada foto diletakkan pada pod ke pemanas pertama. Mereka membatasi aliran air dengan sebagian tumpang tindih bagian pipa, meningkatkan resistensi hidrolik dari bagian tersebut.
Dengan cara yang sama, aliran pendingin diatur dalam sistem dengan lima atau lebih cabang buntu. Pada sisipan dekat dengan generator panas, katup penyeimbang manual yang dirancang untuk jalur pipa disediakan. Sebagian memblokir aliran air, mereka mengarahkan aliran utama lebih jauh di sepanjang jalan raya.
Situasi nomor 2 lebih rumit. Memasang termostat radiator memungkinkan Anda mengubah aliran pendingin dalam mode otomatis sesuai kebutuhan. Tetapi bayangkan bahwa jendela dibuka di ruangan yang paling dekat dengan boiler, suhu udara turun, dan thermostat dibuka sepenuhnya. Kemudian, di ruang kesepuluh, itu juga akan menjadi lebih dingin, karena panas yang dikonsumsi oleh baterai pertama tidak cukup baginya.
Pada cabang panjang dengan sejumlah besar pemanas yang dilengkapi dengan termostat, katup penyeimbang digabungkan dengan pengatur diferensial tekanan otomatis, seperti yang dilakukan dalam diagram. Yang terakhir, dihubungkan dengan tabung kapiler dengan katup keseimbangan, merespons penurunan atau peningkatan aliran air dalam jaringan dan mempertahankan tekanan dalam pengembalian pada tingkat yang sama. Kemudian semua konsumen memiliki cukup pendingin meskipun termostat memicu. Manfaat dari produk penyesuaian tersebut dijelaskan secara terperinci dalam video:
Di mana menempatkan katup
Di sebagian besar rumah-rumah pribadi hanya katup radiator tangan yang digunakan. Mereka cukup untuk menyesuaikan operasi normal pemanasan air di cottage hingga 500 m². Pemasangan katup derek utama dilakukan dalam kasus seperti ini:
di gedung dengan jaringan pemanas bercabang dengan sejumlah besar anak tangga;
di gedung apartemen, dipanaskan oleh boilernya sendiri;
saat mengikat boiler bahan bakar padat dengan akumulator panas.
Sekarang kita telah menemukan tujuan dari katup penyeimbang, mari kita tunjukkan tempat spesifik dari instalasi mereka. Model radiator harus dipasang di outlet pemanas (saat kembali), dan yang utama - di pipeline, yang mengembalikan air yang didinginkan ke ruang boiler. Jika elemen dioperasikan dalam pasangan dengan pengatur tekanan otomatis, maka dapat berdiri baik pada pasokan atau di pipa kembali, tergantung pada sirkuit yang dirancang.
Contoh skema dengan penyeimbangan kelompok
Untuk referensi. Pada radiator aluminium dan baja dengan koneksi yang lebih rendah, katup penyeimbang dibangun ke dalam alat kelengkapan khusus yang dirancang untuk menghubungkan kabel ke perangkat tersebut.
Soroti momen saat Anda tidak perlu memasang katup kontrol:
dalam sistem dead-end short-end dengan bahu yang sama dalam hidrolika;
jika semua baterai dilengkapi dengan katup termostatik dengan preset;
pada radiator terakhir (buntu);
dalam sistem pemanas tipe kolektor.
Kit koneksi ini dilengkapi dengan katup kontrol built-in
Pengontrol suhu dengan pre-tuning, berdiri di pasokan air ke baterai, secara bersamaan memainkan peran katup keseimbangan, oleh karena itu cukup untuk memasang katup bola mati di outlet pemanas. Armature yang sama dipasang di pod ke yang terakhir di rantai radiator, karena tidak masuk akal untuk mengaturnya, itu harus dibuka sepenuhnya.
Prinsip desain dan operasi
Elemen radiator yang ditujukan untuk keseimbangan manual dari cabang pemanas terdiri dari bagian-bagian seperti:
Tubuh kuningan dengan koneksi berulir untuk sambungan pipa. Di dalam metode casting, pelana terbentuk - saluran melingkar vertikal sedikit melebar ke atas.
Spindel pengatur-pengatur dengan bagian yang berfungsi dalam bentuk kerucut, yang masuk saat memutar ke pelana dan membatasi aliran air.
EPDM rubber sealing rings.
Tutup plastik atau logam pelindung.
Angka tersebut menunjukkan produk dari merek Caleffi (situs - https://www.caleffi.com)
Catatan: Semua pabrikan terkenal - merek Danfoss, Herz, Caleffi dan lainnya - menawarkan produk dalam dua versi - lurus dan miring. Prinsip operasi tetap sama, hanya bentuk yang berubah.
Lebih banyak katup penyeimbang peranti yang ditunjukkan pada diagram di atas. Ini menunjukkan bahwa rotasi spindel mengarah ke peningkatan atau penurunan penampang, sehingga terjadi penyesuaian. Jumlah revolusi dari tertutup hingga posisi terbuka maksimum adalah dari 3 hingga 5, tergantung pada produsen produk. Untuk memutar batang, Anda harus menggunakan kunci pas konvensional atau khusus.
Crane utama berbeda dari ukuran radiator, posisi miring dari spindel dan fitting yang ditujukan untuk:
keluarnya cairan pendingin;
koneksi alat ukur;
hubungkan tabung kapiler dari regulator tekanan.
Perangkat katup utama
Untuk referensi. Pipa saluran pembuangan juga dilengkapi dengan model katup radiator, misalnya, dari Oventrop merek.
Kisaran crane keseimbangan terus berkembang karena munculnya produk teknologi tinggi baru. Contohnya adalah katup vertikal Caleffi yang diproduksi di Italia, dilengkapi dengan pengukur aliran.
Jika perlu, produk dipasang dalam posisi horizontal
Cara menyeimbangkan jaringan radiator
Biasanya, installer sistem pemanas mengatur laju aliran pendingin pada baterai dengan cara sederhana: membagi kecepatan katup penyeimbang dengan jumlah pemanas dan menghitung langkah penyesuaian dengan cara ini. Pindah dari radiator terakhir ke yang pertama, ketukan ditutup dengan perbedaan yang dihasilkan dalam revolusi.
Sebuah contoh. Kami memiliki satu "bahu" sistem buntu 5 radiator dengan katup tangan Oventrop untuk 4,5 putaran spindel. Kami membagi 4,5 dengan 5, kami mendapatkan langkah penyesuaian sekitar 0,9 giliran. Ini berarti bahwa alat pemanas yang terakhir tetapi satu dibuka oleh 3,6 putaran, yang ketiga oleh 2,7, yang kedua dengan 1,8, yang pertama dengan 0,9 berubah.
Metode ini agak mendekati dan tidak memperhitungkan daya baterai yang berbeda, dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengaturan awal dengan penyesuaian selama pengoperasian.
Lebih tepatnya keseimbangan pemanasan akan membantu menghubungi termometer untuk mengukur suhu permukaan
Ahli kami yang berpengalaman, Vladimir Sukhorukov, menawarkan metode lain berdasarkan pengukuran suhu permukaan yang sebenarnya dari pemanas. Petunjuk langkah demi langkah tentang keseimbangan tampak seperti ini:
Maksimum membuka semua katup penyeimbang dan membawa sistem beroperasi dengan suhu aliran 80 ° C.
Gunakan termometer kontak untuk mengukur suhu semua pemanas.
Perbedaan yang dihasilkan dihilangkan, memutar derek radiator pertama dan tengah, final tidak menyentuh. Tutup baterai dengan 1-1,5 putaran katup, tengah - dengan 2-2,5.
Biarkan sistem beradaptasi dengan pengaturan baru selama 20 menit dan ulangi pengukuran. Tugas Anda adalah mencapai perbedaan suhu minimum antara baterai yang jauh dan terdekat dengan boiler.
Catatan: Cuaca dan suhu di jalan tidak berperan, hanya perbedaan dalam memanaskan radiator adalah penting. Kebetulan, dalam mode operasi normal pada 50–70 ° C, suhu delta pada umpan akan menjadi lebih kecil. Bagaimana sistem seimbang secara hidraulik dengan bantuan katup penyeimbang, lihat video dari pakar:
Kesimpulannya
Jika Anda seorang pemilik rumah yang secara independen terlibat dalam pemasangan pemanas, maka Anda pasti akan menghadapi keseimbangan. Ini akan berhasil, asalkan di semua perangkat, kecuali yang terakhir, ada derek keseimbangan. Yang terbaik adalah mengambil model yang dapat disesuaikan dengan kunci atau obeng, dan bukan dengan pegangan plastik sehingga anak-anak tidak mendapatkannya. Ada kemungkinan bahwa di musim dingin posisi spindel harus disesuaikan, karena kerugian panas di kamar berbeda. Satu-satunya nuansa: jangan membuat gerakan tajam dan buka keran di kamar dingin perlahan, 1/4 putaran.
facebook twitter pinterest linked in
Baca Lebih Lanjut Tentang Pipa
Pipa polyethylene: standar dan dimensi
Pipa PPU PE
Bagaimana memilih pipa baja tahan karat
Bagaimana cara menghubungkan pipa polypropylene tanpa menyolder?
Tepat
Cara menghilangkan kebocoran pipa di bawah tekanan
Karakteristik dan aplikasi pipa polyethylene bergelombang
Ukuran pipa polypropylene apa yang digunakan dalam berbagai sistem
Kalkulasi awal kanopi dari pipa profil, instruksi untuk pembuatan peternakan
Apakah mungkin untuk menggunakan pipa polypropylene untuk pemanasan di apartemen
Pasokan air polypropylene di dalam negeri
Stub di selokan untuk tidak membayar? Apa yang harus saya lakukan? 16
Kategori
Koneksi
Material
Pemanasan
Perbaikan
Perlindungan
Pipa Gas
Tukang ledeng Amerika: apa itu dan bagaimana itu digunakan?
Perbaikan
Tabel diameter pipa air
Material
Tabel diameter pipa air
Perlindungan
Bagaimana memilih saluran ventilasi untuk ekstraksi
Koneksi
Fitting untuk pipa tembaga untuk mematri
Perbaikan
Apa jenis pipa saluran pembuangan dan alat kelengkapan untuk limbah eksternal dan internal (plastik, PVC, polypropylene), dimensi dan diameter pipa
Material
Cara membuat penyok pipa dengan tangan Anda sendiri: contoh produk buatan sendiri terbaik
Perlindungan
Cara merakit dan memasang cerobong sandwich sendiri: petunjuk pemasangan
Koneksi
Jenis sealant untuk pipa - proses penyegelan senyawa
Material
Tabung furnitur Chrome - jenis fitting yang umum digunakan dalam pembuatan banyak desain yang berbeda; lemari pakaian, peralatan dapur, peralatan perdagangan dan pameran. Ini adalah produk yang sangat tahan lama, ditandai dengan masa pakai yang lama.

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id


content:
Ridwan Kamil atau yang biasa disebut Kang Emil merupakan gubernur di Provinsi Jawa Barat. Sepak terjangnya dalam memimpin Jawa Barat memang tidak perlu diragukan lagi. Selain menjabat sebagai gubernur, Kang Emil juga memiliki segudang karya, salah satunya adalah masjid. Berikut ini adalah beberapa masjid karya Ridwan Kamil yang memukau.
Contents
1 1. Masjid Raya Sulawesi Selatan
2 2. Masjid As Safar
3 3. Masjid Raya Al Azhar
4 4. Masjid Terapung Al Jabbar
5 5. Masjid Raya Asmaul Husna
1. Masjid Raya Sulawesi Selatan
Masjid ini benar-benar didesain dengan unik karena didirikan di dekat Pantai Losari yang merupakan landmark dari kota Makasar. Masjid 99 kubah karena terdapat 99 kubah yang dibangun di masjid ini, dimana 99 kubah tersebut mencerminkan nama-nama Allah atau asmaul husna yang berjumlah 99. Kubah tersebut didesain dengan warna yang sangat cantik sehingga begitu indah dipandang ketika senja tiba.
Pembangunan masjid ini mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan dibangunnya masjid ini diharapkan dapat menjadi pelopor peradaban islam di bagian timur Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai tempat ibadah, masjid karya Ridwan Kamil ini dapat digunakan sebagai spot foto yang instagramable.
2. Masjid As Safar
Tempat ibadah ini didirikan untuk para musafir yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat yang jauh. Terletak di kawasan Rest Area Tol Cipularang KM 88 menjadikan siapa saja mudah untuk singgah di tempat ini. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dapat dijadikan sebagai tempat singgah sementara dan untuk melepas penat setelah lama di perjalanan.
Tempat ibadah ini sempat menuai pro kontra karena banyak yang beranggapan bahwa bentuknya segitiga yang dikaitkan dengan iluminati. Padahal bentuk masjid ini sebenarnya adalah trapesium yang berkiblat pada arsitektur islam zaman dulu yang berkutat di bidang geometri. Bahkan, karya Ridwan Kamil ini pernah masuk ke dalam nominasi masjid dengan arsitektur terbaik.
3. Masjid Raya Al Azhar
Dinamakan Masjid Al Azhar karena masjid ini didirikan pada kompleks sekolah Al Azhar yang berada di Summarecon Bekasi. Uniknya, masjid ini tidak memiliki kubah karena masjidnya didesain berbentuk kotak. Untuk menambah nilai estetik, Ridwan Kamil mendesain masjidnya penuh dengan batu bata merah.
Jika dilihat sekilas, masjid ini memiliki lubang yang berbentuk setengah lingkaran. Lubang tersebut menghadap langsung ke halaman karena memang fungsinya sebagai penanda kiblat. Selain itu, lubang ini berfungsi juga sebagai ventilasi udara layaknya jendela. Masjid ini dilengkapi dengan jam jadwal sholat sehingga pengunjung tidak akan merasa kebingungan.
4. Masjid Terapung Al Jabbar
Masjid megah nan mewah kembali dihadikan oleh Kang Emil. Kali ini masjid tersebut didirikan di kawasan Bandung yaitu di daerah Gedebage. Masjid ini didirikan di atas danau sehingga sering disebut sebagai masjid terapung. Tak main-main, masjid ini memiliki luas sekitar 21 ha dan desainnya pun sangat memukau terutama di malam hari.
Masjid Terapung Al Jabbar sudah diresmikan pada tahun 2020 lalu sehingga sekarang sudah dapat digunakan sebagai tempat ibadah. Masjid ini juga digadang-gadang sebagai ikon barunya kota Bandung. Sebagai warga Kota Bandung pastinya wajib mengunjungi masjid keren ini.
5. Masjid Raya Asmaul Husna
Masjid ini didominasi dengan warna hijau dan terdapat dinding yang bertuliskan asmaul husna yang berjumlah 99. Masjid Raya Asmaul Husna didirikan sebelum Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Masjid ini berada di Tangerang yaitu sekitar wilayah Serpong.
Kelima masjid karya Ridwan Kamil tersebut memiliki keistimewaannya tersendiri. Selain nyaman untuk beribadah, masjid-masjid tersebut juga didesain dengan menarik agar indah ketika dipandang. Jika sedang berada di kota tersebut, jangan lupa untuk mengunjungi masjidnya.


content: Terkadang sulit untuk menjelaskan kepada orang lain apa yang sebenarnya Anda lakukan untuk mencari nafkah. Kebanyakan orang masih tidak menyadari seberapa besar skenario yang terjadi dan bagaimana orang bekerja dengan benar dari keamanan dan kenyamanan rumah mereka sendiri dan menghasilkan uang. Penulis suka melakukan apa yang mereka lakukan dan tidak dapat dibandingkan dengan industri lain, itulah sebabnya … Read moreMitos Umum Tentang Penulisan Konten

warc-identified-content-language: ind,eng