المعدات الكهربائية في المناطق الخطرة  تُعرّف المواقع الخطرة في الهندسة الكهربائية وهندسة السلامة بأنها الأماكن التي قد توجد فيها مخاطر الحريق أو الانفجار . ومن الأمثلة لمصادر هذه المخاطر هي الغازات والأبخرة والغبار القابل للإشتعال والألياف والذخائر القابلة للإشتعال . يمكن للمعدات الكهربائية التي في مثل هذه المواقع أن تكون مصدراً للاشتعال بسبب الشرار الكهربائي ويسمى القوس الكهربائي أو درجات الحرارة المرتفعة التي تنتج من المعدات الكهربائية. ولهذا توجد معايير ولوائح لتحديد هذه المواقع، وتصنيف المخاطر، وتصميم المعدات الآمنة للإستخدام في مثل هذه المواقع.  في المنازل العادية قد يتسبب مفتاح الضوء بحدوث شرارة صغيرة غير مؤذية عند تشغيله أو إيقاف تشغيله. فلا يشكل هذا الأمر مصدر قلق، ولكن في حالة وجود جو قابل للإشتعال قد تتسبب هذه الشرارة الصغيرة في حدوث انفجار. يعد وجود مثل هذا الجو أمراً شائعاً في العديد من البيئات الصناعية والتجارية والعلمية، أو على الأقل ممكناً بشكل شائع. وعليه تعد الحماية من الحرائق والانفجارات أمرًا مهمًا لسلامة الموظفين والحفاظ على الممتلكات.  توجد العديد من استراتيجيات الحماية أبسطها هو تقليل كمية المعدات الكهربائية المثبتة في الموقع الخطير، إما عن طريق إبقاء المعدات خارج المنطقة تمامًا، أو عن طريق جعل المنطقة أقل خطورة. على سبيل المثال، عن طريق تغيير عمليات تلك البيئة أي قد يكون بتبديل المواد المستعملة إلى مواد غير قابلة للإشتعال أو أقل اشتعالية، أو التهوية الجيدة بالهواء النظيف.  أما عندما يجب وضع المعدات في مكان خطير يمكن تصميمها لتقليل مخاطر الحريق أو الانفجار. مثل المعدات الآمنة جوهرياً () فهي مصممة لتكون آمنة فعلياً للعمل باستخدام أقل طاقة ممكنة بحيث تكون غير كافية للتسبب في أي اشتعال. ومن الطرق الأخرى أيضاً المعدات المقاومة للإنفجارات فهي مصممة لاحتواء مخاطر الإشتعال ومنع دخول المواد الخطرة إليها. حينئذ عند وجود أي شرر كهربائي في داخل المعَدّة تكون في معزل من الجو الخارجي الخطِر.  تُصنف المواقع الخطرة بناءاً على نوعها وحجمها وعادةً ما يتم الإشراف على تصنيف المواقع واختبار المعدات وإدراجها وفحص التركيب من قبل الهيئات الحكومية المختلفة لكل بلد، فلكلٍ مواصفات ومعايير. على سبيل المثال في الولايات المتحدة من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية .  في المنشآت الصناعية مثل مصافي التكرير أو المصانع الكيميائية . حيث يتم التعامل مع كميات كبيرة من السوائل والغازات القابلة للاشتعال يسبب ذلك وجود عالي لخطر الإنفجارات. وتمثل مناجم الفحم والمطاحن ومصاعد الحبوب والمرافق المماثلة خطر ظهور سحب من الغبار القابل للاشتعال.  في بعض الحالات يكون الجو الخطير موجوداً طوال الوقت أو لفترات طويلة. وفي حالات أخرى يكون الجو عادةً غير خطِر، ولكن من المتوقع حدوث تركيز خطير وكافي بأن يتسبب في حدوث انفجار، مثل خطأ من مشغل المَعَدّة أو عطل في المعدات. وعليه تصنّف المواقع حسب نوع وخطر الغاز أو الأبخرة أو الغبار. تستخدم اللوائح المختلفة مصطلحات معينة مثل "الفئة" "والقسم" "والمنطقة" "والمجموعة" للتمييز بين المخاطر المختلفة.  غالباً ما يتم دراسة المنطقة وتوفير خطة لتصنيف وتحديد فئة المعدات والتقنيات التي سيتم استخدامها لكل منطقة تم تصنيفها. تتطلب عملية التصنيف مشاركة المتخصصين في إدارة العمليات والصيانة والسلامة والكهرباء والآلات الدقيقة ؛ وتستخدم أيضاً المخططات التشغيلية و خطوات سير العمل وبيانات سلامة المواد والوثائق الأخرى ذات الصلة. وثم تُراجع وثائق المناطق المصنفة وتحدث.  تكمن مخاطر الغاز تحديداً من المركبات الهيدروكربونية ، في حين الهيدروجين والأمونيا من الغازات الصناعية الشائعة القابلة للاشتعال.       من المحتمل أن ينفجر الغبار أو الجزيئات الصغيرة الأخرى المتطايرة والعالقة في الهواء.  تحتوي الأجواء المتفجرة بمختلفها خصائص كيميائية تؤثر على احتمالية وشدة الانفجار. وتشمل هذه الخصائص كلاً من درجة حرارة اللهب ، والحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدأ الاشتعال، وحدود الانفجار العليا والدنيا، والوزن الجزيئي . فلذا تُجرى اختبارات تجريبية وعليها تُحدد عوامل مثل أقصى فجوة تجريبية آمنة ()، وأدنى نسبة لتيار كهربائي مسبب للاشتعال (Minimum igniting current)، وضغط الانفجار والمدة الزمنية حتى ذروة الضغط، ودرجة حرارة الاشتعال التلقائي، والحد الأقصى لمعدل إزدياد الضغط. تحتوي كل مادة كيميائية على مجموعة مختلفة من الخصائص، ولكن تبَيّن أنّهُ من الممكن تصنيفها جميعاً في نطاقات متماثلة مما يبسط اختيار معدات المناطق الخطرة.   يتم تحديد اشتعالية السوائل القابلة للإحتراق من خلال نقطة الوميض الخاصة بها. ونقطة الوميض هي درجة حرارة معينة تُولِّد عندها المادة كمية كافية من البخار فيتكون خليط قابل للاشتعال. حين معرفة نقطة الوميض يمكن تحديد ما إذا كانت المنطقة بحاجة إلى تصنيف أم لا. فقد تشتعل المادة ذاتياً عند درجة حرارة منخفضة نسبياً ولكن إذا كانت نقطة الوميض الخاصة بها أعلى من درجة الحرارة المحيطة قد لا تحتاج المنطقة إلى تصنيف. وعلى العكس من ذلك إذا تم تسخين المادة نفسها والتعامل معها فوق نقطة الوميض فيجب تصنيف المنطقة وتصميم نظام كهربائي مناسب للمنطقة حيث أنه من الممكن أن يتشكل خليطاً قابلاً للاشتعال.   صناعياً يصنف أي غاز أو بخار كيميائي مستخدم إلى مجموعة غازية. المجموعة IIC هي المجموعة الغازية الأكثر خطورة في نظام المناطق. تكمن مخاطر هذه المجموعة كون الغاز فيها قابل للإشتعال بسهولة شديدة.  كون مجموعة IIC الأخطر فالمعدات التي تم تصنيفها على أنها مناسبة لها، هي مناسبة أيضاً للمجموعتين الأقل خطورة منها IIB وIIA. والمعدات التي تم تصنيفها على أنها مناسبة لـ IIB مناسبة أيضاً لـ IIA ولكن ليس العكس حيث الأقل خطورة غير مناسب للأكثر منه خطورة. في حين إذا وضعت علامة معينة على المعدات كمثل (Ex e II T4) فهي مناسبة لجميع المجموعات الفرعية IIA وIIB وIIC  يجب إعداد قائمة بكل مادة متفجرة موجودة في مصفاة التكرير أو المنشآت الكيميائية وإدراجها ضمن مخططات المنطقة المصنفة. تُرتب المجموعات المذكورة سابقاً وفقاً لمدى انفجارية المادة عند اشتعالها، حيث تكون IIC هي المجموعة الأكثر انفجاراً في نظام مناطق الغاز وIIA هي الأقل. تبيّن المجموعات أيضاً مقدار الطاقة المطلوبة لإشعال المادة عن طريق طاقة ما أو تأثيرات حرارية، حيث تتطلب IIA أكبر قدر من الطاقة وIIC الأقل في المنطقة بالنسبة نظام مجموعات الغاز.  يجب اختبار المعدات للتأكد من أنها لا تتجاوز 80% من درجة حرارة الاشتعال الذاتي في الأجواء الخطيرة. حيث تؤخذ في الإعتبار درجات الحرارة الخارجية والداخلية. ودرجة حرارة الاشتعال الذاتي هي أدنى درجة حرارة تشتعل فيها المادة دون مصدر اشتعال خارجي. تستخدم درجة الحرارة هذه لتصنيف تطبيقات صناعية وتكنولوجية.   حيث درجة الحرارة الموجود على ملصق المعدات الكهربائية صُنفت و مما يلي ( بالدرجة المئوية ):  يوضح الجدول أعلاه أن درجة حرارة السطح لقطعة من المعدات الكهربائية ذات تصنيف T3 لن ترتفع فوق 200درجة مئوية.  يمكن تصميم المعدات أو تعديلها لتعمل بأمان في المواقع الخطرة. هناك نهجان عامّان هما:    توجد عدة تقنيات تقاوم اللهب، وغالباً ما يتم استخدامها معاً:   في السنوات الأخيرة استخدم هذا المؤشر لعدة أنواع من الحماية. حيث يرتبط مستوى الحماية المطلوب بالاستخدام المقصود في المناطق الموضحة أدناه: تشير فئة المعدات إلى مستوى الحماية التي توفرها المعدات.   في الولايات المتحدة الأمريكية تحدد الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية (NEMA) معايير لأنواع هياكل الحماية لمجموعة متنوعة من التطبيقات. حيث بعض منها مخصصة للمواقع الخطرة: يجب وضع علامة على جميع المعدات المعتمدة للاستخدام في المناطق الخطرة لتوضيح نوع ومستوى الحماية المطبّقة.  في أوروبا، يجب أن يوضع ملصق علامة CE والرمز الخاص بهيئة التصديق. وتتبع علامة CE بعلامة Ex سداسية الشكل ملوّنة بالأصفر مع الحروف اليونانية εχ (epsilon chi). تليها المجموعة والفئة، وإذا كانت من المجموعة الثانية G أو D (غاز أو غبار). حين استخدام أنواع أخرى خاصة لمكان العمل ستوضع أيضاً علامة لنوع الحماية المستخدمة.  يجب أن تتوافق المعدات الكهربائية الصناعية للمناطق الخطرة مع فقرة IEC-60079 لمخاطر الغاز، وفقرة IEC-61241 لمخاطر الغبار من معيار IEC. وفي بعض الحالات، يجب أن يتم اختبارها للتأكد من أنها تلبي متتطلبات هذا المعيار.  مع ظهور الطاقة الكهربائية ، تم إدخال الكهرباء إلى مناجم الفحم لأغراض عدة كالتواصل والإضاءة والمحركات . وكان ذلك مصحوباً بانفجار الغازات القابلة للاشتعال مثل الميثان وغبار الفحم المتطاير.  يرتبط سبب انفجار منجمين على الأقل في بريطانيا إلى نظام الجرس الكهربائي. في هذا النظام لقد مُرٍّر سلكين عاريين على طول مُنحدر المنجم، وعندما يرغب أي عامل في المنجم بالإتصال بالسطح -الخارج- عليه أن يُلامس الأسلاك العارية ببعضها البعض أو يربط الأسلاك بأداة معدنية للحظات فقط. عندئذٍ تؤدي محاثة ملفات الجرس بالإضافة إلى الأقطاب الكهربية المكشوفة إلى حدوث شرر كهربائي مما يسبب في حدوث انفجار.