标题：冷库门
冷库门种类的材料
冷库门有手动平移冷库门、电动平移冷库门、铰链门（平开门）、垂直移动冷库门等几大类；冷库门具有良好的隔热性能、气密性能，轻便、启闭灵活、有高质量的强度保证，坚固、耐用，一般都设有防冻结或防结霜设施和防冲撞装置，并设有应急安全装置及库内脱险装置，保证了冷库门安全、方便、有效地运行；广泛适用于各类土建及组合冷库等场合。
冷库门采用高强度铝合金型材包边框，强度高，无变形，外形美观，经久耐用；
冷库门门扇内一般采用聚氨酯压力注射机注射一次发泡成型，聚氨酯组织密实，均匀充满门内各处，无缩泡现象，门面平整美观，有可靠的保温盒隔热性能。
冷库门的导轨采用高强度硬质防锈铝合金压制成型，五金件及其附件全部采用不锈钢精铸成型，门件精度高，外形美观大方，耐用，保证了冷库门开启轻便灵活、安全省力，安装方便。
冷库门密封条采用我公司特殊设计加工的耐低温、耐油、耐摩擦、抗老化的高强度、高弹性的进口三元乙丙变性橡胶制密封条，使冷库门具有了更加良好的密封性能及使用性能。
冷库门四周装有电加热防冻装置，有效防止了冷库门与门框结合处及地坪面的冻结.
库内安全脱险装置：当有人不慎被误锁于冷库内，只要稍拉动内脱险环，就能顺利开门，安全脱险。
冷库门一般配合风幕机，能够有效地减少冷库冷量的损失。
冷库门分类
现在，冷库门的生产方法一般有两种：一种是将聚氨脂泡沫喷射到预先制好的框架内，一种是采用隔热板。
制作冷库门时，一般采用聚氨脂隔热板，因为它不仅有很大的强度，还有很好的隔热效果。
冷库门分类一般按照温度和开启方式进行混合分类，（高中低）铰链门，（高中低）平移门，其它还有上推门、双开门等。一般地说其它一些特殊场所的门应用于保温场所的也纳入冷库门里，如气调门、屠宰车间专用门等。
根据产地的不同可划分为进口门和国产门，目前进口主要以意大利为主。
  冷库门
储温度
下所采用的隔热板的厚度如下表所示：
存储类型 存储温度/℃ 隔热板厚度/mm 
冷藏室 0 100
冻藏室 -15 100
速冻室 -30 150
种类有平开门，平移门，对开门，升降门等，有手动，电动之分。
手动平移门：
适用于库房温度不低于-40℃土建库和组建库的普通冷藏库、冷冻库、船用冷库、恒温车间等环境。在库内外温差大于50℃，相对湿度大于80%时能起着良好的隔热、密封效果。一般采用厚度为106毫米的门扇，该门解决了普通手动冷库门开启笨重、占地大和电动冷库门造价高的诸类问题。在开启、传动、密封等方面都有其独到之处。该门扇内用高压灌注机注聚氨酯，整体发泡，具有可靠的保温和隔热性能。门的开启和关闭采用手动推拉平移式，轨道采用变线式，门到位时，会自然下落并压紧门樘及地坪。门开启时会同步离开门樘并上升，减少了密封条和门樘、地坪的摩擦，延长了密封条的使用寿命。密封条采用特殊配套加工的耐低温、耐油、耐老化的高强度、高弹力中空双管橡胶密封条。门的上下部和侧面均有可调性压紧装置，具有良好的密封性。该门还解决了广大用户甚为关心的库内脱险问题，当工作人员误锁在库内时，只要稍拉动内脱险环，门即可顺利打开。因此，冷库门具有不吸潮、不腐烂、不易变形、重量轻、隔热保温性能好、轻便、不占地、安全性高等优点。按照冷库门洞的大小可分为：小型库门、中型库门、大型库门。对特殊情况和特殊要求的冷库门可以特殊加工。
主要技术参数
如下：
①平移门有不锈钢和彩钢板二种，
②采用PU作芯材，开闭轻松，特制聚乙烯滑动轮，耐低温橡胶密封，主件模铸不锈钢，铝合金导轨配件，光洁漂亮，耐腐耐用，
③所有钢铁配件螺丝全部镀锌，加固耐腐，开闭轻松，内外开关，维修保养简单，
④低温库门加装进口电热丝，在-40°C时不会结冰，
⑤尺寸在2500*3000高内任意选购，可加装防撞板。门洞净尺寸 宽*高 mm：（500-2500）*（1800-3000）之间，
⑥开启方向：可以左右任意单向。钢板材料可以为：不锈钢或彩钢板。
备注：
①可加装防撞板，门板厚度50mm，75mm，100mm，150mm，200mm
②-10 ℃以下加装电加热丝系统，适用于-40℃～+65℃的保温库房
平移门的门板设计十分重要，但滑动轴承的设计也至关重要，应给予高度重视。目前在所使用的移门系统中，最优秀的一种莫过于利用门的自重，在门移动到关闭位置时自动卡住。这种设计是在门板的两个角上安装的尼龙轴承在含有90°角的轨道中滑动，并且有特殊的可调制动器。轨道上有凹槽，当门关到位时，尼龙轮落入凹槽使门停止运动，并与地面和门框形成完好的密封。由于这个动作是门运动到关闭位置时才发生，因此不会对密封条产生很大的磨损，不像有些系统，其滑轨渐渐地向门框和门槛弯曲，门栔斜到门框上而不断地对密封条产生磨损。手工操作时，利用把手从凹槽中移出，这时门即失去密封作用。门一但回到轨道上，就能方便地关启.这一可靠的关闭动作可以防止门产生微小的张开而导致密封不严实。
选择轨道系统时，要对以下问题进行认真考虑：
轨道系统是否有良好的密封作用，密封条是否会产生过度的磨损，使用过程中轨道是否具有足够的强度。
在所有方向上，门的调整是否很方便和准确。
滑轮是否耐用，能否自由的转到。
内部和外部把手能否方便地将门启闭。
系统能否被锁住，是否具有紧急逃生装置。
移动系统是否需要经常维修，一旦损坏是否可以方便地进行维修。
自动控制系统是否通用便利。
门的宽度应该尽可能的小，只要能够满足最大货物通行安全，而不会对门框和门产生损坏即可。一般如下确定：
宽度=货物的最大宽度+800mm
高度=货物的最大高度+300mm
不锈钢电动门
1．此门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆不锈钢面板，整体聚胺脂发泡。厚度有50mm、75mm、100mm、120mm及150mm和200mm。
2．门扇与地、门框的结合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封，提高密封性能。
3．四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地平的冻结，门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。
4．该门采用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，较少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。
5．门体带有风幕机，门打开时风幕机自动开启。
6．该门还设有停电及发生故障时手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活、使用寿命长等特点。适用于温度不低于—40°C的组装式冷库、土建冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于50°C，库外空气温度大于80%时也能起到良好的隔热保温效果，是当代机械化进出货物必不可少的设备之一。
该门主要技术参数如下：
①门孔尺寸：最大6000mm x6000mm，
②适用温度：-45°C-+50°C，门体厚50mm—200mm低温库选配：防冻结发热；
③开门控制：可选配按钮、拉绳、地磁环、光电、雷达控制；
④安全装置：光电管感应、门边碰撞感应；
⑤门页面料：不锈钢或彩钢板；
⑥门页数量：可选配单页或双页；
⑦视窗：防雾玻璃（可选配）；
⑧电源：220V/50Hz或24V/50Hz（发热丝用），3x380V/50Hz（电机用）。
、医药冷库门上框板的装置　门上框板的装置只用于拼装式门框板。将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度，库体拼装完成后。将多余局部锯掉。将其上端的挂钩与顶板销盒相连固定。门上框板自下向上推入安装位置。 
用角铁与顶板固定。对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置。
冷库整体式门框板的装置
以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。整体式门框板的装置同其它库体墙板的装置一样。
冷库加热丝及门框包条的装置
由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上，库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设。并将加热丝覆盖。
冷库旋转门的装置
将门体定位。门体定位：将580800及8801600木垫板分别垫于门洞底部及铰链安装一侧。将安装模板（MB1左端铰链安装模板、MB2右端铰链安装模上，门板上已预制铰链及门锁的装置螺孔。按模板上定位孔在左右门框上钻孔攻丝（M6〕。卸下装置模板。
冷库平移门的装置
1以6支?513铆钉将导轨固定于库体墙板或隔墙板上。 
2以2支M10双头螺柱及球头螺母穿墙固定。
常见冷库门
手动平移门门扇均采用优质的材料、全封闭整体框架结构，硬质聚氨酯发泡，门扇内外覆不锈钢，并可根据用户的要求选用，如：涂漆彩钢板、镀锌板或铝板等。门扇的开启与关闭采用手动推拉平移式，顶部轨道采用曲线形式，当门关闭到位时，门扇自动压紧地坪及门框。保证了良好的密封性能。开启时，门扇同步离开门框，并上升，减少了密封橡胶条与门框、地坪的摩擦。门扇四周内有低电压电加热器，防止在低温下门扇与门框的冻结。该门还设有库内脱险装置，当工作人员误锁在库内时，只要拉动内脱险环，并拉动开门内手柄，门就能顺利打开。该手动移门具有结构合理，不吸潮、不生锈、不变形、重量轻、隔热性能好、占地少等特点，是当今先进、美观、理想的冷藏库门。电动平移门该电动冷藏门能适用于温度不低于 -40 ℃的组合冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于 50 ℃，库外空气温度大于 80% 时也能起到良好的隔热保温效果。。
结构特点 
该电动冷藏门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆金属面板，一次性整体聚氨酯发泡。门扇与地坪、门框的接合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封、提高密封性能。四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地坪的冻结。门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。转动配用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，减少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。该门还设有停电或发生故障时的手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活，使用寿命长等优点。
该电动冷藏门能适用于温度不低于 -40 ℃的组合冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于 50 ℃，库外空气温度大于 80% 时也能起到良好的隔热保温效果。。
结构特点 
该电动冷藏门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆金属面板，一次性整体聚氨酯发泡。门扇与地坪、门框的接合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封、提高密封性能。四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地坪的冻结。门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。转动配用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，减少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。该门还设有停电或发生故障时的手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活，使用寿命长等优点。
该电动冷藏门能适用于温度不低于 -40 ℃的组合冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于 50 ℃，库外空气温度大于 80% 时也能起到良好的隔热保温效果。。
结构特点 
该电动冷藏门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆金属面板，一次性整体聚氨酯发泡。门扇与地坪、门框的接合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封、提高密封性能。四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地坪的冻结。门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。转动配用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，减少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。该门还设有停电或发生故障时的手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活，使用寿命长等优点。
适用条件 
该电动冷藏门能适用于温度不低于 -40 ℃的组合冷库及恒温库、恒温车间，在室内外温差大于 50 ℃，库外空气温度大于 80% 时也能起到良好的隔热保温效果。。
该电动冷藏门采用优质材料经特殊处理后制作框架，外覆金属面板，一次性整体聚氨酯发泡。门扇与地坪、门框的接合处采用特制定形，且耐低温、强弹性的橡胶材料，两道平面形式密封、提高密封性能。四周设有低电压、高效率电加热器，防止门扇与门框及地坪的冻结。门扇一侧设有安全开关，门在关闭时，如人或车辆在发生危险时，能自动打开，避免事故发生。转动配用三相锥形电机，经减速后带动链条转动，转动部件内装有滚动轴承。道轨采用曲线形式使门关闭到位时，会自动下降，压紧地坪及门框，保证了良好的密封性能。门开启时会同步上升及分离门框，减少了密封条与门框及地坪的摩擦，从而使开启轻便，关闭严实。该门还设有停电或发生故障时的手动与内部卸锁脱险装置。电器选用优质产品，控制设计先进独特，因此该产品具有结构先进、造型美观、密封性能好、控制灵活，使用寿命长等优点。 手动平移气调门该系列手动气调门是根据保鲜技术新的要求与吸取国外先进技术反复研制而成的，解决了气调门在气密上达不到国际最高的气密标准的这一技术难题，在气密性、启闭和造价方面与国外相比，都有一定的独特之处及其先进性。
门扇保温采用聚胺酯整体发泡，框架为全玻璃钢制造，外包采用不锈钢板、彩钢板等。轨道采用多轴承直走形式，使门扇启闭更轻巧灵活，气密条采用包抗压，高弹性，耐低温及抗腐蚀的特制优质密封条，总体上更具有科学性及国际先进性，确是目前最理想的气调库配套库门。[1]​