标题：机房防静电地板
机房静电的产生
通信设备机房内的静电主要是两种不同起电序列的物体通过摩擦、碰撞、剥离等方式在接触又分离之后在一种物体上聚集正电荷，另一种物体上积聚等量的负电荷而形成的。这是由于两种不同的物体相互紧密接触时，它们最外层电子的逸出功不同，电子从逸出功较小的物体中跳逸到逸出功较大的物体中去。此外，导体静电感应、压电效应、电磁辐射感应等也能产生很高的静电电压。
机房静电的危害
机房静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误，而且还可能会导致某些元器件，如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备，当受到静电干扰时，会引起图像紊乱，模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常，打印机的打印不正常等故障。 
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会是软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时（即所谓的打火）当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉（如有时触摸电脑显示器或机箱时有明显的电击感）。
基本原则
1、抑制或减少机房内静电荷的产生，严格控制静电源。
2、安全可靠及时消除机房内产生的静电荷，避免静电荷积累，静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法，使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地；绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法，使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷，被中和而消除。
3、 定期（如一周）对防静电设施进行维护和检验。
环境要求
温、湿度要求 
温、湿度要求分为三级：
级 别
温 度
相 对 湿 度
A
21℃－25℃
40%－65%
B
18℃－&shy;28℃
40%－65%
C
10℃－35℃
40%－65%
空气含尘浓度
空气含尘浓度分为三级，机房可根据相关通信设备的环境要求按表2选用。
含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。
空气含尘浓度的检验方法按GB 2887中5.3进行
静电电压
静电电压绝对值应小于200V。
级 别
直径大于05μm的含尘浓度粒/L
直径大于5μm的含尘浓度粒/L
A 
≤350
≤3
B
≤3500
≤30
C
≤18000
≤300

机房设计标准
1、设备间至少提供离地板150～300CM高度的空间，门的高度应大于210CM，门宽应大干90CM，防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方，墙壁和天棚应涂阻燃漆。
2、设备间应采用全封闭房间，防止有害气体（如SO2、H2S、NH3、NO2等）侵入，并应有良好的防尘措施。
3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间，相对湿度应保持60%至80%。
4、设备间应安装符合法规要求的消防系统，应使用防火防盗门，至少能耐火1小时的防火墙。 
5、设备间内所有设备应有足够的安装空间，其中包括计算机主机，网络连接设备等。
6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.
7、机房内的尘埃要求低于0.5μm；对于开机时机房内的噪音，在中央控制台处测量时应小于70dB。
8、机房内无线电干扰场强，在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。
9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体，保护地线的接地电阻值，单独设置接地体时，不应大于2欧姆；采用同大楼共用接地体时，不应大于1欧姆。
10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处，照度不应低于200lx，其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置，但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 
11、设备间应采用UPS不间断电源，防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算，并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能，已防止对设备的不良影响和冲击。[1]
主要类别
防静电直铺地板防静电直铺地板一般分为防静电瓷砖、PVC防静电地板和防静电地坪。
1、PVC防静电地板
  直铺式永久性PVC防静电地板[2]利用塑料粒子界面间形成的导静电网络，使其具有永久性防静电功能，且外观表面酷似大理石花纹，十分柔韧，结构均一，由表面涂有特殊导电液体的彩色聚氯乙烯（PVC）片组成，并经过静态压挤制成坚实的PVC块，从中切片而得到最终的防静电地板，具有较好的装饰效果。
PVC防静电地板适用范围： 
a、组装/制造/研发。
b、电讯工业；实验室/计算机房。
c、卫生保健领域；手术室/急救室/医院特护区/医学/药物/生物技术产业。
d、商业与工业环境；洁净室地面等。 
2、防静电地坪　 
特点：a、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响； 
b、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成； 
c、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果； 
d、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别是耐强碱性能好； 
e、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性 
防静电地坪施工工艺： 
a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线,割槽d刮涂导电中层漆　
3、防静电瓷砖　 
在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能非常稳定，电阻值在10的6次方到10的9次方欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。
在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。
其优点是防静电性能稳定，此地板属国家专利产品绿色环保（属于绿色环保型建材），高耐磨（0.1g/1000转），耐老化，使用寿命长（30年以上），A级防火，吸水率低（<0.5%），便于清洁（可以用不滴水的拖把直接清洁），耐酸碱性均为A级，平整度高，只要铺贴时不空鼓承载能力极强（和楼面承重几乎相同），可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好，因此在市场上越来越受欢迎。
主要技术指标：
导电性能： 表面电阻 10的6次方 — 10的9次方欧姆  防静电瓷质地板体电阻率 10的7次方 — 10的10次方 欧姆/厘米 
耐烟火性能：不小于1600 ℃ 
耐磨性： 0.1g/1000转 
吸水性： <0.5% 
耐极冷极热性：15℃－105℃ 
经10次急冷热循环不出现明显裂纹 
抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa 
翘曲度： ±0.5% 
地板规格： 600×600×10mm防静电活动地板防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。　
1、全钢防静电地板（非标型和国标型两种）
是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层（北方地区由于气  全钢无边防静电地板候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
一般的工程商选择非标型（导静电性和承载等方面都难达到要求），因为价格低。要求高点的采用国标型。
全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。
2、铝合金型防静电地板
产品采用优质铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，导电胶粘贴而成，具备基材永久不生锈多次使用之功效，从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷，而量身定做的高档防静电地板，但
其造价太高。 
3、陶瓷防静电地板　 
采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成（没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷）。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（使用寿命30年以上）、高承载（均布载荷1200kg/平方米以上）、防水、防潮、装饰效果好等优点，适用于各类机房。缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有一定影响；另外也需要专业的安装工人才能安装好，否则会安装不平整。
场地要求
1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行； 
2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘； 
3、 地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕； 
4、 大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致； 
5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
安装铺设工具
1、 云石切割锯；
2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪；
3、水泡水平仪、卷尺、墨线；
4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀；
5、吸尘器、笤帚、拖布； 
6、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。
施工步骤
1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度，如发现有重大缺陷或需要局部改造，应向甲方有关部门提出； 
2、 拉水平线，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割； 
3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处； 
4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上，并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁，使之既在同一平面内，又相互垂直； 
5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板； 
6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度，可以用切割地板的方法进行拼补； 
7、 在铺设地板时，用水泡水平仪逐块找平，活动地板的的高度靠可调支座调节，铺设过程中应轻拿轻放，防止划伤地板及损坏边条，同时应边铺设边打扫，避免将杂物、灰尘遗留在地板下面； 
8、 在机房设置较重设备时，可在设备基座的地板下加装支座，以防地板变形； 
9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时，其开口凹角处应制φ6～φ8止裂孔，以防止加工后的地板装饰面开裂。
质量标准
1、活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求，符合施工规范和现行国家标准。
2、活动地板安装完后行走必须无声响，无摆动，牢固性好。
3、表面清洁，图案清淅，色泽一至，接缝均匀，周边顺直，析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
4、各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定，边角整齐、光滑。