标题：北京鸿利兴业制冷设备设备技术有限公司
北京鸿利兴业制冷设备技术有限公司
北京鸿利兴业制冷设备公司成立于1993年，是一家从事冷库工艺的研究、技术咨询以及技术培训的专业冷库技术公司。经过多年来不断的努力，现发展为冷库专业设计、制造、安装、设备销售以及售后维修为一体的综合型专业冷库工程公司和制冷设备配套公司。
公司拥有一支经验丰富、技术全面、知识创新能力强的设计人员和销售人员以及一批优秀的、高水平的技术安装人员。并赢得了众多用户及同行的信任和好评。
唯实求真的内涵贯穿着我们每一项工作。高品德、高质量是我们追求的目标，我们是一群完美主义者，我们按照军工的质量要求着、设计着、制造着、一项项奇迹。鸿利人正以团队作风，集体的力量迎接时代的挑战。以友好、团结、向上的精神风貌愿与各界同仁合作。  鸿利冷库鸿利制冷的主要业务：
保鲜库、冷藏库、速冻库、低温实验室、种子库、气调库设计安装调试
冷库制冷分体机
-80℃,-40℃,-20℃,低温冷源,冷却循环水机公司主要设备介绍冷库设计、工程安装是我公司的主要业务之一，“高效、创新、高品质”是我们经营的基本理念。
我公司拥有一支专门从事制冷工程的设计、服务的技术队伍，依靠我们的技术优势和科学管理为用户提供最满意的工程和售后服务。
冷室组成
冷室主要由围护结构和制冷系统组成，围护结构是用来阻止库外的热量传到库内，减少库内的跑冷损失，使库内温度不会很快升高，围护结构的好坏直接影响制冷系统的制冷效果和耗电量；制冷系统中包括室外机（室外型风冷压缩冷凝机组）、室内机（冷风机和风道）和电控系统，制冷系统是冷室组成中最重要的部分，它是为冷室提供冷量，使库内物品保持在比较低的温度下。
冷室特点
压缩机、冷风机、温控器等制冷设备均选用国内外名牌产品，最大限度地保证装置的可靠。因而设备无需专人看护，只需按用户的要求进行参数设定后，系统就能正常运行。
ü 制冷系统自动化程度高：自动控温、控湿、化霜，而且可根据用户的需要，通过互联网将设备运行状况、库温、库湿等数据远传。
ü 性能价格比高：在相同质量的条件下，我们所承建的冷库价格最具实惠性。
ü 业务全面：可承接大中小型各种冷库，无论是土建库还是拼装库。
ü 整个冷库系统节能省电、运行噪音低、操作简便（一）、室外机该产品是专门为中、小型冷库开发的一种模块化、标准化、简单化的制冷设备，与传统的裸露机组相比，它具有高性能，低噪音，安装方便，省时省力，节能省电等优点。 它先进的设计、美观的造型、精湛的工艺、优化的配置，开创了我国冷库制冷设备的新纪元，代表着冷库制冷设备发展的一个趋势与潮流。
子库、恒温应用领域：保鲜、冷藏、冷冻、预冷、速冻等各种冷库；还可以应用于种室、冷库等工程。  室外机特点：
1. 省电、节能压缩机，能效比大，制冷效率高。
2. 关键部件均采用进口名牌优质产品。
3. 采用L型或U型冷凝器，增大散热面积；优化组合结构，体积小，重量轻。 
4. 采用流线型风扇叶片，效率高，噪音小。
5. 喷塑外壳，美观大方，防雨防晒，特适于户外使用。 
6. 机组内已事先充好制冷剂，无需在安装现场充注。 
7. 安装简单，大大提高施工现场工作效率，缩短工程安装时间。（二）、美国谷轮涡旋压缩机1．超高能效
能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12％。
2．杰出的可靠性  谷轮压缩机运动部件少
轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力。
3．内置电机断路装置
能有效保护电机免受高温及高电流之损坏。
4．低噪音／低排气脉冲
低噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上。（三）、室内机换热效率高，结霜均匀，如采用进口外平衡膨胀阀，制冷效率可提高25％，节省用电量，降低成本。
u 高效风机，风量大，射程远，耗电量小，噪声低，使用寿命长。  室内机u 盘管：厚度0.45mm的光亮性铜管，液压机械涨管后与翅片紧密贴合。
u 弯关焊接：银焊。
u 气压试验：2.6Mpa气压在水中进行气压和气密性实验合格。
u 液体分液器：DL系列采用文丘里分液头：DD 系列采用新型分液头。
u 双层接水盘，内置带电热管斜接水盘
维护结构--冷库库门
库门是冷库的重要组成部分。我公司冷库库门选型以密封性能好、坚固、耐用为基本准则。其特点主要有：  冷库门n 节省能源  冷库库门有完美的密封性能，从而为冷库业主节省大笔能源费用。
n 经久耐用  冷库库门密封系统采用“浮开沉闭”式机构，使密封胶圈能长年使用而极少磨损。
n 操作轻便  冷库库门由于采用了“浮开沉闭”式运动机构，所以，操作起来非常灵活轻便。
n 量身订做  冷库库门可依照客户的要求进行特别订制，从而确保我们的每一座工程都能为用户带来最大的节省和最便利的使用。
n 安全可靠  不需借助工具就可开启的紧急逃生装置，先进的光电管感应和万无一失的门边碰撞感应系统等多种安全设计，使得我们冷库门打进市场以来，从未发生过安全事故。
电控部分
制冷系统电控部分主要集中在电控箱中，电控箱是由微电脑温度控制器、交流接触继电器、空气开关、过电流保护继电器，相续保护器等电器元件组成的控制系统。该控制系统具有完善的控制功能，可以通过库内温度控制压缩机的启停，通过定时控制室内机进行融霜，还可通过各种保护和报警装置确保机组安全使用。  电控箱（一）、电控箱使用参数a、 电源：三相380V±5%。
b、 环境：温度0℃～45℃ 湿度<90% 无水、无爆炸性气体和粉尘。
c、 控温范围：±60℃。
d、 精确值差范围:±1℃。
e、 输入NTC温度传感器2只。（二）、电控部分特点本公司生产的电控箱，采用进口微电脑控制器和电器元件，具有功能齐全、抗干扰性强、可靠性高的特点，可实现：  温湿度记录仪a． 自动控温：通过感温探头探测库内温度，当库温达到设定温度上限时，压缩机启动制冷；当温度达到设定温度下限时，压缩机自动停止；当库温探头失效时，还可通过设置参数暂时用时间周期控制压缩机启停；
b． 自动化霜：融霜可采用电加热器或热气任何一种融霜方式，通过设置参数值实现此功能；
c． 异常报警：当库内温度过高或过低都会自动报警，并显示报警代码，如果库温探头或蒸发器探头失灵也会自动报警，并显示报警代码；
d． 机组启动延时：为防止机组频繁启动，在微电脑温度控制器中可设置机组启动延时；
第五部分 主要工程业绩 建 设 单 位
工 程 名 称
数  量
国务院机关事务管理局
水果及肉类储存库
4座
解放军二炮中高级干部培训中心
水果及肉类储存库
2座
山西吉县水果保鲜库
水果保鲜库
6座
北京密云理博兆禾酒花有限公司
酒花储存库
2座
北京天惠参业种子库
人参种子库
3座
成都地奥制药厂药剂库
药品储藏库
3座
北京密云劳动局蔬菜基地
蔬菜保鲜库
2座
北京宏状元基地配餐中心冷库
蔬菜保鲜及速冻
冷藏间
5座
北京礼贤镇小刘各庄蔬菜加工库
蔬菜保鲜及低温储存
2座
北京华堡之家基地食品配送库
冷藏库及低温加工间
4座
北京凌科尔医药有限公司药品储存库
药品保鲜库
1座
北京回龙观韩式餐厅配餐库
配餐库
2座
北京海底捞餐饮公司连锁店配餐冷库
配餐库
4座
北京银河奶业有限公司奶制品储藏库
酸奶保鲜
1座
北京博利肉食品加工厂冷冻储藏库
肉类储藏库
2座
北京房山蔬菜基地菌类保鲜库
蘑菇保鲜库
2座
北京大兴安绿蔬菜基地蔬菜保鲜库
蔬菜保鲜库
1座
北京门头沟灵宝苗木有限公司冷库
肉类及水果保鲜
2间
北京江山假日酒店后厨配餐冷库
后厨配餐库
2座

北京华宇亿康药品保鲜冷库
药品储藏库
1座
北京房山区农科所蘑菇保鲜冷库
蘑菇保鲜库
1座
北京海军航空司令部冷藏库
海鲜储藏库
3座
中国肉类研究中心冷库
肉类及熟食库
4座
北京新发地批发市场菌类批发冷库
蘑菇保鲜库
3座
北京金百万餐饮公司冷库
烤鸭储存库
3座
北京玉泉营鸿泰市场冷藏库
水产冷藏库
2座
河北燕郊京华高尔夫冷库
酒店餐饮部
2座
承德兴隆红果加工红果储存冷藏库
红果冷藏库
12座
北京茶马食品厂保鲜及冷藏冷库
豆制品冷藏库
3座
北京养生堂疫苗保鲜冷库
疫苗储存库
2座

北京博尔迈生物公司药品储藏冷库
药品保鲜库
1座
北京迪迈医学诊断技术公司药品库
药品保鲜库
2座
河北承德付营子西红柿保鲜储存冷库
西红柿保鲜库
3座
河北固安娃娃菜种植基地保鲜冷库
蔬菜保鲜库
1座
北京七里渠速冻饺子加工厂冷藏库
饺子馅冷藏库
1座
海南三亚北京联络处水果保鲜冷库
水果及肉类储存库
2座
北京爱购水果配送中心水果保鲜冷库
水果保鲜库
1座
北京丰台园快餐配餐冷库
配餐库
2座
杭州佑康公司北京公司冰激凌冷藏库
冷藏库
1座