标题：通信电源站原理及设计
基本信息
书名:通信电源站原理及设计 
ISBN:711509733 
作者:侯振义/夏峥 
出版社:人民邮电出版社 
定价:45 
出版日期:2002-1-1 
版次: 1
包装:精装
简介
本书系统论述了新型通信电源站的组成原理与工程设计方法，共分16章。第一至五章讲述各类通信电源站的组成原理、主要电器及新型设备的类型、工作原理和技术参数等。第六至十四章讲述通信电源站的设计规范、步骤及方法，内容包括了交/直流供电系统、接地与防雷及机房的设计与电力线、电源站电器和设备的配置与选择。第十五至十六章讲述通信电源站的设汁中涉及到的建设工程概/预算编制、工程费用定额及通信工程制图等问题。
本书在编排上先原理后设计，由浅入深、通俗易懂。本书内容紧跟设备发展，紧密结合工程实际，书中附有大量公式图表，可供选型、设计时使用，具有较强的实用性。本书可作为通信电源专业的教材，也可作为通信电源工程设计技术人员的技术参考读物，还可作为从事与通信电源有关的维修、管理人员的培训教材。
目录
第一章　通信电源站概述
1. 1　通信电源站基本要求
1. 2　通信电源站系统组成
1. 2. l　通信电源站供电系统
1. 2. 2　通信电源站设备及电器
第二章　通信电源站电器
2. l　电磁电器
2. 1. 1　电流互感器
2. 1. 2　电压互感器
2. 1. 3　继电器
2. 2　低压电器
2. 2. l　低压断路器
2. 2. 2　熔断器
2. 2. 3　刀开关
2. 2. 4　接触器
2. 3　高压电器
2. 3. 1　概述
2. 3. 2　高压断路器
2. 3. 3　高压熔断器
2. 3. 4　高压隔离开关
2. 3. 5　高压负荷开关
2. 4　避雷器及其装置
2. 4. 1　接闪器
2. 4. 2　避雷器
2. 4. 3　消雷器
第三章　通信电源站配电设备
3. 1　高压开关柜
3. 1. 1　高压开关柜分类
3. 1. 2　高压开关相闭锁方案
3. 1. 3　GG-lA型高压开关柜简介
3. 2　电力变压器
3. 2. 1　电力变压器的种类及型号
3. 2. 2　电力变压器的结构
3. 2. 3　电力变压器的连接与运行
3. 3　交. 直流配电屏
3. 3. l　集中供电系统的交. 直流配电屏
3. 3. 2　分散供电系统的交. 直流配电屏
3. 4　电容补偿柜
3. 4. l　并联电容器则. 偿无功功率的原理
3. 4. 2　并联电容器补偿无功功率的方式
3. 4. 3　并联电容器的自动投切
第四章　通信电源站电能变换设备
4. l　高频开关整流器
4. 1. 1　高频开关整流器的组成
4. 1. 2　功率因数校正
4. 1. 3　开关整流器主要技术指标
4. 2　直流一直流变换器（D－DC）
4. 2. l　非隔离型升压DC－DC变换器
4. 2. 2　隔离型单端正激型DC－DC变换器
4. 2. 3　隔离型半桥DC－DC变换器
4. 2. 4　全桥型DC－DC变换器
4. 2. 5　DC－DC高频变换器控制
4. 3　交流不间断电源（UPS）
4. 3. l　电网的干扰及危害
4. 3. 2　UPS功能
4. 3. 3　UPS电源的分类
4. 3. 4　UPS电源工作原理
4. 3. 5　UPS电源系统组成
4. 3. 6　UPS电源发展趋势
4. 3. 7　UPS基本性能指标
4. 4　通信逆变器（DC/AC）
4. 4. 1　逆变器控制技术
4. 4. 2　单相送变器功率级电路
4. 4. 3　三相逆变电路
4. 4. 4　交流滤波器
4. 5　交流自动稳压器
4. 5. 1　交流稳压设备分类及工作原理
4. 5. 2　交流稳压电源的主要指标
第五章　通信电源站发电及监控设备
5. 1　柴油发电机组
5. 1. 1　机组类别
5. 1. 2　柴油发电机组的构成及柴油机构造
5. 1. 3　柴油发电机组技术指标
5. 2　蓄电池
5. 2. 1　蓄电池在通信电源系统中的应用
5. 2. 2　蓄电池构成与工作原理
5. 2. 3　蓄电池分类
5. 2. 4　蓄电池技术指标
5. 2. 5　蓄电池的运行电特性
5. 3　太阳电地方阵
5. 3. 1　硅太阳电池工作原理
5. 3. 2　太阳电池种类. 组装方式及特性
5. 3. 3　太阳电池供电系统
5. 4　风力发电装置
5. 4. 1　风力发电装置构成及工作原理
5. 4. 2　风轮机的迎风装置和超速控制装置
5. 4. 3　风力发电设备
5. 5　通信电源集中监控系统
5. 5. 1　实行集中监控的作用与意义
5. 5. 2　通信电源集中监控系统的功能
5. 5. 3　集中监控系统组成
5. 5. 4　监控对象及内容
第六章　通信电源站设计程序
6. 1　通信电源站设计总则及步骤
6. 1. 1　设计总则
6. 1. 2　设计原则
6. 1. 3设计步骤
6. 2　设计勘察
6. 2. 1　初步设计勘察
6. 2. 2　施工图设计勘察
6. 3　初步设计及技术设计
6. 3. 1　说明部分
6. 3. 2　概算部分
6. 3. 3　图纸部分
6. 4　施工图设计及设计回访
6. 4. 1　说明部分
6. 4. 2　预算部分
6. 4. 3　图纸部分
第七章　交. 直流供电系统的设计与选择
7. 1　市电分类及交. 直流供电系统设计准则
7. 1. 1　市电分类
7. 1. 2　交流供电系统设计准则
7. 1. 3　直流供电系统设计准则
7. 2　高压交流供电系统的设计与选择
7. 2. 1　高压交流供电系统的组成
7. 2. 2　高压交流供电系统设计考虑
7. 2. 3　一路高压供电系统的方案
7. 2. 4　二路高压供电系统的方案
7. 2. 5　高压供电系统的实现
7. 3　低压交. 直流供电系统的设计与选择
7. 3. 1　两路市电自动投合方案选择
7. 3. 2　直流供电方式选择
7. 3. 3　交流供电系统方案选择
7. 3. 4　低压交. 直流供电系统的实现
第八章　电力线
8. 1　电力线的结构. 命名及型号
8. 1. 1　电力线的种类
8. 1. 2　电力电缆结构
8. 1. 3　电力线的命名
8. l. 4　电力线常用型号
8. 2　电力线的选择
8. 2. 1　电力线选择的一般原则
8. 2. 2　电力线型号的选择
8. 2. 3　电力电缆绝缘及外护层的选择
8. 3　电力线截面选择
8. 3. 1　直流电力线截面的选择与计算
8. 3. 2　交流电力线截面的选择与计算
8. 4　电力线的敷设
8. 4. 1　一般导缆敷设
8. 4. 2　电力电缆敷设
8. 4. 3　电力线技术规格及参数
第九章　通信电源站电器配置与选择
9. 1　电磁电器的配置与选择
9. 1. 1　电磁电器选择原则
9. 1. 2　电磁电器型号及主要技术参数
9. 2　低压电器的配置与选择
9. 2. l　低压电器选择原则
9. 2. 2　低压电器型号及主要技术参数
9. 3　高压电器的配置与选择
9. 3. 1　高压电器选择原则
9. 3. 2　高压电器型号及主要技术参数
9. 4　避雷器的配置与选择
9. 4. l　避雷器选择原则
9. 4. 2　避雷器型号及主要技术参数
第十章　通信电源站发. 配电设备配置与选择
10. 1　设备配置原则
10. 1. 1　通信电源站设备的配置要求
10. 1. 2　通信电源站设备容量期限的确定
10. 2　电力变压器的配置与选择
10. 2. l　电力变压器台数的确定
10. 2. 2　电力变压器容量的确定
10. 2. 3　电力变压器技术规格及技术参数
10. 3　交. 直流配电屏的配置与选择
10. 3. 1　交. 直流配电屏的技术要求
10. 3. 2　交. 直流配电屏的配置与计算
10. 4　柴油发电机组的配置与选择
10. 4. 1　自备发电机组台数及容量的确定
10. 4. 2　柴油发电机组技术规格
10. 5　太阳电地方阵的配置与选择
10. 5. 1　太阳电池方阵的基本计算
10. 5. 2　太阳电地方阵容量的计算
10. 5. 3　太阳电池组合板的计算
10. 6　风力发电机设备配置与选择
10. 6. 1　风力发电机设备配置
10. 6. 2　风力发电机设备技术参数
第十一章　通信电源站电能变换及其他设备的配置与选择
11. 1　高频开关整流器的配置与选择
11. 1. 1　开关整流器技术要求
11. 1. 2　整流器容量及数量配置
11. 1. 3　整流器规格型号及技术参数
11. 2　电容补偿柜的配置与选择
11. 2. 1　电容器的补偿容量的计算
11. 2. 2　电容器容量与数量的确定
11. 3　蓄电池的配置与选择
11. 3. 1　阀控式密封蓄电池的技术要求
11. 3. 2　蓄电池选择的一般方法及原则
11. 3. 3　蓄电池规格型号及技术多数
11. 4　交流自动稳压器的配置与选择
11. 4. 1　交流自动稳压器技术要求
11. 4. 2　交流自动稳压器选择
11. 4. 3　交流稳压器规格型号及技术参数
11. 5　交流不间断电源（UP）的配置与选择
11. 5. 1　交流不间断电源问ry）技术要求
11. 5. 2　UPS配置与计算
11. 5. 3　UPS规格型号及技术参数
11. 6　通信电源站集中监控系统的配置与选择
11. 6. 1　监控系统基本要求
11. 6. 2　监控系统性能要求
11. 6. 3　监控系统配置选择
第十二章　接地系统设计
12. 1　接地系统的组成及连接
12. 1. 1　接地系统的组成
12. 1. 2　接地系统的连接
12. 2　通信局（站）接地电阻及测量
12. 2. 1　接地系统的电阻和土壤的电阻率
12. 2. 2　人工降低接地电阻的方法
12. 2. 3　接地电阻的测量方法
12. 3　接地体的设计及安装
12. 3. 1　接地体的设计原则
12. 3. 2　接地体和接地导线的选择
12. 3. 3　接地体计算
12. 3. 4　接地装置的安装
第十三章　通信电源系统防雷及各种保护设计
13. 1　雷电的形成与危害
13. 1. 1　雷电的形成
13. 1. 2　雷电的危害
13. 1. 3　雷电的活动规律
13. 2　防雷设计的有关技术参数及指标
13. 2. 1　防雷设计中的有关技术术语及技术参数
13. 2. 2　通信电源系统耐雷电冲击指标
13. 3　通信电源站防雷措施与防雷系统组成
13. 3. 1　通信电源系统的防雷保护对象
13. 3. 2　通信电源站防雷措施
13. 3. 3　通信电源防雷系统的组成
13. 4　通信电源站设备防雷设计与连接
13. 4. 1　电源输入. 输出端口防雷
13. 4. 2　通信电源采样及通信端口防雷
第十四章　通信电源站机房设计
14. 1　通信电源站机房的平面设计及布线设计
14. 1. 1　机房设计基本概念
14. 1. 2　通信电源机房的平面布置
14. 1. 3　通信电源站机房的规范尺寸
14. 2　通信电源站机房土建要求及设计
14. 2. 1　通信电源站机房对土建的要求
14. 2. 2　电源布线对土建的要求
14. 2. 3　油机对土建的要求
14. 3　通信电源站机房设计中的其他要求
14. 3. 1　防火要求
14. 3. 2　抗震要求
14. 3. 3　环境要求
14. 3. 4　照明要求
14. 3. 5　对门窗的要求
14. 3. 6　电力电池室的特殊要求
14. 3. 7　变配电及油机机房的特殊要求
第十五章　通信电源站建设工程概. 预算编制
15. 1　工程概. 预算作用及编制原则
15. 1. 1　通信建设工程概. 预算的作用
15. 1. 2　工程概. 预算编制原则
15. 2　工程概. 预算编制及其程序
15. 2. 1　工程概算的编制
15. 2. 2　工程预算的编制
15. 2. 3　概. 预算编制程序
15. 3　概. 预算表格
15. 3. 1　概. 预算表格
15. 3. 2　概. 预算表格的填写方法
第十六章　通信电源站建设工程费用计算及制图
16. 1　工程费用内容及计算规则
16. 1. 1　建筑安装工程费
16. l. 2　通信设备. 工器具购置费
16. 2　工程建设其他费
16. 2. 1　施工队伍调遣费
16. 2. 2　大型施工机械调遣费
I6. 2. 3　建设单位管理费
16. 2. 4　引进技术及进口设备其他费
16. 2. 5　其他费用
16. 3　预备费及工程量计算
16. 3. 1　预备费
16. 3. 2　工程量计算规则
16. 4　通信工程制图总体要求和统一规定
16. 4. 1　通信工程制图总体要求
16. 4. 2　通信工程制图的统一规定
16. 5　注释. 标注及图形符号
16. 5. 1　注释. 标注和技术数据
16. 5. 2　常用图形符号
参考文献