标题：超低温空气源热泵
前言
超低温空气能热泵是以空气作为高品位（低品位）热源来进行供热(供冷) 的装置。以空气作为低品位热源 ,可以取之不尽 ,用之不竭 ,处处都有 ,无偿获取。空气源热泵安装灵活、使用方便、初投资相对较低 ，且比较适用于分户安装 ,目前我国北方地区的采暖大多使用高能耗的锅炉系统，锅炉能效低，排放物多，对环境造成了极大的浪费，超低温节能热泵的横空出世，给北方地区的采暖提供了一种更好的选择，也使为子孙后代留下更多的蓝天白云成为了一种可能。
  
工作原理
工作原理
空气源热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统，其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理：液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽（汽化），汽化潜热即为所回收热量，而后经压缩机压缩成高温高压气体，进入冷凝器内冷凝成液态（液化）把吸收的热量发给需要的加热的水中，液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内，吸收热量蒸发而完成一个循环，如此往复，不断吸收低温源的热而输出所加热的水中，直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下，由于蒸发温度过低，引起蒸发量较少，导致压缩机回气量少，从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机的喷射增焓支路，当压缩机回气不够时，喷射增焓支路会给压缩机补气，这样冷凝器的放热量就会提高，因此在极低的温度下仍能正常制热。
  
性能
热泵循环是在冷凝温度（TCO）下定温放热，在蒸发温度（TEV）下定温吸热，定熵地进行膨胀和压缩，所需的平衡功由外界提供。由熵的定义和热力学定律可知逆卡诺循环热泵的性能系数COP为：
COP=TCO/ (TCO-TEV)（1）
COP值反应了热泵的效率，由（1）式可见，热泵的COP值恒大于1，与一般的热机效率恒小于1。这是因为在循环过程中有电能的输入，电能是做功能力的高品位能，环境中的能是基本失去做公能力的低品位能，热泵是利用少部分高品位的能把低品位能提高中品位能。
能效说明
空气源热泵技术最大的优势就是经济节能，因为它具有很高的能效，它只需消耗一部分电能，而能得到3-4倍于所耗电能的热能。空气源热泵优化后的COP值一般在2.90-4.1之间，容易满足要求。空气源热泵热水技术已在建筑给排水领域中得到广泛应用，如泳池恒温，酒店，宾馆，学校、工厂等中央热水供应，近几年也逐渐有用在北方供暖。
产品特点
超低温型空气源热泵是欧盟国家所普通采用制冷、供暖、生活热水一体化设备，如德国西门子热泵，世界最大的供暖设备供应商Dimplex热泵，瑞典的IVT热泵。
● 采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制R22，机组在环境温度大幅下降时制热量衰减极小。在低温下制热能效比比常规机组高50%-80%，机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少，充分保证制热效果。 机组在制冷、制热、待机模式下，生活热水都优先制取在-25℃可以正常制取热水，-25℃能效比达1.8以上，充分保证低温工况下制取热水效果。 在华北寒冷地区也可作为供暖单独使用。　
● 机组主要零部件均采用国际著名品牌元件。
● 水电分离、无废气、废渣、安全可靠、高效节能、绿色环保。
● 多重保护，一体式设计，机组运行更稳定。
● 具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行，无需专人看管。
● 在环境温度较低时，微电脑自动启动化霜功能。 
● 无需专用机房，全天候运行。
● 工程安装简便，运行及维护成本低廉。[1]
按键操作及设置
1、开/关键（ON/OFF）：
按此键一次，控制系统在待机状态和运行切换。
2、模式键（MODE）：
按此键一次，控制系统在“制冷—制热—自动—制冷”间切换。
3、回复键（RESET）
有故障报警时，当故障排除后，按此键可清除故障显示代码，使控制系统恢复正常运行状态。
4、增键（∧）
直接按此键一次，设定温度在原来的基础上加1℃
如果设定温度已经为最大植，再按此件无效。
5、减键（∨）
直接按此键一次，设定温度在原来的基础上减1℃
如果设定温度已经为最小植，再按此件无效。
6、设置键（SET）
直接按此键，则进行参数设置查询，而此时如机组为1号，则显示查询主机数据，否则为从机数据
按此键10秒钟，进行参数设置，经“增/减”减可调整参数设置。
（进入以上设置后，如果停止操作按键达10秒钟，则自动退出设置。）
7、定时键（TIMR）
单操作此键，则进入主机定时开/关机设置：
定时开小时位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时开的小时：
再按该键，则定时开分钟位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时开的分钟；
再按该键，则定时关小时位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时关的小时；
再按该键，则定时关分钟位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时关的分钟；
再按该键，则退出定时时间设置。
定时开和定时关时间是以当前时钟为基准的。
定时开和定时关时间完全设置相同时则取消定时功能。
当定时开和定时功能有效时，则每天执行其定时开关机功能。
长按此键5S则进入时钟调整，然后配合增/减键将时钟调整到当前时间。
8、机组选择键：
按此键，则进入数据查询机组选择（机组1～10号），不操作时10S自动退出。[2]
样板工程
1
工程案例
机器型号
数量
2
黑龙江大庆市大庆油田化工集团
LSQ25RD
4
3
吉林长白山水利发电站
​
​
4
吉林长春市西中华宾馆
​
​
5
大连旅顺世达购物广场开发区店
LSQ25RD
22
6
大连市甘井子区老虎滩公园
LSQ15RD
11
7
大连普兰店国税局
LSQ20RD
2
8
鞍山岫岩和顺园
LSQ25RD
2
9
葫芦岛市绥中县千喜宾馆750平米
LSQ10RD
3
10
本溪宏伟涂料厂
​
​
11
辽宁丹东海洋局
​
​
12
内蒙古包头昆区和平商务大厦
LSQ25RD
4
13
内蒙古包头青山区一宫美特好超市
LSQ25RW
4
14
西藏拉萨市天海德康鑫居
​
​
15
西藏林芝地区八一镇审计宾馆
​
​
16
宁夏银川市银晨集团办公大楼
​
​
17
宁夏银川市德胜工业园
​
​
18
北京朝阳区催各庄乡东辛店262号玖星酒店
LSQ15RD
5
19
北京大兴区西红门南站金都停车场
LSQ25RD
2
20
北京十三陵镇长林园村最北头
LSQ25RD
2
21
北京惠新西街南口北土门东路蝶倾城俊颜馆
LSQ20RD
2
22
秦皇岛乌兴都KTV
LSQ20RD
6
23
唐山快乐时光酒店
LSQ25RD
2
24
唐山京丰医院
LSQ25RW
3
25
唐山丰润半岛会馆
LSQ25RD
2
26
河北邢台蓝天餐饮文化集团公司热水工程
LSQ15RD
2
27
承德平泉瀑河源食品公司
LSQ10PRW
4
28
河北邯郸市曲周县南童村
​
​
29
河北石家庄威龙扬物流中心
​
​
30
保定廊坊双龙集团
LSQ25RD
1
31
山西运城芮城金果建材城
LSQ25RD
11
32
山西太原财经大学
LSQ10RD
10
33
山西大学城
LSQ25RD
6
34
山西忻州市河曲县玉龙湾大酒店
LSQ20RD
2
35
太原市亲贤街长治路口长安大厦
LSQ20RD
3
36
山西吕梁学院
​
​
37
山西临汾古城公圆对面玛丽安娜美容院
​
​
38
山西太原三针脑血管病医院
LSQ25RD
6
39
陕西渭南海丰羽毛球管
LSQ25RD
2
40
陕西省大佛寺矿业公司
​
​
41
陕西西安兴平体育馆对面别墅
LSQ15RD
2
42
陕西延安市政协委员会大楼
​
​
43
甘肃兰州格林豪泰酒店
LSQ10RD
3
44
甘肃武威凉州区北关中路凉州洗浴中心
LSQ10RD
3
45
甘肃敦煌市乡企局办公室大楼
​
​
46
天津津裕电业有限公司（天津市河北区南口路12号）
LSQ25RD
3
47
上海怡东大酒店(上海市浦东新区金高路2200号)
LSQ15RD
3
48
河南三门峡卢氏县苏地城市花园二期
LSQ15RD
10
49
河南焦作市解放区丝路美容中心
​
​
50
河南南阳市宛城区华鑫园小区
​
​
51
山东临沂天祥木业1000平办公楼
LSQ25RD
​
52
山东烟台市中嘉矿业
LSQ25RD
2
53
山东德州锦江之星旅馆11吨热水工程
LSQ25RD
1
54
山东济南市历下区解放路14号(晶致酒店)
LSQ10RD
2
55
山东威海海马地毯公司
LSQ20R1
1
55
山东青岛麦岛金岸别墅
​
​
56
云南昭通市江山大酒店
LSQ25RD
4[3]
引