标题：机房集中监控
机房集中监控概述
随着计算机技术的发展和普及，计算机系统数量与日俱增，其配套的环境设备也日益增多，计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房设备（供配电、UPS、空调、消防、环境、保安等）必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障，就会影响到计算机系统的运行，对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁，如事故严重又不能及时处理，就可能损坏硬件设备，造成严重后果。对于政府、金融、公安、海关、电力、教育、医疗、企业等需要实时交换数据的单位的机房，机房管理更为重要，一旦系统发生故障，造成的经济损失更是不可估量。
目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班，定时巡查机房环境设备，这样不仅加重了管理人员的负担，而且更多的时候，不能及时发现和排除故障，对事故发生的时间及责任也无科学的管理, 尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员，在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班，这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。
因此对网络机房的电力、环境系统、服务器系统资源、网络资源等进行实时IT机房智能集中监控极其必要，IT机房智能集中监控的机房集中监控系统是专为现代计算机、网络通信机房及无人值守变电站而设计的多功能远程监控报警系统，它可检测多组电压、电流、温度、湿度、漏水、火警、精密空调、UPS、服务器资源、网络资源等详细的参数，和监控现场情况和声音，可通过多种报警方式在第一时间通知相关管理人员，如短信、电话、电子邮件、声光等，确保机房设备能正常的工作状态，管理人员并可通过手机与WEB远程访问相关的数据，并设有相关的安全权限。
IT机房智能集中监控的机房集中监控系统主要监控对象包括：供配电、照明、开关、电源防雷器、UPS 、发电机、精密空调、新风机、漏水、温度、湿度、有害气体；消防控制器、烟雾探测器、温感探测器、门禁、视频、防盗报警、主机、服务器、路由器、交换机等设备。
机房监控设计原则
先进性：整个系统技术保持一定前瞻性，采用的设备和技术能适应将来的科技发展。
实用性：系统性能价格比高，易维护、易使用、运行费用低。
扩展性：系统采用结构化设计，能够适应不断增加的扩展需求，当系统扩容时，只需简单增加相关设备即可。
兼容性：整个系统能监控不同的操作平台和语言环境，并能与不同厂商的产品兼容。
灵活性：系统构成方式简单，功能配置灵活，充分利用现有的计算机资源，能满足不同业务部门的需要。
实时性：系统图像、数据能通过网络实时传输与保存，用于日后的查询与分析。
可靠性：所选设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，系统安全可靠性高，有足够的抗干扰能力，不影响被监控设备正常工作。
可维护性：系统运行可在线运行诊断和检测，能及时发现系统各功能单元故障情况，便于系统故障的维护处理。
机房集中监控项目
图像监视：通过智能监控屏的音视频接口采集音视频信号，实现对机房的图像进行 实时监控、硬盘存储和网络传输。
环境监控：采用开关量输入模块和模拟量输入模块，接入红外、烟雾、水浸、温湿度变送器等探头的采集信号，实现机房的安防、火灾、漏水及机房温度、湿度的实时监视。
门禁考勤：通过设置在各机房入口的门禁读卡设备，实现对机房的门禁出入和考勤管理。
设备监控:采用SMT-2200嵌入式现场监控主机接入机房的UPS 、专用空调、开关电源和后备发电机等智能设备，这些设备一般提供通信接口，实现对这些设备实时监控；采用专用电力监控模块，实时监控各种配电柜的运行参数和状态。
集中管理：可以将各监控点数据通过LAN/WAN、GPRS等TCP/IP网络系统传送到监控中心，实现集中监控管理，同时可对设备进行集中管理。
机房集中监控特点
监控系统特色
多源数据综合诊断与预警功能，防范于未然！
①很多火警是因设备短路造成,设备短路时,反应最快的是电流突然变大, 快速电流监控，可反映设备存在短路的可能。快速电流监控可检测到瞬间电流过载，系统即刻发出警报。由于设备短路时并不会马上起火，一般是先闷热到冒烟，再到起明火，所以普通的烟雾传感器检测时间较滞后。
②可实时监控UPS电池与负载，及时发现潜在的问题并进行处理。
③可实时监控精密空调的压缩机状态和高、低压端情况，可及时发现潜在的问题并进行处理，同时可监控普通空调的雪种不足和室外机组散热不良等情况，有效降低能耗。
④节能环保,当室外温度低于室内温度5度时,可自动控制风机抽取室外空气来降低室内温度,减少空调的耗电量。
轻量级数据传输的可扩展的分布式监控架构
整个系统架构采用环境监控中心服务器、SMT-2200嵌入式现场监控主机、传感器以及智能设备等组成；SMT-2200嵌入式现场监控主机采集数据通过数据/协议透明转换模块，转化为统一格式协议的网络数据，通过TCP/IP网络传输协议传送到统一监控中心。随着系统数据采集点部署的增多，为满足系统实时性，要求系统能够高效的获取各设备状态信息，及时将测量数据传送给数据分析与预警子系统。基于IP网络的轻量级数据采集和传输技术成为系统整合的一个关键技术。
分布式监控架构实现了统一集中监控控制功能，使系统平台具有很强的产品适应性和市场生存能力，整个监控系统扩展到同时监控多达1024个以上监控点，整个监控的响应速度达5秒。
空调来电自启技术,如果异常停电造成空调关机，供电恢复后，将延时自动启动空调机。
闪停监控功能，即瞬间停电时的电压监控，很多机房都出现过这种情况，市电瞬间停电又来电，或者UPS故障导致闪停, 很多电子设备停止工作，严重影响到机房的正常工作。大榕树的闪停监控功能则能监控到停电10ms以上的闪停情况，当出现闪停时,能第一时间通过短信、电话通知管理员，为管理员争取到时间,并及时处理, 排除故障。
分级分时报警模式，监控中心可以提供三级报警，即第一告警联系人、第二告警联系人和第三告警联系人，每一级告警根据客户的需求，可设置1-3个告警人。第一告警联系人指当机房出现异常时则会第一时间通知到系统预先设置的第一告警人，第二告警联系人则是在系统预定对不同设备预设异常处理时间过去之后，机房的异常情况还没有被排除而被告知的人员，第三告警联系人则是在监控系统通知第二告警联系人后的预定处理时间后机房异常还没有排除而被告知的人员。
灵活的告警方式设置，系统管理员可以通过对机房设备监控的重要性来选择多种告警方式，如：设备A很重要，可选择电话告警；设备B不那么重要，可选择短信告警；设备C不重要，但需要监控时，可选择邮件告警。当管理员接收到告警，但是认为此设备异常对机房安全运作无影响时，可选择暂时关掉对此设备的告警功能，而不会影响到对其他任一设备的告警功能。
设备分管功能，系统可以根据每个管理员具体分管的设备进行告警，当设备出现故障时，系统可以自动识别直接分管人员，而不会影响到其他的管理人员。
机房设备信息管理。机房每个设备都配置相应的管理员管理，通过监控系统，我们还可以查询到设备相关信息：包括设备购买时间、数量、供应商资料、保修期限、维修记录、报费情况等。
通用性
监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准
可靠性
监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，不影响被监控设备正常工作。
监控系统具有专家诊断动能，对通信中断、软件故障能够诊出故障并及时告警。监视各智能设备各部件的运行状态和工作参数。
全部硬件设备可靠性极高。
监控界面完全汉化，可根据用户要求随意设计界面。
操作简单，只用一个鼠标即可完成现场的所有操作。
监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准，操作系统选用实时多任务管理的WIN2000以上操作系统，标准开放式的数据库借口，可支持各种大型数据库MSSQL等。
兼容性
支持世界各著名厂家提供的智能设备，实现完美的监控。目前系统兼容设备的品牌有：MGE、STULZ、LIEBTRT、RC、HIROSS等机房精密空调, APC、SENDON、SANTAK、MGE、EXIDE、SICON、LIEBERT、EAST、SIEL等UPS。
安全性
系统强大的多媒体技术，对各种设备的报警提供专家处理提示和电话语音系统。电话语音系统可设六组电话号码，处于无人值守时，一旦有严重事件发生，系统会自动拨打所设置的号码（手机、电话），采用语音通知有关人员，或者发短信、电子邮件等手段第一时间通知管理员。
强大的管理功能。对机房的任一事件具体情况给出相应的处理提示，指导值班人员解决问题。软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力。
强大的数据管理功能。可存储海量的数据，并用历史曲线显示任意一天的数据情况，最大值、最小值、平均值等。
提供网络版系统，可网络全面监视机房运行情况，或可用短信随时随地快捷查询相关的详细数据。
强大的网络管理功能，可全面监控主机、服务器、路由器等工作状态、数据流量、网络负荷。
严格的密码管理，确保系统运行安全。
系统运行进行在线运行状态诊断和监控，能及时发现系统各功能单元故障情况，便于系统故障的维护处理。
软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求。
扩充性
系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构，便于系统适应不同规范和功能要求的监控网络系统。
机房集中监控组成
系统组成主要由监控中心、远程客户端计算机、计算机传输网络、SMT-2200嵌入式现场监控主机、传感器及智能设备等组成。为了增强系统的功能，用户可根据需要选择配置多媒体声卡、电话语音卡、GSM Modem、视频卡等设备。
系统采用开放式结构，支持各种传输网络，包括以态网、帧中继网、FDDI网、ATM网、PPP拨号网、令牌网等，只要网络能支持TCP/IP协议就行。
系统以TCP/IP协议为基础，构成统一和便捷的信息交换平台，各个子系统的实时运行信息可通过网关上传到监控中心的监控管理站。各监控管理人员均可以在授权下通过监控终端方便地浏览丰富的实时信息，监控和管理各子系统的实时工况, 还可以通过开放数据库互联(ODBC)技术将系统集成MSSQL、MySQL等数据库与办公自动化和管理信息数据库互联，提供综合全面的信息与数据。
.