标题：ZDR/LWdf 电动低负载调节蝶阀
结构特点和应用范围
ZDR/LWdf 电动低负载调节蝶阀由电子式电动执行机构和低负载蝶阀组成。阀体、阀板均采用钢板焊接而成。加工容易，易制成大口径常用于大流量，低压差的场合。
型号、规格
类别
角行程
直行程
常温型
中温型
常温型
中温型
型号
ZDRWdf-2.5/6B 
ZDRWdf-2.5/6K
ZDRWdf-2.5/6BG
ZDRWdf-2.5/6KG
ZDLWdf-2.5/6B 
ZDLWdf-2.5/6K
ZDLWdf-2.5/6BG 
ZDLWdf-2.5/6KG
规格
DN200～2000
DN600～1000

技术参数和性能指标
●蝶阀调节机构主要技术参数 
公称通径  mm
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
额定流量系数Kv
1080
1700
2440
3320
4360
5520
6800
9700
13700
18200
23400
28000
41700
57700
65700
73700
8910
105700
公称压力MPa
0.25,0.6
介质温度  &ordm;C
常温：-40～250；中温：-40～450
转角范围   &ordm;
0～70
流量特性
近似等百分比
环境温度 &ordm;C
无空间加热器：-10～60;带空间加热器：-35～60
法兰尺寸型式
按GB/T17241.6-1998 
阀体材质
A3; 1Cr18Ni9Ti
阀板材质
A3; 1Cr18Ni9Ti
●电子式电动执行机构主要技术参数  
型    号
输出力N·m
动作时间s/90&ordm;
最大转角
技术参数
361RSA-02
20
8.5
90&ordm;
电源：AC220V±10%V a.c.
50Hz
驱动电机：交流可逆电机
输入信号:1-5V d.c.
4-20mA d.c.
(信号线用屏蔽线)
开度信号:4-20mA d.c.
保护等级:相当IP55
防爆标志:ExdⅡBT4
361RSA-05
50
17.0
361RSB-10
100
18.0
361RSB-20
200
36.0
361RSC-30
300
24.0
361RSC-50
500
42
361RSC-60
600
48.0
361RSD-100
1000
30.0
361RSD-150
1500
42.0
361RXB-10
100
18.0
361RXB-20
200
36.0
型号
输出力N
速度mm/S
最大行程mm
361LSC-99
10000
2.0
100

性能指标
项          目
指  标  值
基 本 误 差%
±2.5
回       差%
2.0
死        区%
3.0
始终点偏差%
电开
始点
±2.5
终点
±2.5
电关
始点
±2.5
终点
±2.5
额定行程偏差%
+2.5
允许泄漏量1/h
DN200-250
2×10×阀额定容量
DN300-700
1.5×10×阀额定容量
DN800-2000
10×阀额定容量

允许压差
MPa 
公称
通径
mm
配用执行机构
361RSA-05
361RSB-10
361RXB-10
361RSB-20
361RXB-20
361RSC-30
361RSC-50
361RSC-60
361LSC-99
361RSD-100
361RSD-150
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
200
0.6
0.035
0.6
0.071
0.6
0.144
250
0.6
0.037
0.6
0.074
0.6
0.112
300
0.6
0.021
0.6
0.043
0.6
0.064
350
0.6
0.013
0.6
0.027
0.6
0.041
400
0.6
0.027
0.6
0.045
0.6
0.055
450
0.6
0.019
0.6
0.032
0.6
0.038
500
0.6
0.014
0.6
0.023
0.6
0.028
600
0.6
0.013
0.6
0.020
700
0.6
0.008
0.6
0.012
800
0.6
0.005
0.472
0.008
900
0.6
0.004
0.373
0.005
1000
0.6
0.003
0.254
0.004
1200
0.229
0.003
1400
0.148
0.002
1500
0.128
0.0018
1600
0.112
0.0015
1800
0.079
0.0010
2000
0.063
0.0007
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
外形尺寸
●ZDRWdf  DN200～2000   外形尺寸　　　
公称通径
DN
执行机构
D
D1
L1
L2
L3
D2
H
n-d
法兰端面距
200
361RSA
280
315
305
615
120
260
200
8-18
200
361RSB
665
155
290
225
361RXB
715
175
310
265
250
361RSB
335
370
330
695
155
290
225
12-18
361RXB
745
175
310
265
361RSC
755
165
380
260
300
361RSB
395
435
365
730
155
290
255
12-23
361RXB
780
175
310
265
361RSC
785
165
380
260
350
361RSB
445
485
390
755
155
290
255
12-23
361RXB
805
175
310
265
361RSC
810
165
380
260
400
361RSC
495
535
420
855
165
380
260
16-23
450
361RSC
550
590
450
885
165
380
260
16-23
500
361RSC
600
640
480
915
165
380
260
16-23
250
600
361RSD
705
755
560
1030
120
520
365
20-25
700
361RSD
810
860
620
1090
120
520
365
24-25
300
800
361RSD
920
975
670
1140
120
520
365
24-30
900
361RSD
1020
1075
725
1195
120
520
365
24-30
1000
361RSD
1120
1175
765
1235
120
520
365
28-30
1200
361RSD
1340
1400
880
1460
120
520
365
32-34
400
1400
361RSD
1560
1620
990
1570
120
520
365
36-34
1500
361RSD
1660
1720
1060
1640
120
520
365
36-34
1600
361RSD
1760
1820
1120
1710
120
520
365
40-34
1800
361RSD
1970
2045
1240
1830
120
520
365
44-41
2000
361RSD
2180
2265
1360
1950
120
520
365
48-48
注：L3为拆卸护罩所必须的尺寸
●ZDLWdf  DN600-1000外形尺寸 mm 
公称通径
DN
执行机构
D
D1
L1
L2
H1
H2
H3
H4
n-d
法兰端面距
600
361LSX-99
705
755
560
655
377.5
790
90
380
20-25
250
700
810
860
620
715
430
790
24-25
300
800
920
975
670
765
487.5
790
24-30
900
1020
1075
725
820
540
805
24-30
1000
1120
1175
765
860
587.5
805
28-30
□订货须知
订货时应详细说明以下条件：
●产品型号；                                  
●公称通径和额定流量系数Kv;              
●阀前压力，阀后压力，公称压力；
●工作温度范围；    
●执行器内是否带空间加热器
●阀体、阀板材料；                            
●是否有其它要求。