标题：桥架
概述
  梯式  槽式电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸， 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86， 按重量计算,铝钢之比约为1：3,根据两种材质的市场价折算,铝合网络上与桥架有关图片(11张)金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
荷载特性
1、电缆桥架的荷载 
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。 
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。 
2、选用桥架的步骤 
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。  桥架设计(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。 
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下： 
Q使用=q1+q2 
式中：q1 --电缆的均布荷载（各层的均布荷载中取最大值）（kN/ 
m2），均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载； 
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载（kN/ 
m2）,q2值的计算，人的重量一般按p=90kg计。 
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2 
按最大弯距相等的条件折算： 
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι 
∵P=90kg 
∴q2=180/ι 
式中：P--1人的荷载(kg) 
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m) 
q2--1 人的等效均布荷载(kg/m) 
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。 
(4)挠度 
挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
胀缩问题
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得： 
Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm 
由此得出结论： 
温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m 
温差为50℃时, Δι =0.560mm/m 
温差为40℃时, Δι =0.448mm/m 
工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定： 
当温差为40℃时为50m; 
当温差为50℃时为40m; 
当温差为60℃时为40m;
接地
根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。 
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻 
应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算： 
r=ρ·L/S 
式中：ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃)； 
L=长度按100mm计算； 
S=截面积cm2。 
(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。 
表2 梯架于托盘的单位电阻值 
(3)电缆槽的单位电阻值见表3 
(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为： 
R=L(r+1/3r’) 
式中： 
R--梯边，即（电缆槽）全长总电阻（mΩ）； 
r--梯边单位长度电阻（mΩ/m） 
r’--直接板固定螺栓接触电阻。
安装要求
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 
(1)确定方向：根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 
(2)荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 
(3)确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 
(4)确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 
4、其它安装 
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。 
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 
直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。 
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。 
升降段：注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 
（5）桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。 
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 
（9）在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。 
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上 
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。 
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。 
(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架：线槽接头处；间距3m；离开线槽两端口0.5m处；转弯处。 
5、材料统计 
(1)桥架：分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%－2%的余量。 
(2)立柱：如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%～4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。 
(3)托臂：桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%～2%余量,极为总需量。 
(4)其它部件：按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。
一般术语
电缆桥架的主要部件:
电缆桥架安装时的支托，是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件；而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。
铝合金电缆桥架：
铝合金制电缆桥架装置的简称，由铝合金材料制作托盘或梯架的直通弯通附件以及支吊架等构成用以支承电缆具有连续刚性结构的总体装置。
梯形电缆桥架：
梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形部件
有孔托盘：
有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由带孔眼的底板和侧边所构成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件
无孔托盘：
无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。
LQJ系列铝合金电缆桥架是一种抗腐蚀桥架。它具有结构简单、式样新颖、耐腐蚀，安装维护方便，不需保养等特点，能够适用于广泛的环境条件。
LQJ系列铝合金防腐桥架按结构形式可分为LQJ-A、B、C型和LQJ-LPC型，前者分别采用不同截面形状的铝合金挤压型材加工桥架邦板和梯档，可制成梯级式、托盘式、槽式结构以满足不同场合的需要，后者采用铝板折边成型，制成槽式汇线槽及各类特殊弯通，以满足电缆布线的需要。LQJ-A、B、C型铝合金挤压型材加工成型后固溶和人工时效处理，不仅提高了耐蚀性，而且提高了铝合金的强度，从而保证铝合金桥架具有较高的承载能力。
LQJ系列铝合金防腐桥架表面经阳极氧化处理，使其更具有优异的耐蚀性、具有耐腐蚀时间长、不需要保养的优点，特别适用于高温、高湿、富盐雾的环境中选用。
结构形式
电缆桥架载荷曲线
槽式电缆桥架的结构形式
组合式电缆桥架的结构形式
桁架式梯架、大跨距桥架的结构形式
1．桥架的选择 
1．1在工程设计中，桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较，以确定最佳方案，还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
1．2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m，垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2．5m，应采取保护接地措施。
1．3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造．或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程
环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所，宜选用铝合金电缆桥架。
1．4桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架，托盘内添加具有耐火或难燃性能的板，网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在
桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所．不宜采用铝合金电缆桥架。
1．5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路．或有防护外部影n向如户外日照，油，腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时．应选用无孔托盘式电缆桥架。
1．6在容易积聚粉尘的场所，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段．底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
1．7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：
(1)1kV以上和1kV及以下的电缆：
(2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆；
(3) 应急照明和其他照明的电缆：
(4)电力，控制和电信电缆。
若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时，中间应增加隔板隔离。
1．8当钢制直线段长度超过30m，铝合金电缆桥架超过15m时．或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量．其连接宜采用伸缩连接板。
1．9电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下，动力电缆可取40%-50%，控制
电缆可取50%。70%．且宜预留l0%一252工程发展裕量。
1．10在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实
际跨距不等于2m时．则工作均布荷载应满足：
式中qG----工作均布荷载，kN/m；
qE----额定均布荷载，kN/m；
LG----实际跨距，m。
桥架的额定均布荷载等级见表1。
表1 钢制电缆桥架的额定均布荷载等级
载荷等级
A
B
C
D
额定均布荷载（kN/m）
0.5
1.5
2.0
2.5
表2 铝合金电缆桥架的额定均布荷载等级
载荷等级
A
A1
B
C
D
额定均布荷载（kN/m）
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

分类
1、梯级式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设，适合于高、低压内链动力电缆的敷设。 
2、托盘式电缆桥架 
托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，也适合于控制电缆的敷设。 
3、槽式电缆桥架 
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。 
4、大跨距电缆桥架
梯级式汇线桥架具有良好的通风性能，不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、