标题：弧形自动门
概述
1.定义弧形自动门拥有优美柔和的弧线外观配以晶莹通透的玻璃门扇，使其外观独特、豪华气派。并可根据现场条件，设计不同弧度的样式，具有独特的控制系统特性，最佳化传动特性。最适合饭店、机场、大型商场、医院、商户会馆、酒店、办公楼、大型大厦等的出入口系统。2.分类弧形自动门可分为全圆弧形自动门，半圆弧形自动门，以及弧段弧形自动门。（1）全圆型全圆弧形自动门集合旋转门的特点，以及自己独具特色的弧形滑动轨道，把  全圆型自动门门体与建筑物完美的结合起来。还可以做两个半圆互动，以达到节能防风沙的作用。全圆弧形自动门能够在有限的空间拓展极限空间，即使结构非常紧凑的场合也能给予出入口足够的宽度和空间，给人带来赏心悦目的视觉感。全圆弧形自动门拥有优美柔和的弧线外观配以晶莹通透的玻璃门扇，使其外观独特、豪华气派。并可根据现场条件，设计不同弧度的样式。独特的控制系统特性，自动、随机诊断故障；自动监测操作顺序；最佳化传动特性，如主传动的加、减速，传动过程的摩擦诊断，噪声等。建立自学过程，自动门第一次初调运行时，系统自动进行学习；门翼重量和运动摩擦力的测量；自动调节到可允许的最大转速；最大静态力的安全调节；传感器可靠性测试；自动测定通道开口端的位置。具有防尘性、抗静电极佳的毛刷封闭系（2）半圆型半圆弧形自动门门体为全铝合金结构，坚固轻捷，表面处理为氟碳粉末喷涂或不锈钢包  半圆型自动门饰，经久耐用。高效直流无刷马达，微芯片处理器控制，齿行同步皮带传动，运行平稳，噪音极底。完美的运行自学检测和故障自诊功能，安全防夹功能，确保，门体安全运行。控制部件、驱动部件、传动部件为全模块组合，安装简单方便。能与各品牌产品互换，使弧型门产品保持原高性能，而价格大幅度降低。（3）弧段型弧段弧形自动门优美、柔和的弧线外观造型配以晶莹、通透的玻璃门扇，在一开一闭之间，令您领略到弧形门自身散发出的轻盈、和谐之美  弧断型自动门
结构
弧形自动门严格上说，应该是平移自动门的一种，也就是弧形平移门。所以它的结构形式和平移自动门是一样的，都是由自动门控制器，自动门马达，皮带传动装置，吊轮组合，感应器系统组成，只不过具体的结构样式不太一样，可以通过下图比较明确的看到弧形自动门机的结构：  弧形自动门机结构图弧形自动门的皮带装置中间增加了很多绕组轮，以便行进时改变自动门的运行曲线，吊轮系统也采用了外形比较大的轮组，使自动门可以按弧形路线运动。自动门控制器和马达装置和平移自动门一样，只是固定的方式不太一样。
特点和优势
可以将大门设计以最理想的方式实施180°整圆设计或者弧度设计，弧度凸出或凹进均可最适合与幕墙配合安装的设置可以为项目特别设计可满足各种不同的要求。
圆弧形自动门的特点
1）驱动装置和控制系统工作可靠，自动启闭，使用方便。由于采用了计算机控制，又有各种安全保护用传感器，功能齐全、自动启闭，特别适合高档建筑。
2）圆弧形门能在建筑物的门洞口形成过渡室，可以隔绝建筑物内外气流和温度交换，隔绝声音，使噪音大幅降低，减少灰尘的入侵，节能降耗。
3）圆弧形自动门装饰材料多采用铝合金的风格，能满足自动和新潮的要求。
（2）圆弧形自动门的使用范围。
圆弧形自动门的使用范围
圆弧形自动门适用于高级宾馆、酒店、金融机构等各种高档建筑，特别是要求出入口不是很大的场合。
圆弧形自动门的类型
（1）按弧形及圆弧门滑动方向分类。1）半圆单开门右向滑动弧形门。
2）半圆单开门左向滑动弧形门。
3）半圆双开门双向滑动弧形门。（2）按圆弧形自动门电机分类。1）圆形双开门双向滑动弧形门一台电机，电机在右方。
2）圆形双开门双向滑动弧形门一台电机，电机在左方。
3）圆形双开门双向滑动弧形门两台电机，电机在左方和右方各一台。
4）圆形单开门单相滑动弧形门一台电机。
4）圆形双开门双向滑动弧形门。
圆弧形自动门的机械结构
圆弧形自动门的特点是门体为圆弧形，门体沿圆弧形轨道运动。门体框架部分与小直径旋转门相同，自动门的驱动机构与商用平滑自动门原理相同，但是运动轨迹是圆弧形。
圆弧新自动门的机构结构主要有三部分：驱动机构、门扇和固定框架。圆弧形自动门的电控部分主要有传感器和控制器。
圆弧形自动门的驱动机构
驱动机构的控制可暴增弧形门快速而平稳地运动，一般都是采用一台电机同时带动两扇门同步开闭，用同步带可带动左扇门和右扇门同时运动，结构简单、维修简便。由于同步带的张紧轮的轴采用了滚珠轴承，而且滚轮与同步带接触面处涂有一层聚酯橡胶，因此驱动结构的运行中噪音很低。
弧形门生产一般取决于轨道，为简化生产，现在流行的两种规格：a、半径1200mm，1/4圆：b.半径1500mm，1/4圆。
一个1/2圆，半径1200mm弧形门由两个1/4圆，半径1200mm轨道拼成。一个1/2圆，半径1500mm弧形门由两个1/4圆，半径1500mm轨道拼成。
1/2圆，半径1200mm弧形门由12片6mmX50mm扁钢固定在弧形门的帽头骨架上，每片间夹角为16°。
1/4圆，半径1200mm弧形门由6片6mmX50mm扁钢固定在弧形门的帽头骨架上，每片间夹角为16°。
1/2圆，半径1500mm弧形门由12片6mmX50mm扁钢固定哎弧形门的帽头骨架上，每片间夹角为13°。
弧形轨支托用M8螺钉固定到扁钢上，每个弧形轨支托用四个螺钉固定。弧形轨道用M6X20螺钉固定到六个弧形轨支托上。
电机及与其相连的同步轮装到6mmX50mm扁钢上，用两个M8螺钉固定，惰轮组件固定到惰轮固定板上，惰轮固定板再用两个M8螺钉固定到6mmX50mm扁钢上。皮带张紧轮固定在滚轮固定板上，滚轮固定板与张紧轮支托焊接在一起，用两个M8螺钉将张紧轮支托固定到6mmX50mm扁钢上。控制器也是用控制器固定板固定在扁钢上，端子板、开门止动器和电源开关都固定在驱动机构上。安装同步带到主动轮、藏金轮和惰轮上。
圆弧形自动门的安装
对已加工的圆弧自动门各零部件、对外购件和外协件按厂标及有关标准进行检验和验收。然后进行包装、运输，在现场进行安装。产品应用无腐蚀作用的材料进行包装，包装箱应具有足够的强度，并有防潮措施。置于箱内的产品相互间不会窜动、碰撞。包装箱内应有产品检验合格证、产品使用说明书和装箱清单。运输工具应有防雨措施并保持清洁无污物。装卸时确保产品完好无损。（1）安装准备工作。土建施工队做好圆弧形自动关门的地面，要达到要求的平整度，并指导做好门框的安装。（2）圆弧自动门固定框架的安装。1）六根立柱按尺寸要求安装。
2）立柱和帽头组成，用螺钉将帽头固定在立柱上。
3）下码头与立柱组装，用角铝和螺钉连接下码头和立柱。
4）上支撑组件进行安装，梁与梁靠角支连接，用螺栓螺母固定。梁与帽头内壁连接，用角支和螺钉固定。（3）扁钢的安装。扁钢装在帽头内表面，扁钢上固定驱动机构的各部件。（4）导轨支架安装（弧形轨支托的安装）用M8X25螺钉将驱动装置固定板安装到扁钢上，对于1/2圆的驱动机构需装12个导轨支架。（5）安装圆弧形导轨。用M6X20螺钉将圆弧形导轨固定到导轨支架上。（6）驱动装置和驱动轮安装。用M8X15螺钉将驱动装置固定板安装到扁钢上，再用M6X15螺钉将驱动装置、驱动电机和驱动轮固定到固定板上。（7）惰轮安装。用M8X15螺钉将惰轮固定板安装到扁钢上，再用M6X12螺钉将惰轮安装到惰轮固定板上。（8）张紧轮安装。先将加工好的张紧轮固定到轮固定板上，再将固定板用M6X10的螺钉固定到张紧轮支架上，再将张紧轮支架用M8X15螺钉固定到扁钢上。（9）门环论吊架和皮带紧固件的组装。每扇圆弧门上端一边装有滑轮吊架，另一边除滑轮吊架外还需滑轮吊架上用M4X12螺钉固定有连接板，在连接板上再装皮带紧固件，用于门扇与同步带的连接。（10）门扇吊装门扇先与门滑轮吊架安装好，然后滑轮和门吊挂在圆弧形导轨上。调好门扇的垂直位置和两扇门间的间隙，合适后再将门滑轮吊架上的皮带紧固件与同步带固定，门扇就与驱动机构连接到一起了。注意皮带紧固件与同步带的运动方向要一致。（11）安装门止动器。门止动器是门扇开闭的限位装置，圆弧自动门处于全部打开的状态确定门止动器的位置，位置设定后将止动器用螺钉固定。（12）安装控制器。先安装控制固定板，再用螺钉将控制器安装到控制器固定板上。（13）安装传感器，电控系统连线。安装传感器、电源开关及驱动电机各电控部分连线。（14）安装顶板。圆弧形自动门安装各部件完成后要安装顶板，并做防水防雨处理。
圆弧形自动门的调试
调试前的准备（1）控制装置上开关旋钮设定与外壳上各开关旋钮的设定保持一致。
（2）检查电源是否接好。
（3）检查控制装置和传感器接线是否正确。
（4）专用电源开关处于关闭状态。
（5）门体处于关闭状态。
（6）用手移动门体往复运动，看门体运动是否灵活，有无障碍物，以防门体运行时电机过载。调试要点（1）测定开门宽度。
接通电源后，电源红灯及光束开关绿灯亮，门扇缓慢行走到全开位置，门扇碰到门扇止动器后就停止，自动测定开门宽度。
（2）调节制动位置。
门扇在开关过程中由全速运行变换成缓行的位置就是制动位置，它由微机设定。当接通传感器时门扇全开，uanbi传感器信号时门扇关闭，通过多次全开的过程确定最佳制动位置。
（3）记忆功能。
控制装置对调节好的门扇全开宽度和制动位置有记忆功能。
（4）设定每扇门的滑动方向。
调节并设定两扇门中每扇门的滑动方向。
（5）调节门扇打开速度。
（6）调节门扇的关闭速度。
（7）调节两门扇在中心位置关闭时的最慢速度。
（8）调节门扇找开后停留的时间。