Zhaoming213/baiduwiki huggingface dataset:
标题：中性点直接接地系统
分类
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义，将低压配电系统分为三种，即TN、TT、IT三种形式。其中，第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地；I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地，但和电网的接地系统没有联系；N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。[1]
TN系统
电源变压器中性点接地，设备外露部分与中性线相连。根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类：即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。
TN-C系统
其特点是：电源变压器中性点接地，保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线，当电气设备相线碰壳，故障电流经零线回到中点，由于短路电流大，因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用零序电流保护；
(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合，如果三相负荷不平衡，则PEN线中有不平衡电流，再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN，从而中性线N带电，且极有可能高于50V，它不但使设备机壳带电，对人身造成不安全，而且还无法取得稳定的基准电位；
(3)TN-C系统应将PEN线重复接地，其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时，可以有效地降低零线对地电压。
TN-C系统存在以下缺陷：
(1)当三相负载不平衡时，在零线上出现不平衡电流，零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时，触及零线可能导致触电事故。
(2)通过漏电保护开关的零线，只能作为工作零线，不能作为电气设备的保护零线，这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备，如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线，严禁与该电路的工作零线相连接，也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上，但在使用中极易发生误接。
(4)重复接地装置的连接线，严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统，将工作零线与保护零线完全分开，从而克服了TN-C供电系统的缺陷，所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
TN-S系统整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳，直接短路，可采用过电流保护器切断电源；
(2)当N线断开，如三相负荷不平衡，中性点电位升高，但外壳无电位，PE线也无电位；
(3)TN-S系统PE线首末端应做重复接地，以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN-S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN-S系统，与逐级漏电保护相配合，确实起到了保障施工用电安全的作用，但TN-S系统必须注意几个问题：
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时，就构不成单相回路，电源就不会自动切断，就会产生两个后果：一是使接零设备失去安全保护；二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电，引起大范围的电气设备外壳带电，造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时，会使中性点接地线电位升高，造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)保护接零PE线的材料及连接要求：保护零线的截面应不小于工作零线的截面，并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接，不得采用铰接；电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂，保护零线在配电箱中应通过端子板连接，在其他地方不得有接头出现。
TN-C-S系统它由两个接地系统组成，第一部分是TN-C系统，第二部分是TN-S系统，其分界面在N线与PE线的连接点。
(1)当电气设备发生单相碰壳，同TN-S系统；
(2)当N线断开，故障同TN-S系统；
(3)TN-C-S系统中PEN应重复接地，而N线不宜重复接地。
PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电，所以TN-C-S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN-C-S系统。
TT系统
电源变压器中性点接地，电气设备外壳采用保护接地。电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)。
在采用此系统保护时，当一个设备发生漏电故障，设备金属外壳所带的故障电压较大，而电流较小，不利于保护开关的动作，对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷，提高用电安全保障可靠性，根据并联电阻原理，特提出完善TT系统的技术革新。技术革新内容是：用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线)，并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线，用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。
它有下列优点：
1)单相接地的故障点对地电压较低，故障电流较大，使漏电保护器迅速动作切断电源，有利于防止触电事故发生。
2)PT线不与中性线相联接，线路架设分明、直观，不会有接错线的事故隐患；几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置PT线，有利于安全用电管理和节约导线用量。
3)不用每台电气设备下埋设重复接地线，可以节约埋设接地线费用开支，也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω，用电安全保护更可靠。
TT系统在国外被广泛应用，在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合，目前在施工现场一般不采用此系统。但如果是公用变压器，而有其它使用者使用的是TT系统，则施工现场也应采用此系统。
IT系统
电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)，而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地)，而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。
这种系统主要用于10KV及35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统，不适合在施工现场应用，故在此不再分析。
建设部新颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定：施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。因此，TN-S接零保护系统在施工现场中得到了广泛的应用，但如果PE线发生断裂或与电气设备未做好电气连接，重复接地阻值达不到安全的要求，也同样会发生触电事故，为了提高TN-S接零保护系统的安全性，在此提出等电位联接概念。所谓等电位联结，是将电气设备外露可导电部分与系统外可导电部分(如混凝土中的主筋、各种金属管道等)通过保护零线(PE线)作实质上的电气连接，使二者的电位趋于相等。应注意差异，即等电位联结线正常时无电流通过，只传递电位，故障时才有电流通过。等电位联结的作用。(1)总等电位联结能降低预期接触电压；(2)总等电位联结能消除装置外沿PE线传导故障电压带来的电击危险。因此施工现场也应逐步推广该技术。当然，无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的。施工现场临时用电必须严格按JGJ46-88规范要求进行系统的设置和漏电保护器的使用，严格履行施工用电设计、验收制度，规范管理，才能杜绝事故的发生。
标题：动作值
测试方法
（1）缓慢改变激励量法。测试时继电器线圈施加的激励量由零逐渐增加到动作值，再由动作值升至额定值，逐渐降至返回值，然后由返回值降低到零。
（2）突然施加激励量法。测试时首先调整好规定的动作值，然后突然施加于继电器线圈，再升至额定值，由额定值突然降低到规定的返回值。对于突然施加激励量法的试验，应根据继电器动作情况来决定其结果是否合格。
标题：栅距
由来
SONY推出的特丽珑显像管采用了栅状荫罩，因此引入了栅距的概念。[1]
定义
栅距是指荫栅式像管平行的光栅之间的距离（单位：mm）。
详细内容
它的代表就是“特丽珑”和 “钻石珑”等高档次显示器
采用荫栅式显像管的它的好处在于其栅距在长时间里使用也不会变形，显示器使用多年也不会出现画质的下降，而荫罩式正好相反，其网点会产生变形，所以长时间使用就会造成亮度小降，颜色转变的问题。另一方面由于荫栅式可以透过更多的光线，从而可以达到更高的亮度和对比度，令图像色彩更加鲜艳逼真自然。
凭肉眼看同档次的孔状荫罩和荫栅式荫罩两种类型的显示器，显示效果的区别不算大。但从理论和应用上讲，孔状荫罩显示器显示的图像更精细准确，适合 CAD/CAM的应用；荫栅式荫罩显示器的色彩要明亮一些（屏幕受到电子束激发的面积略大），更适合于艺术专业的应用。
在点距这个指标上，从日常的应用看，0.28mm点距的孔状荫罩显示器和0.25mm栅距的荫栅式荫罩显示器已经达到要求，除非特殊作图的需要，一般使用没有必要追求更小点距的显示器。
标题：核事故应急计划与准备
概述
核应急是针对核电站可能发生的核事故，进行控制、缓解、减轻核事故后果而采取的紧急行动，所有核电国家都设有核应急机构。中国是国际原子能机构成员国，同时也是“核应急国际公约”及“核安全公约”的缔约国，承担着相应的国际义务。在核电站选址的过程中，综合考虑了周边公众的安全。[1]
在厂址确定后，针对可能受到的影响，我国核电站的周边划分有5公里、10公里等不同的应急区域。在核电站建设和运营过程中，根据国家规定，必须建立完备的应急计划、应急设备和应急体系，并进行定期的应急演习，确保核电站在可能发生事故时周边群众能及时安全地得到转移。
根据2003年颁布的《核电厂核事故应急演习管理规定》，核电站营运单位、核电厂所在地的省、市需要定期开展核应急演习。根据演习的具体目的和所涉及的范围与内容，核应急演习分为三类：单项演习、综合演习和联合演习。[1]
核事故应急措施
核事故应急情况下，公众防护措施：[1]
核电站周围的烟羽应急计划区半径为10公里，分为内区（撤离区，半径为5km）和外区（隐蔽区）。公众在核电站发生事故时：
（1）保持镇定，服从指挥，不听信小道消息和谣言。[1]
（2）收看电视或广播，了解事故情况或应急指挥部的指令。
（3）听到警报后进入室内，关闭门窗。
（4）带上口罩或用湿毛巾捂住口鼻。
（5）接到服用碘片的命令时，遵照说明，按量服用。
（6）接到对饮用水和食物进行控制的命令时，不饮用露天水源中的水，不吃附近生产的蔬菜、水果。
（7）听到撤离命令时，带好随身贵重物品，家电、家具、家畜等不要携带；听从指挥，有组织地到指定地点集合后撤离。
（8）如果检测到身体已被放射性污染，听从专业人员的安排。[1]
标题：红考蜜斯
红考蜜斯
品种全称:　红考蜜斯
主题关键词:果树梨 落叶果树
品种简介红考蜜斯  河南红考
品种来源：美国华盛顿州从考蜜斯梨(DoyenneDu Comice)中发现的浓红型芽变新品种(Red DuComice)。 红考蜜斯(6张)
果实性状
果实短葫芦形或近球形，平均单果重220克，大果350克。果柄肉质，多斜生，梗洼浅。萼片宿存或残存，萼洼深而广。果面光滑，具蜡质光泽，果点小，明显，全面紫红色。果皮厚，完熟时果面呈鲜红色，有光泽。果肉淡黄色，极细腻，柔软多汁，香气浓郁，品质佳，含可溶性固形物13%，风味酸甜。果心中大。山东泰安地区果实9月下旬成熟，果实生育期140天左右。采后经10天左右完成后熟，表现出最佳食用品质。在恒温库内-0.5℃时可贮藏20周，贮后不褪色。
  美国红考蜜斯
栽培习性
树冠中大，树势中庸，树姿直立，枝条稍软，分枝角度大，萌芽率高，成枝力强，树冠内枝条较密。长、中、短果枝均能结果，以中短果枝结果为主，具腋花芽结果现象。自花不实，需配置授粉树。花芽较易形成，早实性强，定植三年开始见果，丰产性中等。适应性较强，对肥水条件要求较高，对梨木虱、黑星病、黄粉虫有很强的抗性，易受金龟子、蝽象和象鼻虫危害。红考蜜斯喜温暖气候，砧木宜用豆梨。红考蜜斯(8张)
标题：球头
发型名称
发型的一种，指的是只留下头皮上1cm的头发，形状很圆，酷似一个球，所以谓之“球头”。
汽车球头分类
1、拉杆球头
2、连杆球头
叉车球头
1、方向横拉杆球头。
2、方向直拉杆球头。
标题：无触点开关
无触点开关
无触点开关，是一种由微控制器和电力电子器件组成的新型开关器件，依靠改变电路阻抗值，阶跃地改变负荷电流，从而完成电路的通断。无触点开关的主要特点是没有可运动的触头部件，导通和关断时不出现电弧或火花，动作迅速，寿命长，可靠性高，适合防火、防爆、防潮等特殊环境使用。
无触点开关概述
无触点开关分为磁放大器式无触点开关，电子管、离子管式无触点开关和半导体无触点开关。各种无触点开关的内部结构不同，开关特性也有所不同，详细了解每种类型的内部开关原理以及开关特性，有利于开发人员根据控制系统的要求选择合适的无触点开关。磁放大器式无触点开关体积与重量较大且电流转换速度慢，已较少采用；电子管、离子管式无触点开关由于电子管、离子管的功率不能做得很大，在实际应用中受到了很大的限制，也已较少使用。
半导体无触点开关是借电路中半导体器件的可控导通性来实现电路通断的一种开关电器。它是20世纪50年代后发展起来的一种开关，可用晶体管或晶闸管组成，由于晶体管受到功率的限制，大都采用晶闸管及其控制电路组成。半导体无触点开关的优点是：电流可以做得较大，耐反压值高，控制门极功耗小，导通和关断时间短，工作寿命长，环境适应性好，工作效率高等。 例如，对有触点的接触器，操作频率高于36次/h以上时就很困难了，但对半导体式无触点开关则操作频率每小时可达数万次至数十万次以上。[1]​
无触点开关优点
无触点开关在电磁兼容性、可靠性、安全性等方面的优越性是触点开关无法比拟的。无触点开关是用可控硅来控制的，因此它是在PN结内部完成导通和截流的，不会有火花，弥补了触点开关复合时有火花的不足，避免因电流过大出现火花或在高电压电路中击穿空气，造成误动作。无触点开关的耐高压性也很好，如一些大型电机在起动时，由于转子由静止变为转动的惯性非常大，造成起动电流超大(基本相当短路电流)，停机时由于惯性继续运转，会造成非常高的电压，无触点开关便可应用于此。
标题：TN-S系统
概述
根据IEC 规定低压配电系统按接地方式的不同分为三类，TT 、TN 和IT 系统。
TN 系统节省材料、工时，在我国和其他许多国家广泛得到应用，可见比TT 系统优点多。TN 方式供电系统中，根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种
TNS为电源中性点直接接地时电器设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统，N为工作零线，PE为专用
  【保护接地线】，即设备外壳连接到PE上。因为用5线配电，有色金属用量大，多为民用建筑配电选择方式，对于大量单相负荷造成的三相不平衡问题，因为N为专用，平时PE不导电，安全性好。
系统特点
一旦设备出现外壳带电，接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流，这个电流很大，是TT 系统的5.3 倍，实际上就是单相对地短路故障，熔断器的熔丝会熔断，低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸，使故障设备断电，比较安全。
TN 系统节省材料、工时，在我国和其他许多国家广泛得到应用，可见比TT 系统优点多。
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时，专用保护线上没有电流，只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压，所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上，安全可靠。
工作零线只用作单相照明负载回路。
专用保护线PE 不许断线，也不许进入漏电开关。
干线上使用漏电保护器，工作零线不得有重复接地，而PE 线有重复接地，但是不经过漏电保护器，所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
TN-S 方式供电系统安全可靠，适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”（电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。
字母标识
第一字母表示 电力系统的对地关系
T-----一点接地
I-----所有带电部分与地绝缘，或一点经阻抗接地
第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系
T-----外露可导电部分对地直接电气连接，与电力系统的任何接地点无关
N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接（在交流系统中，接地点通常就是中性点）
如果后面还有字母，这个字母表示中性线和保护线的组合
S-----中性线和保护线是分开的
C-----中性线和保护线是合一的（PEN线）
标题：冲击式水轮机
冲击式水轮机
冲击式水轮机是借助于特殊导水机构引出具有动能的自由射流，冲向转轮水斗，使转轮旋转做功，从而完成讲水能转换成机械能的一种水力原动机。在冲击式水轮机中，以工作射流与转轮相对位置和做工次数的不同，可分为切击式水轮机、斜击式水轮机和双击式水轮机。　　
理论分析证明，当水斗节圆处的圆周速度约为射流速度的一半时，效率最高。这种水轮机在负荷发生变化时，转轮的进水速度方向不变，加之这类水轮机都用于高水头电站，水头变化相对较小，速度变化不大，因而效率受负荷变化的影响较小，效率曲线比较平缓，最高效率超过91%。切击式水轮机切击式水轮机工作射流中心线与转轮节圆相切，故名切击式水轮机。其转轮叶片均由一系列呈双碗状水斗组成，故又称水斗式水轮机。切击式水轮机是目前冲击式水轮机中应用最广泛的一种机型。其应用水头一般为300-2000m，目前最高应用水头已达到1771.3m（澳大利亚的列塞克-克罗依采克水力蓄能电站，水轮机出力P=22.8MW）。斜击式水轮机斜击式水轮机主要工作部件和切击式水轮机基本相同，只是工作射流与转轮进口平面呈某一角度α，射流斜着射向转轮。斜击式水轮机适用于水头在35-350m、轴功率为10-500kW、比转速为18-45的中小型水电站。
双击式水轮机双击式水轮机水流先从转轮外周进入部分叶片流道，消耗了大约70%-80%的动能，然后离开叶道，穿过转轮中心部分的空间，又一次进入转轮另一部分叶道消耗余下大约20%-30%的动能。这种水轮机效率低，一般适用于H<60m，N<150kW的小型水电站。
标题：璎
基本信息
璎
（璎）yīng
1. 〔～珞〕古代一种用珠玉穿成串、戴在颈项上的装饰品。
2. （璎）
详细解释
璎
璎
yīng
【名】
(形声。从玉,婴声。本义:似玉的美石)同本义〖jade-likestone〗
璎,璎琅,石似玉也。——《玉篇》
璎,璎珞。——《广韵》
即解颈众宝珠璎珞,价直百千两金而以与之。——《妙法莲华经普门品》
又如:璎珠(玉珠。用作饰物);璎玑(珠玑。形容珍贵)
常用词组
璎珞
yīngluò
〖jade-likestone〗古代用珠玉串成的装饰品,多用为颈饰
将那珠宝晶莹、黄金灿烂的璎珞摘出来。——《红楼梦》
康熙字典
【午集上】【玉字部】璎
《广韵》於盈切《集韵》《韵会》伊盈切，音婴。《玉篇》苍云：璎珢，石似玉也。　又《广韵》璎珞，颈饰。　又《集韵》於茎切《正韵》於京切.[1]
标题：波隆纳普沃古城
基本资料
  中文名称: 波隆纳普沃古城
英文名称: Ancient City of Polonnaruva
国家: 斯里兰卡
所属洲: 亚洲
批准时间: 1982
批准标准
1982年根据文化遗产遴选标准C(II)(III)(VI)被列入《世界遗产目录》。评为遗产的报告：世界遗产委员会第6届会议报告，1998年遗产保护状况报告。
介绍
波隆纳鲁瓦公元1059年到1207年，伴随着波隆纳普沃的繁荣，其建筑水平亦达到了炉火纯青的地步。点缀在古城中的巨大的人工蓄水池和内海也为此处的全景增色不少。较之阿努拉达普拉，波隆纳普沃的纪念碑修缮工作要略胜一筹，因为它们被存放在更为密封的地方，所以更有利于今后研究的发展。在原先属于王室领土和宗教中心的一小块地区就发现了大量纪念碑和一些千姿百态的佛像。波隆纳鲁瓦波隆纳鲁瓦，鼎盛于11至13世纪，建筑规模宏大。古都的大型人工湖波罗迦罗摩海建于12世纪，系波罗迦罗摩巴忽大帝把小型盘陀灌溉水库拓建而成，面积24平方公里，堤岸长13公里多，高12米，灌溉面积70余平方公里，湖水清澈透底。岸边立有一巨大石像，高3.5米，建于12世纪，据传为波罗迦罗摩巴忽的雕像，静立海边，双手在胸前持一轭，以示主权。海的北端东岸有波罗迦罗摩巴忽王宫遗址，宫城呈长方形；宫中大殿遗址长30米，宽12.6米，现有遗址2层。殿南是具有8瓣莲花的石造皇家浴池，名为鸠摩罗池。浴池侧面为皇家楼阁，阁中有石雕柱，阁门立狮，并以精美的月亮石为半圆形台阶。王宫大殿以北，有众多佛殿、碑塔，还有睹波罗摩寺、伐多达祗殿、尼散迦·罗多·曼陀波阁、沙特摩诃·普罗沙陀塔、罗马和曼陀帕雅寺等等古建筑。宫墙外还有楞迦帝罗迦殿、兰拘特·毗诃罗塔、吉里毗诃罗塔、伽尔寺、达米罗大塔等都是举世闻名的胜迹。睹波罗摩舍利塔著名的睹波罗摩舍利塔建筑规模宏大，目前拱顶尚存，墙壁上布满了各种动物的浮雕。圆舍利殿建筑精巧典雅，是古都中保存最完好的建筑物之一。梯级雕有传统的月形石和守护神。起步板上布满了手舞足蹈的侏儒。长8米，宽1.8米的“石书”是斯里兰卡现存最长的古代铭文。伽尔寺一坐一卧一立的大型群雕佛像，是波隆纳鲁瓦时期的典型作品。伽尔寺还有一座大型深浮雕。它是古代僧伽罗雕刻艺术的杰作之一，成于9世纪。一般认为是波罗迦罗摩巴忽一世的雕像颏下留有胡须，手捧贝叶经书，形象逼真。斯里兰卡曾以此图案作为国家象征，印制邮票，发行纸币。此外，波隆纳鲁瓦以西70公里处的西格利斯壁画可能使游人大饱眼福，其西南19公里的丹布拉佛窟和距卡鲁塔拉25公里左右的法显石窟，更会使游人游兴大发。
波隆纳普沃古城距斯里兰卡首都科伦坡216公里，位于科伦坡—拜蒂可洛的铁路线上，过了该线与去往亭可马里（斯里兰卡东北部港口城市）的铁路线交汇处一会儿就到了。往返于科伦坡和波隆纳普沃之间的公共汽车很多，坐车大约需要6小时。
评价
公元993年，继阿努拉德普勒毁灭之后，波隆纳普沃成为斯里兰卡的第二任首都。波隆纳普沃古城保存了考拉斯时期的婆罗门教遗址，还保存了12世纪帕拉克拉马一世时期的城市花园遗址，这些建筑遗址在历史上具有深远的纪念意义。
相关联接: http://www.unesco.org/whc/sites/201.htm
标题：鲟形类
简介
鲟形类有4属23种。中国有2属；鳇属鳃膜互连且游离，有2种，中国  鲟形类生物有1种。鲟属鳃膜连鳃峡,分离，有16种,中国有6种。匙吻鲟科仅有2属2种,匙吻鲟分布于密西西比河水系，中国产白鲟。鲟、鳇及白鲟（古名鲔），周初皇帝即用以祭祖祈福，视为食中珍品。
形态特征体呈梭形，具5纵行骨板状硬鳞或仅在尾鳍上叶背有1行棘状硬鳞；吻尖长或呈平扁匙状;尾鳍歪型；口裂直或新月形，位于头腹面，能伸缩吸食；口前须细小；眼很小；外鼻孔2对,有小形喷水孔；牙细小或消失；大部分骨骼为软骨；肠内具退化的螺旋瓣；体色一般背部深灰或灰黄，侧部黄白或乳白，幼体色较深。
种属分布古老的大型鱼类。 现生存的鲟鱼类有鲟科和匙吻鲟科2科6属25种，其中纯淡水种类15种。中国现存3属8种。分布北半球的太平洋、大西洋及北极海水系、密西西比河、黑海、里海、咸海地区。鄂毕河到科累马河等北极水系。在中国分布于渤海、黄海、东海、黑龙江水系、黄河、长江、钱塘江、闽江到珠江和新疆额尔齐斯河流域。
生活习性为溯河产卵洄游性或淡水定居性鱼类，健游。春或秋季产卵。产卵场多在江河上游水温较低、流速较大、具石砾底质的急滩深潭地带。性成熟最小个体，在小型种类为3～4龄和6～7龄；大型种类一般为3～7龄和9～16龄。生殖周期因种别、年龄和营养条件不同而为1至2年或更长时间。一般大型种类和壮年期怀卵量高达770万左右，如欧洲鳇，卵灰褐色,卵径4.5～5.2毫米。仔鱼期一般吃浮游生物；幼鱼期多以底栖的水生寡毛类、水生昆虫、小型鱼、虾类及软体动物为食；成鱼期吃底栖动物、动植物渣滓和鱼类。生殖期多停食或摄取极少量食物。
标题：嗜热细菌
嗜热菌概述
嗜热菌俗称高温菌，广泛分布在温泉、堆肥、地热区土壤、火山地区以及海底火山地等。
兼性嗜热菌最适宜生长温度在50～65℃之间，专性嗜热菌最适宜生长温度则在65～70℃之间。在冰岛，有一种嗜热菌可在98℃的温泉中生长。在美国黄石国家公园的含硫热泉中，曾经分离到一株嗜热的兼性自养细菌——酸热硫化叶菌（Sulfolobus），它们可以在高于90℃的温度下生长。
嗜热菌影响
近年来，这种细菌已受到了广泛重视，可用于细菌浸矿、石油及煤炭的脱硫。在一些污泥、温泉和深海地热海水中，生活着能产甲烷的嗜热细菌，生活的环境温度高，盐浓度大，压力也非常高，在实验室很难分离和培养。嗜热真菌通常存在于堆肥、干草堆和碎木堆等高温环境中，有助于一些有机物的降解。
在发酵工业中，嗜热菌可用于生产多种酶制剂，例如纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、菊糖酶等，由这些微生物中产生的酶制剂具有热稳定性好、催化反应速率高，易于在室温下保存医学教`育网搜集整理。
近年来，嗜热菌研究中最引人注目的成果之一就是将水生栖热菌中耐热的Taq DNA聚合酶用于基因的研究和遗传工程的研究以及基因技术的广泛应用中。
标题：海兔毒素
简介
1968年夏季在日本冲绳岛发生过所谓的“游泳痒”，游泳者中毒症状是皮肤发痒、斑疹、皮肤烧灼感、起水疱、深部糜烂，并遗有皮肤疼痛。类似的海水浴皮炎1980年夏季在夏威夷的瓦胡岛也曾发生过。此种皮炎可能是因一种海洋蓝藻—巨大鞘丝藻（Lyngbya majuscula）所致，已经从此藻中分离出溴化海兔毒素（Aplysiatoxin）和脱溴海兔毒素（Debromoaplysiatoxin）。该毒素最旱发现自食藻软体动物长尾背肛海兔（Styocheilus longicauda）的消化腺，因此命名为海兔毒素（dolastoxin）。[1]
在20世纪70年代，Pettit 等开始对印度洋无壳软体动物截尾海兔（Dolabella auricularia）中抗肿瘤活性成分的研究，并发现海兔提取物可以延长P388白血病小鼠的寿命。但由于获得的这种活性物质含量太低以及当时技术条件的限制，直到80年代才开始以小鼠白血病P388模型为筛选体系，对印度洋、太平洋等海域的海兔进行了系统的研究。用色谱技术对2吨原料进行近2万次反复分离筛选，1987年从海洋无壳软体动物截尾海兔（Dolabella auricularia）中分离得到一种由4个氨基酸组成的线性缩肽类天然毒性蛋白。它是一种九肽，在生物体中含量极少。Pettit的研究组至今已鉴定出18个含有特殊氨基酸的较短链状肽类化合物，命名为dolastatin1～18。其中Dolastatin3，Dolastatin10（D10），Dolastatin15的结构被确定。而D10是研究最多的一种，一般都以D10作为海兔毒素的代表。[2-3]  Dolastatin10（D10）分子结构[4]
Dolastatin10的合成
D10是由4个氨基酸组成的线性缩肽类天然细胞毒性蛋白，含有9个不对称碳原子，从氨基端开始依次是dolavaline（Dov）、valine、dolaisoleuine（Dil）、dolaproine（Dap）4种氨基酸及特异的可能从苯丙氨酸分离出来的伯胺dolaphenie（Doe）作为羧基端缩合而成，故有研究者称其为5肽产物，相对分子质量为784。D10有一系列同分异构体，其中一些具有生物效应。[5]　天然的D-10产量极小，而现有的合成方法和路线仅限于实验室规模，无法满足日益增长的需求。其根本原因在于无法高效立体选择合成D-10中最复杂的组分，即具有三个手性中心的Dolaproine（Dap）。传统合成Dap 的方法主要有：（1）应用Reformatsky反应进行立体选择性的合成β-羟基羰基化合物，通过引入空间位阻大的基团来控制2'-和3'-位手性，或者利用Zr，Rh等金属以及镧系元素，考察产物立体选择性，但结果均不理想，并且得到的四个异构体分离困难。（2）应用Baylis－Hillman 反应和Ru 的催化作用，但只能单独控制2'-位甲基构型，且仍是得到一对非对映异构体。（3）Walker等应用Evans羟醛缩合反应进行了顺式“非Evans”体研究，通过TiCl4，SnCl4等路易斯酸，利用金属螯合作用控制手性，但仍不能得到单一的顺式产物。[6-7]  Dolastatin10（D10）合成路线[8]
中毒表现
1970年在太平洋的斐济岛曾发生一起摄食截尾海兔（Dolabella Auricularia）导致的2人食物中毒，这是海兔引起人类食物中毒的首例报道。病人食用海兔后半小时发病，主要表现为全身刺痛、发热、呕吐、腹泻，继而面部、肢体和手足的肌群出现自发性收缩、震颤、共济失调等神经紊乱症状，最严重时出现呼吸困难，极度烦燥及视物扭曲。患者最后病愈出院，但留有口周肌肉抽搐的后遗症。Stallard及Faulkuer认为，海兔能浓集溴元素，且其消化腺的各种组分中已鉴定为溴化倍半萜。慢性溴中毒的特征表现为共济失调、震颤及幻觉等，溴在血浆中的半衰期长达12 d，故海兔致人类的食物中毒可能是一种亚急性有机溴中毒。[9-10]
抗肿瘤作用
海兔毒素是高活性的抗癌活性肽，主要用于小细胞肺癌、卵巢癌、黑素瘤和前列腺等实体瘤的治疗，尤其是D10目前已进入Ⅱ期临床。由于具有确切的作用机制及温和的毒性反应，D10很有可能成为联合用药的首选药物之一。[11-12]
D10的抗肿瘤机制主要是通过与β微管蛋白的氨基酸残基结合，影响新的异二聚体的加入，导致二聚体间的界面产生弯曲，累积后导致原来直纤丝弯曲，抑制微管的形成和聚合，并促使其解聚，同时阻碍微管蛋白依赖的GTP 水解，阻碍细胞的有丝分裂，使细胞停滞在细胞间期，且对多种癌细胞有诱导凋亡作用，是一类来源于海洋生物的新型细胞生长抑制剂。进一步研究表明，D10可结合到微管蛋白上的根霉素/美登素交换GTP 的结合位点，导致细胞阻滞在M期。在与其他抗有丝分裂药物的比较发现，D10对细胞活性的抑制效果IC50= 0．5nMol / L，约为长春碱（vinblastine）的40倍，根霉素（rhizoxin）的2倍，拟茎点霉毒素A（phomopsin A）的10000 余倍，与美坦辛（maytansine，IC50= 0.5 nMol/L效果相当。研究还发现D10在细胞内的滞留时间比长春碱长很多。D10通过巯基与微管蛋白结合与拟茎点霉毒素A相似，但与长春碱和美坦辛不同。实验研究表明D10是长春碱类药物的非竞争性抑制剂，当将其与作用于微管的药物长春碱合用时显示协同作用。[13-15]
D10可以抑制弥漫性大细胞淋巴瘤细胞中凋亡信号通路关键蛋白bcl-2和p53蛋白的表达，诱导细胞凋亡。通过研究D10 对黑色素瘤细胞染色体形态学、端粒联合、诱导多倍性的影响，发现D10 可能通过介导末端着丝粒的丢失，诱导染色体畸变从而抑制恶性黑色素瘤细胞生长。[16-18]
标题：珠点虾虎鱼
概述
珠点虾虎鱼体侧有几条细纵带，其间夹有若干圆点或长形点斑，为黑褐或咖啡色。背鳍、尾鳍上也有点斑，头部及背部有若干蓝白色点，常停栖砂泥地上，缓缓地一游一停的游走。
资料
俗称：珠点虾虎鱼 名称：华丽衔虾虎鱼英文名：Decorated goby 学名：Istigobius decoratus 分布：印度、西太平洋、台湾饲养要求：水温:24~27 PH:8.1~8.4 比重:1.020~1.025 体长：长达13(厘米) 种属：海水鱼类,辐鳍亚纲,鲈形目,凹尾塘鳢科
标题：cfp
简介
作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言，各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。 为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
资格认证
2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。
考试时间
考试频次将由原来CFP每年2次大大增加，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。[1]
典型的CFP
实务者形象
典型的 CFP 实务者是40岁以上的男性，除持有CFP@资格外，一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时，获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型，可以认为是以Financial Planning为主业，但在实际的商业经营中，在做生活规划的同时，还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等，几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的CFP实务者对象中，被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时，与大型的Financial Planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业。
从业种类比率
银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划（理财） 56% 其它 7%
报酬形态
典型的CFP收入是由手续费和佣金两方面构成的。也就是通过为顾客管理和运用资产而按一定比例（通常是6%-10%）收取手续费；以及当出售特定的商品时，从该商品的所有权人处获得一定的手续费（佣金）。这两种收入构成了CFP报酬基本形态。
还有美国的CFP实务者以小时为单位，做顾问收费的情形是极为少见的。但按小时支付工资的情形是有的，一般每小时可以获得120美元左右。
报酬支付形式比率
手续费和佣金 41% 单纯佣金或以佣金为主 25% 单纯手续费 23% 工资 9% 其它 2%
运用的资产和顾客数
CFP 的从业者，平均管理/运用资产可达6700万美元。但是中位值是2000万美元，有相当一部分的FP是存到了特别的顾客资产中，平均顾客数为280人，中位值为188人。
典型的顾客形象
CFP 从业者所拥有的典型顾客形象是，45岁以上的个人，平均总资产由1千300万美元，（中值为39万美元），平均年收入13万1千美元。（中值7万5千美元）。可以用作投资或储蓄的大约在早年收入的10%左右。这些人对于投资和养老金的计划具有一定程度的知识，但对税金、保险、继承计划等就所知甚少了。咨询CFP?经营者的原因一般是「即将到养老年金的计划时期了」、「年金和退休金账户的存款（IRA）变更」、「突然有遗产收入」等等。

组织
视觉中国集团旗下拥有三个主要分支机构:ChinaFotoPress,华盖创意，China Visual. 全球最大的影像公司Getty Images是视觉中国集团的战略投资股东。
简介
CFP汉华易美目前在线逾2000万张各类题材的图片，并独家代理3,000余名个人摄影师、插画师、和设计师的作品，以及100余家国内外图片和媒体机构的图片内容；
CFP汉华易美目前以30%的市场占有率居中国编辑类图片市场的第二位，仅次于新华社（新华社约占有50%的市场份额）；  视觉中国集团标识及其分支机构[1]
CFP汉华易美目前拥有逾3,000家客户，包括报纸、网站、杂志期刊、出版社、电台、电视台以及其它类型的新媒体客户；
CFP汉华易美总部位于北京，在其它5个主要城市设有办事处，员工总数超过100名，公司设有编辑部、市场部、客户服务部、销售部、财务部和技术部等职能部门；
CFP汉华易美作为最早进入中国图片市场的领军企业，在编辑类图片行业拥有10余年的成功经验，以良好的姿态迎接未来的发展；  CFP页面
客户
人民日报 中国青年报 工人日报 法制日报 科技日报 人民画报
南方都市报 北京青年报 京华时报 新京报 竞报 新民晚报 东方早报 新闻晨报 广州日报 深圳特区报 华商报
新浪 搜狐 腾讯 网易 雅虎 中国网 新华网 国际在线 凤凰网 人民网
中国新闻周刊 三联生活周刊 财经 时尚 瑞丽 嘉人 周末画报 瞭望东方周刊
外研社 中信出版集团 人民美术出版社 清华大学出版社 贝塔斯曼 五洲传播出版社
CCTV SMG BTV 湖南卫视 浙江电视台
中国移动 中国网通 李宁 联想 安踏
华尔街日报 美国国家地理 时代周刊 亚洲周刊 福布斯 STREN Magazine GEO Magazine OK Magazine BBC Golf Magazine Wired Magazine 剑桥大学出版社 White Star
CFP在全球范围内与一流的图片和媒体机构建立了广泛、深入的视觉内容合作关系：
Getty Images 纽约时报 PA&Empics Newscom Tass ANP Aflo Splash Celebrity Maxppp barcroftmedia solentnews 孤独星球出版社 Imagesource DDP 西班牙马卡报 Redux Polaris images
国内众多高品质的媒体、机构也是CFP的独家视觉内容供应商：
东方早报 南方都市报 京华时报 EG图表 解放军画报 新周刊 周末画报
北京青年周刊 新京报 北京娱乐信报 法制晚报 杭州青年时报 新文化报 东星娱乐
黑龙江日报 春城晚报 21世纪经济报道 重庆晨报 重庆商报 重庆日报 海南日报
海峡都市报 三秦都市报
  CFP的客户（向其购买的版权作品）[2]
公司地址
[3]CFP汉华易美坐落于北京市朝阳区，酒仙桥北路7号，电通时代广场区2号楼A区
标题：引射器
燃气灶具引射器
在燃气灶具中引射器是燃烧器的重要组成部件之一。  燃气灶引射器结构示意图
引射器的构成
引射器由喷咀、一次空气进风口、调风板、收缩管、喉管（混合管）、扩散管组成。[1]
引射器的作用
引射器：大气式燃烧器（部分预混式燃烧）中，通常是以燃气引射大气中的空气。
1）混合气体形成一定的压力，克服通道的阻力损失，火孔出口处获得一定的速度，保证燃烧火焰的稳定性。[2]
2）把高能量的燃气引射低能量的空气，并使两者在引射器内均匀混合。
3）输送一定量的燃气，保证燃烧器所需的热流量。
标题：高压水射流加工
起源
Norman Franz 博士一直被公认为水加工之父。他是研究超高压（UHP）水加工的第一人。超高压的定义是高于30000 psi。Franz 博士是一名林业工程师，他想寻找一种把大树干切割成木材的新方法。1950 年，Franz 第一次把很重的重物放到水柱上，迫使水通过一个很小的喷嘴。他获得了短暂的高压射流（多次超过了现在使用的压力），并能够切割木头和其它材料。他后来的研究涉及更为连续的水流，但他发现获得连续高压非常困难。同时，零件的寿命也以分钟计算，而不是今天的数周或数月。
1979 年，Mohamed Hashish 博士在福禄研究室工作，开始研究增加水加工切割能量的方法，以便切割金属和其它硬质材料。Hashish 博士被公认为加砂水刀水加工之父，他发明了在普通水刀中添加砂料的方法。 他使用石榴石（砂纸上常用的一种材料）作为砂料。凭借这种方法，水加工（含有砂料）能够切割几乎任何材料。
1980 年，加砂水刀第一次被用于切割金属、玻璃和混凝土。1983 年，世界上第一套商业化的加砂水刀切割系统问世，被用于切割汽车玻璃。该技术的第一批用户是航空航天工业，他们发现水刀是切割军用飞机所用的不锈钢、钛和高强度轻型合成材料以及碳纤维复合材料的理想工具（现在已用于民用飞机）。从那以后，加砂水刀被许多其它工业采纳，例如加工厂、石料、瓷砖、玻璃、喷气发动机、建筑、核工业、船厂等等。
原理
由于速度越快物体具有的动能就越大,水在高压下就获得了巨大的动能,由于水流很细,所以再接触物体时动能转化成的弹力的作用点十分集中,转化而来的弹力十分巨大,足以断石分金. 加入砂质磨料后,先在水加工作用下使得物体接触水加工的部位发生形变,一部分淹没剂就会与物体发生摩擦,进而加速切割物体的能力和速度.因为加入砂质磨料后，水流的质量增大，高速水流具有的动能就更大，在流速相同的情况下对外做功的本领就更大，从而切割能力大大提高。
水经过一个超高压加压器，将水加压至4,000 bar (60,000psi)，然后通过一个细小的喷嘴(其直径为0.004英寸至0.016英寸)，可产生一道每秒达750米(约音速的2.5倍)的水箭，此道水箭可做各种表面加工。要做到这点，对水、管道、喷口都有比较高的需求。如管道，水加工是用高压工具把水加压后射出来的，必须拥有极高的压力才能把坚硬的切割材料切开，所以管道必须能承受极高的压力，这个压力远远大于700兆帕，因为薄钢板（被切割材料）本身就能承受700兆帕的压力。
水加工用的水完全没有杂质是不对的。因为水压远远大于700兆帕，那么对于管道等密封设备而言，无论密封性能多么好，纯水总会使它们磨损而渗漏。为了解决这个问题，水加工用水就要加入5%的可溶性乳化油，提高密封效果。对于高压泵，也要加入一些油液提高其密封性能 。
水加工的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的，喷口直径仅0.05毫米，而且孔内壁光滑平整，能承受1700兆帕的压力，所以喷出来的高压水能像刀一样切割材料。有些水还加入了一些长链聚合物，如聚乙烯氧化物，增加水的“黏度”，使喷出的水犹如一条“细线 。
泵是水加工系统的核心成员。对水进行加压并连续输出水流，从而让切割刀头把高压水变为超音速水射流。水加工应用可以采用两种泵－增压泵和直接驱动泵。
直接驱动泵的工作方式与在喷漆前冲洗房屋或甲板时所用的低压“压力清洗器”一样。它是一种直接由电机驱动三个活塞产生运动的三级泵。因为其简单可靠，这些泵得到了水加工工业的认可。直接驱动泵能够提供的最大连续工作压力比增压泵低10% 到25%（直接驱动泵为 20K 到50K 、增压泵为40 K 到60K ）。
类型
从本质上讲，有两类水加工：（1）纯水水加工和（2） 加砂水加工。设备设计为只能使用纯水水加工、只能使用加砂水加工、或二者均可。无论何种形式，必须首先对水加压。
特点
1、 可切割范围广
可以切割绝大部分材料，如：金属，大理石，玻璃 等等。
2、 切割质量好
平滑的切口，不会产生粗糙的，有毛刺的边缘。
3、 无热加工
因为它是采用水和磨料切割，在加工过程中不会产生热（或产生极少热量），这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如：钛。
4、 环保性
这种机器采用水和沙切割，这种沙在加工过程中不会产生毒气，可直接排出，较环保。
5、 无需更换刀具
你不需要更换切割机装置，一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状，节约成本和时间。
6、 减少毛刺
采用磨料砂的水加工切割，切口只有较少的毛刺。
7、 编程迅速
程序主要是由CAD制图软件生成，你可以在layout中随意设计线图，或输入从其他软件中生成的DXF文件，另外，机器支持第三方软件，如nesting嵌套排版软件（用于把图形在工件中添满，能最大限度地减少工件损耗）。
8、 快速的编程
可以把其他软件生成的程序调入机器，它能够从CAD建立起刀具路径，并能把刀头的精确定位和切割速度在超过2,000点/英寸（800点/cm）计算出来，你需要做的只是指定你要切割的材料和厚度，其他的工作交给机器去完成。
9、 与其他设备组合，可以进行分别操作。　　
水切割机可和其他的加工设备组配（如钻削头），充分利用其性能，优化材料利用程度。　　
10、 减少调整次数
对工件只需要很小的侧压就能固定好，减少复杂的装夹带来的麻烦 。
应用
水加工的用途主要有三个，一是加工非可燃性材料，如大理石、磁砖、玻璃、水泥制品等材料，这是热切割无法加工的材料；二是加工可燃性材料，如钢板、塑料、布料、聚氨酯、木材、皮革、橡胶等，以往的热切割也可以加工这些材料，但容易产生燃烧区和毛刺，但水切割加工不会产生燃烧区和毛刺，被切割材料的物理、机械性能不发生改变，这也是水加工的一大优点；三是加工易燃易爆材料，如弹药和易燃易爆环境内的切割，这是其它加工方法无法取代的。
标题：惯性系统
控制理论
线性定常系统的状态空间描述：
x'=Ax+Bu
y=Cx+Du
惯性系统
当系统的输出与输入无直接关系(即：D=0）时成为惯性系统；相反系统的输入与输出有直接关系（即：D≠0）时成为非惯性系统。大多数控制系统为惯性系统，所以，他们的动态方程为
x'=Ax+Bu
y=Cx
标题：黑皮锻件
简介
黑皮锻件就是没有经过粗加工，锻件表面带有氧化皮的锻件。
标题：电阻加热
概述
利用电流流过导体的焦耳效应产生的热能对物料进行的[1]。电阻加热分间接电阻加热和直接电阻加热两类。
特点
1.一种包装机中的工具，其包括作为其加热元件的第一成型部件
(1)，其优选为板并且带有至少一个具有任何所需长度的导电迹线
(2)，该第一成型部件，布置在优选为夹紧在第二成型部件与第三成型部件之间，所述第二和第三成型部件优选为板，该第二成型部件是工作工具，特别是密封框架、热成型模具、或加热板，其特征在于，该导电迹线的材料、几何形状、和/或布置方式如此选择，即，使得在该第二成型部件中获得任何所需的温度分布。
标题：塞切罗维奇
个人简介
姓名：塞切罗维奇
国籍波黑 粤语名－－ 出生日期1991-12-01 出生地点波黑日维尼采 身高180.0  CM体重－－  KG场上位置中场 现效力球队洛达 球衣号码19 号
职业生涯
塞切罗维奇是一名中场，现在效力于洛达足球俱乐部。
标题：能干不如巧干
基本信息
书　　名： 能干不如巧干
作　　者：  思恩　编著
出 版 社： 中国致公出版社
出版时间：  2008-9-1
I S B N ： 9787801797117
定　　价： ￥18.00 [1]
内容简介
本书自2007年10月出版以来，深受广大企业和读者朋友好评，畅销大江南北，至今销售势头有增无减。很多企业纷纷团购分发给员工，其中有跨国企业、国营企业以及私营企业。本书自出版以来，国内多家媒体争相以“2008年十大员工培训图书之一”之名称跟踪报道。在企业和媒体看来，本书一书宣扬了一个正面积极的职场理念，而这个理念正是时下大多数企业所需要甚至是渴望的理念——能干不如肯干。
图书目录
第一篇 能干更要肯干：做个肯干的员工
明白工作的意义
心态决定成败
积极思考
没有热情，你将失去工作
“天下没有免费的午餐”
用心就是最好的方法之一
不要这山望着那山高
做个被公司需要的员工
做个愿意被公司利用的员工
没有人能够阻止你多干活
主动帮老板解决难题
超过领导预期
无论多小的事情都要认真去做
作拒绝任何借口的英雄
平时多动脑、多积累，关键时候显身手
不要有侥幸心理
会干先要喜欢这份工作
会干先要有责任心
要坚决消除“不想干”的障碍
消除“不敢干”的障碍
第二篇 肯干更要会干：做个会干的员工
方法总比困难多
只问“怎么做”，不问“为什么要做”
问自己一些正确有效的问题
发现问题比解决问题更重要
敏锐的观察力
规则的力量
用好80／20法则
掌握工作中的细节
堵不如疏
懂得加减法
化繁为简
既追求速度，又保证质量
为顾客做好服务就是对公司的最大贡献
正确对待顾客的方式
以平静的态度做人，以参谋的角度销售
拖延是一个致命的职业坏习惯
大胆地行动
处理好同事间的关系
给工作增加挑战性
寻找和增加工作乐趣
做事要专注
不要孤军作战
善于与老板沟通
胆子要大，步子要稳
做一个会倾听的人
做好眼前的工作
一次只解决一个问题
第一次就把事情做对
将截止日期提前
善于为工作制定计划
将工作分门别类
工作要分清轻重缓急
优化工作流程
养成记笔记的习惯
多虚心请教
既要出主意又要做事情
工作要懂得变通
跳出自己的职业看问题
做个有创意的员工
创新思维
逆向思维
拥有突破性思维
发散思维
巧干胜于蛮干
标题：同仁养生堂大蒜油
同仁养生堂
公司简介同仁养生堂是上海同堂生物科技发展有限公司健康品全国连锁机构。上海同堂生物科技发展有限公司是艾索菲（国际）集团在中国大陆投资建立的直属子公司，集团公司总部位于新加坡，主要发展亚洲市场，其业务及分支机构已伸展到日本、韩国、印度、马来西亚、土耳其、新加坡、中国、越南等二十多个国家和地区，公司汇集大量优秀的生物学家、管理精英及营销专家，发挥集团在世界各国的资源优势，形成了强大的研发、采购、生产和营销网络。集团在中国有两大系列品牌，分别是上海艾索菲生物工程有限公司生产的“艾索菲”系列和上海同堂生物科技发展有限公司生产的“同仁养生”系列。　上海同堂生物科技发展有限公司生产的“同仁养生”系列产品。自进入中国大陆市场以来，严格执行其全球统一的管理和生产标准，从原料来源、配方组合、技术应用到出品质量，都经过严格的监控及检验，确保同仁养生系列产品一贯的优良品质，受到消费者的推崇和信赖。优良的原料来源原料是健康食品的精髓，为了提供天然优质的原料，公司设有独立农场和资质优异的合作农场，并实行一套行之有效的原料审批制度，对原料种植或饲养环境、土壤气候、培育过程都有严格的质量控制标准，从中精选营养价值最适合的各种原料，如大豆蛋白采用非转基因的北美优质大豆，牛初乳选用纯净的新西兰乳源，小麦胚芽来自澳洲，鱼油产自阿拉斯加深海鳀鱼，蜂胶来巴西尤加利树蜂胶… 先进的科研生产 同仁生物工程研究院，全面负责产品研发、配方组合、技术应用、质量管理等工作，精细的工艺保证了原料营养成份的活性、纯度和新鲜度，及人体吸收率和有效率的提高。公司成立以来，依托集团公司在产品研发、原料采购、生产管理等方面的优势资源，和国内优秀科研单位及科研人员密切合作，已初步取得了可喜的成果。先后投资2000万元与国家水产品监督检验中心合作开发了具有国际领先水平的“五级分子蒸馏油”高真空分离技术设备；与北京航天部合作开发了保健食品软、硬胶囊先进改良生产线。综合性的营养保健同仁养生营养食品以天然萃取和综合多样而著称，满足了各类人群营养补充和健康保养的需要。面对健康危机，同仁养生将不断进取，为人类健康、青春和长寿，构建科学的食品保障体系。 艾索菲（国际）集团以大众健康为中心，在现代高科技设备和医学发展进步的条件下，努力挖掘医学宝藏，最大限度的提升中国中医药自身得天独厚的价值，为大众消费市场提供最好的科技产品，为人类卫生健康创造更优质的科学技术成果。
同仁养生堂淘宝店
同仁养生堂淘宝店店铺：同堂生物科技
同仁养生堂大蒜油软胶囊
抗菌消炎  预防感冒
同仁养生大蒜油软胶囊是以优质大蒜萃取物为主要原料，采用高科技工艺加工而成的营养食品。
主要作用：
①． 降低胆固醇，调节血脂。
②． 增强血管弹性，降低血压。
③． 降低血小板凝集、预防血栓形成。
④． 杀菌、抗菌消炎功效，预防感冒及各种细菌感染，并适用于发烧、止痛、咳嗽、喉痛及鼻塞等感冒症状，强化免疫功能。
⑤． 抑制肠胃病菌，健胃整肠，促进食欲，加速消化。
⑥． 清肠排毒、净化血液、与脂肪结合消除体内杂质。
⑦． 调节血糖，降低糖尿病及并发症的发生。
适宜人群：
①． 高血压、高血脂、高胆固醇、心脑血管疾病人群。
②． 上呼吸道炎症、肠道炎症、免疫力低下易感冒人群。
③． 糖尿病、肝病人群。
标题：龙凤趣谈
图书信息
书 名: 龙凤  趣谈
作　者：刘德增
出版社： 中华书局，上海古籍出版社
出版时间： 2010年04月
ISBN: 9787101069426
开本： 16开
定价: 15.00 元
内容简介
《龙凤趣谈》主要内容简介：2005年，中宣部策划组织的弘扬伟大民族精神的重点出版工程——“民族精神史诗”全面展开。《长城丛书》之“文史知识”部分，又被吸纳为这项重大文化工程之一，并以《文史中国》为名，正式启动。
图书目录
引言
[第一章]图腾
图腾神话
神话的历史化
图腾的复原
[第二章]说龙
龙的原型
神幻：龙的诞生
帝王的化身
水神
龙风俗
[第三章]释凤
凤的真相
鸟图腾部落的至上神
凤鸟的考古发现
玄鸟生商：鸟图腾之个案
鸟图腾崇拜的根源
从图腾到祥瑞
深入阅读
……
标题：变电站电气设备
图书信息
书 名: 变电  站电气设备
作　者：彭理燕 河南省电力公司
出版社： 中国电力出版社
出版时间： 2010年02月
ISBN: 9787508399874
开本： 16开
定价: 27.00 元
内容简介
《基层供电企业员工岗前培训系列教材》是依据《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》，结合生产实际编写而成的。本套教材共有14册，其中3册为实训教材。本册为《变电站电气设备》，全书共十二个单元，具体内容有：电力系统的基本概念，电力系统中性点运行方式，高压开关电器，互感器，电抗器、电力电容器，母线、绝缘子、电力电缆，电气主接线，配电装置，操作电源，二次回路，信号回路，同期回路等。
《变电站电气设备(专业类)》可作为基层供电企业新员工、复转军人人职培训用书和生产技能人员提升职业能力的培训用书，也可供电力职业院校教学参考使用。
图书目录
前言
单元一 电力系统的基本概念
课题一 概述
课题二 变电站电气设备
课题三 电气设备的主要参数
思考与练习
单元二 电力系统中性点运行方式
课题一 中性点不接地的三相系统
课题二 中性点经消弧线圈接地的三相系统
课题三 中性点直接接地的三相系统
课题四 中性点经低阻抗接地的三相系统
思考与练习
单元三 高压开关电器
课题一 开关电器中电弧的产生和熄灭
课题二 高压断路器
课题三 高压隔离开关
思考与练习
单元四 互感器
课题一 概述
课题二 电流互感器
课题三 电压互感器
思考与练习
单元五 电抗器、电力电容器
课题一 电抗器
课题二 电力电容器
思考与练习
单元六 母线、绝缘子、电力电缆
课题一 母线
课题二 绝缘子
课题三 电力电缆
思考与练习
单元七 电气主接线
课题一 电气主接线的一般知识
课题二 电气主接线的基本形式
课题三 变电站电气主接线
课题四 限制短路电流的方法
思考与练习
单元八 配电装置
课题一 配电装置概述
课题二 屋内配电装置
课题三 屋外配电装置
课题四 成套配电装置
思考与练习
单元九 操作电源
课题一 变电站直流负荷及操作电源
课题二 蓄电池组直流系统
思考与练习
单元十 二次回路
课题一 二次回路的基本知识
课题二 断路器的控制回路
思考与练习
单元十一 信号回路
课题一 变电站的信号
课题二 事故信号
课题三 预告信号
课题四 新型中央信号装置介绍
思考与练习
单元十二 同期回路
课题一 同期方式和同期点的选择
课题二 同期交流回路
课题三 准同期装置
思考与练习
参考文献
……
标题：火星花
植物火星花
简述科  [1]属：鸢尾科雄黄兰属
拉丁语学名：Crocosmia crocosmiflora N. E. Br.
别名： 雄黄兰
为本属植物帕氏火星花（C.pottsii N. E. Br.）和黄火星花（C. aurea Planch）的杂交种。原产非洲南部，今广泛栽培。生于山坡荫湿处。仲夏季节花开不绝，是布置花境、花坛和作切花的好材料。
科属分类  火星花界： 植物界 Plantae
门： 被子植物门 Magnoliophyta
纲： 单子叶植物纲 Liliopsida
目： 天门冬目 Asparagales
科： 鸢尾科 Iridaceae
属： 雄黄兰属 Crocosmia
形态特征多年生草本，有球茎和匍匐茎，球茎扁圆形似荸荠，外有褐色纤维质膜。地上茎高约50㎝，常有分枝。叶线状剑形，基部有叶鞘抱茎而生。花多数，排列成复圆锥花序，从葱绿的叶丛中抽出，高低错落，疏密有致。花漏斗形，橙红色，园艺品种有红、橙、黄三色；花被筒细而略弯曲，裂片开展。蒴果，内有种子数粒。火星花(5张)
习性特征喜充足阳光，耐寒。在长江中下游地区球茎露地能越冬。适宜生长于排水良好、疏松肥沃的沙壤土，生育期要求土壤有充足水分。
栽培管理火星花球茎  的自然繁殖能力较强，常用分球繁殖。一般3年分球1次，于春季新芽萌发前挖起球茎，分球栽植。 由于匍匐茎的伸长生长，植株的蔓生力较强。栽植前土壤要充分翻耕，施足基肥，整成高畦。栽植深度为3—5厘米。生长期要注意浇水，保持土壤湿润。3月中旬萌发后，孕蕾期和花谢后各施1次追肥，使叶茂花盛，形成充实的更新球茎。一般球茎在当年6—8月开花，小的球茎翌年才能开花。
喜充足阳光，耐寒。在长江中下游地区球茎露地能越冬。适宜生长于排水良好、疏松肥沃的砂壤土，生育期要求土壤有充足水分。
由于葡匐茎的伸长生长，植株的蔓生力较强。栽植前土壤要充分翻耕，施足基肥，整成高畦。栽植深度为3－5厘米。生长期要注意浇水，保持土壤湿润。3月中旬萌发后，孕蕾期和花谢后各施1次追肥，使叶茂花盛，形成充实的更新球茎。一般球茎在当年6－8月开花，小的球茎翌年才能开花。
主要有斑点病和刺足根螨危害。斑点病用75%百菌清可湿性粉剂700倍液喷洒，刺足根螨用40%三氯杀螨醇乳油1000倍液喷杀。
小说《火星花》
基本信息princesy的千千心结小说新书----<火星花>
类型：都市·言情
作者：princesy
内容简介本文节选自地球女孩李纾蕴在火星留学期间的blog，3月12日至6月19日，历时100天，文章91篇，留言1条，访问量1004人次。
日记中记载了她的爱情、命运，短短的一百天，却就像她的一生一样曲折反复。
她是一朵原本可能盛开在火星的花，却最终凋零。