标题：水地暖
特点
水地暖（又称地面低温辐射采暖）由下而上均匀的进行散热，符合“温足顶凉”的人体工学，它具有温暖、舒适（散热均匀不干燥）、健康、节能等特点。
构成
简介主设备部分：通常有采暖壁挂炉、采暖主管道、分集水器、采暖地盘管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵（起增压作用）、恒温混水阀（节能且舒适性好）等。 辅材辅料有：挤塑板（保温板）、反射膜、地暖卡钉、钢丝网、边界保温条、不锈钢软管、球阀、弯头、直接等。采暖壁挂炉作为热源中心，满足地暖整个系统运行所需的能量需求。采暖壁挂炉最常见的是燃气式壁挂炉，按气种的划分有人工煤气、天燃气。最近几年，随着科技的进步，世界综合制造水平的不断提升，市场上出现了更加节能环保的产品，如空气源热泵、地源热泵、太阳能与燃气壁挂炉联动装置等。采暖主管道主管是近户主管道与分水器连接的部分，在户型较小的地暖系统中，主管用量很少，走向也很简单。但在别墅或复式这些比较大的地暖系统中，主管用量很多，需要专业的设计师来设计主管的走向，而且主管安装要求也比较严格，要横平竖直。分、集水器包括分、集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接配件等。它相当于地暖系统的心脏，整个地暖系统的热水靠分集水器把它均匀的分配到每个支路里，在地暖管内循环后汇集到一起，在水泵水力的作用下然后再分配，来保证整个采暖系统的安全、正常运行。采暖地盘管用于地面辐射采暖的低温热水的冷热交换，地暖系统寿命取决于地暖管材的选择，现在的地暖管材的寿命一般都是50年。按材质的不同，可以划分为PE-RT管、PEX管、铝塑复合管等。温控器通过精确检测室内温度，把测量的温度信号传至温控器内部与我们用户设定温度进行对比，直至室内温度自动调整至我们设定的理想温度。常见的有液晶屏幕温控器，新型的有无线可编程温控器。可实现定时或多时段编程功能。
安装要求
1，室内净高不低于2.67米。
2，热源出水温度正常。
3，地面平整无杂物。
4，施工现场有水有电、而且有存放地热材料的空间。
5，地暖施工避免与其他装修同步进行，应提前与装修方技术交底。[1]
优点
1、清洁健康水地暖系统带给您的温暖地面可以破坏螨虫等寄生虫的生存环境，防止霉菌的产生，并可有效促使足部血液循环，从而改善全身血液循环，促进新城代谢，对心血管疾病有抑制作用；对老年人和儿童尤为适用，对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力。使您的家庭变的舒适、温暖、清爽、清洁、健康，从此彻底告别冰冷的地面，随之而来与你相伴的将是非常舒适的温暖环境，赤脚站在温暖地面上，您所得到的又岂止是“自由”，让您的家真正成为您浪漫的温馨场所。2、环保节能水地暖系统采暖与系统的对流供暖方式相比较节能幅度约为20%，如采用分区温控装置，节能幅度可达到40%。水地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内，即使室内设定温度比对流式采暖方式低2~5℃，也能使人们有同样的温暖感觉。水地暖系统可分室、分户控制，充分节约能源和运行费用，避免了不必要的浪费，并且不会发出任何噪音，不会扬尘，是一个非常环保节能的产品。另外如果主机采用空气源热泵或者地源热泵的方式，相比传统风机盘管采暖，水地暖的供回水温度更低，机组的运行效率更高，实现双级节能。3、安全可靠耐酸碱盐腐蚀、耐高压，耐高温，耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑，摩擦力小，保持良好的水质，是无毒环保型产品。4、超长寿命水地暖管材的使用寿命长达50年以上与建筑物同寿命，大大减少了暖气片跑、冒滴、漏水和维修等给住户带来的烦恼。5、美观大方整个系统安装完毕后，仅仅在墙壁上露出一个精美的温控器，家居生活中我们不能在暖气及其管道周围摆放家具，这不仅相当数量的使用面积得不到应用，还经常给确定整体装修风格带来很大的不便。采用地板采暖室内不再有暖气片及其支管，无形中增加2%至3%的室内使用面积，不仅便于装修和家具布置，对于大城市数千元1平米的房价，无疑是为您节省了数万元的费用。6、高效隔音目前我国楼板一般选用预制板或现浇板，隔音效果差，楼上走动，就影响楼下，采用地板采暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染，采暖过程中无任何噪音，有利于家人的身心健康。7、温暖舒适水地暖系统的供暖原理为辐射导热，与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比，空气中灰尘流动要小的多，减少了空气中有害病菌的蔓延，室内环境更加卫生清洁，室内空气对流减弱，水分散失较少，克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适，避免了女性皮肤因失水而过分干燥。水地暖系统也创造性的运用了人体温感特点，给人以晒太阳时的自然的暖烘烘的感觉，来自脚下的关怀让您倍感舒适，本系统符合中医理论“脚暖身舒的原理和人体生理的需要，让你的家庭充满温暖。以人性化的产品设计带给您前所未有的舒适感受。
缺点
1、主机设备初期投资较大，如果只是小面积铺设的话就有点不划算 
2、如果主机采用空气源热泵或者地源热泵这类新型的设备，对安装空间的尺寸有一定的要求
3、需要加装循环水泵及补水泄水装置 
4、与电热相比多占用2cm层高
5、传热速度比电热慢一些
安装步骤
1、安装集分水器
2、连接主管　
3、铺设保温层、边界膨胀带
4、铺设反射铝箔层
5、铺设盘管
6、连接分水器
7、根据施工图进行埋地管材铺设
8、设置过门伸缩缝
9、中间验收（一次水压试验）
10、豆石或瓜子片混凝土回填施工
11、完工验收（二次水压试验）
12、专用温控器最后安装
注意事项
1、尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板，只能选用复合地板，不可选用实木地板。木地板热稳定性要好，含水量偏低，这样地板受热后不易变形；地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽，以利于抗变形和利传导的要求；地板选的垫层不易过厚，要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板，以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。
2、地板上尽量不做大面积的饰物（如地毯等）。不安放无腿的家具，以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。
3、地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差，容易造成热聚集，在长期高温的作用下容易产生有害气体，危害居居住者的健康。
4、开启地板采暖系统要缓慢升温，不可操之过急，最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥，以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
5、不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm，如果不注意容易伤及地暖管。
6、供水温度不易过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式，所以供水温度不易超过60℃，供热系统的工作压力不易超过，否则，不但会造成采暖不舒适的问题，严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此，消费者也可选用一些自动控制系统装置，即地暖混水降温系统等。点采暖只要用温控器控制就可以了。
7、地板铺装完毕最好做环保验收。由于用作地暖系统的地板复合地板，其本身就存在甲醛释放量问题，而当其作为地热地板，在加热后，就更家具了甲醛的释放。因此，在铺设完地热采暖地板后，一定要对其做环保验收，确保游离甲醛释放量达到标准规定。不能重价格买不环保的便宜货，否则后患无穷！
8、选用专业的品牌和性能优异的产品。选用专业的有实力的正规公司，不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说，地板采暖是一项系统工程，从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务，都要求专业的人员设计和操作，如果某一个环节出了问题，维修难度将非常之大，工程艰巨复杂，甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命，不仅如此，还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。
准备工作
1、核算房间的热丢失
房间的热丢失决议了其装备相应发热电缆的功率，一个房间的热丢失包含通风热丢失、空气侵入热丢失及传导热丢失(外墙、天棚、地板及门窗传导热丢失之和)。依据相应数值核算出房间的总体热丢失，然后挑选适宜的地暖类型。
2、断定所需装置的总功率
用核算的热丢失，乘以一个批改系数得出该房间采暖所需的描绘功率(批改系数依据铺装条件和需要取值不一样，通常为1.2)。
3、核算采暖区域的地板面积
采暖区域地板面积为地热电缆的实践铺装面积，要减去室内有固定设备当地的面积。地热电缆不能装置于固定家具如壁柜、碗柜、浴缸、壁炉等下面，也不能装置于无腿家具如沙发、床等下面。
4、挑选适宜的地热电缆品牌、类型
依据所需的描绘功率，从挑选的电缆中选出适宜的类型，断定电缆功率及长度。
5、核算地热电缆铺装距离
用采暖区域地板面积除以所选发热电缆的长度，得出电缆的铺装距离。
6、查看采暖区域地板单位面积功率
用选定地热电缆的实践功率除以采暖区域地板面积，得出采暖区域地板单位面积的缆铺功率，查验所得值能否适用。
7、挑选温控器
依据采暖区域的负载，即区域内应铺装地热电缆的实践功率和使用环境需求(单地温、单室温、双温双控)，断定所需温控器。
8、制作正式施工图
施工图除富含地热电缆铺装示意图外，还应标明发热电缆的品牌、标准、类型、长度及电缆铺装距离等信息。