标题：防雷器
定义及组成
防雷器包括：电源防雷器和信号防雷器，以及天馈防雷器。防雷器也命名为：避雷器，浪涌保护器，电涌保护器，简称SPD。在信息时代的今天，电脑网络和通讯设备越来越精密，其工作环境的要求也越来越高，而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备，造成设备或元器件损坏，人员伤亡，传输或储存的数据受到干扰或丢失，甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿，数据传输中断，局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心，间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷器就是通过现代电学以及其它技术来保护被雷电击中的设备。
历史起源
最原始的防雷器是羊角形间隙，出现于19世纪末期，用于架空输电线路，防止雷击损坏设备绝缘而造成停电，故称“防雷器”。20世纪20年代，出现了铝防雷器，氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器，不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压，也用于限制因系统操作产生的过电压。
作用特点
防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。防雷器的类型主要有保护间隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压，一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的保护，在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压，在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。
防雷器的基本特点
防雷器，也叫浪涌保护器，是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
防雷器基本特点有：
1、保护通流量大，残压极低，响应时间快； 　
2、采用最新灭弧技术，彻底避免火灾；　 　
3、采用温控保护电路，内置热保护； 　
4、带有电源状态指示，指示浪涌保护器工作状态； 　
5、结构严谨，工作稳定可靠。 　
备注：浪涌保护器种类很多，品质也不一样。市面上，用户用的比较多的一款浪涌保护器是DKD道凯达浪涌保护器（凯讯实业是其大陆总代），反响还是不错，用户使用起来也是挺放心的。
主要参数
1、标称电压Un：设备正常耐受电压，防雷器不动作。与被保护系统的额定电压相符，在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型，它标出交流或直流电压的有效值。
2、最大持续工作电压Uc：能长久施加在保护器的指定端，而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3、标称放电电流In：也称额定放电电流Isn，给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时，保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4、最大放电电流Imax：给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时，保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5、电压保护水平Up：保护器在下列测试中的最大值：1KV/μs斜率的跳火电压；标称放电电流时的残压。
6、响应时间Ta：主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间，在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7、数据传输速率Vs：表示在一秒内传输多少比特值，单位：bps；是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值，防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8、插入损耗Ae：在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
9、回波损耗Ar：表示前沿波在保护设备（反射点）被反射的比例，是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
10、最大纵向放电电流：指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时，保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
11、最大横向放电电流：指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时，保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
12、在线阻抗：指在标称电压Un下流经保护器的回路电阻和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
13、峰值放电电流：分两种：标称放电电流In和最大放电电流Imax。
14、漏电流：指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。
15、 续流 If - follow current：冲击放电电流以后，由电源系统流入SPD的电流。续流与持续工作电流Ic有明显区别。
16、 额定负载电流 IL - rated load current：能对SPD保护的输出端联接负载提供的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。
17、 电压保护水平 Up - voltage protection ：level表征SPD限制接线端子间电压的性能参数，其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值
18、限制电压 measured limiting voltage：施加规定波形和赋值的冲击电压时，在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。
19、残压 Ures - residual voltage：放电电流流过SPD时，在其端子间的电压峰值。
20、 暂态过电压（TOV）特性 temporary overvoltage(TOV) characteristic：SPD承受一个暂态过电压UT至规定时间tT时的工作状况。
性能特点
l 　单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式
l 　单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术
l 　单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快
l 　单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置　
l 　单相一体化电源防雷箱的
技术参数
应用说明安装于防雷分区LPZOA-2 界面​测试依据EDIN VDE 0675-6：1989-11和-6/AI：1996-03​额定电压（最大持续操作电压）Uc275V~ 500V_最大放电电流Imax40KA电压保护水平UP≤2.5KV响应时间tA≤100ns最大保险丝强度100AgL/gG​短路电流强度25KA/50Hz​工作温区C-40C - +80C安装L1、L2、L3、N导体截面并联/多股10mm2​安装PE导体截面并联/多股25mm2​外壳材质冷轧钢板​报警功能带故障遥信触点和声光报警​雷击计数0-99 ​工作状态 正常为绿色、失效或故障为红色​连接类型螺旋接线端​保护等级IP64​安装宽度（mm)282mm×172mm×70mm​
选用
基于防雷器的防护想要取得理想的效果，应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”，防雷器的选择十分重要。
⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下：约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地，另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下：各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗，分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质，如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地，一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下，可以认为接是电阻相等，即各金属管线平均分配电流。
⒉在电力线架空引入，并且电力线可能被直击雷击中时，进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致，则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。
⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗，进入后续防雷区的雷电流将减少，在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA（8/20μs）以下，不需采用大通流能力的防雷器。
后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合，在许多因素难以确定时，采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念（相对于传统的并式防雷器而言）。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点：应用广泛。不但可以按常规进行应用，也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用，以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率，以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。
⒋防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别，其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。
⒌影响电子线雷电流分配的其它因素：变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少，并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡，从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗，导致分配电流增大，在连成网状的供电状态下，雷临时性流主要流入电力线，这是多数雷损发生在电力线处的原因。
安装、使用及维护
1．本系列单相电源避雷器采用深色全金属外壳，密封性好、安全可靠。
2．本系列单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接；请勿擅自拆卸本系列产品。
3．用户按避雷器上的接线标志正确接线，接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。
接地线长度尽可能的短，以减小接地电阻。
4．本系列产品出厂时配有安装配件，用户可以根据实际情况安装、接线，检查有、无接
错后即可通电投入运行。
5．定期检查电源避雷器的工作情况：
避雷器正常时，工作指示灯（绿灯）亮，当避雷器上的劣化指示灯（红）亮时，表明
该电源避雷器内部重要元器件失效，则请立即更换。6．电源防雷箱使用期间，应定期检测并查看指示灯工作状态：绿色指示灯为工作指示，
防雷箱工作正常； 红色指示灯正常工作时不亮，当防雷箱出现故障，红色指示灯亮，
应及时维修或更换。
7．电源防雷箱的雷电计数器计数范围为0~99次，计数动作电流为不小于5KA；通电时
显示为00次， 当停电时不再显示，可以按“读数”按钮，显示雷击的次数。在防雷箱
上端设有计数器清零按钮，查看后可随时对计数器进行清零； 
8．接地电阻不大于4Ω。
9．非专业人员请勿拆卸。
箱体采用优质钢材制作，阻燃、防腐　
l 　单相一体化电源防雷箱采用工作状态指示及雷击计数，提供遥信，声光报警
l 　单相一体化电源防雷箱采用压敏串接气放管彻底消除漏电流，安全性能更高　
【工作原理】
单相一体化电源防雷箱是当感应雷侵入电源传输线路时，避雷器的防雷组件以纳秒级
（100 ns）的响应速度呈现低电阻状态，迅速将雷电流泄放至大地，并把由雷电流
引起的过电压限制在被保护设备允许承受的耐压范围内，以确保设备安全运行，使
保护设备免于受损
相关标准
防雷器的常见执行标准（各国要求不一样）：IEC61643-1 、GB18802.1-2002、UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition
中国现在防雷系统现在实施的是中华人民共和国建设部2004年3月1日制定的：GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国建设部2000年10月1号制定的：GB50057—94《建筑物设计防雷规范》。
IEC 62305-1-2006雷电防护IEC/TR 61400-24-2002风力涡轮机发电机系统。第24部分：避雷装置 IEC61400-24IEC 60364-5-54-2002建筑物的电气设施。接地措施、保护导体和保护跨接线IEC 60099避雷器GB 15599-1995石油与石油设施雷电安全规范GB 50057-1994建筑物防雷设计规范（附条文说明） （2000版）GB 50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范（附条文说明）GB/T 19271-2003雷电电磁脉冲的防护GB/T 19663-2005雷电电磁脉冲的防护GB/T 19663-2005信息系统雷电防护术语GB/T 19856-2005雷电防护GB/T 21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21714-2008雷电防护GB/T 2900.12-2008电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件GB/T 7450-1987电子设备雷击保护导则GJB 5080-2004军用通信设施雷电防护设计与使用要求GJB 1210-1991接地 搭接和屏蔽设计的实施GJB 2269-1996后方弹药仓库防雷技术要求
知名品牌
目前市面上比较常见的防雷器有：
国内的：艾尔盾防雷器、WOKA防雷器，中光防雷器、地凯防雷器、易龙防雷器、天鸿防雷器、万佳防雷器，Haide 海德防雷器、广州明家、四川中光、深圳天盾等等
国外的：DEHN、OBO、CAN、LEUTRON等
（以上排位不分先后）
防雷器部分产品
电源防雷模块：
  三相B+C电源防雷模块  B+C级电源防雷模块  逐级劣化电源防雷模块
SPD选用
防雷器中使用的元器件电源避雷器之所以可以吸收雷电能量，主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管在起作用。
氧化锌压敏电阻是限压型保护器件，没有脉冲电压时呈现高阻状态，一旦响应脉冲电压，立即将电压限制到一定值，其阻抗突变为低阻状态。与气体放电管比较，它最大的优点是当它吸收脉冲电压时因残压高于工作电压，不会造成电源的瞬间短路，也不会产生续流。氧化锌压敏电阻的响应时间比气体放电管快。气体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分敏感，电压上升速率越快，点火电压越高，响应时间越快。能够正确选择压敏电阻和气体放电管这二类元器件，并利用它们各自的优点进行组合的电源避雷器，其整机性能相对较好。电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻，具有优良的能量耐受特性，而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述，这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关，和元件的散热条件有关。同一种规格的压敏电阻，由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同，其能量耐受能力会相差很大。
气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力，但在具体使用时，由于气体放电管在放电时残压极低，近似于短路状态，因此不能单独在电源避雷器中使用，气体放电管的耐流能力与管径有关，管径越大，耐流能力越好。气体放电管的质量问题主要表现为慢性漏气，长时间使用的可靠性问题（即遭受多次雷电冲击后，直流击穿电压值发生偏移），光敏效应和离散性较大。虽然近年来国产的气体放电管有了较大的改进，质量在逐步提高，但整体质量问题仍然存在，特别是可靠性问题和慢性漏气问题。因此电源避雷器中选择进口名牌气体放电管的产品应作为首选，且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好。
电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的选择也很重要。电源避雷器长期工作在电网中，由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多，因此，电容器的耐压选择很重要，特别是耐受脉冲高电压的冲击能力。相比之下，国外产品好于国内产品，日立公司，OKAYA公司的电容器质量为上好。电源避雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过电源避雷器最大承受能力时，由于过流作用，可使保险丝断开，同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开，起到过流和温度双重保护作用。由于电源避雷器常态工作条件下，电流非常小，只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时，在瞬态条件下起保护作用，因此与常规热熔保险丝的使用条件有所区别，所以，电源避雷器中的热熔保险丝应有独特性能，即在瞬态条件下的熔断特性。
先进的设计方案避雷器的设计方案有了良好的元器件，先进的设计方案是确保电源避雷器质量的必要条件。根据对国内外产品的分析比较，在设计电源避雷器时应充分考虑以下几个方面问题。电源避雷器耐雷电电流冲击等级的合理定位，即电源避雷器额定浪涌电流值和最大浪涌电流值的确定。现在市场上有些电源避雷器的厂商，为了广告宣传和产品竞争等商业行为，随意提高耐雷电电流冲击的等级，这是一种对用户极不负责的态度。雷击灾害对现代电子设备具有极大的破坏性。某一地区雷电电流的大小，由于地理环境、气象条件和电子设备电源接线方式等诸多不确定因素，很难用一个数字量来确定，因此，厂家对电源避雷器的设计应有较大的余量。一般浪涌电流的设计应是该电源避雷器最大浪涌电流值的一倍，而最大浪涌电流值又应是该电源避雷器额定浪涌电流值的一倍，这样的设计余量才是对用户负责的态度。在厂家设计的具体线路中，应采用多路浪涌电流吸收的冗余式电路结构，即当某一路浪涌电流吸收回路由于某元器件损坏，自动退出电源避雷器的整机电路，不影响整个电源避雷器的正常工作。由于采用上述的设计余量，即使出现一路、甚至二路吸收回路退出整体电路，也不影响整个电源避雷器的防雷能力。这种冗余设计方案将大大地提高电源避雷器的可靠性，是多雷区电源线路防雷的首选防护设备。
生产工艺和质量管理合理科学的生产工艺是确保电源避雷器质量的保证条件。在电源避雷器的生产工艺上，生产厂家应注意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因，其表现出来的现象是压敏电阻在受长期潮湿环境的影响下，其泄露电流明显上升，压敏电压值明显下降。对于整个电源避雷器来讲，由于潮湿环境的影响，一旦电网中出现瞬态过电压或雷电电流的冲击，很可能造成局部短路而损坏的现象。由于雷雨季
节往往是一个湿热的气象环境条件，因此电源避雷器的防湿热工艺显得非常重要。通常厂家采用环氧树脂灌封的生产工艺。有些厂家能在环氧树脂灌封的过程中进行真空抽气，则效果更好。因此，在选择电源避雷器时，除观看厂家的元器件的选择，设计方案和生产工艺外，质量管理方面也很重要。这包括元器件采购、保管、检验、组装、老化、残压和泄露电流的测试制度、安全制度等方面。
综上，选择质量优良的电源避雷器，不能只停留在厂家的广告宣传上，还应到厂家针对上述几个方面去看一看，特别是关键元器件的选择、设计方案、生产工艺是了解的重点。除此之外，当地的气象条件、年雷暴日数和雷暴造成财产损失的情况也应和选择电源避雷器的防护级别进行综合考虑。
设计原理
针对现在市场上出现了各种各样的防雷器，质量参差不齐，有一些甚至闻所未问(如：不用接地的避雷器，到现在为止，都弄不明白它的工作原理），因此，通过介绍避雷器的工作原理及组成，对客户甄别真假、优劣，有所帮助。
防雷器元件从响应特性看，有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙（基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙）和气体放电管，属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管。这些元件的区别在于放电能力、响应特性和残压，避雷器就是利用它们不同的优缺点，扬长避短，组合成各种避雷器，保护电路。
火花间隙1、放电间隙：原理是两个如牛角现状的电极，距离很短，用绝缘材料分开，当两个电极间的电场强度达到击穿强度时，电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿，使间隙的空气电离，形成短路，雷电流通过间隙流入大地，而此时间隙两端的电压很低，从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时，放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统，常用于电源的前级保护。
火花间隙（Arc chopping)型避雷器产品的优劣，在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。
优点：具有很强放电能力、通流量大，10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流，用于8/20μs脉冲电流，可以大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容，漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。
缺点：残压高（2.5~3.5KV），反应时间长（≦100ns），动作电压精度较低，有工频续流，因此在保护电路中应串联一个熔断器，使得工频续流迅速被切断。
注：由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上，有时会不同时放电，使两导线之间出现电位差，为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电，减少两线之间的电位差，又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线，另两级分别接在回路的两条导线上。
2、气体放电管（Gas discharge tube,GDT）：是一种陶瓷或玻璃封装，管内再充以一定压力的惰性气体（如氩气），开关型的保护元件，有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时，就引起间隙放电，从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定，当电压大于12V、电流电压100mA时，会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。
金属氧化物压敏电阻金属氧化物压敏电阻（Metal oxide varistor,MOV)
以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻，当加在电阻两端的电压小于压敏电压时，压敏电阻呈高阻状态，如果并联在电路上，该阀片呈断路状态；当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时，压敏电阻就会击穿，呈现低阻值，甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的，当高于压敏电压的电压被撤销以后，它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时，雷电波的高电压使压敏电阻击穿，雷电流通过压敏电阻流入大地，使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。
氧化锌压敏电阻避雷器，现在市场上流通很多，中国在20世纪80年代末才大批生产，被认为目前最新型、技术最先进，会做专题详细介绍。现在中国的输电线路的避雷器，都采用氧化锌避雷器。
优点：开关电压范围宽：6V~1.5KV，反应速度快（25ns），残压低（可以达到终端设备的安全工作电压），通流量大（2KA/cm2），无续流，寿命长。
缺点：容易老化，动作几次后，漏电流会增大，从而导致压敏电阻过热，最终导致老化失效。
电容较大，许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时，这种衰减可以忽略。
瞬态抑制式二极管瞬态抑制式二极管（Transient voltage suppressor,TVS):
1、二极放电管：有两种形式：一是齐纳型（为单向雪崩击穿），二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下，两端电压大于门限电压时，其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过，并将两端电压钳制在很低的水平，从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率，并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。
优点：动作时间极快，达到皮秒级。限制电压低，击穿电压低，应用于各种电子领域。
缺点：电流负荷量小，电容相当高，一般在20pF以下，现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF。
电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管，并利用各种浪涌抑制器的特点，实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件，承受大的浪涌电流，属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻，可在极短时间内（ns）将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路，可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图，当雷电等浪涌到来时，抑制二极管首先导通，把瞬间过电压精确地控制在一定的水平，如果浪涌电流较大，则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流，这时压敏电阻两端的电压会有所升高，直至推动前级气体放电管放电，把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时，导通顺序会从气体放电管开始，依次导通。
避雷器的工作，是从反应时间最快、设备的最末端开始的，然后逐级往前端启动的。
，单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题：导通时间过长,残压过大，有可能超过后端设备的耐压水平。放电后，会产生工频续流。为避免上述问题，采用另外一种电路（图三）。为了解决产生工频续流的问题，同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化，我们在气体放电管上串联一个压敏电阻，这样就可避免产生工频续流，又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了，这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns，压敏电阻的导通时间为25ns，则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间，在电路中并入一个压敏电阻，这样可使总的反应时间为25ns。
：当过电压出现时，抑制二极管作为动作最快的元件首先动作，线路设计为，在抑制二极管可能毁坏之前，放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上，即充气式放电路上。
Us+△u≥Ug
Us：抑制二极管上的电压
△u：去耦感应线圈上的电压
Ug：气体放电管的动作电压
如果放电电流小于该值，则充气放电管不动作。采用这种线路不仅可以在低保护水平的条件下利用放电器动作迅速的优点，同时还可以达到很高的放电电容。这样就可以消除抑制二极管过载一级熔断器在出现电源续流时频繁切断电路的缺点。
频率较高的线路也可以采用欧姆式电阻作为去耦元件，与低电容桥接线路共同使用。
2、三极放电管：在两根的导线上，安装两个二极放电管，会出现电位差，因此就有三极放电管，多了一极做公共接地，可以减少时间差(0.15~0.2μs），及由此产生的横向雷电压幅值。
市场上普通电源避雷器器件一般采用压敏电阻，用于一级、二级和三级电源。这种组合方式在距离大于5米时，导通时间从第一级开始逐级向后导通。
若第一级采用气体放电管，二级和三级采用压敏电阻，则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离，第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作。否则可能导致第一级不动作的现象，而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量，导致避雷器无法切实保护设备。这点在工程设计中一定要引起注意。
防雷器分类
防雷器有高压和低压防雷器之分，本节介绍的是低压配电系统中的防雷器（电涌保护器SPD） 
⒈ 电涌保护器的种类名目繁多的防雷器在中国的市场上已经超过了上百种，如何对不同品牌、不同型号的防雷器进行分类也许就摆在我们面前。
从组合结构分；现在市场上的避雷器有几下几种：
1）间隙类————开放式间隙、密闭式间隙 
2）放电管类———开放式放电管密封式放电管 
3）压敏电阻类——单片、多片 
4）抑制二极管类 
5）压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合 
6）碳化硅类 
按照其保护性质有可以分为：开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型； 
按照工作状态（安装形式）又可分为：并联避雷器和串联式避雷器。
⒉ 避雷器的结构及特性 
⒉1.1 开放式间隙避雷器 
间隙避雷器的工作原理：基于电弧放电技术，当电极间的电压达到一定程度时，击穿空气电弧在电极上进行爬电。
优点：放电能力强，通流量大（可以达到100KA）漏电流小 
热稳定性好 
缺点：残压高，反映时间慢，存在续流 
工艺特点：由于金属电极在放电时承受较大电流，所以容易造成金属的升华，使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业，，电极的主要成分是钨金属的合金。
工程应用：该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾，避雷器动作后（飞出）脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。
工程安装时一定要考虑安装距离，避免引起不必要的损失和事故。
⒉1.2 密闭式间隙避雷器 
现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器，这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电，每层放电间隙相互绝缘，这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电，无形中增大了产品自身的通流能力。
优点：放电电流大 测试最大50KA（实际测量值）漏电流小 
无续流 无电弧外泻 热稳定性好 
缺点：残压高，反映时间慢 
工艺特点：石墨为主要材料，产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题，不存在后续电流问题，最大的特点是没有电弧的产生，且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。
工程应用：该种避雷器应用在各种B、C类场合，与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。
⒉2 放电管类避雷器  
⒉2.1 开放式放电管避雷器 
开放式放电管避雷器，实质与开放式间隙避雷器是一样的产品，都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。
优点：体积小 通流能力强（10-15KA） 漏电流小 无电弧喷泻 
缺点：残压较高 有续流 产品一致性差（启动电压、残压）反映时间慢 
⒉2.2 密闭式气体放电管 
密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管，主要是内部充盈了惰性气体，放电方式是气体放电，靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似。
优点：体积小（气体管可以很小）通流量大 无电弧 
缺点：产品一致性差（启动电压、残压）有续流残压较高 
工艺特点：空气放电管还是属于开放式产品，在工作时不保证绝对没有点火花从排压孔喷出，气体放电管是密封结构，一般有2极和3极良种结构形式，一般3极有热保护装置（短路装置），在放电管工作时温度超过了一定范围，短路装置启动使放电管整体导通。防止温度过高造成放电管内气压生高器件爆裂。
工程应用：一般空气放电管现在很少应用，而气体放电管现在被广泛的应用在信号防雷器上。型号的不同也有在电源避雷器上使用。
⒉3 氧化锌电阻类避雷器 
⒉3.1 单片压敏电阻避雷器 
单片压敏电阻避雷器是80年代由日本最先发明使用。直到现在，单片敏电阻的使用率也是避雷器中最高的。压敏电阻避雷器的工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态，当电压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态，将电压限制在一定范围  三相电源防雷器内。
⒉3.2 多片压敏电阻避雷器 
由于单片压敏电阻的通流量一直不够理想（一般单片压敏电阻最大放电电流在20KA\8/20uS），在这种前提下多片组合压敏电阻避雷器产生，多片压敏电阻组合避雷器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较小，不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题。
优点：通流容量大，残压较低，反应时间较快（≤25ns）， 
无跟随电流（续流） 
缺点：漏电流较大，老化速度快。热稳定一般 
工艺特点：多数采用积木结构。
工程应用：根据结构不同，压敏电阻避雷器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器。但是应解决的问题是工程中有个别产品存在燃烧现象，所以在产品选型时应注意厂家使用的外壳材料。  信号类的防雷器
⒉4 抑制二极管类防雷器 
抑制二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用，主要采用的器件有P*KE（雪崩管）等系列等产品。工作原理是基于PN结反向击穿保护。
优点：残压低 动作精度高 反应时间快无续流 体积小 
缺点：通流量小  单相电源防雷器2.5 压敏电阻/气体放电管组合类 
⒉5.1 简单组合避雷器 
组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式，这种避雷器与单一结构的避雷器相比，综合了两种不同产品的优点，而减少了单一器件的缺点。
优点：通流量大 反应时间快 
缺点：残压相对较高 
工程应用：仅在N-PE制式使用的避雷器，适合电压波动率较大地区使用。
⒉5.2 复杂型组合式避雷器 
这种避雷器充分发挥各种元器件的优点，在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具有较高的通流能力，且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器。  网络二合一防雷器由广州盛谱德新研发
优点：通流量大 反映时间快 残压低无续流 热稳定性好 
缺点：无声音报警 无计数器 
工艺特点：一体化避雷器的电路结构紧凑，充分发挥了氧化锌电阻反映时间快的特点，有结合了气体放电管具有较高通流能力的优点。在电路上避雷器使用了较多的氧化锌电阻来提高整体避雷器的通流能力，用气体放电管作为备用放电通道。基于这种完善的电路结构使避雷器的使用寿命大大提高。
工程应用：
一体化避雷器根据型号的不同广泛应用与B、C、D各种安装环境。由于是一  三相电源防雷器体化设计，所以更适合在不具备安装距离的场合使用。（IEC规定B、C、D模块化避雷器三级间的最短距离在10M以上） 
⒉6 碳化硅避雷器（阀式避雷器） 
碳化硅避雷器主要应用于高压电力防雷，目前仍是电力系统使用率较高的电力防雷产品。
例图是目前市面上常见的几种电源防雷器