标题：QW潜水排污泵
QW潜水排污泵概述
QW潜水排污泵设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著，是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。
QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。
QW潜水排污泵型号意义
  QW潜水排污泵
QW潜水排污泵特点
①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。
QW潜水排污泵性能参数
序号型 号口径 
mm流量 
m3/h扬程 
m功率 
KW转速 
r/min效率 
%125 WQ 8-22-1.1258221.1290038.5232 WQ 12-15-1.13212151.1290040340 WQ 15-15-1.54015151.5290045.1440 WQ 15-30-2.24015302.2290048550 WQ 20-7-0.75502070.75290054650 WQ 10-10-0.755010100.75290056750 WQ 20-15-1.55020151.5290055850 WQ 15-25-2.25015252.2290056950 WQ 25-20-2.25025202.22900561050 WQ 18-30-350183032900581150 WQ 25-32-5.55025325.52900531250 WQ 20-40-7.55020407.52900551365 WQ 25-15-2.26525152.22900521465 WQ 37-13-365371332900551565 WQ 25-30-465253042900581665 WQ 30-40-7.56530407.52900561765 WQ 35-50-11653550112900601865 WQ 35-60-15653560152900631980 WQ 40-7-2.2804072.21450522080 WQ 43-13-380431332900502180 WQ 40-15-480401542900572280 WQ 65-25-7.58065257.529005623100 WQ 80-10-41008010414506224100 WQ 110-10-5.5100110105.514506625100 WQ 100-15-7.5100100157.514506726100 WQ 80-20-7.510080207.514506827100 WQ 100-25-11100100251114506528100 WQ 100-30-15100100301514506629100 WQ100-35-18.51001003518.514506530125 WQ 100-15-11125100151114506231125 WQ 130-20-15125130201514506332150 WQ 145-9-7.515014597.514506333150 WQ 180-15-15150180151514506534150 WQ 180-20-18.51501802018.514507535150 WQ 180-25-22150180252214507636150 WQ 130-30-22150130302214507537150 WQ 180-30-30150180303014507338150 WQ 200-30-37150200303714507039150 WQ 160-45-37150160373714507040200 WQ 300-7-112003007119807341200 WQ 250-11-1520025011159807442200 WQ 250-15-18.52002501518.514507243200 WQ 400-10-22200400102214507644200 WQ 400-13-30200400133014507345200 WQ 300-15-22200300152214507346200 WQ 250-22-30200250223014507147200 WQ 350-25-37200350253714507548200 WQ 400-30-55200400305514507049250 WQ 600-9-302506009309807450250 WQ 600-12-37250600123714507851250 WQ 600-15-55250600155514507552250 WQ 600-20-55250600205514507353300 WQ 500-15-4530050015459807054300 WQ 800-15-5530080015559807355300 WQ 600-20-5530060020559807556300 WQ 800-20-7530080020759807857300 WQ 950-20-9030095020909808058300 WQ 1000-25-1103001000251109808259350 WQ 1100-10-553501100105598084.560350 WQ 1500-15-903501500159098082.561350 WQ 1200-18-903501200189098083.162350 WQ 1100-28-13235011002813274083.263350 WQ 1000-36-16035010003616074078.564400 WQ 2000-15-13240020001513274085.565400 WQ 1700-22-16040017002216074082.166400 WQ 1500-26-16040015002616074083.567400 WQ 1700-30-20040017003020074083.568400 WQ 1800-32-250400180032250, 74082.169500 WQ 2500-10-1105002500101107408270500 WQ 2600-15-1605002600151607408371500 WQ 2400-22-2205002400222207408472500 WQ 2600-24-25050026002425074082
QW潜水排污泵用途及适用范围：
QW潜水高效无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。
QW潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
QW潜水排污泵使用条件
1、高效无堵塞排污泵的介质温度不超过60℃，介质重度为1～1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
3、高效无堵塞排污泵的铸铁材质的使用范围为PH5～9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。
QW潜水排污泵结构图
  QW潜水排污泵
QW潜水排污泵使用方法及注意事项：
1、该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿过两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。
2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。
3、高效排污泵使用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
4、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行，以防电泵过热损坏。
5、不得将泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%) ，最好能控制在建议使用扬程范围以内，以防电泵因超载而烧坏电机。
6、高效排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源，确保电泵正常运行。
7、的机壳地线必须严格按有关规程接妥，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安装人下水做事或移动，以防万一电泵漏电而发生意外事故。
8、高效排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
QW潜水排污泵安装：
1、移动式安装系统。
高效排污泵它以支架支承，接上出水软管即可工作，这种方式主要应用于救急或维修施工的需要。
2、自动耦合装置系统
高效排污泵适用于长期固定的使用场合，具有安装快捷，检测、维修方便等优点。该系统使用特制的底座，固定在污水坑的底部，与出水管连结好，在池顶安装好配套的支承块，用导杆使二者相连，水泵与特定支架连结好，沿导杆下滑到达底座，与其自动藕合、密封，而提升时则自动脱落。
QW潜水排污泵的维护保养：
1、如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。
2、高效排污泵每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电泵的清洁。
3、应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
4、高效排污泵的叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封环损坏将直接影响泵的性能，必要时应更换。
5、拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2MPa气密试验检查，以确保电机密封可靠。
6、高效排污泵在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机抽(10-30号机油)，使机械密封保持良好的润滑状态，提高机械密封使用寿命。