标题：水箱
不锈钢肋板水箱
该产品采用波纹板，具有超卓的强度；侧壁无横向焊缝，便于清洗；材质采用SUS304-2B食品级不锈钢，具有较强的耐腐性；全焊接现场组合，密封性好，确保水质不受二次污染；水箱容积有1—300立方米；31种规格，供设计选用。特殊情况，用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高，任意组合；安装现场无特殊要求，外壁平整、便于保温；重量轻，外观整洁，光亮、美观、实用。使用范围  不锈钢水箱本标准规定了不锈钢焊接式常压水箱的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存。
本标准适用于不锈钢焊接式常压水箱（以下简称产品）。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 700 1988 碳素结构钢
GB/T 3280-1992 不锈钢冷扎钢板
GB 5749-1985 生活饮用水卫生标准
GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验方法
GB/T 7306.2-2000 55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 9119-2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰
GB 50242－2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范产品标准GB 700-1988 《碳素结构钢》
GB/T 3280-1992 《不锈钢冷扎钢板》
GB/T 9119-2000 《平面、突面板式平焊钢制管法兰》设计标准GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》工程标准GB 5749-1985 《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-1985 《生活饮用水标准检验方法》
GB 50242－2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》技术要求1、水箱应符合本标准的要求，并按规定的图纸要求和尺寸制造。
2、水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。
3、水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。
4、水箱的平底板应保持平整，变形度满足表3要求。
5、水箱顶部及人孔都必须满焊，质量要求同于4.3。
6、水箱的连接口都必须良好的焊接，同时尽量保持垂直，至少倾斜度不大于1°。
7、保温层与水箱外表结合牢固，外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料；外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料，表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹，达到表2要求。
8、对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。
9、水箱注满水，不得有渗、漏水现象，不应有明显的变形现象，按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。（GB50242－2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范）
10、水箱竖立时应保持垂直，垂直度应满足表3的要求。
11、水箱的实际装水量应不小于公称容积。
12、水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。
13、水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，暴露在外部分需刷两遍银粉漆。
14、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。
15、清洗干净后，水箱注满符合GB5749规定的水，静置1h，水箱出口处的水应符合GB5749的要求。外观要求检验项目
要 求
​表面擦伤
深<0.2mm，每平方米擦痕<1cm，不多于5个，合格
​表面撞痕、表面缺口、
深<2mm，每10平方米缺痕少于10个，合格
​锈蚀/污染
应无锈蚀/污染
​飞溅
清除飞溅物
​酸洗、钝化处理
除去焊缝周围的氧化皮
​焊
接
裂纹
不允许存在
焊缝余高
2.5mm以下
​咬边
0.3mm以下
​焊瘤
不允许存在
​弧坑
小于0.3mm
​尺寸允许公差
项目
设计尺寸（mm）
允许公差（mm）
​水箱本体
外形尺寸
（长、宽、高）
≤5000
0～+10
>5000
0～+（L/1000+5）
​​垂直度
高度≤5000
0～10
​高度>5000
0～+（L/1000+10）
​​部件安装，接管位置
—
±10
​注：L表示长、宽、高设计尺寸值。
​​​试验方法1 、手感、目测焊接完毕的水箱，应符合4.2的规定。
2 、水箱注水试验：
关闭排污阀及出水阀，注水至规定水位，经2h～3h，水箱各部位不得有渗漏和明显的变形现象。
3 、水质指标检验按GB/T 5750的规定。
4 、外观检查：
在正常光线下用目测检查。
5、 水箱的垂直度用量具测定，应符合4.10的规定。
6 、连接法兰接GB/T 9119-2000规定的方法进行试验；连接管螺纹按GB/T 7360.2-2000的规定方法进行试验。
7、 水箱所用的不锈钢板和碳素钢检查其购入合格证明，有争议按GB/T 3280和GB/T 700规定的方法进行试验。
8 、保温层用目测进行检查。检验规则1 产品分出厂检验和型式检验。
2 出厂检验。
3 每个产品经出厂检验合格后方能出厂，并应附产品质量合格证明。
4 出厂检验项目为本标准的4.2～4.5。
5 型式检验
6 型式检验在下列情况之一时进行：
a） 新产品试制、老产品转产时；
b） 当产品的结构、生产工艺、材料有重大变化时；
c） 正常生产的产品每一年至少进行一次；
d） 停产一年以上再生产时；
e） 国家质量监督机构提出要求时。
6.3.2 型式检验在出厂合格的产品中每次抽验2个，按本标准的全部项目检验，如有一条不符合本标准的可加倍抽验（卫生指标不能复验），如仍有不符合本标准的该批产品判为不合格。标志、运输、贮存2.1 标志
产品应标有下列标志：
a） 产品名称、型号；
b）水箱容积；
c）制造厂名称、地址；
d）商标；
e） 产品标准号；
f） 生产（装配）日期或产品编号；
g）检验合格证明。
2.2 运输
水箱箱板在运输过程中需加包装角，防雨布（最好用有保护膜的不锈钢外皮），避免与酸碱等腐蚀物接触。在运输过程中应注意避免磕碰。
2.3 贮存
产品允许露天存放，但不能接触酸碱等有腐蚀性介质。
水箱种类
  搪瓷钢板水箱水箱按照材质可分为：不锈钢水箱、搪瓷钢板水箱、玻璃钢水箱、PE水箱等。其中， 玻璃钢水箱选用优质树脂为制作原料，加上优良的模压生产工艺制作而成，具有重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，广泛应用于宾馆饭店、学校、医院、工矿企业、事业单位、居民住宅、办公大楼，是作为公共生活用水、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。不锈钢焊接式常压水箱企业标准
不锈钢焊接式常压水箱广泛用于建筑给水的调节、贮存水箱、供热水系统的热水保温贮存、凝结水箱。它解决了传统水箱存在的制作、安装困难、防腐效果差、使用寿命短、以及装配式给水箱易渗漏、橡胶条易老化等缺陷。具有制造标准化程度高、制作灵活、不用起重设备、不污染水质等优点。
不锈钢焊接式水箱的常见故障和处理方法　
由于工业及生活用水中普遍含有氯离子（Cl-），金属制的热水容器总是常年处于80℃以下含Cl-水的腐蚀环境中，容易发生局部腐蚀而使其使用寿命受到限制。与均匀腐蚀（化学腐蚀）相比，局部腐蚀（电化学腐蚀）速度要快得多，危险性也大得多，往往导致泄漏失效。 在含Cl-的水介质之中，不锈钢水箱最易发生腐蚀的薄弱环节是焊接区，由于该区经受过高温加热，组织及性能有劣化，抗腐蚀性能也降低。 　
不锈钢水箱材质一般为Cr不锈钢，因材质中不含镍导致水箱焊接部位在使用过程中出现的腐蚀渗漏问题较为常见。传统的补焊的方法难度较大，受热应力影响或会造成更大的损坏；刷环氧类耐腐材料则由于表面的粘结力和膨胀系数等性能影响，或会出现龟裂、剥离等现象再次加重腐蚀。目前比较有效的方法多采用高分子复合材料，其中美嘉华系列应用较为成熟。针对不同设备，不同的运行状态，不同腐蚀渗漏形式，采用相应的技术产品，可快速、简单、有效保护设备，特别由于高分子复合材料所具有的抗化学腐蚀性能，粘结性能等综合性能，避免了传统补焊修复和传统耐腐材料保护所带来的不利影响，使修复后的设备寿命甚至超过新设备，从根本上解决腐蚀渗漏原因，帮助企业提高设备管理水平，降低维修维护成本，提高企业竞争力。[1]　
操作步骤： 　
表面处理：先用角磨机清理漏水部位表面的水垢，然后用直角焊缝位置用电磨清理表面，用砂纸仔细清理表面露出金属原色，再用无水乙醇彻底清理表面。 　
调和材料：将1321材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。 　
涂抹材料： 将调好的1321材料重点刷涂保护焊缝部位，然后再用1321材料大面积防腐保护。 　
固化时间：24小时/24℃（材料温度）。材料温度每提升11℃，固化时间缩短一半，但提升温度不得超出材料的承受温度。汽车水箱水箱即散热器，水箱（散热器）负责循环水的冷却，为了避免发动机过热，燃烧室周围的零部件（缸套、缸盖、气门等）必须进行适当的冷却。汽车发动机冷却装置以水冷却为主，用气缸水道内的循环水冷却，把水道内受热的水引入水箱（散热器），通过风冷却后再返回到水道内。水箱（散热器）兼作储水及散热作用。水箱（散热器）的水管和散热片多用铝材制成，铝制水管做成扁平形状，散热片带波纹状，注重散热性能，安装方向垂直于空气流动的方向，尽量做到风阻要小，冷却效率要高。浴室水箱选用要点
1 产品分类
1.1 按类型分为：高水箱、低水箱。
1.2 按安装方式分为：壁挂式、坐箱式、隐藏式。
1.3 按材质分为：陶瓷水箱、玻璃钢水箱。
2 规格
低水箱进水孔直径为25mm或29mm，排水孔直径为65mm或81mm。特殊情况可按合同要求。
3 技术要求
3.1 配套水箱的有效工作水位至溢流口的垂直距离应不大于38mm；进水阀临界水位应高于溢流口水位，其垂直距离应不小于25mm；水箱(重力)冲水装置的非密封口最低位应高于盈溢水位，其垂直距离应不小于5mm。
3.2 水箱配件应符合下列要求
1）、操纵机构稳定可靠，操作方便。动作灵活，无卡阻。
2）、进水阀的强度和密封性能应达到JC 707中规定的一等品要求。
3）、在0.05MPa供水压力下，进水时间不大于120s。
4）、溢水口必须高于有效工作水面20mm,
5）、进水阀出水口应高于溢流管20mm。
6）、排水阀不应有渗漏现象。
7）、水箱有效水量为61时，排水阀的排水流量不应小于2.0L/s。
8）、使用寿命大于5万次。保温水箱保温水箱是指在水箱的夹层增加特殊工业和保温材料，使水箱的保持一定得温度满足生活或工业需要。 
保温水箱根据使用加工的材料的不同可以分为：不锈钢保温水箱 承压保温水箱 玻璃钢保温水箱 。
保温水箱按形状分为：圆柱体保温水箱和模块拼接水箱。圆柱水箱一般可做1-12吨，再大的体积可以采用模块拼接水箱。模块拼接水箱是指用1M*1M和1m*0.5m的不锈钢板拼接焊接而成。
由高水箱、存水箱和低水箱三部分组成。高水箱内设有机械控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水管口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。SMC水箱  水箱SMC水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0．125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养、检修方便。 
SMC模压水箱板使用玻璃纤维增强材料，采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为1000×1000、1000×500和500×500三种标准板块，板厚度6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm。 
性能　
1、清洁卫生性能 
经中国预防医学科学院环境卫生和卫生工程研究所以及北京市卫生防疫站进行了化学和毒理学试验，评价如下：提供的合成材料中，未发现具有毒性和禁用化合物；以色质联机鉴定及挥发物检测结果，SMC水箱水浸泡液未发现含量高、毒性大的化合物；毒性试验：SMC水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准（GB5749-85）和日本高位水槽水质标准。因此，使用是安全的、可靠的。 
2、规格及性能 
SMC 模压单板规格（若需其它规格可协商）：1000x1500mm、1000×1000mm、 1000×500mm、 500×500mm。 
厚度有5mm、 6mm、8mm、 10mm、12mm、 14mm、16mm、18mm; 其中5mm厚度的单 板专作水箱盖板。 
SMC模压水箱执行国家建材行业标准：(JC658.1-1997)
技术要求及参数
1、给水箱焊缝，材料 
以下根据合肥硬派金属制品有限公司生产的HQF冲压不锈钢板水箱技术参数编制，水箱及附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作，E43XX型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。 
箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强助重合。 
2、满水实验 
水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。 
  不锈钢水箱