标题：脉冲控制仪
产品概述
脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调，数据可用数码管显示，输出路数可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用进口件，性能高于市场同类产品，使其操作更直观更简单，性能更稳定。
产品有光电隔离效果非常好。
用 途: 主要用于窑炉，水泥立窑、矿山等行业。
工作原理
脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心；在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控制仪的设置；控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；控制仪设有手动操作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；该脉冲控制仪采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用；且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线。 　
各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启，喷吹压缩空气清灰，同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时，一边过滤一边喷吹清灰，脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。
型号分类
QYM系列可编程脉冲控制仪
QYM系列可编程脉冲喷吹控制仪，采用独特的抗干扰技术,能够确保在  可编程脉冲控制仪最恶劣的工业环境下稳定、可靠的工作，可完全替代PLC控制。采用多功能快捷键结合三位数码管显示，可方便的进行控制参数的修改操作，并可以在控制仪工作时显示过程参数。 
采用标准尺寸的防水、防尘透明外壳，可直接安装在除尘器的箱体上。 
采用可编程组合输出方式，可实现输出在36点以下的除尘器的一机搞定，可组合出M提升阀+N脉冲阀的组合方式，轻松实现M+MN点开关量输出。可实现在线、离线控制，当M=0时为离线清灰方式。采用进口大功率无源触点器件输出。
采用双保险短路保护输出，结合面板上所有输出点的输出指示，实现免拆机状态下的输出故障判断。采用快速熔断保险，在输出短路的情况下可实现保险管的提前熔断，保护无源触点器件。 
采用外置多功能输入端口,适用于压差控制及外置开关+定时控制的两种情况，也可以实现控制仪的远端控制。
采用输出固定端口的卸灰阀控制,可通过面板设定,实现设定循环周期下的设定时间卸灰控制. 
技术指标：
输出路数：1～36路可选（18路+1、24路+1）1路为卸灰；
控制参数随时设定，断电后设置参数不丢失；
运行信号：支持远程启动/停止控制（可选件）；
输入电压：AC 180-240V 50HZ；
每路输出电压：DC 24V AC220V；
每路输出电流：DC 1A；
可实现在线（顺序脉冲）、离线（提升+脉冲）控制；
支持卸灰控制；（需订制）
外型尺寸：260×185×96、195×120×80、248×188×100（mm）；
控制参数设定：
1.提脉间隔：提升阀和脉冲阀之间的时间间隔（1~99S）；
2.脉冲宽度：脉冲工作时间（1~99S）；
3.阀 间 隔：两个脉冲阀之间的时间间隔（3~999S）；
4.周期间隔：一个周期结束到卸灰开始之间的时间间隔（1~99S）；
5.卸灰时长：卸灰工作时间；（订制参数）（0个）
6.卸灰间隔：卸灰间隔周期次数；（订制参数）（0个）
7.提升阀数：提升阀个数（室数）（0~18个）；
8.脉冲阀数：脉冲阀个数；有提升阀时为每个提升阀（室）下的脉冲阀数（1~36个）；
9.室 间 隔：一个提升阀（室）关闭到另一个提升阀（室）开启之间的时间间隔（1~999S）； 
QYJ系列无触点脉冲控制仪
QYJ型无触点脉冲控制仪系列产品，是专为脉冲袋式除尘器而设计，该系列产品是紧跟现代电子科学的迅猛发展，采用了目前较先进的数字集成电路，通过长期从事袋式除尘控制  无触点脉冲控制仪系统的现场设计及自动化产品的开发制作经验，博采众家同类产品所长而全新设计推出的一种新型产品。该系列产品具有小型化、多功能、低功耗、高集成度、强抗干扰、经久耐用、操作维护简单等诸方面的优点。大大满足了各种脉冲袋式除尘器主机的配套使用。目前该系列产品分为QYJ-MB-AA、QYJ-MB-AD两种规格，全部采用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形美观，操作使用方便。
产品特点
◆QYJ系列无触点脉冲控制仪全部采用进口知名厂家的CMOS集成电路及电子元器件产品(TI、ST、 PHILIPS等)，此种电路具有低功耗、高可靠、强抗干扰等特点，从而保证和提高仪器工作的稳定性和可靠性。
◆脉冲间隔和脉冲宽度采用无级调节，增加了脉冲间隔和脉冲宽度的可调范围，在使用和操作上带来方便。
◆该系列控制仪均采用数码管来显示各路输出状态，具有耗电省，亮度高寿命长，清晰美观等优点。同时各路的输出状态用LED指示，显示直观，随时观察各脉冲阀的工作情况。
◆控制仪设置了输出路数可调功能，通用拔码开关的“+”“－”即可根据需要设定控制仪输出的路数，使用时可在全部输出路数范围内任意选取所需的路数工作。
◆控制仪的输出选用超大功率输出管输出，并设有浪涌吸收保护电路，抗干扰，响应快，超强稳定，品质优异；负载短路开路保护，使用寿命超长。
◆无触点开关适用于控制各种电磁阀及电感性负载，可快速频繁开关而不影响寿命。
◆控制仪可配接压差信号输入接口，当压差控制仪达到设定压差值开关接通后，控制仪开始顺序喷吹。
◆控制仪电源采用特殊处理，电源稳定度及负载稳定度较高；输出波纹电压小；瞬态响应速度快；没有开关干扰；线路结构简单，便于维修等特点。在各种电磁电压干扰严重的现场也能保证控制仪长期稳定运行。
◆控制仪外壳采用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形美观，操作使用方便。
额定输入电压: AC180~220V(1±10%) 50-60Hz
额定输出电压：DC24V AC220V
额定功耗：≤25W
本机输出路数：1-18路内+1(可设置矩阵)1路为卸灰
控制路数扩展：可根据要求扩展任意路数
输出路数可调：输出路数可根据需要任意调解设定（订货时注明）。
脉冲宽度：0.01-99S范围可调（如有特殊要求订货时注明）
脉冲间隔：1-99S范围可调（如有特殊要求订货时注明）
差压控制：开关信号（订货时注明）
使用环境温度：-25℃-- +60℃
空气的相对湿度不超过85%
无严重腐蚀气体和导电爆炸的尘埃
无剧烈振动或冲击
重量：≈(0.7~2.0) Kg
外形尺寸：248×188×100mm、195×120×80mm、260×185×96mm(长×宽×高)
10~30路简易型除尘控制仪
10~30路简易型除尘控制仪专门为小型除尘器只需要控制脉冲阀的除尘器而设计，  简易型脉冲控制仪本产品具有小巧美观，价格低廉。非常受广大用户的青睐。现有输出电压220V和24V。可完全满足大部分客户的除尘控制要求。简易型脉冲控制仪采用防水型透明塑料外壳，有效隔离了外界灰尘对控制芯片的影响，能够安装在粉尘浓度较高的场合。
简易型脉冲控制仪采用大规模集成电路搭建而成，采用两个电位器调节两个重要时间参数：脉冲宽度、脉冲间隔；采用可选择的多位插针结构，可实现在10-30路内的输出路数自由调整，具体的插针位置参见印刷线路板上的位置说明。
产品特点：
脉冲控制仪采用工业级单片机作为控制核心；控制仪采用先进的总线式显示方法，既显示了设备的正常工作状态，又方便了工作参数的设置；
脉冲控制仪面板上设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；
脉冲控制仪采用通用的硬件+控制算法的设计方案，出色的解决了降低控制成本和提高控制可靠性的矛盾。选用该控制仪，用户只需要正确安装外围设备，正确的设置参数即可轻松实现除尘器的电器控制，不需要任何编程；
脉冲控制仪可实现控制参数的随时修改和掉电保存。由于系统的控制参数具有特殊的保护措施，即使是在特别恶劣的环境下，仍能保持控制参数的安全；
技术指标：
输出路数：10—30路可选；
支持远程启动/停止控制；
输入电压：AC 50HZ 180-240V；
驱动能力：DC 24V 1A，AC 220V 2A；
外型尺寸：160×160×90（mm）和248×188×100（mm）；
参数设定范围：
脉冲宽度：设定范围为0.05~0.80秒；
脉冲间隔：设定范围为0.95~120秒；
除尘控制箱
脉冲控制仪可实现1-324路输出的脉冲控制，市场上已成型的脉冲控制仪  除尘控制箱主要针对输出路数较少（1-36路）的脉冲控制，对于对输出路数要求较多的情况下可根据客户的需求进行订制，需配备控制箱来满足客户的需求。
控制箱内集提升阀、脉冲阀、卸灰阀、及引风风机于一体，适用于小型除尘器的产品配套。控制箱采用特殊的抗锈处理，可直接安装于户外环境下。
控制箱予留与DCS系统的通讯端口，可实现与DCS系统的干接点通讯，也可根据要求实现串口/485通讯连接。