标题：沼气锅炉
定义
  锅炉本体沼气锅炉包括沼气开水炉、沼气热水锅炉、沼气采暖锅炉、沼气浴池锅炉及沼气蒸汽锅炉等，沼气锅炉是指利用沼气燃烧把水或其它热媒加热到一定参数的燃气锅炉，他和其它燃气锅炉一样都是室燃锅炉，只是燃料不同而已。
分类
沼气锅炉按照介质分为沼气开水锅炉、沼气热水锅炉、沼气蒸汽锅炉、沼气有机热载体锅炉；按照用途分为沼气采暖锅炉、沼气洗浴锅炉、沼气蒸煮锅炉等。
原理
沼气是沼气池或污水处理厌氧条件下产生的可燃性气体，一般甲烷含量在50-80%以上，热值较高。一立方热值大约在5500大卡左右，和一公斤煤相比。利用沼气在特制的锅炉中燃烧放出热量，来加热热水或产生蒸汽。
和燃油锅炉的区别
燃油锅炉的燃料是燃油（如柴油、机油、煤油等），燃气锅炉的燃料为燃气（如天然气、城市煤气、沼气等），取决于锅炉燃什么燃料的设备叫燃烧器，配置燃气燃烧器的锅炉叫燃气锅炉，配置燃油燃烧器的锅炉叫燃油锅炉，燃油锅炉和燃气锅炉的区别在于使用什么燃料的燃烧器。
优点
1、锅炉采用再生能源沼气为燃料，运行无污染、无噪音、属绿色环保产品，可用于采暖和热水。
2、该系列采用本公司自主设计的燃烧喷嘴，并配备控制器，可控制锅炉点火，控制锅炉温度，自动停气。操作简单方便。
3、本产品可自动补水、燃烧、循环控制等自动控制功能，操作简便。
4、结构设计紧凑，外表烤漆，美观大方，不易锈蚀，安装占地面积少
5、本锅炉外体绝热保温，最大程度减少热量损失。
特点
沼气锅炉具有以下特点：
1、本体采用独特专利技术设计，热效率极高，广泛应用于取暖和供热水用户 。
2、产品运行无污染、无噪音、属绿色环保产品。
3、燃烧系统采用进口燃烧机，配有熄火保护，缺水保护，超高温保护，提供全面的安全保护。
4、控制系统选用智能型电脑控制器，具有自动补水、燃烧、循环控制等自动控制功能，操作简便。水温控制由数字显温、控温、超温保护等自动控制功能，用户可在30℃-- 90℃之间任意设定水温，确保节能高效。具备时间控制功能，可根据用户需要任意设定开关机时间，并自动记录故障，方便维修。
5、结构设计紧凑，进口彩板，美观大方，不易锈蚀，安装占地面积少
锅炉知识
1、锅炉超压的现象 
(1)汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。 
(2)超压联锁保护装置动作时，应发出超压报警信号，停止送风、引风、给煤。 
(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 
2、锅炉超压的处理 
(1)迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放气阀。 
(2)加大给水，同时在下汽包加强排污（此时应注意保持锅炉正常水位），以降低锅水温度，从而降低锅炉汽包压力。 
(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏，应紧急停炉，待安全阀和压力表都修好后再升压运行。 
(4)锅炉发生超压而危及安全运行时，应采取降压措施，但严禁降压速度过快。 
(5)锅炉严重超压消除后，要停炉对锅炉进行内、外部检验，要消除因超压造成的变形、渗漏等，并检修不合格的安全附件。 
二、锅炉缺水事故
1、锅炉缺水的现象 
(1)水位低于最低安全水位线，或看不见水位，水位表玻璃管（板）上呈白色。 
(2)双色水位计呈全部气相指示颜色。 
(3)高低水位警报器发生低水位警报信号。 
(4)低水位联锁装置，水位低于规定值应使送风机、引风机、炉排减速器电机停止运行。 
(5)过热器汽温急剧上升，高于正常出口汽温。 
(6)锅炉排烟温度升高。 
(7)给水流量小于蒸汽流量，如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时，则出现相反现象。 
(8)缺水严重时，可嗅到焦味。 
(9)缺水严重时，从炉门可见到烧红的水冷壁管。 
(10)缺水严重时，炉管可能破裂，这时可听到有爆破声，蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出。 
2、锅炉缺水的处理 
(1)通过“叫水”，判为严重缺水时，必须紧急停炉，严禁盲目向锅炉给水。 
(2)通过“叫水”判为轻微缺水时，应减少燃料，鼓风，引风，并缓慢给水。 
三、锅炉满水事故
1、锅炉满水的现象 
(1)水位高于最高许可线，或看不见水位，水位表玻璃管（板）内颜色发暗。 
(2)双色水位计呈全部水相指示颜色。 
(3)高低水位警报器发生高水位警报信号。 
(4)过热蒸汽温度明显下降。 
(5)给水流量不正常地大于蒸汽流量。 
(6)分汽缸大量存水，疏水器剧烈动作。 
(7)严重时蒸汽大量带水，含盐量增加，蒸汽管道内发生水锤声，连接法兰处向外冒汽滴水。 
2、锅炉满水的处理 
冲洗水位表，确定是轻微满水还是严重满水。方法：先关闭水位表，水连管旋塞，再开启放水旋塞，如能看到水位线从上下降，表明是轻微满水，停止给水，开启排污阀，放至正常水位。 
如严重满水时，因采取紧急停炉措施。 
四、锅炉汽水共腾事故
1、锅炉汽水共腾的现象 
(1)水位表内水位上下急剧波动，水位线模糊不清。 
(2)锅水碱度、含盐量严重超标。 
(3)蒸汽大量带水，蒸汽品质下降，过热器出口汽温下降。 
(4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。 
2、锅炉汽水共腾的处理 
(1)减弱燃烧，关小主汽阀，减少锅炉蒸发量，降低负荷并保持稳定。 
(2)完全开启上锅筒的表面排污阀（连续排污阀），并适当进行锅筒下部的排污。同时加大给水量，以降低锅水碱度和含盐量，此时应注意保护水位的控制。 
(3)采用锅内加药处理的锅炉，应停止加药。 
(4)开启过热器、蒸汽管道和分汽缸上的疏水阀。 
(5)维持锅炉水位略低于正常水位。 
(6)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。 
增加锅水取样化验次数，直至锅水合格后才可转入正常运行。 
(7)在锅炉水质未改善前，严禁增大锅炉负荷。事故消除后，应及时冲洗水位表。 
五、锅炉爆管事故
1、锅炉爆管的现象 
(1)爆管时可听到汽水喷射的响声，严重时有明显的爆破声。 
(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧，并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。 
(3)给水流量不正常，大于蒸汽流量。 
(4)虽然加大给水，但水位常常难以维持，且汽压降低。 
(5)排烟温度降低，烟气颜色变白。 
(6)炉膛温度降低，甚至灭火。 
(7)引风机负荷加大，电流增高。 
(8)锅炉底部有水流出，灰渣斗内有湿灰。 
2、锅炉爆管的处理 
(1)炉管破裂泄漏不严重且能保持水位，事故不至扩大时，可以短时间降低负荷维持运行，待备用炉启动后再停炉。 
(2)炉管破裂不能保持水位时，应紧急停炉，但引风机不应停止，还应继续给锅炉上水，降低管壁温度，使事故不致再扩大。 
(3)如因锅炉缺水，管壁过热而爆管时，应紧急停炉，且严禁向锅炉给水，这时应尽快撤出炉内余火，降低炉膛温度，降低锅炉过热的程度。 
(4)如有几台锅炉并列供汽，应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。 
六、过热器管爆破事故
1、过热器管爆破的现象 
(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。 
(2)蒸汽流量不正常地下降，而流量不正常地小于给水流量。 
(3)炉膛负压减小或变为正压，严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。 
(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。 
(5)损坏严重时，锅炉蒸汽压力下降。 
(6)排烟温度显著下降，烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。 
(7)引风机负荷加大，电流增高。 
2、过热器管爆破的处理 
(1)过热器管轻微破裂，可适当降低负荷，在短时间内维持运行，此时应严密监视泄漏情况，与此同时，迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化，则应尽快停炉。 
(2)过热器管破裂严重时，必须紧急停炉。 
七、锅炉水锤事故
1、锅炉水锤的现象 
(1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声，有时响声巨大，同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈振动。 
(2)压力表指针来回摆动，与振动的响声频率一致。 
(3)水锤严重时，可能导致各连接部件，如法兰、焊口开裂、阀门破损等。 
2、蒸汽管道水锤的处理 
(1)减少供汽，必要时关闭主汽阀。 
(2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。 
(3)锅筒水位过高，应适当排污，保持正常水位。 
(4)加强水处理工作，保证给水和锅水质量，避免发生汽水共腾。 
(5)水锤消除后，检查管道和管架、法兰等处的状况，如无损坏再暖管一次进行供汽。 
3、给水管道水锤的处理 
(1)开启给水管道上的空气阀排除空气或蒸汽。 
(2)启用备用给水管道继续向锅炉给水。如无备用管路时，应对故障管道采取相应措施进行处理。 
(3)检查给水泵和给水止回阀，如有问题及时检修。 
(4)保持给水温度均衡。 
八、锅炉受热面变形事故
1、受热面变形的现象 
(1)水冷壁管变形可直接从看火门或炉门处看到，当同时伴随缺水时，则可见到变红弯曲的水冷壁管。 
(2)对卧式内燃锅炉的炉胆，可从前后观察孔见到炉胆壁向火侧凸出变形的情况。 
2、受热面变形的原因 
(1)锅炉严重缺水，受热面不得不到锅水的冷却而过热变形。 
(2)设计结构不良。如局部循环流速过低，停滞，使壁温超过允许温度，发生变形。 
(3)安装错误，使受压部件不能自由膨胀。 
(4)水质不合格，水垢较厚，水渣过多。