标题：三星LA52A680M1R
三星LA52A680M1R参数
屏幕性能
​产品类型
大尺寸型1080p系列
​52英寸
​16:9
​1920×1080
​CCFL冷阴极萤光灯管
液晶面板
VA面板
主要参数
​特色性能
黑水晶超清晰液晶面板
100Hz 智能动感技术
数码自然引擎
超级靓彩技术
Wiselink智能连接功能
娱乐模式
Anynet+
​支持SRS TruSurround XT 环绕
​10W×2
电视格式
Full HD 1080p
电视功能
​​侧置：HDMI*1、AV端子*1、S端子*1、耳机*1、USB 2.0 *1
后置：HDMI*3、AV端子*1、PC输入(D-Sub)*1、分量端子(Y/Pb/Pr)*2
数码接口
1组 USB 2.0
画中画
支持（单协调器）
外观其他
​机身尺寸
含底座：1269.8*291.2*838.3 mm
不含底座：1269.8*106.2*779.4 mm
机身重量
含底座：31.5 kg 
不含底座：29.6 kg
三星LA52A680M1R特性：1920*1080P Full HD 分辨率
​三星 6 系列液晶电视，以 Full HD 1080P 全高清完美面质及 100Hz 倍频无闪烁技术融入三星特有黑水晶超清晰面板，为您呈现无可挑剔的逼真影像；特有体育模式，即使是高速运动的画面同样清晰稳定，为您呈现精彩绝伦的体育赛事。三星 6 系列液晶电视，为您带来焕然一新的视觉盛宴！幻彩晶虹外观黑水晶超清晰液晶面板传统液晶面板表面不规则的有机粒子，将外部光源散乱地反射到人眼中，大大降低了色彩表现力和对比度，令影像灰暗不鲜明。三星黑水晶超清晰面板采用尖端科技，令您看到的黑色再也不会呈现灰色，即使在暗环境下一根根黑色发丝也能纤毫毕现，并且大幅度提升色彩表现力，令色彩鲜活生动。数码自然引擎三星独有的数码自然引擎，将清晰生动的画面栩栩如生地展现在您的面前，运动优化技术让疾速运动的画面同样自然清晰；色彩优化技术进一步提高画面对比度，让画面呈现层次丰富的暗部色彩；数码降噪技术将画面轮廓及细节进一步锐化，另影像更加清晰逼真。Full HD 1080P 全高清画质屏幕中的像素点越多，画面的分辨率越高，图像就越细腻逼真。三星 6 系列 液晶电视拥有 1920*1080 超高分辨率，带来清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像。Full HD 技术所提供的屏幕解析度展现了高清晰度数字电视的逼真画质，鲜活生动的影像以及真实自然的细节，让每幅画面的表现都无可挑剔三星全高清 1080P 技术将您的视觉体验带入一个跨时代的革命性高清领域，彰显您卓尔不群的清晰睿智！游戏模式特有游戏模式引领您进入身临其境的游戏虚拟世界。动感流畅的画面，快速敏锐的响应速度，以及清澈震撼的环绕音效，使您身临其境地沉醉在自己的游戏王国里。4 个 HDMI 高清晰多媒体端口HDMI 端口能够完整传输数字视频和数字音频信号，从而保证了画质和音质的完美再现。4 个 HDMI 端口，可同时连接 4 个高清设备，具有更强的便捷性。100Hz 智能动感技术三星 6系列 液晶电视的 100Hz 智能动感技术，创造出无与伦比的画面它通过自动分析相邻的运动趋势并生成新帧，将 PAL 制 50Hz 场频自动提升至 100Hz 输出。从而消除画面的抖动和闪烁，令画面如丝绸般平滑流畅。无论电影或是滚动字幕都如此清晰稳定，自然流产。三星 6 系列 等离子电视，将为您呈现终极画面的完美体验。精彩娱乐模式您尽可根据自己的喜好，选择三星液晶电视的多种娱乐模式：极速体验的运动模式、梦幻之旅的电影模式、身临其境的游戏模式、从而得到更加精彩自然的影音享受。全新影音娱乐体验，尽在三星液晶电视。
体育模式
在观看体育比赛是开启体育模式，无论是球赛、赛车或是水上运动等都能清晰再现。体育模式有效消除快速运动画面的抖动和拖尾现象。同时，红、绿、蓝三原色的完美还原，令体育迷们完全沉浸在一场酣畅淋漓的比赛中。
电影模式
电影模式让您在家中便可轻松享受到专业影院般的逼真震撼。电影模式带来画面专业胶片电影的艺术表现力，赋予平凡的画面以油画般浓郁、深沉的艺术质感。同时模拟音效，强化对白音质，带您进入梦幻一般的影院体验。

同名图书
图书信息空调工程


书号：18695ISBN：7-111-18695-8/TU.936课作者：黄翔 王天富 印次：1-6责编：刘涛开本：16(B5)字数：
定价：￥49.00所属丛书：普通高等教育“十一五”国家级规划教材

装订：平出版日期：2010-06-21内容简介本书是建筑环境与设备工程专业的主干专业课程教材。全书共有14章，以空调的基本原理、空调设备、空调系统及空调应用为主线，紧密围绕空调“工程”的知识内涵，系统介绍了湿空气的焓湿学基础，空调负荷计算与送风量的确定方法，空调基本原理及处理过程，空气热湿处理及净化处理设备，空调系统，空调区的气流组织和空调风管系统，空调水系统，空调冷热源的选择，空调系统的运行调节，空调系统的测试调整与运行管理，空调系统的节能、监测与控制，空调工程应用实例。本教材在技术上体现一个“新”字，充分反映国内外空调技术领域的新理论、新设备、新系统及新成果，并注重与国家现行的规范、标准、技术措施及全国勘察设计注册设备工程师执业资格考试接轨；在内容上体现一个“用”字，注重对学生基本技能的培训，为学生提供空调工程设计应用方面必备的知识；在形式上体现一个“便”字，深入浅出，图文并茂，每章后均配有思考题与习题、参考文献，并标明可供选择讲授的章节，便于自学和实践。  
本书适合作为建筑环境与设备工程专业的教学用书，也可供暖通空调设计、制造、施工安装及运行管理人员参考，还可作为全国勘察设计注册设备工程师执业资格考试(暖通空调专业)的复习参考书和全国制冷空调继续教育教材、工程师职称考试用参考书。
通风空调工程监理
通风空调工程由于与其它专业工程配合多，技术含量高，要想达到预期的控制目标，必须把握好设计、施工及运行管理等实施过程的每个环节。通过近年来在办公大楼、医院、美术馆等各类型工程对通风空调工程的监理工作，谈谈自己的一点体会，供大家参考。
施工前期1.1 监理工程师在接受业主委托后，应查看图纸，与业主沟通，尽快了解业主的建设意图，详细地弄清每个房间的用途和使用特点。如宁波交警指挥中心项目，设计师按一般办公大楼设计空调，主楼和辅楼空调均由屋顶四台662.5KW 风冷热泵机组提供。经与业主各使用
部门沟通后发现原设计有不周之处。如指挥中心的空调要求恒温恒湿，UPS 机房一年四季均需空调，而辅楼主要是食堂需要空调，使用时间短。于是协助业主向设计师提议，UPS 机房单独采用分体式空调，计算机机房安装恒温恒湿空调，辅楼的食堂安装VRV 系统空调, 风冷热泵机组由四台改为三台。设计师认为我们的建议合理而被采纳。这样可以既灵活运行，适合特殊机房的工况，还可以降低消耗，运行费用降低。
1.2 查看设计图纸是否符合规范规定、技术标准。有些设计人员对施工质量验收规范不太熟悉，如防火分区墙两侧的防火阀，设计往往只是单侧设置防火阀;空调供回水干管长度超过25m 应设置伸缩装置等。
1.3 查看图纸中的设计说明。有些设计师不了解当地地理环境。如北方的设计往往将地下室排风排烟风管材料采用镀锌钢板，而宁波属于沿海地区，空气湿度高，而且空气中含盐量高，排风排烟风管不需保温，采用裸露镀锌钢板风管容易腐蚀。遇到这种情况就要向设计师说明，请设计师另行选择适用材料。查看平面图、系统图、剖面图相互之间是否矛盾，同时结合土建、电气、消防、给排水、智能化等相关专业的设计，往往会发现设计各专业并未沟通，造成局部各类专业管线叠加，无法施工。因此在图纸交底前查清这方面问题，便于图纸交底时解决此类问题。
1.4 审查设备选型与配套的合理性。设计中往往对设备运行可靠性比较重视，而经济性考虑欠缺，造成设备选型余量较大，故尽量对各个区域的制冷(制热)量进行审核，避免过大化。所以需要在确定设备工艺技术参数后，设备选定之前应进行充分调查研究，特别应注意走访已投入运行的同类用户，使设备满足符合性、可靠性和经济性，为业主选定设备当好参谋。
1.5 查看与土建、水电、消防、智能化等有关专业的配合情况。有些空调设有电动调节阀，而智能化专业无空调自动控制系统，这种问题需要仔细查看，避免错、漏、碰、缺、保证图纸的可操作性。因为这方面也是造成施工矛盾，增加投资的重要因素。
施工阶段2.1 严格审核施工组织设计，要重点审核其选用的规范、技术标准、图集是否符合设计要求。有些施工单位对施工组织设计不重视，将其他工程的组织设计照搬套用，对此监理要严格审核。对关键控制点，要求施工单位编写专项施工方案，施工进度计划是否能满足总进度计划，安排是否科学合理，材料进场计划和劳动力调配计划是否满足施工进度要求，工序报验程序是否符合规定，管理人员及特殊工种上岗证是否有效。
2.2 严格检验进场工程材料设备，检查合格并履行手续后方可使用。
(1 )对进场的管道材料，必须检查它的出厂合格证，管材和配件的管壁内外应厚薄均匀，内外壁光滑，色泽均匀。
(2 )进场的阀门必须有出厂合格证，规格、型号、材质符合设计要求，并按规范要求做压力试验和气密性试验。
(3 )对进场的设备，如制冷设备、空调设备、水泵设备，应组织业主、施工单位共同验收。
[1]
装饰工程阶段3.1 装饰设计施工过程中，业主对装饰要求往往构思多变，装饰公司也常常为片面追求装饰效果而随便改变通风空调的原设计。其结果轻则破坏了原设计的合理性，影响到通风空调的使用功能，重则因违反有关设计施工规范而给使用安全埋下隐患。监理工程师要核查装饰设计是否改变房间用途、布局，装饰设计图纸中的标注与通风空调施工图有关位置是否一致，空调设计的气流组织是否因装饰设计不合理受到阻挡。如确因装饰工程需要，通风空调工程需要局部变更时，应事先组织有通风空调设计人员参加的工程协调会，确定变更内容及解决方法，并由通风空调设计者出具相应的设计变更文件。
3.2 对于被装饰工程所隐蔽的通风空调安装部分及各种功能试验要及时认真检查，特别要加强对空调供回水管道保温、空调风管保温质量进行检查。有时因多工种同时施工、交叉作业，导致保温经常破损，包括管道支架、管道穿墙、楼板处等易被忽视的地方。做到保温层连续无遗漏，保温层牢固不开裂，以防产生冷凝水滴漏影响装饰质量。
调试阶段4.1 监理人员在调试阶段首先要审查安装单位调试方案和调试计划。民用建筑通风空调工程调试一般分设备单机试运转和综合效能调试。
4.2 设备单机试运转监理工程师质量控制主要在于检查设备运行状况、测定设备运行的相关参数，重大设备如制冷设备可能由生产厂家进行单机调试。监理工程师应在单机试运行阶段保证参数记录的真实性、数据分析的精确性，为以后综合效能调试打好基础。
4.3 在综合效能调试中，监理工程师质量控制应做到以下几点：
(1 )检查系统管道应安装完毕，阀门应调到相应的位置，机房是否清洁卫生。
(2 )设备单机试运行后可正常运行，测定数据完整无缺。
(3 )电气控制操作已完成，B A S 系统等也已安装调试。
(4 )在开始调试运行中，应对测试项目仔细观察，得出第一手资料，并及时进行调整，使之满足设计要求。
(5 )调试结束后，要督促施工单位填写相应的资料，作为今后正式运行的重要依据。
交付阶段设备综合效能调试完成后，监理工程师要督促施工单位对使用方操作人员进行培训，并要求施工单位编写用户手册，为用户今后操作、维护、检修提供方便。笔者体会到，在监理活动中，只要以加强预控和组织协调为主要手段，在工程实施的每个环节控制质量，就会达到设计的预期目标。