标题：水管
水管分类
“隐蔽工程”是一个非常重要的问题，如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。
过去，用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管，室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢，滋生细菌，严重危害人体的健康。国家已规定在2000年6 月1日起淘汰砂模铸造管件和冷镀锌铸铁管，逐步限制热镀铸铁管的使用，推广使用铝塑复合管、新型塑料管等。因此，目前使用的管道主要有三大类。(交联聚丁、丙烯高密度网状工程塑料)。
国家还规定各种涉及饮用水管道的管子和配件，必须有卫生部门的批件，方可销售。
金属管
镀锌管作为水管，使用几  水管示例1年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康（国家已出条例禁止当饮用水管）。铜管具有耐腐蚀、消菌等优点，是水管中的上等品，铜管接口的方式有卡套和焊接两种。卡套时间长了存在老化漏水的问题，所以安装铜管的用户大部分采用焊接式，焊接就是接口处通过氧焊接到一起，这样就能够跟PP-R水管一样，永不渗漏。铜管的一个缺点是导热快，所以有名的铜管厂商生产的热水管外面都覆有防止热量散发的塑料和发泡剂。铜管的另一个缺点就是价格贵，极少有小区的供水系统是铜管的。如果你打算换水管，又觉得铜管不错的话，建议一定要采用焊接的接口方式。不锈钢管属于非常贵的水管，施工困难，很少被采用，性能与铜管类似。
塑料管
UPVC 管实际上就是一种塑料管，接口处一般用胶粘接，UPVC管的抗冻和耐热能力都不好。所以冷热水管都很少用，PVC管适用于电线管道和排污管道，近年内科技界发现，能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞，对人体内肾、肝、睾丸影响甚大，会导致癌症、肾损坏，破坏人体功能再造系统，影响发育（只能用冷水不好用热水，而且冬天及容易脆）。  水管示例2PPR 管作为一种新型的水管材料，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会像铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢。PPR水管的主要缺陷是：耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70℃；线膨胀系数大，通热水后管材容易变形，影响美观；每段长度直管为4米/根，盘管为100米---300米不等。且不能小角度施工，如果管道铺设距离长或者转角处（小角度）多，在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。PB管聚丁烯(PB)树脂于1954年由意大利的教授G. Natta首次合成，1964年开始工业化生产，1965年奥地利塑料协会出现了 第一个聚丁烯 (PB) 采暖管路系统，令人兴奋的是，该系统至今仍在运行。在此后的50年内，聚丁烯(PB)管路系统的应用得到了不断的推广，应用于建筑内的散热器采暖连接管路系统、地面辐射供暖系统以及生活冷热水管路系统。聚丁烯(PB) 树脂是由碳和氢组成的高分子聚合物，与金属以及陶瓷等传统材料相比，易于加工、易于循环利用、整个生命周期的能耗较低，是绿色环保的环境友好型材料。从结构上来看，聚丁烯(PB) 是一种线性的全同立构的半结晶性热塑性材料，加工和使用过程中无毒无污染，可以反复加热成型。因此，聚丁烯(PB)综合了卫生性、加工性、表面光洁度、强度、柔韧性和连接性等优势，在物理特性、热力学特性和功能性等方面取得了综合的平衡，从而赋予了聚丁烯(PB) 塑料管材诸多得天独厚的特质，能够在流体输送系统，尤其是建筑内的热水输送系统领域开辟了广阔的用武之地。PE-RT管PE-RT即耐热聚乙烯，是Polyethylene of raised temperature resistance的英文缩写，是一种可以用于热水管的非交联的聚乙烯，也有人突出了其非交联的特性，叫它“耐高温非交联聚乙烯”。它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯，它采用乙烯和辛烯共聚的方法，通过控制侧链的数量和分布得到独特的分子结构，来提高PE的耐热性。由于辛烯短支链的存在使PE的大分子不能结晶在一个片状晶体中，而是贯穿在几个晶体中，形成了晶体之间的联结，它保留了PE的良好的柔韧性，高热传导性和惰性，同时使之耐压性更好，这种改性方法和目前市场上常见  水管示例3的PPR类似。PE-RT管可以用于ISO10508中规定的热水管的所有使用级别!PPH(聚丙烯管)应用於排(污)水管,废水管,雨水管,排风管之高密度聚丙烯管应符合DIN53457(ISO/R1133,ISO/R179,RAL)之规定,其装接方法应尽量采用电焊套及对接方法施工。PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用融接技术。因此也俗称热融管。其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，但目前装修工程中选用的还比较少。一般来说，这种材质不但适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PEX管交联聚乙烯管(PEX)一般来说这种材料用热熔焊.pex管的优点：耐压性能好，公称压力1.25MPa，de16mm爆破压力大于6MPa，de20mm爆破压力大于5MPa； 耐温范围广：-70——95℃（短时110℃）； 耐酸碱腐蚀，可用于多种化学物质输送；耐高温，低温性能优越；管内外壁光滑，阻力小，不结垢；清洁、无污染，可免去人们引用“黄水”、“锈水”之苦；　使用专用管件，可方便快捷地安装，不需攻丝、套扣、焊接；易弯曲柔中有刚，节约管件；重量轻，同比管长只有镀锌钢管的1/10； 具有较好的隔热保温性能；使用寿命长，在70℃，工作压力≤0.8MPa，连续使用年限为50年。缺陷是不可热熔连接，限制了其在暖通和给水方面的应用范围。
复合管
铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管，其基本构成应为五层，即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。 
铝塑复合管有较好的保温性能，内外壁不易腐蚀，因内壁光滑，对流体阻力很小；又因为可随意弯曲，所以安装施工方便。作为供水管道，铝塑复合管有足够的强度，但如横向受力太大时，会影响强度，所以宜作明管施工或埋于墙体内，但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的，因此施工中一是要通过严格的试压， 检验连接是否牢固。二是防止经常振动，使卡套松脱。三是长度方向应留足安装量，以免拉脱。钢塑复合管钢塑复合管，产品以无缝钢管、焊接钢管为基管，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管的升级型产品。产品执行建设部CJT120-2000行业标准。 口径范围 DN15--DN1200可带法兰及带压槽涂装 长度 6m、9m、12m及不定尺长度 涂层壁厚 100微米～500微米之间，通常为350微米。 管道接口 丝扣连接、法兰连接、卡箍连接前处理 化学浸槽法、物理喷砂法 涂层品种热塑性聚乙烯粉末（PE）,热固性环氧树脂粉末（EP）等粉末涂料 产品特性 1．卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质 2．耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离 3．安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同 4．耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境 5．管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长。外层熔接型铝塑复合管外层熔接型铝塑复合管，它包括外层的无规共聚聚丙烯共挤塑料层，在无规共聚聚丙烯共挤塑料层的内表面连接有热熔粘合剂层，在热熔粘合剂层的内表面连接有铝管层，在铝管层的内表面连接有热熔粘合剂层，在热熔粘合剂层的内表面连接有聚乙烯共挤塑料层；本实用新型兼有铝塑复合管优良的耐高温性能及受热变形小的特点，和PP－R管材热熔连接的可靠性，可广泛应用在冷热水管及饮用水系统、暖气管道、地板、墙壁、取暖系统、太阳能加热、冷却系统、工业流体输送系统、中央空调系统、压缩空气管道系统等领域。
挑选方法
一、到正规的建材市场去购买，这样水管的质量比较有保证。 
二、检查水管表面，看其外观是否光滑均匀，可以用手摸一下，看手感是否细腻;同时要看水管上面是否标着厂家的防伪标识，如果没有，就最好不要购买。
三、看水管的颜色，优质的PPR管颜色一般是亚光的乳白色，里面不会有杂色的颗粒，如果水管的颜色中混有一些杂色，就说明水管质量不好。
四、闻水管的气味，如果水管有刺激的气味，就说明水管质量不好，优质的水管是不会有刺激气味的。
五、用力弯曲PPR管，看其是否会断裂，如果水管轻轻折一下就断掉，那这样的水管质量肯定不好。[1]一、水管质量决定水质好坏“ 水质好不好，关键看管道”，传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢，容易滋生微生物，产二次污染，威胁人体健康。我们常有这样的经历，家里几天没人，打开水龙头，流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PP-R管，它们因具有耐腐蚀结垢的特点，广泛应用于饮用水管道，但由于塑料容易掺杂使假。二、水管选择的诀窍健康用水，从管开始，如何选购到一种健康、安全、耐用的水管，专家为此教你一招：一闻：闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料，闻之常有刺鼻的异味。二看：一看水管的颜色、厚度、光泽度，管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批的。三注意：一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店或厂家。二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产。三要注意索取产品服务卡。三、水管施工同样重要产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣，一般家用水管多为暗埋，一不小心就会被偷梁换柱、以次充好，消费者可要多留心眼。
1、请正规安装工人，并按施工规范进行施工，尽量做到横平竖直。
2、严把材料关，每道工序逐一验收，以防偷工减料。
3、进行试压试验，切记不要图省事，试水不试压，留下漏水隐患。四、水管安装考虑维修改造方便性遇到管路设计不合理或使用不方便，需要维修改造，选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。
目前常用的有铝塑管和纯塑料管（如PVC管、PPR管），铝塑管能用手任意弯曲不反弹，钮接方便，用金属探测器很容易探测到其暗埋位置，维修简单方便；PPR管由于热熔连接，易脆化断裂，维修改造会影响整个管路的安全，需要非常谨慎。施工完成之后最好对管线排布拍照留底，方便日后检修。五、水管售后服务敢不敢开具书面的产品服务承诺，从一个侧面看出一个产品的质量和信誉。消费者不能图便宜，购买没有书面承诺的水管，一般品牌管道都具有完善的售后服务，质保书上否具有五十年品质保证，同时要看清楚是不是双质保。如果只是质保50年，（其中就可能是产品质保）。这样一旦出现问题就容易扯皮啦。因质量问题产生的损失，厂家负责全部赔偿。而施工呢。就该找到双质保的厂家。50年的产品质量+施工质量。只有这样的承诺，才能让消费者买得放心，买得　舒心，用的称心。只要大家走正确的购买渠道，就能买到一种健康、耐用放心的水管。
质量判别
PPR 管1.首先看外观，优质管外表光滑，标识齐全，配件上也有品牌名称；劣质产品就做不到这些。因为优质管采用100%进口PPR原材料，劣质管只采用部分PPR原材料，两者在性能方面有着很大差别。
2.韧性：质量好的PPR管韧性好，可轻松弯成一圈而不断裂，而劣质管较脆，一弯即断。
3.热胀冷缩：好的水管在高水温下仍可保持硬度，而劣质管则在60度水温下就被软化。
4.使用寿命：优质产品质保50年，劣质产品只能5-6年。铝塑复合管1.检查产品外观
品质优良的铝复合管，一般外壁光滑，管壁上商标、规格、适用温度、米数等标识清楚，厂家在管壁上还打印了生产编号，以备随时监控产品质量；产品包装精良，包装上的各种标识同样清楚，生产厂家名称、地址、电话等均印刷在显要位置上。而伪劣产品一般外壁粗糙、标识不清或不全、包装简单、厂址或电话不明。
2.铝层不容忽视
好的铝塑复合管，在铝层搭接处有焊接，铝层和塑料层结合紧密，无分层现象。而伪劣产品有的铝层搭接处没有焊接，有的铝层和塑料层经常分层，不紧密。
常见问题
1、请问工人开槽要开多深？买三角阀、软管之类的该买多少？
答：一般3cm左右。三角阀和软管一卫一厨各配6-8只，二卫一厨各配8-12只，具体在安装龙头时确定。
2、请问我用A品牌的管件连接B品牌的管子，两种品牌的水管在连接时会有问题吗？
答：不同品牌的pp-r管所用原料有区别，热熔系数不一样，冷却时间不同，所以不推荐这么做。
3、请问开槽3cm是指一根水管还是二根水管？
答：3cm是指一根管槽的深度和宽度。二根管槽的宽度要相应增加。
4、请问冷水管与热水管有什么区别？
答：冷热水管的壁厚不同，承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管是25公斤。热水管的导热系数是金属管的200分之一，冷水管不存在导热系数，热水管可以通冷水但是冷水管不可以通热水。
有冷热之分主要是从经济实惠的角度考虑，毕竟二者的价格不同。如果经济条件允许，全部采用热水管也是可以的。
5、请问为什么水管做完后，家里有些内丝弯头会不平行或露出墙面？
答：水管安装完毕后，在封水管时泥工需调整水管平行度，淋浴中心距15公分，内丝弯头深度以贴墙砖厚度为主，以免墙砖与水管内丝弯头不平行或露出墙面，泥工如果不注意这些问题会影响洁具安装。
（一）水路设计首先要想好与水有关的所有设备，比如：净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等，它们的位置、安装方式以及是否需要热水；
（二）要提前想好用燃气还是电的热水器，避免临时更换热水器种类，导致水路重复改造；
（三）卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外，最好还接一个出来，以后接水拖地等很方便；这就要看业主各人喜欢问题了。
（四）洗衣机位置确定后，洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的，漂亮、方便；
（五）水路改造后应该有打压测试，不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你，说什么不用打压啊，水管里有水就有压力啊，等等。
（六）打压测试最好有业主在场，能起到监督作用；因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是：打压的时候，打开打压泵的“回水阀”形成回路，打压泵看起来虽然在工作，不过管内并没有多少压力，特别对于电动打压泵，同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。
（七）收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅，如果排水缓慢应该及时让物业疏通；装修期间应该对排水口进行保护，特别是在厨卫贴瓷砖期间，最容易造成水泥落入排水口导致堵塞；
（八）铺完厨卫地砖后应该放水检查，看看地漏排水是否顺畅（以去掉地漏上盖后的排水速度为准，因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题）；
（九）如要封闭多余地漏，一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死，防止水流倒溢；
（十）使用深水封地漏时，要根据使用情况经常清理，否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了；
（十一）还有一点尤其重要，洗衣机地漏最好别用深水封地漏，洗衣机的排水速度非常快，排水量大，深水封地漏的下水速度根本无法满足，结果会直接导致水流倒溢；
（十二）水路改造时，给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点：
1、保证间距15厘米（现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米，也有个别的是10厘米）；
2、冷、热水上水管口高度一致；
3、冷、热水上水管口垂直墙面，以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了（不垂直的话，以后的安装可就费劲了）；
4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米，铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后，保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话，以后安装电热水器、分水龙头等，很可能需要另外购买管箍，内丝等连接件才能完成安装。
安装建议
1、安装PP-R管道最好找专业公司，（PPR管材管件要用实力大的品牌企业，一则品质有保证，一则是一旦出现问题可以得到较好的解决方案）不管你的装修多么豪华高档，如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞，都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。
2、 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
3、 在没有加压条件下的简单测试方法，但不完全可行。
1） 关闭水管总阀。（即水表前面的水管开关）
2） 打开房间里面的水龙头20分钟，确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3） 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
4） 打开水管总阀。
5） 打开总阀后20分钟查看水表是否走动，包括缓慢的走动。
如果有走动，即为漏水了。如果没有走动，可能没事。（如果水表有问题或水管微渗，有可能难以确定。）所以建议施工完一定要进行水压测试实验，一般打压10-15公斤，时间20-30分钟。（最好亲自过目）
4、水管走向：建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管，而水的特性是水往低处流。如果管路走地下，一但发生漏水很难及时发现，只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下，才会发现漏水，且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回，甚至严重的影响了友好的邻里关系；如果水管走顶部，可能水改时费用高些，但做为一项长远投资来看，是值得的。水管走顶，即使漏水，也能够及时发现，便于检修，损失也较小。
5、 在日常生活中，如果发现如下情况，请尽快检查有关管道：
水管走地下：
1）墙漆表面发霉出泡
2）踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡
水管走顶部：
1）顶篷上出现阴湿现象或有水滴下
尺寸要求
一、台盘冷热水高度： 50cm
二、墙面出水台盘高度： 95cm
三、拖把池高度： 60-75cm
四、标准浴缸高度： 75cm
冷热水中心距： 15cm
五、按摩式浴缸高度： 15-30cm
六、冲淋高度： 100-110cm
冷热水中心距： 15cm
七、热水器高度（燃气）： 130-140cm
热水器高度（电加热）： 170-190cm
八、小洗衣机高度： 85cm
标准洗衣机高度： 105-110cm
九、坐便器高度： 25-30cm
十、蹲便器高度： 100-110cm
上述提供的尺寸可以供客户参考，但需要注意的是每个家庭的装修情况都不同，可根据自己的家装修的要求来进行调整。
开槽问题
水经热水器加热过程后现循环到菜盆、面盆、淋浴器后有水不热的现象。很多人都惑疑说是热水器有问题，热水器维修工说是燃气的压力小，等等。其实大家都忽略了一个问题，就是在水管安装过程中存在问题。在安装水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的，但是有些安装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽，特别是现在钢筋混凝土墙面很多，开槽相当困难，所以能少开槽就少开槽，就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的。经过试验两根水管紧靠在一起20米长，冷热水都处在循环状态从热水器出水的温度是80度到末端是70度，开始10分钟以前末端的55度。冷热水管分开时它的温度是80——78度。这个试验很能说明问题。拿直径20（通常指四分管）的水管开槽应该是（上端1CM+热水管2CM+中距2CM+冷水管2CM+下端1CM)共8CM两水管中的间距最少不少于2CM，
漏水处理
第一步：找准漏水的地方。漏水总会有一个源头吧，一般水管都是嵌在墙里面的，当水管漏水时，墙面被沁湿，但是还是能看漏水的地方在什么地方。水是从上往下，所以顺着墙壁的湿痕一路寻去，还是能找到漏水的水管的。
第二步：标记漏水的水管。如果说水管确实在墙里面，那么就要请工人来打孔，开墙。如果水管漏水是在墙体外面，就好办。查看水管是什么材料的。如塑料，钢材，PV等等。
第三步：防水带。这个可以去五金店买，很便宜的。在漏水的水管外面先用防水带（也称防水纸）裹上几层，然后用泡沫胶再在外面裹上一层，然后再在泡沫胶的外面用防水纸裹上，然后再在防水纸外面一层用泡沫胶裹上，最后打上玻璃胶就OK啦！
压力测试
机械连接的塑料管道需要做耐内压试验、热循环试验、弯曲试验、耐拉拔试验、循环压力冲击试验和真空试验六项系统适应性试验，热熔连接的塑料管道只需做前两项。
耐内压试验是最常用的试验，一般由安装公司、业主和项目负责人共同完成。
1、工具  简易试压工具测试工具包括试压泵、活动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具，包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
2、准备
2.1、用软管将所试冷热水管连通形成一个圈，这时的压力为0。
2.2、将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵，推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
  管道试压示意图3、试压
3.1、打开进水阀，从管道最低出水口缓慢注水，充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
3.2、关闭总进水阀，对管道缓缓升压，升压至规定的试验压力后，观察接头、堵头是否漏水。
3.3、PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上，铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束，压力下降不超过0.05MPa为合格。
4、卸压
确认试压合格后，将管端接上配水件，以工作压力供水，分批开启配水件，检测各出水口是否畅通。
5、相关标准和注意事项
5.1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，压力值一般在0.8MPa-1.5MPa之间，不是越大越好，加压时间也不是越长越好。
5.2、埋在地坪面层和墙体内的管道，封槽前必须进行水压试验。
5.3、试压时管道应固定，管道接头需明露，管道各出水口不得连接配水器具。
5.4、采用热熔连接的管道，水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5.5、测试不合格的其他原因：堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量问题。
衡量指标
(1)、卫生性能
优质水管材料不会给水造成污染，不会发生“红水、蓝水、隐患水”等问题，满足了人们“健康第一”的要求。
(2)、产品寿命
产品寿命是经济性能的关键。水管和管件产品如果不能与建筑物等寿命，会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失)，还可能造成家庭的财产损失，增加维护费用。优质的水管材料在建筑物的使用期内应该是免维护的。
(3)、材料强度
经统计资料表明，60%以上的水管漏水的起因是受外力作用。如：受外力撞击、铁钉进入等。所以，材料强度是优质水管材料关键性的指标，对水管材料的安全使用起着重要作用。水管材料强度不足是家庭财产损失的主要因素。
(4)、耐腐蚀性能
水管材料必须有良好的耐腐蚀性能。主要包括：耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素，但却是造成水管污染水源的第一位因素。
(5)、经济性能
水管经济性能不能用第一次投资来衡量，因为它是个“投资小，损失大”产品。长寿命、免维护、无损失，才是水管经济性能的关键所在。水管的第一次投资在它的经济因素中只能排在第4位。用第一次投资衡量水管的经济性能吃亏的首先是消费者。
(6)、施工性能
优质的水管和管件方便安装，无需铰丝、无需焊接，没有施工污染，无有施工风险，连接迅速完成。
(7)、热膨胀性能
我们会使用冷水，也会使用热水；我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以优质的水管材料应该是热膨胀系数较小。对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
(8)、保温性能
优质的水管材料的不应该是导热材料，因为在输送热水过程中会造成能源的损失，还会造成家庭装饰瓷砖的开裂。这是能源和家庭环境的双重损失。
(9)、环保性能
优质的水管材料应该是可以循环往复使用的，没有再使用的顾虑，不会给子孙后代留下一大堆污染的垃圾而没有好办法处理，我们必须为子孙后代着想。