标题：多级耐腐蚀离心泵
产品概述
DF型长沙泵业的奔腾多级耐腐蚀离心泵[1]为单吸、多级、节段式耐腐蚀离心泵，适用于输送不含固体颗粒的耐腐蚀液体。输送介质温度为－20℃~105℃，允许进口压力为0.6MPa。  多级耐腐蚀离心泵[1]
型号说明
DF25－50×5 　
“DF”－表示单吸、多级、节段式耐腐蚀离心泵。 　
“25”－表示泵的流量(m3/h)。 　
“50”－表示泵单级扬程（m）。 　
“5”－表示级数。
安装事项
本型泵安装时除满足一般安装技术要求外，还应注意以下几点： 　
电机与水泵组合安装时，应将泵联轴器端轴伸向外拉出，再来保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙。泵与电机两轴心线应在同一水平直线上。泵只能承受自身内力，不能承受任何外力。
主要材质
泵的过流部件材质有铸钢和铸不锈钢两类，订货时应根据输送介质的名称、浓度、进口压力、使用温度、对材质的腐蚀程度，合理选用泵的材质、密封型式和泵的结构。
结构形式
DF型泵为卧式安装。除DF155-30型泵的入口方向为水平外，其余泵的吸入口垂直向上。所有DF型泵的吐出方向垂直向上。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除DF85-67型泵采用滑动轴承稀油润滑，DF155-67型泵采用滚动轴承稀油润滑外，其余采用滚动轴承，油脂润滑。泵轴向力除DF3-40Ⅱ型泵采用叶轮对称布置的方式来平衡外，其余均采用平衡盘机构来平衡。
性能参数
参数 
型号流量 
Q扬程 
H转速 
n轴功率 
Pa配带电动机效率 
η必须汽 
蚀余量叶轮名 
义直径进出 
口径泵重功率型号m/sL/smr/minkwkw%mmmmmkgDF280-43×6168 
280 
33646.7 
77.8 
93.3282 
258 
2281480187.2 
255.6 
282315Y355l2-469 
77 
743 
4.5 
6.1360200 
2001260DF280-43×7168 
280 
33646.7 
77.8 
93.3329 
301 
2661480218.4 
298.2 
329355Y400-469 
77 
743 
4.5 
6.1360200 
2001370DF280-43×8168 
280 
33646.7 
77.8 
93.3376 
344 
3041480249.6 
340.8 
376400Y400-469 
77 
743 
4.5 
6.1360200 
2001480DF280-43×9168 
280 
33646.7 
77.8 
93.3423 
387 
3421480280.8 
383.4 
423450Y400-469 
77 
743 
4.5 
6.1360200 
2001590DF280-65×4 
(200DF65×4)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44278.8 
265 
245.61480249.1 
287 
320.2355Y400-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2001188DF280-65×5 
(200DF65×5)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44348.5 
331.3 
3071480311.4 
358.8 
400.3450Y400-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2001370DF280-65×6 
(200DF65×6)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44418.2 
397.5 
3071480373.6 
430.5 
480.4500Y400-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2001552DF280-65×7 
(200DF65×7)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44487.9 
463.8 
429.81480436 
502.3 
560.4630Y450-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2001734DF280-65×8 
(200DF65×8)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44557.6 
530 
491.21480498.2 
574 
640.5710Y450-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2001916DF280-65×9 
(200DF65×9)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44627.3 
596.3 
552.61480560.5 
645.8 
720.6800Y450-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2002098DF280-65×10 
(200DF65×10)210 
280 
34058.33 
77.78 
94.44697 
662.5 
6141480622.8 
717.5 
800.6900Y450-461 
73 
752.8 
3.7 
5430200 
2002280DF450-60×3 
(250DF60×3)360 
450 
540100 
125 
150184.6 
175.1 
164.31480259.5 
286.1 
310.6355Y400-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2501750DF450-60×4 
(250DF60×4)360 
450 
540100 
125 
150246.1 
233.5 
2191480345.6 
381.6 
412.9500Y400-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2502000DF450-60×5 
(250DF60×5)360 
450 
540100 
125 
150307.7 
291.9 
273.81480432.4 
476.9 
516.2630Y450-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2502250DF450-60×6 
(250DF60×6)360 
450 
540100 
125 
150369.2 
350.3 
328.51480518.5 
572.3 
621.2630Y450-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2502500DF450-60×7 
(250DF60×7)360 
450 
540100 
125 
150430.7 
408.6 
383.31480605.4 
667.6 
724.7800Y450-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2502750DF450-60×8 
(250DF60×8)360 
450 
540100 
125 
150492.2 
467 
4381480691.5 
763 
828.2900Y450-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2503000DF450-60×9 
(250DF60×9)360 
450 
540100 
125 
150533.8 
525.4 
492.81480778.4 
858.4 
931.71000Y500-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2503250DF450-60×10 
(250DF60×10)360 
450 
540100 
125 
150615.3 
583.8 
547.51480864.9 
953.8 
1038.31120Y500-469.8 
75 
783 
4 
5.6430250 
2503500