标题：防火门
概念
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼  防火门[1]梯. 间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。
木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，新国标12955-2008要求防火膨胀珍珠岩，并配以防火五金配件（耐火温度在900度以上的五金）所组成的具有一定耐火性能的门。
对于防火门的一些细致要求：木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。
作用
防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。
选择
防火门的使用：是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能，并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能，确保发挥其防火分隔作用。 　
防火门类别分为： 按制作材质划分：钢质防火门；木质防火门；钢木质防火门；全玻璃防火门。 　
按耐火极限及隔热的性能划分：甲级防火门－不小于1.5小时；
乙级防火门－不小于1.0小时；
丙级防火门－不小于0.5小时。 　
按启闭特征划分：常闭防火门；常开防火门。 　
可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。
标准
新版防火门国家标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下：
——增加按防火门功能分类，分为分常开防火门、常闭防火门、遇火灾快开防火门、高温防爆防火门、快速闭锁防火门、活动防火门等；  防火门——增加按防火门安装闭门器方式分类，为外置闭门器防火门和内置闭门器防火门；
——对防火门的耐火性能分类进行了修改，原来按甲、乙和丙分类，本版改为按“隔热防火门（A
类）”、“部分隔热防火门（B类）”和“非隔热防火门（C类）”分类；
——对防火门用材料的要求更加全面而具体，除金属材料以外的材料，增加了有关材料燃烧性能和
材料燃烧烟气毒性的要求；
——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能，抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的
要求；
——对防火锁的性能要求更为具体；
  常开电控防火门——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体；
——对常开防火门要求安装电控自动释放装置；
——对防火玻璃的要求更为具体；
——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法；
——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法；
——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法；
——增加了防火门灵活性的要求和试验方法；
——增加了防火门可靠性的要求和试验方法；
——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进；
——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法；
——增加了判定准则；
新版标准
新版标准概念新版标准[2]从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求，对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类，改为完全隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类；同时，将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h，丰富了我国防火门产品的种类，增加了实际应用的选择余地，对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合，可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料，应采用对人体无毒无害的防火隔热材料，减少对人身健康的影响。这些规定，不仅使防火门的设置更加合理，而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗，符合环保以及建设节约型社会的要求。同时，新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求，为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据，拓展了防火门生产企业的发展空间。各类防火门(19张)A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。B类防火门又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。
  木质防火门GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗，其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比，主要变化如下：扩大了标准的适用范围；参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法，按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类，并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级；明确了防火窗的型号编制方法；增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法；增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法；同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求在高层建筑防火设计中，防火门除具备普通门的作用外，还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。
使用部位
防火门一般设在以下部位。
（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
（3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。
（4）规范（如GB50045－95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。
例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。 GB 12955－2008对防火门耐火性能的要求
  新国标对防火门耐火性的要求
分类
防火门其实有很多种类的。按材料分有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等；
木质防火门
fire resistant timber doorsets
用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
钢质防火门
fire resistant steel doorsets
用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔 热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
钢木质防火门
fire resistant timber doorsets with steel structure
用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
其他材质防火门
other material fire resistant doorsets
采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材 制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并 配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。按使用功能分有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等；按技术分有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等；
按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成，双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气专业提供自控设计，但也有些特殊情况如：疏散通道上的常闭防火门，当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气专业配合设计，尽可能全面的降低安全隐患。而对于常开防火门，它是除具有常闭防火门的所有配件外，还须增加防火门释放开关，而且必须由电气专业提供自控设计。通常会在人流物流较多的疏散通道上应用到。
特点
防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。 防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。
使用要点
钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时人流量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于中高档次的民用建筑或建筑中的重要场合。一般每樘防火门适用的最大洞口尺寸约为：高3.3m、宽－单扇1.1m、双扇3.0m。工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外，尚应注意：
防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。
(2）.通向相邻分区的疏散口问题
在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的甲级防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。
最常采用的是常闭防火门，它的门扇一直处于闭合状态，人员通过时手动打开，通过后门扇自行关闭；若安装推闩五金件就更利于加快疏散速度。但是，设于公共通道的常闭防火门存在着平时使用时影响通风采光、遮挡视线、通行不便的缺点，如管理不善，其闭门器和启闭五金件常常被毁坏、失灵，造成安全隐患。出现的常开防火门恰好解决了上述问题，平时它的门扇被定门器固定在开启位置，火灾时定门器自动释放，恢复与常闭防火门相同的功能。由于增加了定门器和自动释放系统，有时还要与自动报警系统联动，采用常开防火门势必增加工程造价。现行防火规范没有对防火门采用何种启闭方式作强制规定，可由设计者综合考虑建筑的标准高低、使用场合的特点、建筑使用者的管理需要及经济因素选择确定。
区别
防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好，一般关门后门外不用锁匙开不了门，门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志，并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料，门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门，它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差，一般的街边加工厂都是这一类。
只有上海和成都有防火防盗门的地方标准，其他地方的一般只能叫防火进户门，即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准，(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:
门框厚1.5，门扇正反面钢板厚均为0.8
锁具有防撬功能，即锁体既有斜锁舌，又可吐出方锁舌，具有快速开启功能，为旋扭式最佳，但不许装天地锁。
锁及猫眼均要有防火检测报告，乙级防火进户门可装门领，甲级不许装。
验收时商家须提供防火型式认可证书，防火检测报告，金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。
门扇开启方向为快速疏散方向，不能内开。
木质防火门
本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。
电控防火门和普通防火门的区别：
不同点：
应急及统计功能，系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置，便于及时联系。
发生火警等紧急情况时，电控防火门会自动打开，便于逃生，出入口也可以自动打开；当发生非法进出时，会自动报警；
木质防火门国家标准
实木防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的实木门，根据需要也可以在门扇上安装A 类复合防火玻璃及门扇上方设有由门框及A 类复合防火玻璃构成的亮窗，并配以防火五金配件所组成的能满足耐火完整性和隔热性的门。
实木防火门按耐火极限分为甲级、乙级、丙级三类，其耐火性能要求分别为72min、54min 和36min，用于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其含水率不应大于12%。当受条件限制，其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。
用于实木防火门的五金配件必须是耐火五金配件，主要五金配件为：防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。
实木防火门的耐火性能在耐火性能检测时，实木防火门应能在其耐火性能所要求的时间内满足标准所规定的条件。
①完整性：
在背火面不出现连续燃烧10s 以上的火焰;
在其背火面若出现裂缝、孔洞或其他孔隙而未出现火焰时，亦不能将距这些孔隙20mm~30mm 距离的可燃物在10s～30s 内引燃;
样品不能出现跨塌。
②隔热性：
实木防火门上应布测温点的平均温升达到140℃或任意测温点温升达到180℃时，即判其隔热性丧失。
在现场进行产品一致性检查时，应检查以下内容：
1、产品外观是否与标准要求一致;
2、产品的标识是否与标准要求一致;
3、产品结构是否与检测报告一致;
4、产品的材料是否与检测报告一致;
5、产品的各项性能参数是否与检测报告一致。
以上就是关于实木防火门在我国起源历史以及技术指标要求方面的相关介绍，如果有相关产品的疑问，请咨询专业的实木防火门生产厂家，相信会得到满意的答复。
木质防火门的细节
木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm ;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm ;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm ;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm ;门扇与门框贴合面间隙：门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm ;门扇与门框的平面高低差：在防火门开面上，天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，耐火极限达到国家规定的门。木质防火门之间的一些小的偏差是不能错的，也许就是一个小小的细节问题，就可能达不到国家的标准。
正确使用
在消防负责部门的管辖范围内广泛开展消防设施使用、维护、管理宣传教育，努力提高人们的消防发全意识和自我保护意识；对安装有防火门维修的单位广泛开展消防安伞知识宣传教育培训，力争让每名职工都了解防火门维修的使用、维护、管理基本常识，自觉参与到生命之门的维护、管理、使其时刻处于战备状态；在防火门维修张贴防火门维修用途，功能和好用状态和使用基本要求，在常闭防火门维修显眼位置写上：“常闭防火门维修、请随时关闭”让顾客和群众了解防火门维修的基本常识；展开以保护消防设施设备的宣传活动，动员人人参与防火门维修等消防设施的保护。[3]
安装
防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。
首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距最好不要大于800mm.
其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求：
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。[4]
因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
如何选购
防火门作为家庭防火的第一关作用尤为重要，可是当你买到劣质防火门时，防火门不再防火，你该怎么办？近日，我市消防部门就查处、销毁了一批以蜂窝纸代替防火填充材料的劣质防火门，在此消防人员介绍了几招选购优质防火门诀窍。 按照规定，钢、木质防火门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为72分钟、54分钟和36分钟，而且用于制作木质防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。
选购优质防火门有五大招：
第一招是查外观，优质钢质\防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。
第二招是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。
第三招是看封条，合格的钢、木质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有国家级检测机构出具的合格检测报告。
第四招是估重量，质量合格的防火门一般较重，而那些很轻的防火门肯定是质量伪劣的产品。
第五招是查证书，防火门是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。
甲级防火门与乙级防火门区别
使用材料
首先比较一下使用材料，防火门结构简单，主要由四部分组成：闭门器、门板的材料（有06和08等几种）、门框材料、防火板组成。甲级防火门一般采用质量较好的08材料，正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的防火门，甲级防火门的重量要大于乙级防火门。
防火时间
防火门的防火时间主要由防火板决定，在这方面，甲级防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，甲级防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行画配件的表面振光等。
还有一点值的关注的是，甲级防火门中带门框功能的材料，因为其门框的规格可以根椐可以根据客户的需要进行灵活的订制，设计门洞尺寸时更为方便、省力、省时。　　3、使用成本
虽然从采购成本来讲，甲级防火门要高于乙级防火门，但从综合的使用成本上来讲，甲级防火门在很多方面要优于乙级防火门。但是，乙级防火门也有价廉的特点，也占据一部分低端市场。
巧妇难为无米之炊，米也分好米和坏米，厂家不肯用“好米”，自然生产不出质量可靠的防火门，这点值得我国企业思考。[5]
防火门需不需要安装闭门器
防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此防火门的质量和使用问题是关系着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。笔者今天专门翻阅了国家相关部门对防火门的解释，在5.3.3的解释中，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。[6]