标题：成都通迪水处理有限公司
名称：
成都通迪水处理有限公司
地址：
四川省成都市二环路西三段

公司简介：
GE基础设施集团 
水处理及工艺过程处理 
客户经理：GE Partner:成都通迪水处理
技术支持：GE
一、GE Partner:成都通迪水处理有限公司作为专业水处理设备、配件、技术供应及系统集成商，我们在2007年1月1日成为GE Water& Process Technologies(通用电气水处理及工艺过程处理)膜及膜化学华西分销商。我们在GE的监督和指导下，为客户提供优质产品和服务。二、GEGE是世界上最大的多元化服务性公司，同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者。从飞机发动机、发电设备到金融服务，从医疗造影、电视节目到塑料，GE致力于通过多项技术和服务创造更美好的生活。GE在全世界100多个国家开展业务，在全球拥有员工近300,000人。
GE的历史可追溯到托马斯·爱迪生，他于1878年创立了爱迪生电灯公司。1892年，爱迪生通用电气公司和汤姆森－休斯顿电气公司合并，成立了GE。
GE为奥林匹克全球合作伙伴即TOP赞助商。作为世界著名的多元化服务性公司，同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者，GE始终秉承奥运精神，以创新科技，全力支持奥运，共襄盛举。三、GE Water& Process TechnologiesGE Water& Process Technologies(水处理及工艺过程处理)是GE Infrastructure(基础设施集团)下的子集团，由GE Betz、GE Osmonics、GE Glegg、GE Ionics、GE Zenon等五家公司合并而成。
GE Betz：1925年创立，水处理及工艺过程处理化学品的领导者。
GE Glegg：1978年创立，离子交换和EDI技术的领导者。
GE Osmonics：1969年创立，膜过滤技术及标准化水处理设备的领导者。
GE Ionics：1948年创立，大型海水淡化工程，废水回用工程，超纯水工程的领导者。
目前GE已淡化各子公司的名称而统一使用GE Water这个概念。四、GE Betz简介成立于1921年的Betz公司于1996年与Dearborn公司合并，简称贝迪（BetzDearborn）, 贝迪于1997年收购了专业做RO化学品的Argo scientific公司，2002年2月GE收购了贝迪，简称为GE Betz。
Argo scientific公司成立于1981年，主要从事化学水处理的生产和销售，自公司创立的那一天起，Argo的研究及市场开发部门一直代表着先进水平，在对反渗透系统维护卓有成效的专用化学药品方面，Argo提供了最先进的产品及其生产线（清洗剂、阻垢剂），这些产品在美国、中东及英联邦国家得到了广泛的应用，取得了骄人的业绩。五、反渗透系统运行和维护反渗透是20世纪60年代发展起来的一种膜分离技术。随着膜科学研究和制造工艺的进步，反渗透技术得到迅速发展，目前广泛应用在纯水制备，海水淡化，废水处理以及饮水，饮料和化工产品浓缩，回收等诸多领域。 
 反渗透制水和传统的离子交换脱盐技术相比，具有操作简单，产品水质稳定，运行费用低，无大量化学药剂和酸碱消耗再生处理等优点。但是反渗透装置运行和整个系统预处理运行，维护以及反渗透膜的运行维护密切相关。特别是反渗透膜由于其本身特点和操作运行特点，容易受到沉积物的污染，膜通量降低，脱盐率降低，严重时导致反渗透膜的报废。所以反渗透装置运行好坏除了要保证其预处理正常外，反渗透膜日常运行维护也非常重要。 
反渗透膜的污染类型可以分为生物污染、颗粒污染、胶体污染和化学品污染。另外，由于反渗透分离技术的特点，在膜的表面产生浓缩，因此难溶盐在达到溶度积后也会沉积在膜表面造成膜的无机盐结垢污染。 
通常，反渗透膜的污堵是随着时间的延长而积累产生的，为了防止膜发生不可挽救的损坏以及性能的永久性丧失，必须对给水进行正确的预处理并尽早去除污染物，从而使污染物得到控制。同时在进行反渗透装置设计时，要考虑不同水源，不同水质的污染倾向，合理选取膜通量，回收率以及膜元件的数量。以免造成运行中膜表面污染速度加快，频繁清洗问题。 
一些典型的预处理工艺可以去除或者降低给水中的污染物或污染倾向。譬如，过滤方式（絮凝－多介质过滤，在线絮凝过滤，混凝澄清－过滤等）石灰软化等，包括目前发展的超滤，微滤等技术，可以起到预防胶体和颗粒污染的作用，使SDI值达到反渗透进水要求； 
对于无机盐类离子会造成的结垢，通过离子交换，加酸等脱硬，脱碱来预防，大多数情况需要添加不同阻垢剂来预防不同无机盐类结垢； 
生物污染目前是反渗透运行中，比较难以解决的问题。同时也是最容易出现的问题。反渗透给水中的微生物包括细菌，藻类，真菌及其芽孢，孢子和病毒。微生物污染黏膜起源于反渗透表面的生物物质的分子吸附，是由活的或者死的微生物，有机物组成。夹在反渗透高分子聚合物中间，并分泌出多糖的衍生物。所以形成微生物污染，它取决于微生物本身，周围环境以及附着表面变化的各项因素。 
对于生物污染，多采用氯化方式杀菌来控制，对于聚酰胺复合膜由于其含有酰胺集团极易被氧化，故必须但在进反渗透膜之前进行脱氯处理。针对不同系统，以及受污染情况还需要单独进行在线或者清洗时的非氧化杀菌消毒处理。
化学污染主要是在进行预处理过程中添加的混凝剂，絮凝剂不当，过量，或者和膜阻垢剂不兼容的化学品，沉积在膜表面。 
为此我们需要使用各种膜化学品。 一、絮凝剂
显著改善胶体的去除率
二、阻垢剂
控制膜分离系统中的结垢沉积物，减少微粒阻塞
三、氧化性杀菌剂
控制膜分离系统进水中的细菌含量
四、还原剂
控制膜分离系统进水中的氧化剂含量
五、非氧化性杀菌剂
高效降低膜表面上细菌的生长和生物粘泥的形成
反渗透膜不耐氧化，预处理中投加的NACLO等氧化性杀菌剂（原水为自来水时，水中含有氧化性的游离余氯）必须在进入反渗透膜之前用还原剂去还原掉。带来的一个致命问题是：还原剂投加位置之后的系统管路（当然包括反渗透膜）中的水不再含有杀菌成分！反渗透膜进水中的残余细菌就会在反渗透膜表面疯狂繁殖滋生！一段时间后细菌及细菌新陈代谢的产物就成了反渗透膜的主要污染物！
六、清洗剂
去除膜表面的金属氧化物、碳酸钙及其它盐垢、有机物、粘泥和其它附着于膜表面的颗粒。六、GE膜化学品简介GE膜化学品主要包括HYPERSPERSE阻垢剂、BIOMATE杀菌剂、KLEEN清洗剂、SOLISEP絮凝剂和DCL还原剂等，适用于进水的预处理，膜的日常阻垢维护，清洗，杀菌消毒等不同阶段以及各方面需求。 
一、HYPERSPERSE阻垢剂
MDC220：大众化的产品
MDC754、MDC756：与MDC220的产品成分一样
MDC150：特别适用于反渗透膜进水含磷酸根较多的情况
MDC702：与MDC150的产品成分一样
MDC151：特别适用于反渗透膜进水含磷酸根较多的情况。相比于MDC150，MDC151产品的有效成分浓度更高，这样添加量就少，适用于大系统。
MDC200：特别适用于反渗透膜进水含铁、锰等离子较多的情况。
MDC708：为新产品。世界专利技术、无磷配方，更环保。
MSI300：适用于反渗透膜进水中含SIO2较多的情况。
MSI410：为新产品。适用于反渗透膜进水中含SIO2较多的情况。相比于MSI300，性价比更高。
添加量：根据反渗透膜进水水质、系统工况，应用ARGO分析软件确定使用什么型号、使用什么添加量。一般范围在2-5ppm。
添加方式：活性碳过滤器后精密过滤器前在线连续投加
二、SOLISEP絮凝剂
MPT150：有机阳离子絮凝剂，显著改善胶体去除率，降低进水SDI值。
添加量：现场实验而定，选择最小SDI值所对应的添加量。一般范围在2-10ppm。
投加方式：石英砂过滤器投前在线连续加。
三、KLEEN清洗剂
GE出品的反渗透清洗剂具有优越的性价比和资质。对反渗透膜不造成任何损伤！含下列三个产品：
A、MCT103
为酸性清洗剂，但非简单的酸，含有独特的缓冲剂、表面活性剂、螯合剂、分散剂。以降低PH、螯合、分散等机理去除碳酸盐、硫酸钙、金属氧化物污垢。可以防止洗脱下来的垢晶体划伤反渗透膜。同时，在去除污垢之后再加以药剂中的表面活性剂修复反渗透膜。
其中的酸比常规的反渗透膜厂家建议使用的清洗用弱酸（如柠檬酸）更弱，酸性更弱决定在配置清洗液时PH值变化更缓慢，可以避免配置清洗液时误操作所引起的PH变化太大，并超出PH值许可范围而对反渗透膜造成损伤。
B、MCT511
为碱性清洗剂，但非简单的碱，含有独特的缓冲剂、表面活性剂、螯合剂、分散剂。以升高PH、螯合、润湿等机理去除胶体、颗粒及有机污染物。去除之后再加以药剂中的表面活性剂修复反渗透膜。
其中的碱比常规的反渗透膜厂家建议使用的清洗用碱（如NAOH）更弱，碱性更弱决定在配置清洗液时PH值变化更缓慢，大力避免误操作所引起的配置清洗液时PH变化太快并超出许可范围而对反渗透膜造成损伤。
C、MCT882
专门针对生物和金属氧化物污垢。
D、一般性使用方法，采用MCT103和MCT511清洗剂配合清洗。
稀释比例：均为2.2%
用量：以八英寸膜为例，可按一支膜各需要50升2.2%酸性和碱性稀释液，即每支八英寸膜需1.1公斤 MCT511和MCT103清洗剂。
清洗顺序：先用MCT103酸性清洗剂清洗，冲洗干净后再用MCT511碱性清洗剂清洗。
其它：最好分段清洗；刚开始一部分（约占总清洗液体积的15%）可直接排放而不回收。
四、BIOMATE杀菌剂
属于非氧化杀菌剂。提供MBC781、MBC881、MBC2881三种产品。有效成分浓度由低到高。
可选用如下几种方式处理：
A、持续小剂量投加非氧化性杀菌剂
B、间歇大剂量冲击投加非氧化性杀菌剂
C、借鉴清洗的操作流程，反渗透膜常规酸性碱性清洗后投入运行前使用非氧化性杀菌剂配置“杀菌清洗液”进行“杀菌清洗”。在众多的反渗透膜专用清洗剂的产品说明书中提到清洗后用非氧化性杀菌剂作杀菌处理会使清洗效果更佳，间接地说明了非氧化性杀菌剂的重要性。
MBC781适用于在线连续小剂量投加，添加量一般范围为1-15ppm。MBC881和MBC2881适用于间歇大剂量冲击投加或“杀菌清洗”，添加量一般范围为100-400ppm、25-100ppm。
针对每个系统的进水特点以及预处理方式，充分考虑系统的回收率以及出水的水质要求，不同行业应用特点，我们提供从预处理絮凝剂、脱氯还原剂、阻垢分散剂、清洗剂和非氧化性杀菌剂等系列产品以及完整药剂处理方案，来帮助我们的客户最大程度延长膜的使用寿命和效率，降低运行成本 。七、GE膜化学品方案示例一、系统及水质
1、工艺流程
水处理系统以自来水为水源，经提升后，经石英砂过滤器、精密过滤器、反渗透装置等。含絮凝剂、阻垢剂等加药系统和清洗系统。
2、水质
英文中文含量
Calcium Hardness


Magnesium Hardness


Total Hardness


Alkalinity


pH


Temperature


Conductivity


TDS


Chlorine


Calcium


Magnesium


Sodium


Potassium


Iron


Manganese


Barium


Strontium


Aluminium


Copper


Lead


Zinc


Chloride


Sulphate


Bicarbonate


Nitrate


Fluoride


Silica


Phosphate


Bromide


TOC


BOD


COD


Phenols


Hydrocarbons


Bacteria


CO2


H2S


RSI


LSI


S&DI


Ionic Strength


SAR


Total cations


Total anions


3、系统回收率
75%
二、GE膜化学品-反渗透专用絮凝剂
◇推荐产品：Solisep MPT150
◇推荐添加量：常规加药量是0.5-5ppm。具体添加量根据现场实验而定。可按3ppm添加。
◇投加方式：持续投加
MPT150絮凝剂是专为多介质过滤器显著改善胶体的去除率而设计，MPT150简洁地说是高分子有机凝结剂，可以直接在多介质过滤器前加入。
◇产品特点
·饮用水用合格认证（ANSI/NSF60认证）
·适合与MDC150/MDC220阻垢剂兼容
·适合所有复合膜的使用
·最适合的用量应由水样的测试决定
·通过过滤器会增加压差
·将过滤器逆洗的水耗降至最小
·液状产品，使用简便
◇产品特性
外观    :清澈的琥珀色液体
密度    :1.1±0.05
PH    :5~7
冰点    :–3 ℃
最低储藏温度  :0 ℃
粘度    :103.6 cp( 25℃)
◇使用
Solisep MPT 150必须在多介质过滤器前加入。
◇包装
25kg塑桶装
◇注意事项
特别注意性质相反的阻垢剂/分散剂和絮凝剂会引起凝结反应，导致膜的严重污染，Solisep MPT 150 具有良好的兼容性。
三、GE膜化学品-反渗透专用阻垢剂
◇推荐产品：Hypersperse MDC220
◇推荐添加量：经软件分析，添加量为2.30ppm，原水水质参数不齐全，建议按2.5ppm添加。
◇产品特点
·适合与SoliSep MPT 150有机絮凝剂并用
·饮用水用合格认证（ANSI/NSF60认证）标准
·有效控制硫酸钙、碳酸钙、硫酸锶结垢，高达
+3.0LSI尚不致结垢
·所有主要反渗透膜都能使用
·籍由分散阻塞微粒来维持干净反渗透膜表面
·进水的pH从5-9仍属有效范围内
·可直接添加或稀释使用
·液状产品，使用简便
Hypersperse MDC 220 可用于控制膜分离系统中结垢沉淀及减少微粒堵塞。此高效性能阻垢/分散剂配方是特别与SoliSep MPT 150有机絮凝剂并用时所设计，特别要注意的是您所使用的絮凝剂是否与阻垢/分散剂相容，否则会造成反渗透膜阻塞。
◇产品特性
·外观    : 清澈的淡琥珀色液体
·密度    : 1.15±0.05
·PH    : 2.5±0.5
·冰点    :–15℃
·最低储藏温度  :–12℃
·粘度    ：1.79 cp (25℃)
◇使用说明
Hypersperse MDC 220是高效能的液状阻垢剂配方，用于控制膜分离系统中控制硫酸钙、碳酸钙及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗的周期，使膜寿命延长而降低成本。Hypersperse MDC 220已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。 
◇问题叙述
因进水的高盐份及铁化合物而产生的无机物沉淀是造成膜分离系统中结垢污染的主要原因，必须控制此现象来防止反渗透膜表面沉积产生并避免升高的压力差而导致反渗透膜表面损伤。 
◇强力保护避免沉积
Hypersperse MDC 220可适用于不同水源，Argo Scientific Hypersperse产品结合了有机磷酸盐(phosphonate)及分散性高分子聚合物来防止硬度及氧化铁沉积。
◇处理及添加的要求
加药点：为了达到最大效能Hypersperse MDC 220最好在mixer 或Cartridge filter Housing之前添加。
◇加药量
所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定，要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个合适的加药量。
◇包装规格
Hypersperse MDC 220是液状且包装形式为25公斤及220公斤桶装。
◇安全需知
请参照物质安全资料表（MSDS）。
◇ 结垢趋势图
八、GE膜化学品相关技术文件
一、涉及饮用水安全认证
通过ANSI/NSF60认证。
美国NSF（饮用水安全）协会对GE-BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂涉及饮用水安全的认证报告。
认证书：见“GE反渗透膜专用药剂”文件夹
认证标准：NSF/ANSI60
认证者：美国NSF（饮用水安全）协会
被认证公司及工厂：GE BETZ JIANGSU CHINA即GE BETZ中国江苏工厂。
二、主流反渗透膜生产厂家适用测试
1、美国DOW（陶氏）化学公司对GE-BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂适用于DOW反渗透膜的认证报告。
认证书：见“GE反渗透膜专用药剂”文件夹
认证日期：1999年
认证者：DOW CHEMICAL（陶氏）公司
被认证公司：BETZ DEARBORN（FORMERLY ARGO SCIENTIFIC），该公司被GE公司收购，现为GE-BETZ公司。
被认证产品：CLEANERS（清洗剂）、 BIOCIDES（杀菌剂）、 ANTISCALANTS AND DISPERSANTS（阻垢分散剂）。其中ANTISCALANTS AND DISPERSANTS（阻垢分散剂）型号有：HYPERSPERSE AS110、AS120UL、AF150UL、AF200UL、SI300UL、AF220UL，新型号分别为：MDC110、MDC120、MDC150、MDC200、MSI300、MDC220。
2、美国HYDRANUTICS（海德能）公司对GE-BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂适用于HYDRANUTICS反渗透膜的认证报告。
认证书：见“GE反渗透膜专用药剂”文件夹
认证日期：1995年
认证者：HYDRANUTICS（海德能）公司
被认证公司及产品：HYPERSPERSE PRODUCTS即HYPERSPERSE系列产品。HYPERSPERSE为注册商标，所有人为GE-BETZ公司，HYPERSPERSE系列产品为反渗透膜专用药剂。
3、韩国世韩公司对GE BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂的推荐文字。
推荐文字：见“GE反渗透膜专用药剂”文件夹
推荐文字来源：韩国世韩公司出版的产品技术手册《反渗透系统预处理及膜系统设计综述》第38页。
推荐公司及产品：美国ARGO公司的MDC-150/220/200。ARGO公司已经被美国GE公司收购即现在的GE BETZ。
4、美国通用电气-奥斯莫尼斯公司对GE BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂的推荐文字。
认证书：见“GE反渗透膜专用药剂”文件夹
认证日期：2003年
认证者：GE OSMONICS（通用电气-奥斯莫尼斯）公司
被认证公司及产品：GE-BETZ公司出品的反渗透膜专用药剂。
三、产品规格说明书
四、生产厂家ISO证书
五、生产厂家营业执照
六、生产厂家安全许可证
七、生产厂家产品检测报告样件
九、GE应用服务
GE应用服务分为：具有地域优势的GE分销商的应用服务、整合全球案例资源的GE产品工程师的应用服务、拥有全球领先实验室的GE全球研发中心（含上海张江的GE中国技术中心）的应用服务。
GE水处理由GE BETZ、GE OSMONICS、GE GLEGG、GE IONICS、GE ZENON等五家公司合并而成，产品线包括滤芯、反渗透膜、超滤膜、纳滤膜、控制阀门、EDI、药剂、系统集成等水处理领域的所有关键产品和关键技术。GE深刻理解水处理系统并提供全面的应用服务。
作为GE分销商，在于整合GE资源，服务客户之所需，超越客户之所想。我们邀请GE产品工程师到客户生产现场、邀请客户参与GE举办的技术交流会、协调GE中国技术中心的先进技术和先进检测手段为客户所用。