标题：插座
简介
插座
chāzuò
  [Jack;Outlet;Receptacle;Socket][1]有一个或一个以上电路接线可插入的座，通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。　连接开关插座的方法1.先用试电笔找出火线
2.关掉插座电源
3.将火线接入开关2个孔中的一个，再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。
4.找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。
5.找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。
注意：零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地，否则插上用电设备，一开就会跳闸。插座(3张)插座种类电源插座，电脑插座 ，电话插座[1]　视频、音频插座　，移动插座；usb插座　{GB2099.1-2008/IEC60884-1：2006，E3.1,MOD《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》定义}　（ Socket-outlet）电源插座：具有设计用于与插头的插销插合的插套，并且装有用于连接软缆的端子的电器附件。
（Fixed socket-outlet）固定式插座：用于与固定布线连接的插座。
（Portable socket-outlet）移动式插座：打算连接到软缆上或与软缆构成整体的、而且在与电源连接时易于从一地移到另一地的插座。
（Multiple socket-outlet）多位插座：两个或多个插座的组合体。
（Socket-outlet for appliances）器具插座：打算装在电器中的或固定到电器上的插座。
(Rewirable plug or Rewirable protable socket-outlet)可拆线插头或可拆线移动式插座：结构上能更换软缆的电器附件。
(Non-rewirable plug or Non-rewirable protable socket-outlet)不可拆线插头或不可拆线移动式插座：由电器附件制造厂进行连接和组装后，在结构上与软缆形成一个整体的电器附件。
注：家庭墙面插座属于固定式插座；排插（上图）不带电源线和插头叫移动式插座，带插头形成整体就叫转换器（Adaptor）了
平时使用的国标组合孔的产品应属于转换器，符合的标准是GB2099.3-2008《家用和类似用途插头插座 第2部分：转换器的特殊要求》（IEC60884-2-5:1995,MOD）转换器的定义为由一个插头部分和一个或多个插座部分两者作为一个整体单元所构成的移动式电器附件。具体见照片1大多数人提及的插座实际应是插孔要满足GB1002-2008孔型，即纯国标孔产品。
选购指南
日常生活中，很多由于劣质开关插座引发的事故，或大或小。由此可见开关插座的选购对于我们的安全来说是何等重要。现在给你介绍购买插座“五个妙招”，插座品质优劣即可轻松辨别。
第一步：眼观
优质插座如突破插座颜色均匀、用料考究、做工精细、很有质感。劣质插座产品做工较粗糙，并且会出现明显的凹陷、杂色、气泡、污渍、裂纹、变形、刮伤、甚至是螺丝头损伤及生锈等情况。
突破插座采用合金工程塑料及优质铜材制造，强度高，抗摔、抗冲击性能好，阻燃性能极佳，能够有效避免火灾触电等危险隐患(达到或超过国家标准水平)。而劣质插座多采用再生塑料及劣质铜片甚至是镀镍铁片制造，导电性差，易损坏、易发热，极易酿成火灾。
第二步：手动
优质插座如突破插座分量较重，将插头插入插孔后，结合处严密紧凑，不松动，插拔时弹性好，劣质插座则不同，插头插入插孔后会留有缝隙或是极难插入，且易松动、易脱落。
因选材和结构设计不同，劣质插座在经过一段时间的使用之后，内部铜片结构容易变形和移位，导致插头与插套之间接触不良，工作时间较长的话容易发热发烫，从而引起短路、火灾等事故。突破插座则不同，其精良的选材和独有的内部设计结构，杜绝了因插套变形移位而引起的接触不良、异常发热、打火等现象的发生。尤为值得一提的是，突破插座所拥有的爱心双动保护门设计，在产品经过5000次以上插拔之后，爱心双动保护门需要40牛顿(相当于4公斤压力)均匀用力才能插入，杜绝了老人及儿童误插触电的可能，能够更好的保护使用者家人用电安全。
第三步：辨标识
优质插座如突破插座品牌标志明显，产品上明确标有额定电流、额定电压、电源性质符号、制造商标识及产品编号等技术参数。若是带有外包装的产品，包装上会有清晰的厂家地址、电话等联系方式，以及产品特性说明和产品合格标识。而劣质插座多为三无产品，标识模糊、参数夸大，同时也会缺少相应的厂商标识和联系方式。
第四步：认品牌
据统计，除开大量的地下作坊以外，国内多家不同规模的企业在生产插座，产品之间的质量差别巨大。由于市场情况较为复杂，导致不少消费者被“鱼目混珠”，给安全用电埋下了极大的隐患。
事实上，就像其他任何产品一样，买插座也应挑选大品牌。一般来说，品牌产品经过了时间及市场的严格考验，安全及各方面功能都有较好的保障!有着16年发展历史的突破插座，在行业里拥有良好的口碑，是品质安全的保障，值得用户信赖!
第五步：看服务
当我们选定一款插座之后，切记不要忘了看看它的服务怎么样!业内专家表示，一个企业的服务水平很大程度上也能体现该企业产品质量的优劣水平，售后服务时间的长短则是其中最直观的表现。
第六步：眼观
一般好的产品外观平整、无毛刺，色泽亮丽和其材料采用优质abs+PC料，阻燃性能良好，不易碎。有的产品表面虽光洁，似乎涂了一层油，但色泽苍白、质地粗大，此类材料阻燃性不好，可以用火点燃试试它的阻燃性怎么样。要是点着很快熄灭，则为好的塑料，否则就是很差的塑料。
第七步：看结构
较通用的开关结构有两种：1、滑板式和摆杆式。滑板式开关声音雄厚，手感优雅舒适；摆杆式声音清脆，有稍许金属撞击声，在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定，技术成熟。2、双孔压板接线较螺钉压线更安全。因前者增加导线与电器件接触面积，耐氧化，不易发生松动、接触不良等帮障；而后者螺钉在坚固时容易压伤导线，接触面积小，使电件易氧化、老化，导致接触不良。
第八步：比选材
开关纯银导电能力强，发热量低，安全性能高，触点采用铜质材料则性能大打折扣；插座材料采用锡磷生铜片可得到配合最好的强度、韧性、弹性等指标，比一般黄铜作簧片的插座耐用数十倍，且极少有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象；镀金的簧针极难氧化，性能稳定，能保证音质的清晰真实，数据传输的快速准确。
“眼观、手动、辨标识、认品牌、看服务、眼观、看结构、比选材”，八个“妙招”，一定能够让你购买到安全而又称心如意的插座，从而让安全用电更无忧!
插座选用六注意
对于电源插座的选择，可能很多人不大注意，以为随便买一个就可以了，其实不然，电源插座的选择是大有学问的。比如说要考虑到电器的功率、电流，在选择插座的时候也要注意其功率和电流，材料和插口形式等方面，还有有一些用户想要切断插座电源的可以选择带开关的插座。而对于使用台式电脑的用户来说，还可能需要一个专用的电脑插座，这样可以满足电脑多插口、大功率的需求。至于电视插座和电话插座，因为它们需要固定在墙上的时间比较多，所以要选择一些与墙壁相搭配的、耐用的专用插座。而音频插座也需要特别的讲究，因为它涉及到一些电阻和材料的问题，电阻的大小和材料可以直接影响到音质的好坏，谁也不想花了好多钱买回来的音响的音质就被差质量的音频插座破坏了吧，所以在选择音频插座的时候要注意这一点。[2]
1.电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品，不应采用低档和伪劣假冒产品；
2.住宅内用电电源插座应采用安全型插座，卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座；
3.电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择；
4.为了插接方便，一个86mm×86mm单元面板，其组合插座个数最好为两个，最多（包括开关）不超过三个，否则采用146面板多孔插座；
5.对于插接电源有触电危险的家用电器（如洗衣机）应采用带开关断开电源的插座。
6,在比较潮湿的场所，安装插座应该同时安装防水盒。[3]
插座设计与使用
电源插座设置数量的相关规定
  插座剖析图1.国家标准《住宅设计规范》（GB50096－1996）第6．5．4条规定，电源插座的数量应不少于表1的规定；
2.小康住宅电气设计《设计导则》中第4．3．5条规定，小康住宅中设置的插座数量不少于表2中的规定；
3.《上海市工程建设规范》（DGJ08－20－2001）12．2．2条规定，电源插座设置数量应不少于表3的规定；
4.“江苏省住宅设计标准”（DB32/380－2000）中规定，每套住宅内电源插座的设置，应符合表4中的规定；
5.香港特别行政区政府机电工程署1997年版《电力（线路）规例工作守则》家庭用途的装置及用具中规定，电源插座数量应不少于表5中的规定；
6.美国国家电气法规NEC的第210－52（a）条对电源插座的布置作了更量化的规定。其中两个电源插座间的距离不得超过3．6m，因为美国规定家用电器电源线长达1．8m，一个家用电器如不能自左侧接电源插座，定能自右侧接电源插座，如图所示；
7.小康住宅是由建设部在各大城市指导建设，面向21世纪的大众住宅，其定位标准是“科技先导，适度超前”。这将是中国住宅产业未来发展的方 向。很显然，国家标准“住宅设计规范”中的电源插座数量偏少，参照国内外住宅电源插座设置数量标准，根据使用和超前发展的要求，建议住宅内电源插座的设置数量应不少于表6的要求。
电源插座的选用
1.电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品，不应采用低档和伪劣假冒产品；
2.住宅内用电电源插座应采用安全型插座，卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座；
3.电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1．25倍。一般单相电源插座额定电流为10A，专用电源插座为16A，特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择；
4.为了插接方便，一个86mm×86mm单元面板，其组合插座个数最好为两个，最多（包括开关）不超过三个，否则采用146面板多孔插座；
5.对于插接电源有触电危险的家用电器（如洗衣机）应采用带开关断开电源的插座。
6，在比较潮湿的场所，安装插座应该同时安装防水盒。
设置位置要求
电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用。室内装修的美观起着重要的作用，电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行，并应密切注意与建筑装修等相关专业配合，以便确定插座位置的正确性。
1.电源插座应安装在不少于两个对称墙面上，每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2．5m～3m，距端墙的距离不宜超过0．6m。
2.无特殊要求的普通电源插座距地面0．3m安装，洗衣机专用插座距地面1．6m处安装，并带指示灯和开关；
3.空调器应采用专用带开关电源插座。在明确采用某种空调器的情况下，空调器电源插座宜按下列位置布置：
①分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1．8m处设置；
②窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面1．4m处设置；
③柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0．3m处设置。否则按分体式空调器考虑预留16A电源插座，并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。
4.凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间，在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座，以满足电视机、VCD、音响功 率放大器或电脑的需要，亦可采用多功能组合式电源插座（面板上至少排有3个～5个不同的二孔和三孔插座），电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离 不少于0．3m；
5.起居室（客厅）是人员集中的主要活动场所，家用电器点多，设计应根据建筑装修布置图布置插座，并应保证每个主要墙面都有电源插座。如果墙 面长度超过3．6m应增加插座数量，墙面长度小于3m，电源插座可在墙面中间位置设置。有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座，并设有空调器电源插座， 起居室内应采用带开关的电源插座；
6.卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座，床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座，并设有空调器电源插座。在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座，单人卧室只设电脑用电源插座；
7.书房除放置书柜的墙面外，应保证两个主要墙面均设有组合电源插座，并设有空调器电源插座和电脑电源插座；
8.厨房应根据建筑装修的布置，在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具 设备的需要。参考灶台、操作台、案台、洗菜台布置选取最佳位置设置抽油烟机插座，一般距地面1．8m～2m。电热水器应选用16A带开关三线插座并在热水 器右侧距地1．4m～1．5m安装，注意不要将插座设在电热器上方。其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间，不同位置、不同高度设置，插座应带电 源指示灯和开关。厨房内设置电冰箱时应设专用插座，距地0．3m～1．5m安装；
9.严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座，其它区域设置的电源插座应采用防溅式。有外窗时，应在外窗旁预留排气扇接线盒或 插座，由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近，所以接线盒或插座应距地面2．25m以上安装。距淋浴区或澡盆外沿0．6m外预留电热水器插座和洁身器用电源 插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座，距地面1．5m～1．6m安装。插座宜带开关和指示灯；
10.阳台应设置单相组合电源插座，距地面0．3m。
位置的选择
插座位置处理不当的话，如果在卧室、客厅，可能会影响家具摆放；如果在卫生间、厨房，可能就要刨砖了。死抗着得出的结论是——除非是你计算精确的位置，否则的话，大家记住一点：让插座尽可能的把边一般不会出错，但如果你把插座的位置留得不当不正，就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点：一个是家用电器的“待机耗电”，另一个是方便使用。死抗着家里用了五个“带开关插座”，位置依次是：洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1.几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以，为了避免频繁插拔，类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
2.如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦，可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
3.书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了，为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源，可在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
插座使用的误区
随着家用电器的普及，家里电源插座的数量也逐渐增多。但如果安装不当，将会成为埋在墙壁中的“隐形炸弹”。公安部的相关调查数据显示，我国近10年累计发生的火灾事故中，由于电源插座、开关、断路器短路等原因引发的火灾约占总数的近30%，位居各类火灾之首。一、插座位置过低很多家庭在安装插座时，觉得太高有碍美观，会装在较低的隐蔽位置。但中国科学院电工研究所夏东博士表示，这样容易在拖地时，让水溅到插座里，从而导致漏电事故。业内规定，明装插座距地面最好不低于1.8米；暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上，空调的插座至少要2米以上。二、插座导线随意安装电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子，一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化，接头处容易打火。曾有调查显示，使用铝线的住宅，电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外，很多家庭为了美观，会采用开槽埋线、暗管铺设的方式，夏东提醒，布线时一定要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则，还要在插座上设漏电保护装置。三、缺少防护措施厨房和卫生间内经常会有水和油烟，所以，插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板，能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭，为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼，则要选用带保险挡片的安全插座。
另外，一些装修公司在安装三孔插座时，经常让地线形同虚设，甚至直接把地线接到煤气管道上。专业人士指出，这些做法很危险，地线与电器外壳相连，一旦电器漏电，会导致人触电。四、多个电器共用插座这种做法会使电器超负荷运行，从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说，卧室里最好安装4组插座，客厅每2.5平方米一组，厨房每1.2平方米一组。　误区五、只有一个回路老房子只有一个回路，一旦任何线路短路，整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说，插座可选择两三个回路，厨房、卫生间各走一路，空调使用一个回路。
网络含义
插座：网络新义：表示笑话很冷，笑得很僵硬，也可表示会心一笑。
插座：网络用语，表示可攻可受，前边是插头，后边是插孔。
选用技巧
为进一步规范室内布线、减少安全隐患及反复拆装的浪费，与企业共同营造消费者放心、市场秩序良好的消费环境，全国家装电气与智能化合作联盟邀请电器专家，联合推出“电器安全送到家”系列建议，从选材、布线、开关插座设计、电话网络电视线路设计等各方面给予消费者详尽有效的知识，并指导消费者选择适合自己的家装公司以及在家装过程中如何与设计师沟通。
开关插座虽然不像家电一样是“大件”，却关系家庭日常安全，而且是保障家庭电气安全的第一道防线，所以在选择开关插座的时候绝对不能马虎。电气专家特别提醒，不同场所搭配不同种类的开关、插座。厨房和卫生间内经常会有水和油烟，插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板，能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭，为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼，则要选用带保险挡片的安全插座。另外，在安装三孔插座时，绝不能让地线形同虚设，更不能直接把地线接到煤气管道上。
1.看品牌
据不完全统计，国内有1500多家企业在生产开关插座产品，产品之间的质量差别巨大，由于许多普通消费者并不具备鉴别产品优劣的方法，加上对开关插座品牌的认识有限，给部分不法商人带来生存空间，部分假冒伪劣产品流入市场。当然，不少大企业都是很注意自己的品牌形象，对产品质量的要求较高，售后服务相对也有保障，品质保证通常都会不少于12年。所以，为了用得放心，开关插座最好选择大公司或信誉较好的品牌。
2.查外观
面板应该颜色均匀，表面光洁，无凹陷、杂色，无气泡、污渍、裂纹、肿胀、缺胶、变形、刮伤、缩水等缺陷。金属件无毛刺、裂痕、腐蚀痕迹、生锈及螺丝头损伤等不良情形。
3.掂重量
购买开关插座时还应掂量一下分量。如果商家选用了薄铜片，感觉会较轻。而好的开关插座选用的铜片及接线端子通常会比较厚实，分量相对较重。铜件是开关插座关键的部分，也是识别假冒劣质产品的重点部位。消费者在选购时还要注意：有些不良厂家会在产品里加铁板以增加重量，我们在选购时一定要看清。
4.辨场所
不同场所应该搭配不同种类的开关和插座。厨房和卫生间内经常会有水和油烟，插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板，这样能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭，为了防止儿童用手指触摸或用金属物捅插座孔眼，家长最好选用带保险挡片的安全插座。
另外，在安装三孔插座时，绝不能让地线形同虚设，更不能直接把地线接到煤气管道上。这些做法都相当危险，地线与电器外壳相连，一旦电器漏电，会导致人触电。
特殊插座户外防水防雨插座
家用户外防水插座，220V 10A三插、两插插头在非防护状态都可以使用就可满足家用。（防护级别IP66可以满足家庭需要，IP66是四面八方猛烈喷水不进水，1米水里浸泡1小时不进水）要注意一点室外插座一般上是PC材质，要考虑防老化。
很多人不知道已经有家用10A “指印”户外防水防暴雨插座，用室内的防溅盒替代防水插座使用，防溅盒只能防溅水，不能直接淋水淋雨，更不能防老化，这样不安全，使用寿命也因为紫外线寿命不会超过一年。