标题：松下换气扇
松下换气扇
Panasonic松下换气扇，是换气扇行业质量顶尖的品牌，质量全球领先，因其质量的可靠，在全球都有销售网点，售后服务更是便向全球....杭州华哲科技有限公司是一家专业通风设备公司！是换气扇行业先进单位，要进一步了解换气扇的，可联系技术人员何文文经理... 
换气扇
换气扇（ventilatingfan）由电动机带动风叶旋转驱动气流，使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。换气的目的就是要除去室内的污浊空气，调节温度、湿度和感觉效果。换气扇广泛应用于家庭及公共场所。 
松下换气扇特点
松下独家开发总结近40年马达设计制造经验的软件进行设计，使马达的结构设计.电磁设计.绝缘设计更合理。主要材料使用日本及台湾著名公司材料，轴承采用保来得含油轴承和NSK.NTN高级别电机专用滚珠轴承。
1.超常寿命的马达，
采用松下独有设计，能耗低，不间断运行长达70000小时以上，马达5年保修，，
2.优化风道设计，使换气性能得到进一步提升
将扇叶完全置于蜗牛壳中的设计构造使得换气性能得到进一步提升
3.采用全新Double Orifice（双重面罩）技术
Double Orifice（双重面罩）技术实现了超静音功能。将扇叶运转产生的噪音有效隔离。
4.接头
松下特别技术开发的匹配式接头，操作简单
5.扇叶
高性能马达匹配上经优化设计的高品质扇叶，带来了高效宁静的使用效果。
6.网罩
白色及银色喷涂面板，时尚美观满足不同天花板设计的要求
松下换气扇的分类
换气扇按进排气口分为隔墙型（隔墙孔的两侧都是自由空间，从隔墙的一侧向另一侧换气）、导管排气型(一侧从自由空间进气，而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型（换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气）。按气流形式分为离心式（空气由平行于转动轴的方向进入，垂直于轴的方向排出）、轴流式（空气由平行于转动轴的方向进入，仍平行于轴的方向排出）和横流式（空气的进入和排出均垂直于轴的方向）。 
松下换气扇换气方式
换气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气，通过换气扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。
换气量不同场所需要换气量和换气次数不同。一个人或每平方米所需的新鲜空气量，称为所需换气量。在1小时内更换新鲜空气的次数,称为换气次数。
结构百叶窗式换气扇是使用最广泛的换气扇，主要由电动机、扇叶、风框、面板、百叶窗以及专用的拉线开关等附属元件组成。电动机一般采用单相电容运转异步电动机。 150mm规格以下的换气扇也采用罩极式电动机。扇叶一般用 ABS、AS塑料注塑成型，重量轻而强度高。风框通常用薄钢板冲压和点焊制成，也有采用塑料注塑成型。面板采用塑料注塑成型。百叶窗通常采用薄钢板或马口铁冲压成型。
换气扇的规格按其扇叶直径分为 100、150、200、250、300、350、400、450和500mm。 
松下换气扇选型
首先，购买换气扇要了解自己的购买意图。一般来说，换气扇有五种用途：第一，可迅速抽除残留在浴室和厨房里的难闻气味；第二，可抽除污浊闷热的闷气，并从室外换进空气补充，令室内环境保持舒适凉快；第三，可去除墙壁及家具上的尘埃和烟灰；第四，迅速抽除浴室内的湿气，防止建筑物被腐蚀及发霉；第五，可抽除室内的烟雾和尘埃并换进新鲜的空气令室内增加氧气。
由于不同功能使用于室内不同场所，要清楚自己的购买用意，方好选购，应考虑几个方面的因素。  
首先看是否名牌？由于换气扇市场刚起步，消费者在选购时应确认是否为名牌厂家出品。美的换气扇，秉承美的一贯对卓越品质的的追求，并通过ISO9001 国际质量体系认证，自然可让消费者放心购买，而且，对消费者的使用情况和需求作出反应，这是其它地方小品牌无法比拟的。  
其次是产品性能，这是换气扇质量体现最重要的一方面。其中有两个最重要的方面，一是持续运转的能力，美的换气扇能持续300天运转而无故障， 这样方能保证用户在使用时的运转效率。以免除经常拆卸安装之苦；二是排风量大小，美的换气扇平均排气量每分钟即达20立方米，一般在浴室安装一台换气扇，可使30平方米的居室空气畅通、清新。  
第三是产品外型，换气扇经过日新月异的发展，已从厨房浴室走向客厅、卧室。除了产品性能的要求之外，还应充分考虑产品外型、颜色是否符合家居装饰搭配。美的换气扇，聘请国内著名工业设计专家设计外型，极富潮流感，典雅别致。同时运用国际先进的高压静电喷涂工艺机体光泽亮丽，抗腐防锈，易于清洁。美的开发的豪华型管道换气扇和蜗牛式管道换气扇，外观别具一格，一扫传统换气扇外型之平淡，配合居家装饰，如家居之小点缀，清新独特。 
松下换气扇的参数资料
天花板型号
颜色
功率
(W)
风量
( m &ordf; /h)
噪音
(dB)
最大静压
(pa)
净重
(kg)
安装孔尺寸
(mm)
FV-17CU7C
白/银 
12
80
26
100
1.8
170*170
FV-24CU7C
白/银
15
140
28
100
3.0
240*240
FV-24CD7C
白/银
17
170
31
100
2.9
240*240
FV-24CH7C
白/银
23
200
36
100
2.9
240*240
FV-27CD9C
白/银
24
270
31
100
4.0
270*270
FV-27CH9C
白/银
31
350
35
125
4.2
270*270
FV-32CD9C
白/银
42
430
36
180
5.0
320*320
FV-32CH9C
白/银
55
530
41
200
5.5
320*320
FV-38CAD8C高
白/银
90
660
45
255
10
380*380
FV-38CAD8C低
白/银
67
420
36
167
10
380*380
FV-38CAK8C高
白/银
122
798
50
333
11
380*380
FV-38CAK8C低
白/银
89
510
40
225
11
380*380

静音送风机型号
功率(W)
风量(m3/h)
噪音(db)
净重(kg)
安装孔尺寸(mm)
FV-12NL1C
9.8
100
20
5.6
285×298
FV-12NS1C
19
180
23
6.2
285×298
FV-15NS1C
38
370
27
7.6
285×298
FV-18NS1C
60
500
29
11
315×348
FV-18NF1C
100.5/87
770/620
35/32
14
385×378
FV-20NS1C
135.5
920
34.5
17
415×448
FV-23NL1C
230/180
1200/900
41/36
23
445×478
FV-25NS1C
358/280
1700/1380
43/40
30
445×548
FV-25NF1C
430/360
1900/1600
46/42
30
445×548

分体管道型号
功率(W)
风量(m3/h)
噪音(dB(A))
管径(mm)
安装孔尺寸(mm)
FV-10CG1C
15.5
150
34.5
100
120*106
FV-14CG1C
33
300
41
150
120*131
FV-16CG1C
47
500
49.5
150
160*143
FV-17CG1C
85/73.5
770/660
47/43
200
160*187
FV-21GC1C
224/182
1550/1200
60/55
200
200*226
百叶窗排气式型号
颜色
功率(W)
风量(m3/h)
噪音(db)
净重(kg)
安装孔尺寸(mm)
FV-20VWL2
白
22
546
40
2.2
250×250
FV-25VWL2
白
29
834
43
2.7
300×300
FV-30VWL2
白
29
936
43
3.1
350×350

自动风帘换气扇产品型号
功率<W）
风量m3/min
噪音<db>
净重<kg>
额定电压<V>
安装孔尺寸<mm>
FV-15VW2
15.5
4.8
31
1.4
220V-50HZ
170×170
FV-20VW3
22
9.7
37.5
2
220V-50HZ
250×250
FV-25VW3
29
15.3
39
2.4
220V-50HZ
300×300
FV-30VW3
29
20
39
2.7
220V-50HZ
350×350