标题：静电除尘器
静电除尘器简介
静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。静电除尘器及其相关部件(11张)
优点
静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘效率高，适用于除去烟气中0．01—50μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
宽间距卧式电除尘器技术
HHD电除尘器概述
HHD型宽间距卧式电除尘器是该公司引进和借鉴国外先进技术，总结三十年来的设计、制造和应用经验，结合中国各行业工业窑炉废气工况的特点，为适应日趋严格的废气排放要求和WTO市场准则研究开发的科研成果。目前该成果已广泛应用在冶金、电力、水泥等行业。深得全国广大用户信赖，具有较强的市场竞争能力。
静电除尘器性能特点
1.最佳宽间距及极板特别配置使得电场场强、板电流分布更加均匀，驱进速度可提高 1.3倍，使捕集粉尘比电阻范围扩大到10 1 -10 14 Ω-cm，特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、篦冷机、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收，减缓或消除反电晕现象。2.国内首创的整体新型RS电晕线最高长度可达15米，具有起晕电压低，电晕电流密度大，钢性强，永不破损，具有抗高温、抗热变能力，结合顶部振打方式清灰效果极佳。根据粉尘浓度大小配置相应的电晕线密度，从而可适应高粉尘浓度的收尘，最高允许入口浓度可达1000g/Nm 3。3.电晕极顶部强力振打根据清灰理论设计的顶部放电极强力振打，可采用机械和电磁两种任选方式。4.阴阳两极自由悬吊HHD电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构，当废气温度过高时，收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展，收尘极系统还特别设计了抗热变钢带约束结构，使得HHD电收尘器具有较高的抗热变能力，经商业运行表明，HHD电收尘器最高耐温可达390℃。5.提高振打加速度改善清灰效果 ：收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率，大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况，究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致， HHD电收尘器利用最新撞击理论和实践结果，改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构，又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简，使掉锤环节减少2/3，实验表明收尘极板面最小加速度从220G提高到356G。6.占地面积小、重量轻由于放电极系统采用顶部振打设计，且打破常规创造性地将每个电场采用非对称悬吊设计，并利用美国环境设备公司壳体计算机软件优化设计，使得在同样收尘总面积的情况，电收尘器总体长度减少3-5米，重量减轻15%。7.高保证绝缘系统为防止电收尘器[1]的高压绝缘材料结露爬电，壳体采用蓄热双层充气屋顶设计，电加热采用最新PTC、PTS材料，绝缘套管底部采用双曲线反吹清扫设计，彻底杜绝了瓷套管结露爬电的易发故障，且维护、保养、更换极为便利。8.匹配L-C高系统高压控制可采用 DSC系统控制，上位机操作，低压控制采用PLC控制， 中文触摸屏操作。高压电源采用恒电流、高阻抗直流电源，匹配 HHD电收尘器本体。可产生高除尘效率、克服高比电阻、处理高浓度的优越功能。
主要技术参数
表1：
序 号 技术性能 型号规格 HHD-30/3/1 HHD-35/3/1 HHD-40/3/1 HHD-45/3/1 HHD-50/3/1 
1 电场有效断面积（m2） 30 35 40 45 50 
2 室数 1 1 1 1 1 
3 电场数 3 3 3 3 3 
4 处理废气量（m3/h) 75600 108000 88200-126000 113400-162000 113400-162000 126000-180000 
5 电场风速 (m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 
6 极板间距 (mm) 400 400 400 400 400 
7 通道数 14 14 18 16 18 
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480 
10 总有效电晕线长度（m) 1814 2100 2400 2688 2981 
11 总收尘面积 (m2） 1733 2053 2346 2627 2914 
12 最高允许气体温度（℃） < 300 < 300 < 300 < 300 < 300 
13 最高允许气体压力（Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 
14 阻力损失 (Pa) < 300 < 300 < 300 < 300 < 300 
15 最高允许含尘浓度（g/Nm3） < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 
16 设计除尘效率 (%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
17 高压电源规格 (KV/mA) 
台数（台） 72/4003 72/3003 72/4003 72/4003 72/5003
18 设备本体总重量 (t) 125.0 110.0 117.0 125.0 132.0表2序 号 技术性能 型号规格 HHD-55/3/1 HHD-60/3/1 HHD-65/3/1 HHD-70/3/1 HHD-75/3/1 
1 电场有效断面积（m2） 55 60 65 70 75 
2 室数 1 1 1 1 1 
3 电场数 3 3 3 3 3 
4 处理废气量（m3/h) 138600- 198000 151200- 216000 163800- 234000 176400- 252000 189000- 270000 
5 电场风速（m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 
6 极板间距（mm) 400 400 400 400 400 
7 通道数 18 18 20 20 20 
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480 
10 总有效电晕线长度（m) 3300 3600 3900 4200 4500 
11 总收尘面积（m2） 3226 3519 3812 4179 4477 
12 最高允许气体温度（℃） <300 <300 <300 <300 <300 
13 最高允许气体压力（Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 
14 阻力损失（Pa) <300 <300 <300 <300 <300 
15 最高允许含尘浓度（g/Nm3） <100 <100 <100 <100 <100 
16 设计除尘效率（%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
17 高压电源规格（KV/mA) 台数（台） 72/500 3 72/600 3 72/600 3 72/600 3 72/700 3 
18 设备本体总重量（t) 138.0 145.0 155.0 165.0 176.0表3序 号 技术性能 型号规格 HHD-80/3/1 HHD-85/3/1 HHD-90/3/1 HHD-95/3/1 
1 电场有效断面积（m2） 80 85 90 95 100 
2 室数 1 1 1 1 1 
3 电场数 3 3 3 3 3 
4 处理废气量（m3/h) 201600- 288000 214200- 306000 226800- 324000 239400- 342000 252000- 360000 
5 电场风速（m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 
6 极板间距（mm) 400 400 400 400 400 
7 通道数 22 22 24 24 24 
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480 
10 总有效电晕线长度（m) 4800 5100 5400 5700 6000 
11 总收尘面积（m2） 4776 5075 5373 5502 5970 
12 最高允许气体温度（℃） <300 <300 <300 <300 <300 
13 最高允许气体压力（Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 
14 阻力损失（Pa) <300 <300 <300 <300 <300 
15 最高允许含尘浓（g/Nm3） <100 <100 <100 <100 <100 
16 设计除尘效率（%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
17 高压电源规格（KV/mA) 台数（台） 72/800 3 72/800 3 72/900 3 72/900 3 72/1000 3 
18 设备本体总重量（t) 188.0 197.0 206.0 218.0 230.0表4序 号 技术性能 型号规格 HHD-105/3/1 HHD-110/3/1 HHD-118/3/1 HHD-125/3/1 HHD-90/4/1 HHD-240/3/2 
1 电场有效断面积（m2） 105 110 118 125 90 240 
2 室数 1 1 1 1 1 2 
3 电场数 3 3 3 4 4 3 
4 处理废气量（m3/h) 264600- 378000 277200- 396000 297360- 424800 315000- 450000 194400- 226800 604800- 864000 
5 电场风速（m/s) 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 
6 极板间距(mm) 400 400 400 400 400 3400 
7 通道数 24 26 26 26 24 26×2 
8 电晕极型式 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 RS型芒刺 
9 收尘极型式 C480 C480 C480 C480 C480 C480 
10 总有效电晕线长度（m) 6000 6600 7080 7500 7200 14400 
11 总收尘面积（m2） 5970 6567 7045 7463 7164 14328 
12 最高允许气体温度
（℃） <300 <300 <300 <300 <300 <300 
13 最高允许气体压力（Pa) ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 ±5000 
14 阻力损失（Pa) <300 <300 <300 <300 <300 <300 
15 最高允许含尘浓度（g/Nm3） <100 <100 <100 <100 <100 <100 
16 设计除尘效率（%) 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
17 高压电源规格（KV/mA)
台数（台） 72/1000
3 72/1100
3 72/1100
3 72/1100
3 100/1200
4 72/1200
6 
18 设备本体总重量（t) 240 252.0 265.0 278.0 275.0 495.0
GD型电除尘器
GD型电除尘器技术引进于日本的原式电除尘器技术，通过消化吸收借鉴国内同行业的成功经验，研发出GD型一系列的电除尘器，广泛用于冶金、冶炼行业。
GD型系列电除尘器除具有其他类型电除尘器阻力小、耗能小、效率高的几大特点外，特具有以下几点：
◆采用独特设计的进风口的气流分布结构。
◆电场内具有三个电极（放电极、集尘极、辅助电极），可以调整电场的极配形式来改变电场状态，以适应不同特性的粉尘处理，达到净化效果。
◆阴阳两极自由悬吊。
◆电晕线：无论电晕线多长，均由一根钢管构成，中间没有螺栓连接，所以绝无断线的故障发生。
静电除尘器现场安装要求
◆对除尘器下部走台基础进行安装前的检查和确定验收按照《电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求安装电除尘器各部件，根据确认验收的基础定出电除尘器的中心安装基准，并作为阴阳极系统的安装基准。
◆检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差
◆检查外壳部件，对于运输变形进行矫正，从下至上逐层进行安装，如支座组—底梁（检查合格后安装灰斗、电场内部走台）—立柱及侧壁板—顶梁—进出风口（包括分布板和槽形板）—阴阳极系统—顶部盖板—高压电源等设备。梯子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装，每层安装完毕都要按照《静电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求进行检查和记录：如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕，对设备进行气密性检查，对于漏焊部位进行补焊，检查，对于漏焊部位进行补焊。
静电除尘器外购常用设备
1.阳极板
2.阴极线
3.振打减速机
4.阴阳极振打装置
5.料位计
7.仓壁振动器
8.高压电源及控制系统
9.低压控制系统