标题：智能电流互感器
保护用电流互感器
保护用电流互感器主要与继电装置配合，在线路发生短路过载等故障时，向继电装置提供信号切断故障电保护用电流互感器路，以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同，保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。保护用互感器主要要求：1、绝缘可靠，2、足够大的准确限值系数，3、足够的热稳定性和动稳定性。 　保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用，准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P，表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10% 　线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力，保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下，电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值，称额定短时热电流。二次绕组短路情况下，电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值，称额定动稳定电流。 　保护用电流互感器分为：1、过负荷保护电流互感器，2、差动保护电流互感器，3、接地保护电流互感器（零序电流互感器）
使用注意事项
电流互感器运行时，副边不允许开路。因为一旦开路，原边电流均成为励磁电流，使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此，电流互感器副边回路中不许接熔断器，也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器的接线方式
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相，三相星形和不完全星形（图4a、b、c）。电流互感器电流互感器接线方式电流互感器接线方式额定变比和误差　互感器的额定变比KN指电压互感器的额定电压比和电流互感器的额定电流比。前者定义为原边绕组额定电压U1N与副边绕组额定电压 U2N之比；后者则为额定电流I1N与I2N之比。即 　KN=U1N/U2N 　（对电压互感器） 　KN=I1N/I2N 　（对电流互感器） 　电压（或电流）互感器原边电压（或电流）在一定范围内变动时,一般规定为0.85～1.15U1N（或10～120%I1N）,副边电压（或电流）应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差，分别称为比差和角差。 　比差为经折算后的二次电压（或二次电流）与一次电压（或一次电流）量值大小之差对后者之比，即fU 为电压互感器的比差，fI 为电流互感器的比差。当KNU2>U1（或KNI2>I1）时，比差为正，反之为负。 　对没有采取补偿措施的电压互感器，比差为负，角差一般为正值，比差的绝对值和角差均随电压的增大而减小；铁心饱和时，比差与角差均随电压的增大而增大。 　对于没有采取补偿措施的电流互感器，比差为负值，角差为正值，比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。 　采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心，以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
电流互感器的作用
电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流，用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器，可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电流互感器-电流互感器的选择
户外型电流互感器　1 电流互感器选择与检验的原则 　1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压； 　2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化； 　3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度； 　4)校验动稳定度和热稳定度。 　2 电流互感器变流比选择 　电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比，称为电流互感器的额定变流比，Ki=I1n/I2n≈N2/N1。 　式中，N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 　电流互感器一次侧额定电流标准比（如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C）等多种规格，二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比，通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现，当串联时，电流比为a/c，并联时电流比为2Xa/C。一般情况下，计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流（即计算IC）。如线路中负荷计算电流为350A，则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求，可以将变比选得大一些。 　表1 电流互感器准确级和误差限值 电流互感器准确级和误差限值3 电流互感器准确度选择及校验 　所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内，一次电流为额定值时的最大误差。中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示，对于不同的测量仪表，应选用不同准确度的电流互感器。 　准确度选择的原则：计费计量用的电流互感器其准度为0．2～0．5级；用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1．0—3．0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值，一般还校验电流互感器二次负荷（伏安），互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n，所选准确度才能得到保证。准确度校验公式：S2≤S2n。 　二次回路的负荷l：取决于二次回路的阻抗Z2的值，则： 　S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2（∑︱Zi︱+ RWl+RXC） 　或S2V1≈∑Si+I2n2（RWl+RXC） 　式中，Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗，RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻，一般取0．1Ω，RWL为二次回路导线电阻， 　计算公式化为：RWL=LC/（r×S）。 　式中，r为导线的导电率，铜线r=53m/（Ωmm2），铝线r=32m（Ωmm2），S为导线截面积（mm2），LC为导线的计算长度（m）。设互感器到仪表单向长度为L1， 　则： 　L1互感器为星形接 　LC=L1两相V形接线 　2L1一相式接线 　继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。保护级的准确度是以额定准确限值一次电流下的最大复合误差ε%来标称的（如5P对应的ε%=5%）。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数（n=I1/I1n），也称为额定准确限值系数。即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内，其最大复合误差不超过ε%值。 　电流互感器ε%误差曲线校验步骤： 　(1)按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数； 　(2)根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数，在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷； 　(3)按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型，计算电流互感器的实际二次负荷； 　(4)比较实际二次负荷与允许二次负荷。如实际二次负荷小于允许二次负荷，表示电流互感器的误差不超过10%误差： 　1)增大连接导线截面或缩短连接导线长度，以减小实际二次负荷； 　2)选择比较大的电流互感器，减小一次电流倍数，增大允许二次负荷； 　3)将电流互感器的二次绕组串联起来，使允许二次负荷增大一倍。 　4 电流互感器动稳定度和热稳定度校验 　厂家的产品技术参数中都给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt，因此按下列公式分别校验动稳定和热定度即可。 　1)动稳定度校验Kes×I1N≥iSh； 　2)热稳定度校验(KtI1n)2t≥I(3)∞tima 　式中，t为热稳定电流时间。
电流互感器的使用
1）电流互感器的接线应遵守串联原则：即一次绕阻应与被测电路串联，而二次绕阻则与所有仪表负载串联； 　2）按被测电流大小，选择合适的变化，否则误差将增大。同时，二次侧一端必须接地，以防绝缘一旦损坏时，一次侧高压窜入二次低压侧，造成人身和设备事故； 　3）二次侧绝对不允许开路，因一旦开路，一次侧电流I1全部成为磁化电流，引起φm和E2骤增，造成铁心过度饱和磁化，发热严重乃至烧毁线圈；同时，磁路过度饱和磁化后，使误差增大。 　另外，二次侧开路使E2达几百伏，一旦触及造成触电事故。因此，电流互感器二次侧都备有短路开关，防止一次侧开路。如图l中K0，在使用过程中，二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载，然后，再停车处理。一切处理好后方可再用。 　4）为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要，在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2～8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统，一般按三相配置；对于小电流接地系统，依具体要求按二相或三相配置； 　5）对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如：若有两组电流互感器，且位置允许时，应设在断路器两侧，使断路器处于交叉保护范围之中； 　6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障，电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧； 　7)为了减轻发电机内部故障时的损伤，用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障，用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
产品选用指南
1、工作原理 　电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流，避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器，它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器，电流互感器将高电流按比例转换成低电流，电流互感器一次侧接在一次系统，二次侧接测量仪表、继电保护等。 　2、名词解释 　额定工作电压，互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。 　额定一次电流，作为互感器性能基准的一次电流值。 　额定二次电流，作为互感器性能基准的二次电流值，通常为5A或1A。 　额定电流比，额定一次电流与额定二次电流之比。 　3、选用要点 　（1）额定电流（一次侧）应为线路正常运行时负载电流的1.0～1.3倍。 　（2）额定电压。应为0.5kV或0.66kV。 　（3）注意精度等级。若用于测量，应选用精度等级0.5或0.2级；若负载电流变化较大，或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%，应选用0.5级。 　（4）根据需要确定变比与匝数。 　（5）型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后，再根据实际安装情况确定型号。 　（6）额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载，实际二次负载应为25～100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗，负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
施工、安装要点
1、二次绕组必须可靠接地，以防止由于绝缘损坏后，一次侧高电压传入危及人身安全。 　2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态，磁通高出额定时许多(1.4-1.8T)，除了产生大量铁耗损坏互感器外，还在副边绕组感应出危险的高压，危及人身安全。 　-------------------------------------------------------------------------------- 　电流互感器铭牌标志 　电流互感器型号由以下几部分组成，各部分字母、符号表示内容： 　第一个字母：L——电流互感器。 　第二个字母：F——风压式；M——母线式(穿芯式)。 　第三个字母：C——瓷绝缘式；Z——浇注式。 　第四个字母：B——保护；D——差动。 　第一个字母：数字——电压等级(kV)。 　例如 LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。 　额定工作电压，互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。 　额定一次电流，作为互感器性能基准的一次电流值。 　额定二次电流，作为互感器性能基准的二次电流值，通常为5A或1A。 　额定电流比，额定一次电流与额定二次电流之比。 　额定负荷，确定互感器准确级所依据的负荷值。电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。 　额定功率因数，二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。 　准确度等级，在规定使用条件下，互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。 　-------------------------------------------------------------------------------- 　注意事项： 　副边绕组必须可靠接地，以防止由于绝缘损坏后，原边高电压传入危及人身安全。 　副边绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态，磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外，还在副边绕组感应出危险的高压，危及人身安全。