标题：ZJB802 微机继电保护测试仪
概述：
ZJB802 微机继电保护测试仪可对以下所有继电器和保护装置进行测试各校验，是发电厂、电网公司和各用电单位必不可少的测试装置。
继电器试验：
继电保护类型
测试项目
建议试验的模块
备     注
信号继电器
相应的测试项目
直流试验
交直流试验
若是要求交、直流混合输入的中间继电器，请在“交直流试验”模块中测试
额定电流太小的信号继电器，可用测试仪的电压回路输出测试
时间继电器
中间继电器
重合闸继电器
其它直流电压、电流继电器
电流继电器
相应的测试项目
交流试验
可在“交流试验”专门的序分量模块中测试序分量继电器
也可在“I－t特性”模块（PC软件）中测试反时限继电器
过（欠）电压继电器
序分量继电器
同步检查（或相位比较）继电器
反时限电流继电器
差动继电器
直流助磁特性
差动试验、差动谐波（单机）
差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验（PC）
试验时请参考说明书中的“附录”正确接线
谐波制动特性
比例制动特性
差动试验、交流试验（单机）
差动继电器、交流试验（PC）
功率（方向）继电器
相应的测试项目
功率阻抗、交流试验（单机）
功率方向及阻抗、交流试验（PC）
测试功率（方向）继电器前，应预先确定接线类型，和保护大致的动作边界
阻抗继电器
同期继电器
相应的测试项目
同期低周试验（单机）
同期试验、交流试验（PC）
“同期试验”模块固定由测试仪的UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出
频率继电器
相应的测试项目
同期低周试验（单机）
频率及高低周（PC）
单机试验选择“自动变频”方式时，能测试频率滑差定值
微机保护试验：
继电保护类型
测试项目
建议试验的模块
备     注
线
路
保
护
多段过流
相应的测试项目
交流试验
只要方法得当，用“交流试验”模块能进行大部分继电器和微机保护的试验，应重点学习该模块
过（欠）电压
序分量电压电流
频率装置
功率方向保护
重合闸及转换性故障
相应的测试项目
整组试验（单机）
整组试验、线路保护、状态系列、6-35KV线路保护综合测试（PC）
要求测试检同期和检无压，用Ux作为待并侧电压输出。
距离和零序
距离和零序定值校验
整组试验（单机）
距离和零序、线路保护、整组试验、交流试验（PC）
“距离和零序”和“线路保护”均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值
阻抗特性
阻抗特性（PC）
工频变化量距离
定值校验
距离和零序、线路保护（PC）
应设置故障电流足够大，比如10~15A（当为5A制CT时）
复合电压闭锁（方向）过流
过流、低压、负序电压、灵敏角等
交流试验（单机）
交流试验、6-35KV线路保护综合测试（PC）
有的保护的“低电压”和“负序电压”由不同的端子输入，试验时需更换接线
低周、低压减载装置
相应的测试项目
同期低周（单机）
频率及高低周、6-35KV线路保护综合测试（PC）
若其它条件都满足，装置却不能动作，请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点
发
变
组
保
护
差动保护
比例制动特性
差动试验、交流试验（单机）
差动保护、交流试验（PC）
发电机差动保护，用“差动保护”进行试验时，可看作接线类型为Y/Y，高、低压侧平衡系数均为1的变压器保护
“差动保护”注重曲线特性搜索，能较全面测试差动保护
谐波制动特性
差动试验、差动谐波（单机）
差动保护、谐波试验（PC）
失磁保护
相应的测试项目
交流试验
试验时应注意输出的电压电流的夹角
励磁保护
复合电压闭锁（方向）过流（后备）
相应的测试项目
请参见上文“线路保护”部分
请参见上文“线路保护”部分
其
它
保
护
自动准同期装置
相应的测试项目
同期、低周试验（单机）
同期试验（PC）
做自动调整试验时，测试各开入量必须按说明书要求接线
备自投装置
动作逻辑和各开关动作时间
状态序列（PC）
试验前预想好试验过程，正确接线是试验成功的关键
母线差动保护
相应的测试项目
交流试验
请参见附录中“南瑞部分保护”有关BP-2B和RCS-915的说明
光纤线路差动保护
试验前先确定装置是否形成“自环”，若是，则保护的动作值应等于其整定值的一半
​​​​​​
产品关键字：
线路保护；发变组保护；差动保护；阻抗特性

采用标准：
DL/T 624-1997        《继电保护微机型试验装置技术条件》
DL/T 846-2004        《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
DL/T 596-2005        《电力设备预防性试验规程》
GB50150-2006　　     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900　　　　　　　 《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997　 《高电压试验技术》
GB4793-1984          《电子测量仪器安全要求》
GB191                 《包装贮运标志》
GB/T.311-1997         《高压输变电设备的绝缘与配合》

仪器特点：
标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出，可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V，电流三并可输出120A，第4相电压Ux为多功能电压项，可设为4种3U0或检同期电压，或任意某一电压值的情况输出。单机操作方便 单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器及微机保护进行检定，并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用，操作方便快捷。双操作方式，联接电脑运行 通过Windows平台上的全套中文操作软件，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告等。开关量接点丰富  继电保护测试仪为7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0～250V电位接点兼容，可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。大屏幕LCD显示屏  本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，全部操作过程均在显示屏上设定，操作界面和试验结果均汉化显示，显示直观清晰。自我保护  采用合理设计的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。具有独立专用直流电源输出  装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。性价比高  属于跨专业联合设计产品，综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能，和小型测试仪的价位，具有很高的性能价格比。 
主要技术参数：
1．交流电流输出
输出精度   继电保护测试仪：0.5级
相电流输出（有效值）     0～40A  
三并电流输出（有效值）   0～120A
相电流长时间允许工作值（有效值）10A
相电流最大输出功率               420VA
三并电流最大输出时最大输出功率   900VA
三并电流最大输出时允许工作时间   10s
频率范围（基波）   20～1000Hz
谐波次数           1～20 次
2．直流电流输出
输出精度   0.5级
电流输出   0～±10A/ 每相，0～±30A/ 三并
最大输出负载电压   20V
3．交流电压输出
输出精度   继电保护测试仪：0.5级
相电压输出（有效值）    0～120V
线电压输出（有效值）    0～240V
相电压/线电压输出功率    80VA / 100VA
频率范围（基波）20～1000Hz
谐波次数         1～20次
4．直流电压输出
输出精度   0.5级
相电压输出幅值   0～±160V
线电压输出幅值   0～±320V
相电压/线电压输出功率   70VA / 140VA
5．开关量及时间测量
继电保护测试仪
备注
开关量输入
7路
空接点：   1～20mA，24V
电位接点接入：“0”：0～+6V； “1”：+11 V～+250V
开关量输出
2对
DC：220V/0.2A；AC：220V/0.5A
时间测量
测量范围0.1ms ～9999s    测量精度0.1mS