标题：旋启阀
阀门的定义
“阀”的定义是在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质（液体、气体、粉末）流动或停止、并能控制其流量的装置。
阀门的分类
1. 按作用和用途分类（1) 截断阀：截断阀又称闭路阀，其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。
(2) 止回阀：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
(3) 安全阀：安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值，从而达到安全保护的目的。
(4) 调节阀：调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀，其作用是调节介质的压力、流量等参数。
(5) 分流阀：分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等，其作用是分配、分离或混合管路中的介质。2. 按公称压力分类（1) 真空阀：指工作压力低于标准大气压的阀门。
(2) 低压阀：指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
(3) 中压阀：指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
(4) 高压阀：指工称压力PN 为10～80Mpa的阀门。
(5) 超高压阀：指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。3. 按工作温度分类（1) 超低温阀：用于介质工作温度 t<；－100℃的阀门。
(2) 低温阀：用于介质工作温度－100℃≤t≤－40℃的阀门。
(3) 常温阀：用于介质工作温度－40℃≤t≤120℃的阀门。
(4) 中温阀：用于介质工作温度120℃ 
(5) 高温阀：用于介质工作温度t>450℃的阀门。4. 按驱动方式分类（1) 自动阀是指不需要外力驱动，而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
(2) 动力驱动阀：动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
电动阀：借助电力驱动的阀门。
气动阀：借助压缩空气驱动的阀门。
液动阀：借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合，如气-电动阀等。
(3) 手动阀：手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮，由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时，可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时，也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
综上所述，阀门分类方法是很多的，但主要是按其在管路中所起的作用进行分类。工业和民用工程中的通用阀门可分成11类，即闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、 隔 膜阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀和疏水阀。其他特殊阀门，如仪表用阀、液压控制管路系统用阀，各种化工机械设备本体用阀等，均不在本书介绍范围以内。5. 按公称通径分类（1）小通径阀门：公称通径DN≤40mm的阀门。
(2）中通径阀门：公称通径DN为50～300mm的阀门。
(3）大通径阀门：公称阀门DN为350～1200mm的阀门。
(4）特大通径阀门：公称通径DN≥1400mm的阀门。6. 按结构特征分类（1）截门形：启闭件（阀瓣）由阀杆带动沿着阀座中心线作升降运动； 
(2）旋塞形：启闭件（闸阀）由阀杆带动沿着垂直于阀座中心线作升降运动； 
(3）旋塞阀：启闭件（锥塞或球） 围绕自身中心线旋转； 
(4）旋启阀：启闭件（阀瓣） 围绕座外的轴旋转； 
(5）蝶行：启闭件（圆盘） 围绕阀座内的固定轴旋转； 
(6）滑阀行：启闭件在垂直于通道的方向滑动。7. 按连接方法分类（1）螺纹连接阀门：阀体带有内螺纹或外螺纹，与管道螺纹连接。
(2）法兰连接阀门：阀体带有法兰，与管道法兰连接。
(3）焊接连接阀门：阀体带有焊接坡口，与管道焊接连接。
(4）卡箍连接阀门：阀体带有夹口，与管道夹箍连接。
(5）卡套连接阀门：与管道采用卡套连接。
(6）对夹连接阀门：用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。8. 按阀体材料分类（1）金属材料阀门：其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
(2）非金属材料阀门：其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。
(3）金属阀体衬里阀门：阀体外形为金属，内部凡与介质接触的主要表面均为衬里，如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
阀门型号编排
阀门型号通常应表示出阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、密封面材料、阀体材料和公称压力等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、销售提供了方便。当今阀门的类型和材料越来越多，阀门的型号编制也愈来愈复杂。中国虽有阀门型号编制的统一标准，但愈来愈不能适应阀门工业发展的需要。目前，阀门制造厂一般采用统一编号方法；凡不能采用统一编号的方法，各制造厂均按自己的需要制订编号方法。
阀门型号编制方法
适用于工业管道用闸阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀。它包括阀门的型号编制和阀门的命名。阀门类型安全阀 蝶阀 隔膜阀 止回阀　底阀 截止阀 节流阀 排污阀 球阀 疏水阀 柱塞阀 旋塞阀 减压阀 闸阀
代号 A D G H J L P Q S U X Y Z传动方式电磁动 电磁-液动 电-液动 蜗轮 正齿轮 伞齿轮 气动 液动 气-液动 电动 手柄　手轮 
代号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 无代号连接型式内螺纹 外螺纹 两不同连接 法兰 焊接 对夹 卡箍 卡套 
代号 1 2 3 4 6 7 8 9结构型式每种阀门的结构型式都不同，请点击下面相应的阀门结构型式编制方法
闸阀结构形式 代号 
明杆 楔式 弹性闸板 0 
刚性 单闸板 1 
双闸板 2 
平行式 单闸板 3 
双闸板 4 
暗杆 楔式 单闸板 5 
双闸板 6 
平行式 单闸板 7 
双闸板 8 
安全阀结构形式 代号 
弹簧 封闭 带散热片 全启式 0 
微启式 1 
全启式 2 
带扳手 全启式 4 
不封闭 双弹簧微启式 3 
微启式 7 
全启式 8 
带控制机构 全启式 6 
脉冲式 9 
杠杆式 5 
减压阀结构形式 代号 
直接作用波纹管式 1 
直接作用薄膜式 2 
先导活塞式 3 
先导波纹管式 4 
先导薄膜式 5密封副材料（巴氏合金） 搪 渗氮钢 18-8系
不锈钢 氟塑料 玻璃 Cr13
不锈钢 衬胶 蒙乃尔合金 尼龙塑料 渗硼钢 衬铅 Mo2Ti
不锈钢 塑料 铜合金 橡胶 硬质合金 阀体直接加工 
代号 B C D E F G H J M N P Q R S T X Y W 
当密封副的密封面材料不同时，以硬度低的材料代号表示。六单元：公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍阀体材料钛及钛合金 碳钢 Cr13系不锈钢 铬钼钢 可锻铸铁 铝合金 18-8系不锈钢 球墨铸铁 Mo2Ti系不锈钢 塑料 铜及铜合金 铬钼钒钢 灰铸铁 
代号 A C H I K L P Q R S T V Z 
灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项
举例：Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀，公称压力1.6MPa，阀体材料为碳钢
行业术语
These are common industry terms and abbreviations 
AC 交流电
Alternating Current EXP VLV 膨胀阀
Expansion Valve PSIA 磅/平方英寸（绝对值）
Pounds Per Square Inch Absolute 
ALL IRON 全铁结构
All-Iron Construction F 华氏温度
Degree Fahrenheit PSIG 磅/平方英寸（表值）
Pounds Per Square Inch Gage 
AMER STD 美国标准
American Standard FF 平面
Flat Face RECIRC 再循环
Recirculate(d) 
AMS 自动化工程师协会的航空材料规范
Aeronautical Material
Specifications of the Society
of Automotive Engineers FtoF 面对面
Face to Face RF 凸面
Raised Face 
APPROX 近似值
Approximate FLG 法兰端口
Flanged End RPM 每分钟转数
Revolutions per Minute 
ASME 美国机械工程师协会
American Society of Mechanical
Engineers FM 表示产品已经美国工厂相互保险研究所认证
Indicates product has been approved
by Factory Mutual Laboratories RS 明杆
Rising Stem 
ASTM 美国实验材料协会
American Society of Testing Materials F/S 安全因素
Factor of Safety S.A.E. 美国自动化工程师协会
Society of Automotive Engineers 
ATM 大气，空气
Atmosphere FSPS 内螺纹标准管道口径
Female Standard Pipe Size SB 螺纹旋进阀盖
Screw-in Bonnet 
BB 螺栓阀盖
Bolted Bonnet FT LB 英尺磅（功的单位）
Foot Pound SE 螺纹端口
Screwed (Threaded) End 
BLR 锅炉
Boiler GPH 加仑/小时
Gallons Per Hour SJ 焊接连接
Solder Joint 
B/M 材料清单
Bill of Material GPM 加仑/分钟
Gallons Per Minute SPEC 规格说明
Specification 
BTU 英国热量单位
British Thermal Unit(s) IBBM 铸铁阀体，青铜安装
Iron Body,Bronze Mounted STD 标准
Standard 
C 摄氏度
Degree Centigrade IN LB 英寸-磅
Inch-pound SWP 蒸汽工作压力
Steam Working Pressure 
CxC 铜对铜
Copper to Copper IPS 铁管口径
Iron Pipe Size TEMP 温度
Temperature 
CDA 美国铜开发协会
Copper Development Association MSS 美国阀门及其部件行业的制造商标准化协会
Manufacturers Standardization Society
of the Valve and Fitting Industry TRIM 某些阀门部件的专用术语，如阀瓣，
阀座环，阀杆，和重填填料阀座衬套
Term designating certain valve parts
such as discs,seat rings,stems,and
repacking seat bushings 
COND 冷凝器
Condenser NEC 美国国家电器法典
National Electrical Code UB 整体阀盖
Union Bonnet 
COP 铜
Copper NPT 美国标准锥管螺纹
American Standard Taper Pipe Thread UL 表示经过美国保险商实验室有限公司认
证的产品
Indicates product has been approved
by Underwriter's Laboratories,Inc. 
CSA 加拿大标准协会
Canadian Standards Association NRS 暗杆
Non-Rising Stem VAC 真空
Vacuum 
CV 止回阀
Check Valve OD 外径
Outside Diameter VOL 提及，容量
Volume 
CWP 冷水工作压力
Cold Working Pressure OS&Y 外螺纹和轭架
Outside Screw and Yoke WOG 水，油，气工作压力
Water,Oil,Gas Working Pressure 
CYL 圆柱体气缸
Cylinder PNEU 气动
Pneumatic WWP 水工作压力
Water Working Pressure 
DC 直流电
Direct Current PRESS 压力
Pressure 
DD 双阀瓣
Double Disc PRV 减压阀
Pressure Reducing Valve 
PSI 磅/平方英寸
Pounds Per Square Inch 
L形三通式L-pattern three way塞子（或球体）的通路呈“L“形的三通式
T形三通式T-pattern three way塞子（或球体）的通路呈“T“形的三通式
安全阀safety valve一种自动阀门，它不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出额定数量的流体，以防止系统内压力超过预定的安全值，当压力恢复正常后，阀门再行关闭并阻止介质继续流出
暗杆闸阀inside screw non-rising stem type gate valve阀杆作旋转运动、其传动螺纹在体腔内部的闸阀
保温式steam jacket type带有蒸汽加热夹套结构的各种阀门
背压率rate of back pressure工作背压与工作压力的百分比
波纹管密封式bellows seal type用波纹管作阀杆主要密封的各种阀门
波纹管平衡式安全阀bellows seal balance safety valve利用波纹管平衡背压的作用，以保持开启压力不变的安全阀
波纹管式减压阀bellows reducing valve采用波纹管作敏感元件，来带动阀瓣运动的减压阀
波纹管式减压阀bellows seal reducing valve采用波纹管机构来带动阀瓣升降运动的减压阀
薄膜式减压阀diaphragm reducing valve采用薄膜作传感件来带动阀瓣升降运动的减压阀
不封闭式unseal type排放介质时，允许介质向现场大气泄漏的一种安全阀结构
颤振flutter安全阀阀瓣迅速异常地来回运动，在运动中阀瓣不接触阀座
常闭式normally closed type无外力作用时，启闭件自动处于开启位置的结构形式
常开式normally open type无外力作用时，启闭件自动处于关闭位置的结构形式
超低温阀门cryogenic valve用于介质温度<-100℃的各种阀门
超高压阀门superhigh pressure valve公称压力≥100MPa的各种阀门
超过压力overpressure of a safety valve指超过安全阀整定压力所增加的压力，通常用整定压力的百分数来表示
垂直板式蝶阀vertical disc type butterfly valve蝶板与阀体通路轴线垂直的蝶阀
带补充载荷的安全阀supplementary loaded safety valve该安全阀在其进口处压力达到开启压力前始终保持有一增强密封的附加力。该附加力（补充载荷）可由外来的能源提供，而在安全阀达到开启压力时应可靠的释放。其大小应这样设定，即假定该附加力未释放时，安全阀仍能在进口压力不超过国家法规规定的开启压力百分数的前提下达到额定排量
带辅助装置的安全阀assisted safety valve该安全阀借助一个动力辅助装置，可以在低于正常的开启压力下开启。即使辅助装置失灵，此类阀门应仍能满足本标准的要求
单闸板single gate disc整体制造的一种刚性闸板结构
弹簧薄膜式减压阀spring diaphragm reducing valve采用弹簧和薄膜作传感件来带动阀瓣升降运动的减压阀
弹簧式安全阀direct spring loaded safety valve利用弹簧将作用力传递到阀瓣上的安全阀
弹簧座spring plate安全阀中支承弹簧的零件
弹性闸板flexible gate disc能产生弹性变形的一种闸板结构
当量计算排量equivalent calculated capacity当流体的压力、温度或特性不同于额定排量的工况时安全阀的计算排量
导阀pilot valve在先导式减压阀中起放大和控制作用的前置阀
导向套valve guide disc guide安全阀中对阀瓣起导向作用的零件
低温阀门subzero valve用于介质温度为-40~-100℃的各种阀门
低压阀门low pressure valve公称压力≤1.6MPa的各种阀门
底阀foot valve安装在泵吸入管端，以保证吸入管内被水充满的止回阀
电磁动装置electromagnetic actuator用电磁力启闭阀门的驱动装置
电磁-液动装置electromagnetic hydraulic actuator用电磁力和液压力启闭阀门的驱动装置
电动装置electric actuator用电力启闭或调节阀门的驱动装置
电-液动装置electrohydraulic actuator用电力和液压力启闭或调节阀门的驱动装置
调节弹簧regulation spring减压阀中，用来调定出口压力的弹簧
调节螺套adjusting bolt安全阀中调节弹簧压缩量的套筒式零件
调节螺套 adjusting screw安全阀中调节弹簧压缩量的套筒式零件
调节圈adjusting ring安全阀中与阀座或导向套连接，用以调节启闭压差的零件
蝶板disc蝶阀中的启闭件
蝶阀butterfly valve启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门
蝶式止回阀butterfly swing check valve形状与蝶阀相似，其阀瓣绕固定轴（无摇杆）作旋转运动的止回阀
定比减压阀proportioning pressure reducing valve出口压力与进口压力或某个参考压力保持一定比例的减压阀
定差减压阀fixed differential reducing valve出口压力与进口压力或某个参考压力保持一定压差的减压阀
定值减压阀fixed pressure reducing valve出口压力保持定值的减压阀
动态特性dynamic characteristics在进口压力、流量突然变化，或其它扰动因素的作用下，减压阀的出口压力与时间的函数关系
额定排量certified capacity实际排量中允许作为安全阀使用基准的那一部分，即按下列a、b或c计算的值a. 实际排量×减低系数（取0.9）b. 理论排量×排量系数×减低系数（取0.9）c. 理论排量×额定排量系数（取0.9）
额定排量系数derated coefficient of discharge排量系数与减低系数（取0.9）的乘积
阀瓣disc截止阀、节流阀、止回阀等阀门中的启闭件
阀盖bonnet阀体相连并与阀体（或通过其它零件，如隔膜等）构成压力腔的主要零件
阀盖cap阀体相连并与阀体（或通过其它零件，如隔膜等）构成压力腔的主要零件
阀盖cover阀体相连并与阀体（或通过其它零件，如隔膜等）构成压力腔的主要零件
阀盖lid阀体相连并与阀体（或通过其它零件，如隔膜等）构成压力腔的主要零件
阀杆spindle将启闭力传递到启闭件上的主要零件
阀杆stem将启闭力传递到启闭件上的主要零件
阀杆端部尺寸dimension of valve stem end阀杆与启闭件连接部位的结构尺寸
阀杆螺母yoke bushing与阀杆螺纹构成运动副的零件
阀杆螺母yoke nut与阀杆螺纹构成运动副的零件
阀杆头部尺寸dimension of valve stem head阀杆与手轮、手柄或其它操纵机构装配连接部位的结构尺寸
阀门valve用来控制管道内介质流动的具有可动机构的机械产品的总称
阀片disc圆盘式疏水阀中的启闭件
阀体body与管道（或机器设备）直接连接，并控制介质流通的阀门主要零件
阀座seat ring安装在阀体上、与启闭件组成密封副的零件
反冲盘disc holder安全阀中与阀瓣连接，用以改变介质流向、增加开启高度民主的零件
反向作用式减压阀reverse acting reducing valve进口介质对阀瓣的作用力与阀瓣升启方向相反的减压阀
封闭式seal type排放介质时，不允许介质向现场大气泄漏的一种安全阀结构
浮动式球阀float ball valve球体不带有固定轴的球阀
浮球ball float疏水阀中控制启闭的空心球体
浮球式疏水阀ball float steam trap利用在凝结水中浮动的空心球，带动启闭件动作的疏水阀
浮桶bucket float疏水阀中带动阀瓣动作的桶形零件
浮桶式疏水阀open bucket steam trap利用在凝结水中浮动的浮桶，带动启闭件动做的疏水阀
负荷率rate of load condensate试验时间捏的实际热凝结水排量与试验压力下最大热凝结水排量的百分比
附加背压力superimposed back pressure装置运行时在安全阀出口处存在的静压力，它是由其它压力源在排放系统中引起的
复位弹簧returning spring减压阀中，用来对启闭件起复位作用的弹簧
杠杆式lever type采用杠杆带动启闭件的结构形式
杠杆式安全阀lever and weight loaded safety valve利用杠杆将作用力传递到阀瓣上的安全阀
杠杆式减压阀lever reducing valve采用杠杆机构来带动阀瓣升降运动的减压阀
高温阀门high temperature valve用于介质温度≥450℃的各种阀门
高压阀门high pressure valve公称压力10~80MPa的各种阀门
隔膜diaphragm隔膜阀中的启闭件
隔膜阀diaphragm valve启闭件（隔膜）由阀杆带动、沿阀杆轴线作升降运动，并将动作机构与介质隔开的阀门
工作背压operating back pressure在工作条件下，疏水阀出口端的压力
工作温度operating temperature在工作条件下疏水阀进口端的温度
工作温度working temperature阀门在适用介质下的温度
工作压差operating differential pressure工作压力与工作背压的差值
工作压力operating pressure在工作条件下疏水阀进口端的压力
工作压力working pressure阀门在适用介质温度下的压力
公称通径nominal diameter是管道系统中为所有附件所通用的用数字表示的尺寸，以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是供参考用的一个方便的圆整数，与加工尺寸只呈不严格的关系
公称压力nominal pressure是一个用数字表示的与压力有关的标示代号，是供参考用的一个方便的圆整数
固定式球阀fixed ball valve球体带有固定轴的球阀
关闭压力lockup pressure介质停止流动，减压阀完全关闭时的出口压力
关阀过冷度subcooled temperature of close valve关阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
关阀温度closing valve temperature在排水温度试验时，疏水阀关闭时的进口温度
过冷度subcooled temperature凝结水温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
喉径throat diameter安全阀阀座通路最小截面的直径
回座压力re-seating pressure of a safety valve指阀瓣重新与阀座接触，亦即开启高度变为零时，进口处的静压力值
活塞式减压阀piston reducing valve采用活塞机构来带动阀瓣升降运动的减压阀
减压比pressure reducing ratio减压阀进口与出口的绝对压力之比
减压阀pressure reducing valve通过启闭件的节流，将介质压力降低，并利用本身介质能量，使阀后的压力自动满足预定要求的阀门
角式angle type进、出口轴线相互垂直的阀体形式
节流阀throttle valve通过启闭件（阀瓣）改变通路面积以调节流量、压力的阀门
结构长度end-to-end dimension直通式为进、出口端面之间的距离
结构长度face-to-center dimension角式为进口（或出口）端面到出口（或进口）轴线的距离
结构长度face-to-face dimension直通式为进、出口端面之间的距离
结构形式type of construction各类阀门在结构和几何形状上的主要特征
截止阀globe valve启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门
截止阀stop valve启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门
截止式隔膜阀globe diaphragm valve阀体与截止阀阀体形状相似的隔膜阀
静态特性 static characteristics稳定流动状态下，减压阀出口压力与进口压力和流量等参数的函数关系
静态特性偏差static characteristics derivation稳定流动状态下，减压阀的进口压力和流量等参数的变化所引起的出口压力变化值
开阀过冷度subcooled temperature of open valve开阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
开阀温度opening valve temperature在排水温度试验时，疏水阀开启时的进口温度
开启高度lift阀瓣离开关闭位置的实际升程
壳体试验shell test对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力
壳体试验压力shell test pressure阀门进行壳体试验时规定的压力
名词解释
阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力，它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处：启闭件与阀座两密封面间的接触处；填料与阀杆和填料函的配和处；阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏，也就是通常所说的关不严，它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说，内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏，即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失，污染环境，严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质，外漏更是不能允许的，因而阀门必须具有可靠的密封性能。流动介质介质流过阀门后会产生压力损失（既阀门前后的压力差），也就是阀门对介质的流动有一定的阻力，介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量。从节约能源上考虑，设计和制造阀门时，要尽可能降低阀门对流动介质的阻力。启闭力和启闭力矩启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭阀门时，需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压，同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他摩擦部位的摩擦力，因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩，阀门在启闭过程中，所需要的启闭力和启闭力矩是变化的，其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时。设计和制造阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。启闭速度启闭速度是用阀门完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对阀门的启闭速度无严格要求，但有些工况对启闭速度有特殊要求，如有的要求迅速开启或关闭，以防发生事故，有的要求缓慢关闭，以防产生水击等，这在选用阀门类型时应加以考虑。动作灵敏度和可靠性这是指阀门对于介质参数变化，做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门来说，其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标。使用寿命它表示阀门的耐用程度，是阀门的重要性能指标，并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示，也可以用使用时间来表示。
阀门的命名
阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略：
(1) 连接形式中：“法兰”。
(2) 结构形式中：
a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”；
b：截止阀和节流阀的“直通式”；
c：球阀的“浮动”和“直通式”；
d：蝶阀的“垂直板式”；
e：隔膜阀的“屋脊式”；
f：旋塞阀的“填料”和“直通式”；
g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”；
h：安全阀的“不封闭”。
(3) 阀座密封面材料中的材料名称。
中英文阀门名称对照表
1-01 自动阀门　 Self-acting valve　 依靠介质本身的能力而自行动作的阀门 
1-02 驱动阀门　 Actuanted valve 　借助手动、电力、液压或气压来操纵的阀门 
2-01 闸阀　 Gate valve,slide valve 　启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座密封面做升降运动的阀门 
2-02 平行式闸阀 　Parallel gate valve,parallel slide valve 　闸板的两侧密封面相互平行的闸阀 
2-03 楔式闸阀　 Wedge gate valve　 闸板的两侧密封面成楔状的闸阀 
2-04 升降杆式闸阀　 Outside screw stem rising through handwheel type gate valve 　阀杆做升降运动，其传动螺纹在体腔外部的闸阀 
2-05 旋转杆式闸阀 　Inside screw nonrising stem type gate valve　 阀杆作旋转运动，其传动螺纹在体腔内部的闸阀 
2-06 快速启闭闸阀　 Quick open-and-close gate valve 　阀杆既作旋转又作升降运动的闸阀 
2-07 缩口闸阀 　Contraction cavity gate valve 　阀体内的通道直径不同，阀座密封面处的直径小于法兰连接处的直径的闸阀 
2-08 平板闸阀 　Flat gate valve 　这种类型的闸阀有带导流孔和不带导流孔之分.带导流孔的平板闸阀能通球清管，不带导流孔的平板闸阀只能用作管路上的启闭装置 
3-01 蝶阀　 Butterfly valve 　启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门 
3-02 中线蝶阀 　Center line-type butterfly valve　 蝶板的回转中心（即阀门轴中心）位于阀体的中心线和蝶板的密封截面上的蝶阀 
3-03 单偏心蝶阀 　Single-eccentric center butterfly vale　 蝶板的回转中心（即阀门轴中心）位于阀体的中心线上且与蝶板密封面形成一个尺寸偏置的蝶阀 
3-04 双偏心蝶阀 　Double-eccentric center butterfly valve 　蝶板的回转中心（即阀门轴中心）与蝶板密封截面形成一个尺寸偏置，并与阀体中心线形成另一个尺寸偏置的蝶阀 
3-05 三偏心蝶阀 　Three-eccentric center butterfly valve　 蝶板的回转中心（即阀门轴中心）与蝶板密封面形成一个尺寸偏置，并与阀体中心线形成另一个尺寸偏置；阀体密封面中心线与阀座中心线（即阀体中心线）形成一个角偏置的阀门 
4-01 旋转阀　 Rotary valve 　启闭件沿阀座密封曲面轴心作相对旋转运动的阀门 
4-02 球阀　 Ball valve 　启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门 
4-03 浮动球阀　 Float ball valve　 球体不带有固定轴的球阀 
4-04 固定球球阀 　Fixed ball valve 　球体带有固定轴的球阀 
4-05 弹性球球阀 　Flexible ball valve 　球体上开有弹性糟的球阀 
4-06 旋塞阀 　Cock,plug 　启闭件（塞子）绕其轴线旋转的阀门 
4-07 紧定式旋塞阀 　Clampyte plug valve 　塞体内不带填料，塞子与塞体密封面的密封依靠拧紧旋塞下面的螺母来实现的旋塞阀 
4-08 填料式旋塞阀 　Cland packing plug valve 　采用填料密封的旋塞阀 
4-09 自闭式旋塞阀 　Self-sealing plug valve 　塞子与塞体间的密封主要依靠介质本身的压力来实现的旋塞阀 
4-10 油封式旋塞阀 　Lubricated plug valve　 采用油脂密封的旋塞阀 
4-11 旋柱阀　 Cock,plug 　启闭件（圆柱形塞子）绕其轴线旋转的阀门 
5-01 挡板阀 　Baffler valve　 启闭件（挡板）在阀座密封面上到阀座密封面以外作相对运动，但又不穿过阀座密封面的阀门 
5-02 截止阀 　Globe valve,stop valve　 启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线作升降运动的阀门 
5-03 上螺纹阀杆截止阀 　Outside screw stem stop valve 　阀杆螺纹在壳体外面的截止阀 
5-04 下螺纹阀杆截止阀 　Inside screw stem stop valve　 阀杆螺纹在壳体内的截止阀 
5-05 直通式截止阀 　Globe valve 　介质的进出口两个通道在同一方向上，呈180°的截止阀 
5-06 角式截止阀　 Angle pattern globe valve　 介质的进出口两个通道呈90°的截止阀 
5-07 三角截止阀 　Three way stop valve 　具有三个通道的截止阀 
5-08 直流式截止阀　 Oblique type globe valve　 阀杆和通道成一定角度的截止阀 
5-09 柱塞式截止阀 　Plunger type globe valve 　柱塞式截止阀是常规截止阀的变形.其阀瓣和阀座是按柱塞的原理设计的；把阀瓣设计成柱塞，阀座设计成套环，靠柱塞和套环的配合实现密封 
5-10 针形截止阀 　Needle globe valve　 阀座孔的尺寸比公称通径小的截止阀 
6-01 节流阀 　Throttle valve 　通过启闭件（阀瓣）改变通路截面积以调节流量.压力的阀门 
6-02 勾形阀瓣节流阀 　Trench type disc throttle valve　 常用于深冷装置中的膨胀阀 
6-03 窗形阀瓣节流阀 　Window type disc throttle valve　 适用于公称通径较大的节流阀 
6-04 塞形阀瓣节流阀　 Plug disc throttle valve 　适用于中.小口径的节流阀 
7-01 止回阀 　Check valve,Non-reture valve 　启闭件（阀瓣）靠介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门 
7-02 旋启式止回阀 　Swing check valve 　阀瓣绕体腔内固定轴作旋转运动的止回阀 
7-03 单瓣旋启式止回阀 　Single disc swing check valve 　只有一个阀瓣的旋启式止回阀 
7-04 多瓣旋启式止回阀 　Multi-disc swing check valve 　具有二个以上阀瓣的旋启式止回阀 
7-05 升降式止回阀 　Lift check valve 　阀瓣垂直于阀座孔轴线作升降运动的止回阀 
7-06 底阀 　Foot valve 　安装在泵吸入管端，以保证吸入管内被水充满的止回阀 
7-07 弹簧载荷升降式止回阀 　Spring-loaded lift check valve　 该阀不仅能降低水击压力，而且流道通畅，流阻很小 
7-08 弹簧载荷环形阀瓣升降式止回阀 　Spring-loaded annular disc lift check valve 　该阀与通常结构的升降式止回阀相比，阀瓣行程更小，加之弹簧载荷的作用，使其关闭迅速，因此，更利于降低水击压力 
7-09 多环形流道升降式止回阀 　Multi-annulus lift check valve　 该阀具有最小的阀瓣行程，因此其关闭更为迅速 
7-10 蝶式止回阀 　Butterfly swing check valve 　形状与蝶瓣相似，起阀瓣绕固定轴（无摇杆）作旋转运动的止回阀 
7-11 管道式止回阀　 Line check valve　 阀瓣沿着阀体中心线滑动的止回阀.该阀体积小，重量轻，加工工艺性好，但流阻系数比旋启式止回阀略大 
7-12 空排止回阀　 No-load running check valve 　这是一种特殊用途的止回阀，用于锅炉给水泵的出口，以防止介质倒流及起空排作用 
7-13 缓闭止回阀　 Dashpot check valve 　在旋启式止回阀或升降式止回阀上设置缓冲装置，形成缓闭止回阀，这种止回阀能有效地防止水击 
7-14 隔膜式止回阀　 Diaphragm type check valve　 该阀是止回阀的一种新的结构形成，尽管它的使用受到温度和压力等的限制，但其防止水击压力比传统的旋启式止回阀小得多 
7-15 锥形隔膜式止回阀 　Tapered diaphragm type check valve　 该阀对夹安装在管道两法兰之间，其关闭速度极为迅速 
7-16 环形编织隔膜式止回阀 　Annular woven diaphragm type check valve　 该阀采用了褶皱的环状橡胶隔膜，关闭速度极快，但其使用范围通常受压差（△p〈1MPa）和温度（t〈70°C）的限制 
7-17 球形止回阀　 Ball check valve 　胶球（单球与多球）在介质作用下，在球罩内沿阀体中心线方向作来回短行程滚动，以实现其开启和关闭动作 
8-01 安全阀 　Safety valve 　一种自动阀门，它不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出额定数量的流体，以防止系统内压力超过预定的安全值，当压力恢复正常后，阀门再行关闭并阻止介质继续流出 
8-02 重锤式安全阀 　Weighted safety valve　 用杠杆和重锤来平衡阀瓣压力的止回阀.这种结构只能用在固定设备上，其重锤的重量一般不应超过60kg 
8-03 弹簧式安全阀　 Spring type safety valve　 利用压缩弹簧的力来平衡阀瓣的压力并使其密封的安全阀.这类安全阀的弹簧作用力一般不应超过20000N 
8-04 脉冲式安全阀　 Pulse type safety valve　 该阀把主阀和辅阀设计在一起,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作，这种结构通常用于大口径.大排量及高压系统 
8-05 微启式安全阀　 Low lift safety valve 　阀瓣开启高度为阀座喉径的1/40~1/20的安全阀 
8-06 全启式安全阀　 Fall lift safety valve　 阀瓣开启高度等于或大于阀座喉径的1/4的安全阀 
8-07 全封闭式安全阀　 All sealed bonnet tgpe safety valve 　开启排放时，介质不会向外界泄漏，而是全部通过排泄管排放掉.这种结构适用于易燃.易爆.有毒介质 
8-08 半封闭式安全阀 　Half sealed bonnet type safety valve 　开启排放时，介质一部分通过排泄管排掉，而另一部分从阀盖与阀杆的配合处向外泄漏.这种结构适用与一般的蒸气和对环境无污染的介质 
8-09 敞开式安全阀　 Exposed type safety valve 　开启排放时，介质直接由阀瓣上方排放，这种安全阀适用于对环境污染无要求的场合 
8-10 直接载荷式安全阀 　Direct loaded safdty valve　 直接用机械载荷如重锤.杠杆重锤或弹簧来克服由阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀 
8-11 带辅助装置的安全阀 　Assisted safety valve　 该安全阀借助一个动力辅助装置，可以在低于正常的开启压力下开启.即使辅助装置失灵，此类阀门应仍能满足标准的要求 
8-12 带补充载荷的安全阀　 Supplementary loaded safety valve 　该安全阀在其进口处压力达到开启压力前始终保持有一增强密封的附加力.该附加力（补充载荷）可由外来的能源提供，而在安全阀达到开启压力时应可靠的释放.其大小应这样设定，即假定该附加力未释放时，安全阀仍能在进口压力不超过国家法规规定的开启压力百分数的前提下达到额定排量 
8-13 先导式安全阀 　Pilot operated safety valve　 一种依靠导阀来驱动或控制的安全阀.该导阀本身应是符合标准要求的直接载荷式安全阀 
8-14 杠杆式安全阀　 Lever and weight loaded safety valve 　利用杠杆将作用力传递到阀瓣上的安全阀
8-15 波纹管平衡式安全阀　 Bellows seal balance safety valve 　利用波纹管平衡背压的作用，以保持开启压力不变的安全阀 
8-16 双联弹簧式安全阀 　Duplex safety valve 　将两个弹簧式安全阀并联，具有同一进口的安全阀组 
9-01 减压阀　 Pressure reducing valve 　通过启闭件的节流，将介质压力降低，并利用介质本身能量，使阀后的压力自动满足预定要求的阀门 
9-02 活塞式减压阀　 Piston reducing vakve 　采用活塞作传感元件，带动阀瓣运动的减压阀 
9-03 薄膜式减压阀　 Diaphragm reducing valve 　采用薄膜作传感元件，带动阀瓣运动的减压阀 
9-04 气包式减压阀　 Air bag type reducing valve 　依靠阀后介质进入气包内的压力来平衡阀的压力的减压阀 
9-05 弹簧薄膜式减压阀　 Spring diaphragm reducing valve　 采用弹簧和薄膜作传感件来带动阀瓣升降运动的减压阀 
9-06 波纹管式减压阀　 Bellows seal reducing valve 　采用波纹管机构来带动阀瓣升降运动的减压阀 
9-07 杠杆式减压阀 　Lever reducing calve 　采用杠杆机构来带动阀瓣升降运动的减压阀 
9-08 定值减压阀 　Fixed pressure reducing valve 　出口压力保持定值的减压阀 
9-09 定比减压阀　 Proportionging pressure reducing valve 　出口压力与进口压力或某个参考压力保持一定比例的减压阀 
9-10 定差减压阀 　Fixed differential reducing valve　 出口压力与进口压力或某个参考压力保持一定压力差的减压阀 
9-11 直接作用式减压阀 　Direct-acting reducing valve 　利用出口压力变化，直接控制阀瓣运动的减压阀 
9-12 先导式减压阀 　Pilot-operated reducing valve 　由主阀和导阀组成，出口压力变化通过放大，控制主阀动作的减压阀 
9-13 先导式减压阀主阀 　Main valve 　在先导式减压阀中，受导阀控制对流通介质起调控作用的阀 
9-14 先导式减压阀导阀　 Pilot valve 　在先导式减压阀中，起控制主阀动作的前置阀 
9-15 正向作用式减压阀　 Direct accing reduding valve 　进口介质对阀瓣的作用力与阀瓣升起方向一致的减压阀 
9-16 反向作用式减压阀　 Reverse acting reducing valve 　进口介质对阀瓣的作用力与筏瓣升起方向相反的减压阀 
9-17 卸荷式减压阀　 Balanced reducing valve　 进口介质对阀瓣的作用力接近或达到平衡的减压阀 
10-01 蒸汽疏水阀　 Steam trap 　自动排放凝结水并阻止蒸汽泄漏的阀门 
10-02 机械型蒸汽疏水阀 　Mechanical steam trap 　由凝结水位变化驱动启闭件，使其完成阻汽排水动作的疏水阀 
10-03 浮球式疏水阀　 Ball float steam trap 　利用在凝结水中浮动的空心球，带动启闭件动作的疏水阀 
10-04 自由浮球式蒸汽疏水阀 　Free-ball float steam trap 　由壳体内凝结水的液位变化导致启闭件（自由浮球）的开关动作.该阀能够排饱和水，且能连续排放凝结水 
10-05 杠杆浮球式蒸汽疏水阀 　Lever-ball float steam trap 　由壳体内凝结水的液位变化导致启闭件（杠杆浮球）的开关动作.该阀杠杆机构的特点是可以扩大浮力，因此，可以用于超大排量的场合 
10-06 自由半浮球式蒸汽疏水阀 　Free-semi-ball float steam trap　 采用能自由活动的半球形浮子（自由半浮球），浮子本身具有阀瓣的机能，是没有铰链.杠杆及连杠机构即能开闭阀口的结构,也是结构最简单的蒸汽疏水阀 
10-07 敞口向下浮子式蒸汽疏水阀 　Inverted bucket steam trap 　其浮子的开口向下，由浮子内凝结水的液位变化导致启闭件的开关动作.该阀多数不把阀瓣直接固定在浮子上，而是采用杠杆机构以扩大浮力 
10-08 敞口向上浮子式蒸汽疏水阀 　Open bucket force steam trap　 该阀又称为浮桶式蒸汽疏水阀，是利用在凝结水中的浮桶，带动启闭件动作的蒸汽疏水阀 
10-09 热静力型蒸汽疏水阀　 Hot-statical force steam trap 　由凝结水温变化驱动启闭件，使其完成阻汽排水动作的疏水阀 
10-10 波纹管式蒸汽疏水阀　 Bellows seal steam trap 　该阀是在蛇形管容器内，即在波纹管内封入沸点低.易挥发的液体作为感温元件.在波纹管上固定着阀瓣，随着温度变化，波纹管产生伸缩而启闭的疏水阀 
10-11 膜盒式蒸汽疏水阀　 Membrane-box steam trap 　该阀属蒸汽压力式，由凝结水的压力与可变形元件内挥发性液体的蒸汽压力之间的不平衡来驱动启闭件的动作，该阀不会产生气堵 
10-12 双金属片式蒸汽疏水阀　 Bimetal elements steam trap 　利用双金属片受热变形，带动启闭件动作的蒸汽疏水阀.该阀不会发生闭塞现象 
10-13 热动力型蒸汽疏水阀　 Hot-motive force steam trap 　由凝结水动态特性的变化，驱动启闭件，使其完成阻汽排水动作的疏水阀 
10-14 圆盘式蒸汽疏水阀　 Dise steam teap　 利用蒸汽和凝结水的不同热力性质，及其静压和动压的变化，使阀片动作的蒸汽疏水阀 
10-15 脉冲式蒸汽疏水阀　 Impulse steam trap 　利用蒸汽在两级节流中的二次蒸发，导致蒸汽和凝结水的压力变化，而使启闭件动作的蒸汽疏水阀 
10-16 迷宫或孔板式蒸汽疏水阀 　Orifice steam trap　 该类形式的蒸汽疏水阀是由节流孔控制凝结水的排放量，并使热凝结水变化，而减少蒸汽的流出 
11-01 隔膜阀　 Diaphragm valve 　启闭件（隔膜）由阀杆带动，沿阀杆轴线作升降运动，并将动作机构与介质隔开的阀门 
11-02 截止式隔膜阀　 Globe diaphragm valve　 阀体与截止阀阀体形状相似的隔膜阀 
11-03 屋脊式隔膜阀　 Weir diaphragm valve　 阀体流道中以屋脊形结构与隔膜构成密封副的隔膜阀 
11-04 榨板式隔膜阀　 Wedge diaphragm valve 　闸瓣与楔式闸阀的单闸板形状相似的隔膜阀 
12-01 多用阀 　Multipurpose valve 　具有多种用途的阀门 
12-02 截止止回阀　 Serew-down stop check valve 　一种可以起截止和止回两种作用的阀门，该阀适用于安装位置受到限制的场合 
12-03 截止止回节流阀　 Serew-down stop check and throttle valve 　一种可起截止.止回.节流作用的三用阀.该阀大量使用在油井并注水装置上 
12-04 截止止回安全阀　 Serew-down stop check and safety valve　 一种起截止.止回.安全作用的三用阀 
12-05 止回球阀　 Check-ball valve 　一种可以做止回和球阀的两用阀门 
阀门导航表
阀门导航表：闸阀，进口闸阀，球阀，进口球阀，蝶阀，进口蝶阀，截止阀，进口截止阀，止回阀，进口止回阀，调节阀，进口调节阀，旋塞阀，进口旋塞阀，进口阀门，进口阀门品牌，水力控制阀，进口水力控制阀，减压阀,进口减压阀，节流阀，进口节流阀，过滤器，进口过滤器，针型阀，进口针型阀，阻火器，进口阻火器，呼吸阀，进口呼吸阀，角座阀，进口角座阀，管夹阀，进口管夹阀，安全阀，进口安全阀，疏水阀，进口疏水阀，电磁阀，进口电磁阀，柱塞阀，进口柱塞阀，隔膜阀，进口隔膜阀，排气阀，进口排气阀，平衡阀，进口平衡阀，浆料阀，进口浆料阀，底阀，进口底阀，电动闸阀，进口电动闸阀，气动闸阀，进口气动闸阀，电动球阀，进口电动球阀，气动球阀，进口气动球阀，电动蝶阀，进口电动蝶阀，气动蝶阀，进口气动蝶阀，电动截止阀，进口电动截止阀，气动截止阀，进口气动截止阀，电动调节阀，进口电动调节阀，气动调节阀，进口气动调节阀，高压锻钢阀门，进口高压锻钢阀门，<；国内阀门产品有：球阀、闸阀、截止阀、蝶阀、疏水阀、调节阀、旋塞阀、水力控制阀等。
阀门标准目录
1 GB/T8464-1998 水暖用内螺纹连接阀门 　　　 
2 GB/T12220-1989 通用阀门 标志 
3 GB/T12221-1989 法兰连接金属阀门 结构长度 
4 GB/T12222-1989 多回转阀门 驱动装置的连接　　 
5 GB/T12223-1989 部分回转阀门 驱动装置的连接 
6 GB/T12224-1989 钢制阀门 一般要求 　　 　　 
7 GB/T12225-1989 通用阀门 铜合金铸件技术条件 　　 　　　 
8 GB/T12226-1989 通用阀门 灰铸铁件技术条件 　　 　　　 
9 GB/T12227-1989 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 　　 　　　 
10 GB/T12228-1989 通用阀门 碳素钢锻件技术条件