标题：通风设备
通风设备简介
  通风设备通风设备　除尘净化设备、柜式风机、消防风机、离心风机、-水濂喷油柜、空气净化器、排尘风机、火烟通风机、静电油烟净化器、离心式消防排烟风机、消防柜式离心风机、豪华柜式离心风机、节能环保空调、强力排气扇、C6-48离心风机、4-72离心风机、脉冲除尘器、旋风除尘器、净化塔、单面单工位水濂柜。
通风工程
通风喷油工程、净化工程、湿帘墙降温工程、无尘洁净工程、喷油净化工程、脉冲除  尘工程、木工车间除尘工程、旋风除尘工程、环保空调工程、中央空调工程、废气净化工程、流水线工程。
通风按照范围可分为全面通风和局部通风。全面通风也称稀释通风，它是对整个空间进行换气。局部通风是在污染物的产生地点直接把被污染的空气收集起来排至室外，或者直接向局部空间供给新鲜空气。局部通风具有通风效果好、风量节省等优点。
通风分类
通风按照空气流动所依靠的动力分为自然通风和机械通风。  通风设备
自然通风通风的动力是室内外空气温度差所产生的“热压”和室外风的作用所产生的“风压”。这两种因素有时单独存在，有时同时存在。 
图1是利用热压进行自然通风的示意图。室内空气温度(tu高于室外空气温度(tW)时，室内热空气因密度小而上升，从上部窗孔排出。室外温度较低、密度较大的空气则从下部窗孔流入室内。室内外空气温差愈大（即密度差愈大）、上下窗孔高差愈大、窗孔面积愈大，则通风量也愈大。 
通风设备
图2是利用风压进行自然通风的示意图。由于风压的作用,室外风会从迎风面(风压P1)上的窗孔流入室  通风设备内（风压P2），从背风面（或其他风压低的面，风压P3）窗孔排出。中国南方建筑大量采用穿堂风就是根据这个原理。 
通风设备
风的大小和方向是不断变化的，因而自然通风的通风效果不稳定。但是自然通风不消耗能源，是一种经济的通风措施。
机械通风机械通风是以风机为动力造成空气流动。机械通风不受自然条件的限制，可以根据需要进行送风和排  通风设备风，获得稳定的通风效果。在某些场合常兼用机械通风和自然通风。某些房间对空气环境有较高的要求,不允许周围空气流入（如医院的手术室、实验大楼中的精密仪器室等），这些房间的机械送风量应大于机械排风量(或者只设机械送风,全部用自然排风),使室内压力大于大气压力。室内多余的空气会通过门、窗和其他缝隙流至室外。某些污染较严重的房间（如厕所、厨房等），为了防止其中的污浊空气流入周围的空间，应使室内的压力小于大气压力，使室内的污浊空气不致流至室外。图3是机械通风系统示意。室外空气经百叶窗进入送风室，送风室内设有净化空气用的空气过滤器和加热空气用的空气加热器等，空气经过净化和加热后由风机加压经过风管输送到房间内的送风格栅（即出风口），再分布到各室内，和室内空气混合。有时，排风经下部的排风口吸入回风管道,返回送风室,和室外新鲜空气混和后继续使用。采用循环空气的目的是为了在节能的前提下，保证室内的温度和风速分布比较均匀。送、排风量的大小和送、排风口的布置对通风房间的空气温度、湿度、速度和污染物浓度的分布影响极大。合理地布置送、排风口及分配送、排风量称为室内的气流组织。 
通风设备
机械通风设备
风机　在机械通风系统中空气流动所需的能量由风机供给。常用的风机有离心式和轴流式两种：①离心式风机，风机压头高，噪声小，其中采用机翼形叶片的后弯式风机是一种低噪声高效风机。②轴流式风机，在叶轮直径、转速相同的情况下,风压比离心式低,噪声比离心式高，主要用于系统阻力小的通风系统；主要优点是体积小、安装简便，可以直接装设在墙上或管道内。 
通风系统所用的风机按输送介质分为防尘风机、防爆风机、防腐蚀风机等。 
空气过滤器　为了保证人体健康和满足某些工业生产过程(如食品工业等)对空气清洁度的要求，送入室内的空气必须进行不同程度的净化处理。在送风系统中常用空气过滤器去除空气中的尘粒，根据过滤效率的不同，空气过滤器分为粗效、中效、高效三类。通常以金属丝网、玻璃丝、泡沫塑料、合成纤维和滤纸作过滤材料。 
除尘器和有害气体处理设备 　当排出空气中的污染物浓度超过国家排放标准时，必须设置除尘器或有害气体处理设备，使排出的空气达到排放标准才可排入大气。 
除尘器是分离气体中固体微粒的一种设备，在工业通风系统中用以去除粉尘。某些生产过程（如原料破碎、有色金属冶炼、粮食加工等）排出空气中所含的粉粒状物料是生产的原料或产品，对它们进行回收，具有经济意义。因此，在这些部门，除尘器既是环境保护设备又是生产设备。 
通风除尘系统中常用的除尘器有：旋风除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器、静电除尘器等。 
通风系统中常用的有害气体处理方法有吸收法和吸附法。吸收法是利用适当的液体作为吸收剂与含有害气体的空气相接触，使有害气体被吸收剂所吸收或者与吸收剂发生化学反应而变为无害物质。吸附法是利用某些具有较大吸附能力的物质作为吸附剂，吸附有害气体。活性炭是工业上应用最广泛的一种吸附剂。吸附法适用于处理危害大的低浓度有害气体,吸附效率可接近100%。某些有害气体由于目前还缺乏经济、有效的处理方法,在不得已的情况下可以用高烟囱把未经处理或处理不完全的空气排入高空。这种方法称为高空排放。 
空气加热器　在冬季非常寒冷的地区，不能直接把室外冷空气送入室内，必须对空气进行加热。通常采用表面式热交换器，以热水或蒸汽为热媒进行空气加热。  超联通风设备气幕 　空气以一定速度从条缝形孔口喷出时，构成一股平面射流。如在其对面设置条缝形吸风口吸入这股气流，在吹、吸风口之间就会构成一道像帷幕一样的气流。利用这种吹吸气流本身所具有的动量隔断气流两侧空气的装置称为气幕。装设在建筑物出入口的气幕称为大门空气幕。大门空气幕可以防止室外风、灰尘、昆虫、污染空气和臭味侵入室内，减少建筑物的热（冷）损失，而且不妨碍人和物的通过。大门空气幕在人员车辆进出频繁的工业厂房、冷藏库、百货公司、剧院等处得到了广泛应用。在民用建筑中大多采用上部送风的上送式,在工业建筑中多采用下送式和侧送式。气幕也用于局部地点控制污染物扩散，作为这种用途的装置称为气幕隔断或吹吸式排风罩，在大型酸洗槽、铸造车间落砂和大型工件油漆等生产过程中已大量采用。与传统的局部排风罩相比，它的动力消耗少，污染控制效果好，不妨碍生产操作。
通风设备种类
1.水帘
水帘风机是由一些高分子水帘风机纸组合而成的,经过一些特殊处理,结构强度高，  耐腐蚀，使用周期达六年以上.水帘风机厚度主要分为10公分、15公分、20公分三种，采用150mm无异味降温材质.(可根据窗户大家定做)
混合型湿帘
绿色黄色混合型湿帘：彩色型： 1、彩色Ⅰ型（绿色芯） 2、彩色Ⅱ型（黄绿相间芯）
绿色黄色混合型湿帘： 
特性：采用环保材料制作而成的高性能绿色芯和黄绿相间芯，具有无污染、色泽艳丽、外形美观等特点，能满足家庭、商场等场所的环境需求。
Model509070607090H(mm)200~20001500,1800,20001500,1800,2000W(mm)300~1000300,600,900300,600,900D(mm)50,100+100,150,200100,150,200,300H(mm)577A(0)4545,3045b(0)4515.3045[1]
2.负压风机
  负压风机负压风机引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机专用铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。主要利用空气对流,负压换气原理来进行工作的.
  负压风机
负压风机适用于: A、适用于高温或有异味的车间：如热处置厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。 C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 D、特别适用于需求降温又需求一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。 E、适用于仓储物流范畴 .
负压风机技术参数：
型号扇口直径(m/m)扇叶转数(r/m)空气流量(m/h)噪音(dB)功率(kw)额定电压(V)重量(kg)外型尺寸(mm)1380127045044500651.1380851380X1380X4001220111045037000630.75380651220X1220X400106095045032000600.55380551060X1060X40090077045028000550.3738045900X900X400[2]　
3.冷风机
  冷风机冷风机是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。主要利用地下水循环使用，利水泵把水抽上来，经过室内的风机盘管来达到制冷目的，回水经管道流回地下.
①投资少，效能大
②使用冷风机可以不关闭门窗。
③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外.耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。[3]
湿帘风机通风设备维护
当湿帘风机己经使用过一年后，这时我们应该需要对水泵,调水阀进行保养,对蒸发介质进行一次彻底的清洗,确保湿帘风机的使用寿命.以下伟平就来说说湿帘风机的一些保养方法,愿对大家有所帮助.
当我们在清洗水压时不能太高,以免冲坏湿帘,如果有压缩空气时,保持一定的距离进行清理,以防损坏系统.若湿帘风机系统出现故跳闸，请先排除故障后再按下空气或漏电开关。水塔内的水，经负压风机从外面吸空气，会从空气中吸进粉尘等，粉尘从湿帘中经水流回到水塔，所以水塔中的水要经常更换和清洗。湿帘周围不应放置放射性物质、腐蚀性物质和散发臭味、异味的物品，以保证送出的冷气清爽干净.[4]
工业排风扇通风设备施工
当工作人员在安装工业排风扇时一定要做好密封处理,尤其是风机周边不能有空隙.而安装工业排风扇最好的办法就是风机这面墙壁和附近的门窗全部关闭,风机对面墙壁的门窗打开，确保气流呈直线流动.对于排风扇的安装可不是一件小事情,安装效果可关系着日后的运作。对此在整个安装过程都必须时刻注意,以下文章就不讲解一下,愿对大家有所帮助.
首先在安装排风扇时,我们需要检查风机是否在运输的过程中扇叶或百叶有无变形受损，再检查各部件螺栓是否有松动现象.安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。
还需要注意一点,在选择工业排风扇安装位置选择时需要注意一点,一定要选择空气好的地方,以免影响到日后效果.[5]