标题：柱塞式流量开关
柱塞式量开关FP53系列
原理，结构:在线式安装，机械式流量开关，用于液体或气体介质。坚固的塑料，铝或不锈钢外壳可选主要特点:极小的压力损失 
良好的重复性,抗污能力  柱塞式流量开关
机械部分与电子部分完全隔离 
带有开关设定刻度表 
易设定: 
用户无须在现场
LED显示开关动作状态 
大开关容量
多种材质和耐压等级选择应用:气液两用型，工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调参数表​型 号
耐压
最大流量
可变量程
G
L
H
B
X
重量
bar
L/min（水）
L/min（水）
mm
mm
mm
mm
mm
kg
​FP53-008...A(k)010…
100
60
0.6(0.1)..8(7)
G1/4
93
61
30
12
0.22(0.53)
阳
FP53-010...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G3/8
15
0.20(0.51)
极
FP53-015...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G1/2
0.18(0.48)
氧
FP53-020…A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G3/4
105
65
35
0.23(0.65)
化
FP53-025...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G1
105
67
40
0.32(0.82)
铝
FP53-008...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1/4
93
61
30
12
0.22(0.53)
(
FP53-010...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G3/8
93
61
30
15
0.20(0.51)
不
FP53-015...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1/2
93
61
30
0.18(0.48)
锈
FP53-020…A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G3/4
105
65
35
0.23(0.65)
钢
FP53-025...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1
105
67
40
0.32(0.82)
(
FP53-015...A(k)028…
2(0.8)…28(25)
G1/2
93
61
30
0.18(0.48)
​FP53-020…A(k)028…
80
2(0.8)…28(25)
G3/4
105
65
35
0.23(0.65)
​FP53-025...A(k)028…
2(0.8)…28(25)
G1
67
40
0.32(0.82)
​FP53-020…A(k)060…
120
27(21)…70(66)
G3/4
65
35
0.23(0.65)
​FP53-025...A(k)060…
27(21)…70(66)
G1
67
40
0.32(0.82)
注:1.以上括号内参数为复位点，括号外为动作点。如果下限报警（监测流量过小）参考复位点参数。上限报警（监测流量过大）参考动作点参数。 
2.以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的. 
3.上表压力为316L不锈钢材质下耐压等级. 技术参数●设定范围: 详见参数表 
● FP53…FP材质： 外壳: POM工程塑料 
●精确度: ±2.5%总量程 柱塞: POM工程塑料 
●迟滞: 视开关点而定，最小0.5L/Min 
弹簧: 316L不锈钢 SUS1.4310 
●开关设定刻度: 介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。密封: NBR 磁体: 钡 
●LED显示： 交流直流配电均有LED显示开关状态。 
● FP53…FA材质： 外壳: 阳极氧化铝 
●接线方式： B12 接插头 柱塞: POM工程塑料 
●输出: 干簧开关 , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA 
弹簧: 316L不锈钢 SUS1.4310 
●耐压: 15bar(POM塑料） 50bar(铝型) 100bar（不锈钢） 密封: NBR 
●平均压力损失: 0.3bar(在25L/min) 
磁体: 钡 
●回差: 和开关值有关，最小0.5L/min 
● FP53…FK材质： 外壳: 316L不锈钢 
●介质温度: 最大160℃ 
柱塞: POM工程塑料 
●防护等级： IP65 
弹簧: 316L不锈钢 SUS1.4310 
密封: NBR 
磁体:
柱塞式流量开关FP54系列
原理结构在线式安装，机械式流量开关，用于液体或气体介质。坚固的塑料，铝或不  柱塞式流量开关FP54锈钢外壳可选。特点极小的压力损失，良好的重复性,抗污能力.机械部分与电子部分完全隔离，应用适用于小流量经济型。3倍于原FP50的活塞行程使设定精度更加精确。带有开
关设定刻度,用户无须在现场设定。LED显示开关状态。
气液两用型，工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调参数表​型 号
压力
最大流量
可调范围
G
L
H
B
X
重量
bar
L/min（水）
L/min（水）
mm
mm
mm
mm
mm
kg
​FP54-008...A(k)010…
100
60
0.6(0.1)..8(7)
G1/4
93
36
30
12
0.22(0.53)
阳
FP54-010...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G3/8
93
30
15
0.20(0.51)
极
FP54-015...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G1/2
93
30
15
0.18(0.48)
氧
FP54-020…A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G3/4
105
35
15
0.23(0.65)
化
FP54-025...A(k)010…
0.6(0.1)..8(7)
G1
105
40
15
0.32(0.82)
铝
FP54-008...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1/4
93
30
12
0.22(0.53)
(
FP54-010...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G3/8
93
30
15
0.20(0.51)
不
FP54-015...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1/2
93
30
0.18(0.48)
锈
FP54-020…A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G3/4
105
35
0.23(0.65)
钢
FP54-025...A(k)015…
1(0.5)…15(13)
G1
105
40
0.32(0.82)
(
FP54-015...A(k)028…
2(0.8)…28(25)
G1/2
93
30
0.18(0.48)
​FP54-020…A(k)028…
80
2(0.8)…28(25)
G3/4
105
35
0.23(0.65)
​FP54-025...A(k)028…
2(0.8)…28(25)
G1
105
40
0.32(0.82)
​FP54-020…A(k)060…
120
27(21)…70(66)
G3/4
105
35
0.23(0.65)
​FP54-025...A(k)060…
27(21)…70(66)
G1
105
40
0.32(0.82)
2.以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的.
注:1.以上括号内参数为复位点，括号外为动作点。如果下限报警（监测流量过小）参考复位点参数。上限报警（监测流量过大）参考动作点参数。技术参数●设定范围: 详见参数表 
●精确度: ±5%总量程 
●迟滞: 视开关点而定，最小0.5L/Min 
●开关设定刻度: 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。 
●LED显示： 交流直流供电均有LED显示开关状态。 
●接线方式： 直接附线 
●输出: 干簧开关 , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA 
●耐压: 50bar(铝型)，100bar（不锈钢） 
●平均压力损失: 0.3bar(在25L/min) 
●介质温度: 最大160℃ 
●防护等级： IP65 
● FP54…FP材质：外壳: POM塑料， 
活塞: POM塑料 
弹簧: 316L不锈钢 
密封: NBR 
● FP54…FA材质：外壳: 阳极氧化铝 
活塞: POM塑料 
弹簧: 316L不锈钢 
密封: NBR 
● FP54…FK材质：外壳: 316L不锈钢 
活塞: POM塑料 
弹簧: 316L不锈钢 
密封: NBR通用介质水，汽，油
尺寸图适用介质选型表FP54-
008
F
D
A
015
C
/HT
详述
​​FP54-
​FP54系列柱塞式流量开关(直接附线式）
​​适用管径
008
​螺纹接口 G1/4 名义口径DN8
​010
螺纹接口 G3/8 名义口径DN10
​015
螺纹接口 G1/2 名义口径DN15
​020
螺纹接口 G3/4 名义口径DN20
​025
螺纹接口 G1 名义口径DN25
​连接方式
F
​内螺纹 （母接头）
​M
外螺纹 （公接头）
​Q
软管快速接头
​配电明细
D
​直流配电24V±20%DC 
​W
交流配电230V±15%AC 
​Z
交流配电380V±15%AC 
​材质描述
P
​POM加强塑料 过液本体
​A
阳极氧化铝 过液本体
​K
316L不锈钢 过液本体
​​​​​​​​​​​​min.
​​​​正常流量小于等于5L（特定客户备选项）
​​报警设定
008
​设定范围：0.6…8L/min（下线报警0.1…7L/min）
​015
设定范围：1…15L/min
​028
设定范围：2…28L/min
​070
设定范围：27…70L/min
​连接方式
c
​​直接附线
​耐高温选择
/HT
耐高温160°C（材质为不锈钢时可选）
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​性能概述FP54型流量开关，适用介质：水、乙二醇溶液、油基液体、空气。最大工作压力100 bar.介质温度-10…160℃。电源：DC24V AC220V AC380V。保护级别IP65.
适用管径DN8~DN25,材质可选:POM塑料、阳极氧化铝 、316L不锈钢，流量报警设定值0.1L~70L/min
可视柱塞式流量开关FP55系列
原理结构：在线式安装，机械式流量开关，用于液体或气体介质。坚固的塑料，铝或不锈钢外壳可选。  柱塞式流量开关特点:极小的压力损失，良好的重复性,抗污能力.机械部分与电子部分完全隔离，
适用于小流量经济型。3倍于原FP50的活塞行程使设定精度更加精确。带有开
关设定刻度,现场瞬时流量可视，用户可在现场设定。LED显示开关状态。应用气液两用型，工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调
原理，结构技术参数●设定范围: 详见参数表
●精确度: ±5%总量程
●迟滞:视开关点而定，最小0.5L/Min
●开关设定刻度: 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的安
装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。
●流量显示：可现场显示当前瞬时流量大小。
●LED显示：交流直流供电均有LED显示开关状态。
●接线方式： B12 接插头
●输出: 干簧开关 , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA
●耐压: 50bar(铝型)，100bar（不锈钢）
●平均压力损失: 0.3bar(在25L/min)
●介质温度: 最大160℃
●防护等级：IP65
● FP55…FP材质： 
外壳: POM塑料
活塞: POM塑料
弹簧: 316L不锈钢
密封: NBR
● FP55…FA材质：
密封: NBR
外壳: 阳极氧化铝
活塞: POM塑料
弹簧: 316L不锈钢
● FP55…FK材质： 
外壳: 316L不锈钢
活塞: POM塑料
弹簧: 316L不锈钢
密封: NBR性 能 概 述FP55型
流量开关，显示瞬时流量大小。适用介质：水、乙二醇溶液、油基液体、空气。最大工作压力100 bar.介质温度-10…160℃。电源：DC24V AC220V
AC380V。保护级别IP65.适用管径DN8~DN25,材质可选:POM塑料、阳极氧化铝 、316L不锈钢，流量报警设定值0.1L~70L/min