标题：数字式量度继电器
概述
数字式量度继电器（以下简称继电器），采用32位高性能CPU，实时采样交流电流、电压信号，采用真有效值的计算方法，在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能，仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸；精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动。
技术背景
在电力及工业自动化控制系统中，常用各种类型的继电器应用于需要进行状态监控的场合，作为保护的闭锁动作元件或启动元件。目前，大部分用于此类场合的单功能继电器都为静态继电器，完全采用模拟电路设计，参数设置、整定值设定都采用旋钮调节，采用此方式设置精度低、误差大、保护功能单一，不带有显示装置，用户无法从继电器上得知当前各种电参量，且无法组网实现智能化网络化。
另有一类为多功能综合性保护型继电器，此类型继电器名称上为继电器，其实为多功能继电保护装置，此类型的继电器功能强大，集保护、测量、控制、监测、通讯等多种功能于一体，是高端的电力系统自动化硬件装置，但在许多要求简单的应用场合使用此类继电器则存在使用成本高，功能浪费等缺点。
在此基础上，设计出了一种数字式量度继电器。该继电器是单功能型继电器的提升或是多功能综合保护型继电器的功能拆分、简化。采用数字电路设计，既能实现各种单功能型继电器的保护功能，又带有数显表的数据显示功能，实现测量、整定值的可视化，做到定性、定量，还能够实现产品的智能化、网络化。
产品优点
数字式量度继电器是传统的电磁、静态继电器理想的替代产品。兼具了方便灵活和智能的特点，具有保护功能较多，灵敏度高，动作时间整定灵活，过欠模式同机整定，实时测量并显示当前电参量的值，相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。当用户只需要单个保护功能、又要实现网络化、智能化时，此产品便能较好地满足要求。
产品标准
产品符合GB/T 14598量度继电器的相关标准和GB/T 22264安装式数字显示电测量仪表中的相关标准。 
产品功能介绍
  ● 3模数标准导轨安装方式，体积小巧，方便安装。 
● LCD液晶显示，实时显示各种参数，方便查看。      
●保护功能可任意投切，方便使用。                      
●可任意整定各种保护参数及延时时间。
●故障代码显示，方便用户查找故障。
● 可带通讯，实现遥测、遥控。
●二次电流输入，可任意设定变比，显示一次电流。 
通用技术条件
技术参数
指     标
通讯
RS485接口、Modbus-RTU协议
辅助电源
AC85～270V/DC100～350V，功耗5VA
安全性
工频耐压： 电源、电压、电流输入回路之间 AC2kV/1min、50Hz
绝缘电阻：输入、输出端对机壳>100MΩ
环境
工作温度：-10℃～+55℃
储存温度：-20℃～+70℃     
相对湿度：5﹪～95﹪不结露
海拔高度：≤2000m
污染等级
2级
防护等级
IP20
安装类别
III级

产品特性
功能                                        产品
单相交流电流继电器
三相交流电流继电器
单相交流电压继电器
三相交流电压继电器
频率继电器
功  能
二次侧1A、5A
√
√



输入
AC100V、220V、380V


√
√
√
测量
0-10A
√
√



范围
0.1-1.2Ue


√
√


20-70Hz




√
过载
持续1.2倍，瞬时10倍/5秒
√
√



倍数
持续1.2倍，瞬时2倍/1秒


√
√
√
保护
起动超时、欠载、短路
√
√



功能
过载（定时限、反时限）
√
√




欠压、过压


√
√


欠频率、过频率




√

不平衡

√

√


断相

√




相序



√

继电器输出
数量
3常开或2常开1常闭
触点容量
AC250V 3A或DC30V 3A

注意事项
1、数字式量度继电器应安装于干燥、清洁、远离热源和强电磁场，不受油、污物、灰尘、腐蚀性气体或其他有害物质侵袭的地方。安装时要注意检修方便，有足够的空间放置有关线、端子排、短接板和其他必要设备。
2、数字式量度继电器的频率跟踪由L1 实现，因此为准确测量各种电参量，请保证L1 上有信号输入。
3、电压型继电器的输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V 或400V）的120%，否则应考虑使用PT；在电压输入端须安装2A 保险丝。
4、电流型继电器的满载电流设定IE 应为负载正常额定工作电流值，若此设定值低于负载的正常额定工作电流值，则可能会导致负载无法正常运行；高于负载的正常额定工作电流值，则负载出现故障时本继电器可能无法正常进行保护。
5、继电器的返回系数为欠1.05、过0.95。
6、脱扣继电器一旦发生脱扣动作，在故障排除后，重新起动负载前，需对继电器进行复位，否则将无法起动负载。
7、电流型继电器应用于电动机保护时，电机过载保护后（故障显示为Heat），由于热累积，需冷却后方可复位。
8、继电器在出厂时的各种设置参数采用默认设置（用户特别要求除外），用户在实际使用中务必根据实际需要将各种保护功能打开，并对各种参数进行合理设定（额定值设定尤为重要）。
9、电流型继电器由于采用二次电流输入，应此在实际使用时，要注意CT 变比的设置，及额定电流的设定（额定电流值为1 次侧值，显示为1 次侧值）。
10、电流型继电器应用于电动机保护时要注意，本继电器内置电流互感器的过载为2 倍，即输入10A 饱和，若过载倍数较大，用户在选择与之配套的互感器时（xxA/5A），要留有裕量。例额定电流为100A 的电动机，在选择与本继电器相配套的互感器时，可选择200A/5A 的互感器。
11、继电器提供异步半双工RS485 通讯接口，采用MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128 个网络电力仪表，但实际使用时建议不超过32 个点，每个网络电力仪表均可设定其通讯地址（Addr）。通讯连接建议使用屏蔽双绞线，线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
12、电流型的电流保护分为3 种，定时限、反时限和速断，其中反时限电流曲线如下图， K 可任意设定。速断电流倍率为10 倍。过载保护电流—时间对照表： 
过载保护电流—时间对照表及曲线图 
可选择的脱扣曲线等级K
5
10
15
20
25
30
35
40
脱扣延时（S）误差±10%
三相平衡的负载，自冷态始
额定值Ie  ×1.2
125
250
375
500
625
750
875
1000
×1.5
80
160
240
320
400
480
560
640
×2
45
90
135
180
225
270
315
360
×3
20
40
60
80
100
120
140
160
×4
11.3
22.5
33.8
45
56.3
67.5
78.8
90
×5
7.2
14.4
21.6
28.8
36
43.2
50.4
57.6
×6
5
10
15
20
25
30
35
40
×7.2
3.5
6.9
10.4
13.9
17.4
20.8
24.3
27.8
×8
2.8
5.6
8.4
11.3
14.1
16.9
19.7
22.5

  曲线图
典型应用
电压型继电器可用于需要电压监控（如发电机、变压器和输电线的继电保护等）场合，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。具有灵敏度高，动作时间快，功耗小、整定方便等特点。 
电流型继电器可用于电流监控（如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中等）场合。
频率型继电器可监测电力信号过频和欠频情况并进行相应的脱扣操作。主要用于电网安全稳定控制，保护电网安全稳定运行。  图1示例一  ：三相交流电流型继电器在电动机保护中的应用
右图1是一款能够监视负载的监视继电器，适用于需要进行电流保护的场合，如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中，随时监视负载的电流状况，能对负载的多种故障状态进行保护，一旦发生故障，能及时将负载从系统中切除，从而起到保护作用。
  图2示例二  ：三相交流电压型继电器在光伏发电中的应用
右图2是一款适用于监视三相馈电主电路的监视继电器，它连接在馈电网、分散的电源系统和公共电网之间，一旦发现电网故障，产品能将发电系统从公共电网中断开，从而起到保护作用。