标题：地面采暖
什么是地面采暖
据了解，低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的发热电缆，把地板加热到表面温度18至32℃，均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。与传统的采暖方式相比，可以说有以下几个优势： 
首先，房间温度分布均匀。采用采暖方式，由于是整个地板均匀散热，因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低，地面温度高于人的呼吸系统温度，给人以脚暖头凉的舒适感觉。 
第二，有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖，一般出水温度在70℃以上，但温度达到80℃时就会产生灰尘团，使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流，给人一个清新、温暖、健康的环境。 
第三，高效节能。由于采暖的辐射面大，相对要求的供水温度低，只需40至50℃。而且可以克服传统采暖片一部分热量从窗户散失掉影响采暖效果的缺点。 
第四，节省空间。由于采暖管全部铺设在地板下，节省了放置采暖片的空间，方便室内装饰及家具的摆放。
  
地板采暖材料
装修业界人士更为推崇的则是木地板，而且针对这种新型采暖方式的出现，目前建材市场上已经有专门适合这种采暖方式的出售。 据经销韩国地板的桑威公司崔经理介绍，地热采暖的选择要掌握以下原则：尺寸要稳定，热稳定要好，含水率偏低，这样受热后就不容易变形；要利于热交换和传导，垫层材料不宜过厚；尺寸宜薄不宜厚，宜宽不宜窄，以利于抗变形、热传导的要求。
地热地板安装有讲究
与一般的复合地板相比，地热地板的安装有着相对严格的规定，如果安装工人没有经过培训，铺设方法不当，即使是选用专门的,同样会出现翘曲、变形的问题。据桑威公司的怀师傅介绍，在铺设地热地板之前，必须进行地热加温试验，进水温度至少达50度，以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上，使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工，而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉，防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大，因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布，以隔绝潮气，使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设普遍使用的防潮垫。四周要留出足够的伸缩缝，并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完后48小时，待胶完全干透，取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。 
另外怀师傅还提醒消费者在使用地热地板时注意：由于板面是散热面，因此尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具，以免影响热空气流动导致热效应减弱；在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时，应先设定在最低温度，然后缓慢升温，不能操之过急，最好一小时升温1℃左右。在升温前要保持地面干净干燥，以防因升温过快发生开裂扭曲。
发热电缆的适用范围
1 公共建筑公共建筑泛指办公、旅游、科教文卫和通讯等领域的建筑、公共建筑的面积通常在城市中占到建筑面积的1/3。公共建筑的一个特点，大都具有高大的空间，在此空间内，人群活动区域即工作区仅有1.8m左右，占空间高度的比例较小。采用传统的对流供暖方式时，大部分热量都消耗在非工作区了，致使供暖效果很差，采暖效率很低。而地面辐射供暖则以良好的供暖效果和采暖效率，赢得世界各国在公共建筑中把它作为首选的节能供暖方式。实践证明，在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中，采用发热电缆供暖，由于间歇供暖，节能更为显著。2 居住建筑发热电缆低温辐射供暖不仅供暖效果好，采暖效率高，而它在工作时发出的8-13μm的远红外线使人体感到舒适、温馨无比。再加上分户装设、方便、干净、卫生、不用水、不怕冻、环保、可控，无需投资诸如管道、管沟、锅炉房等特点，已被越来越多的人们尤其是在独门独户的别墅建筑中被大量采用。利用这种方式供暖的建筑不仅节能，还被人们称为“舒适建筑”和“健康建筑”。3 道路融雪住宅前道路有较大坡道时，当冬季下雪或结冰后，车辆上下坡将是困难而危险的，如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆，用来融雪和化冰，那么这种困难和危险将有效化解。在我国的哈尔滨就在坡度达4%的文昌立交桥的匝道中布设了发热电缆，并取得了良好的效果。在机场跑道上采用发热电缆融雪技术已经比较广泛和成熟。4 管道保温用发热电缆为输油、输水管道保温，也是发热电缆的独到之处。因此管道保温也是发热电缆的适用范围之一。5 土壤加热系统在严寒的冬季要保证绿荫球场的正常使用，用发热电缆为其加热从而确保草皮常青，也是一个不错的选择。此外在温室大棚采用发热电缆加热土壤效果也十分良好，可有效提高地温，促进植物根系生长和发育。6 屋檐屋面化雪融冰北方地区融雪时屋檐经常出现挂冰溜现象，有时长达一米多，重十几公斤，断裂坠下十分危险，为此，在屋面和屋檐铺装发热电缆融雪化冰系统，便可有效防止冰雪带来的危害。7 卫生间地面温暖系统在非采暖地区以及采暖地区非采暖季节，卫生间阴冷、潮湿，采暖显得十分重要。用发热电缆地面温暖系统为卫生间供暖，将会使你感到温暖、清洁、卫生、舒适、温馨，更彰显人性化。这也是广大用户率先在卫生间采用发热电缆低温辐射供暖系统的原因。8 发热电缆低温辐射供暖系统的显著特点1.1.5.1 利用发热电缆采暖是实现零排放、无污染的绿色环保型供暖方式。
采用燃煤锅炉供暖是造成该区大气污染的主要因素，我国某北方市资料显示，每100万平方米的供暖面积，一个采暖期要耗煤5.83万吨，排烟尘607吨，排放CO2及氮氧化合物气体1208吨，灰渣8500吨，造成该地区在采暖期空气质量超标三级以上的天数超过100天，使全年的蓝天工程计划夭折。要彻底改变着一现状，只有改变能源结构，采用发热电缆供暖，应该是不可或缺的方案。
1.1.5.2 供暖效果好采暖率高
如前所述，采用地面辐射供暖无论是供暖效果还是采暖效率，都是其他采暖方式无法比拟的。
1.1.5.3 可控性极强，真正实现分户分室和区域控制，操作方便
发热电缆低温辐射供暖系统在手动、自动编程控制方面，简单易行，有利于节能，实践资料证明，在供暖系统中通过控温和分户计量措施，可降低耗能20%-30%。发热电缆低温辐射供暖系统在分户、分室可控方面，可轻而易举的实现，在双职工家庭和公共建筑中其节能效果更加明显。
1.1.5.4 舍弃管道、管沟、散热器片等建设和投资，节约了土地提高了使用面积，据统计可节约用地和增加建筑使用面积各3—5%左右。
1.1.5.5 不用水、不怕冻，用之则开，不用则关，更有利建筑间歇供暖节能。
1.1.5.6 舒适、温馨，不占墙面，有利于建筑装饰、装修。
1.1.5.7 寿命长，维修费用低，安装符合规定要求、操作得当时，系统寿命同建筑物，多年无须保养和维修。
1.1.5.8 有利于对城市火电系统的“削峰填谷”。在以火电为主的供电系统中，最头痛的莫过于“调峰”问题。虽然利用“抽水蓄能”可以解决“调峰”问题，但成本高、效率低，得提高峰电价才能解决“调峰”问题。而本系统的厚达10cm左右的混凝土填充层，就是一个良好的蓄热层。我们可以利用低谷时电量来加温蓄热。这是一个同时具有“调峰”、节能和增加收益一举三得的事情。
1.1.5.9 安装简单，运行费用较低。
由于此系统不需基础设施，所以安装所需设备器材十分简单，施工也很方便。不用担心管道漏水，不需在楼板上预留洞，不需在墙壁上挂件，故安装施工简便。在具有节能设施的建筑中，利用低谷电价运行，其运行成本不高于其他类型的采暖成本。如果是办公室或双职工家庭，采用间歇供暖时其运行费用更低。
1.1.5.10 系统的主要不足：
a.地面供暖系统需要3-12cm的铺装高度，比传统采暖最多多占用5cm，约占房间高度的2%，和节约出的使用面积相比，仍多出1—3%。
b.只适宜在节能建筑中安装。
c.升温较慢，需用温控器提前升温。
地面采暖特点
⑴ 舒适、卫生、保健。辐射散热是最舒适的采暖方式，室内地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，给人以脚暖头凉的良好感觉，符合“温足凉顶”的中医健身理论，能改善人体血液循环，促进新陈代谢，同时，这种方法不易造成潮湿空气对流，使得室内十分洁净卫生，改善了家居环境。
⑵ 美观，不占使用面积。室内各种管线均可铺设在地暖结构层中室内取消了散热器的立、支管。这不但增加了使用面积，而且房间可以任意分隔，便于装修和家具布置。[1]
<p>
9 发热电缆采暖</p>
户内无暖气片、100%利用能源
发热电缆采暖以电力为能源，是将发热电缆铺设在地面下，配以独立的温控装置，以地面温度传导和低温远红外辐射双重供暖，使电能利用率高达100%。并且符合人体健康学，长久使用不会对人体产生任何伤害和不适反应。具有恒温可视可调，经济舒适，绿色环保，寿命长达50年以上，一次铺设终生免维护等特点。适用于各种精装修公寓、别墅以及商务用所。 
发热电缆采暖可做到户内无暖气片，使房间有效使用面积可增加2%至3%。同时便于装修和摆放家具，不需要维护，清洁无污染。可用各房间温控器调节各房间室温，并且利用地面保温层缓慢释放存储热量，达到了有效节约能源、防止浪费。可以说利用发热电缆采暖是目前最节约经济与健康环保，也是最值得采用的采暖方式。
10 发热电缆品牌有哪些 　国内的发热电缆有安泽电缆，国外的也是世界著名的是耐克森。国内用得最多的就是这2个品牌的发热电缆。