标题：照度
照史凯
(一)利用系数法1、利用系数的概念照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示， 
即u=φe/nφ 
利用系数u与下列因数有关： 
1)、与灯具的型式、光效和配光曲线有关。 
2)、与灯具悬挂高度有关。悬挂越高，反射光通越多，利用系数也越高。 
3)、与房间的面积及形状有关。房间的面积越大，越接近于正方形，则由于直射光通越多，因此利用系数也越高。 
4)、与墙壁、顶棚及地板的颜色和洁污情况有关。颜色越浅，表面越洁净，反射的光通越多，因而利用系数也越高。2、利用系数的确定利用系数值应按墙壁和顶棚的反射系数及房间的受照空间特征来确定。房间的受照空间特征 
用一个“室空间比”(room cabin rate，缩写为RCR)的参数来表征。 
如图8-12所示，一个房间按受照的情况下不同，可分为三个空间：最上面为顶棚空间，工作面以下为地板空间，中间部分则称为室空间。对于装设吸顶灯或嵌入式灯具的房间，没有顶棚空间；而工作面为地面的房间，则无地板空间。 
室空间比 RCR=5hRC(l+b)/lb： 
公式中
hRC，代表室空间高度； 
l，代表房间的长度； 
b，代表房间的宽度。 
根据墙壁、顶棚的反射系数(参看表8-1)及室空间比RCR，就可以从相应的灯具利用系数表中查出其利用系数。3、按利用系数法计算工作面上的平均照度由于灯具在使用期间，光源本身的光效要逐渐降低，灯具也要陈旧脏污，被照场所的墙壁和顶棚也有污损的可能，从而使工作面上的光通量有所减少，所以在计算工作面上的实际平均照度时，应计入一个小于1的“减光系数”。因此工作面上实际的平均照度为 
Eav=uKnφ/A 
公式中：
u，代表利用系数； 
K，代表减光系数(亦称维护系数)，参考值如表8-3所列； 
n，代表灯的盏数； 
φ，代表每盏灯发出的光通量； 
A，代表受照房间面积。 
为了对照度的量有一个感性的认识，下面举一例进行计算，一只100W的白炽灯，其发出的总光通量约为1200Lm，若假定该光通量均匀地分布在一半球面上，则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得： 半径为1m的半球面积为1/2×4π×1^2=6.28 ㎡， 距光源1m处的光照度值为：1200Lm/6.28 m2=191Lux。 同理，半径为5m的半球面积为:1/2×4π×5^2=157 ㎡， 距光源5m处的光照度值为： 1200Lm/157 m2=7.64Lux。
生活场所中照度的标准
确定照度的原则应根据工作、生产的特点和作业对视觉的要求确定照度；对于公共建筑还要根据其用途考虑各种特殊要求，如商场除要求工作面适当的水平照度外，还要有足够的空间亮度，给顾客一种明亮感和兴奋感，不同商品销售区，要求不同照度，以渲染促销重点商品；又如宾馆等建筑，常常运用照明来营造一种气氛，所使用的照度以至色表，就有特殊要求；象体育竞赛场馆，更需要很高的垂直面照度或半柱面照度，以满足彩色电视转播的要求和观众观看的清晰和舒适感。确定照度的依据（一） 识别对象的大小，即作业的精细程度；
（二） 对比度，即识别对象的亮度和所在背景亮度之差异，两者亮度之差越小，则对比度越小，就越难看清楚，因此需要更高照度；
（三） 其他因素：视觉的连续性（长时间观看），识别速度，识别目标处于静止或运动状态，视距大小，视看者的年龄等。
照度对工作、生产的影响
（一） 工业生产场所的照度将对产品的质量、差错率、废品率、工伤事故率有一定影响；
（二） 办公室、阅览、金融工作场地等的照度，对工作效率、阅读效率有很大关系；
（三） 以上两类视觉场所的照度不足，连续工作时会引起视觉疲劳，长时期将导致人眼视力下降以及头晕等心理或生理不适；
（四） 商场照度，除看清商品细部和质地外，还有激发顾客购买欲望，促进销售的作用。
下表中所列的是几种不同工作情况下的标准照度值：
工作性质或场所 照度（勒克司）
夏季中午在太阳直接照射下 100，000
没有太阳的室外 10，000-1000
明朗夏天的室内 500-100
细小精致的工作（如修理钟表、雕刻制板、制图等） 100
使用危险性的小的带刃工具（削刀、钻、旋刀）的工作 100
在工作台上作细小精致的工作（如用缝纫机缝纫、书写等） 75
阅读、观看各种仪器所示的读数，纺织 50
走廊 10
楼梯 8
在满月底下 0.2
一般而言，居家空间到底适用何种光源，除依据室内的整体规划外，也应考虑用电之效率及各场所所需之应有照度。每一不同使用目的的场所，均有其合适的照度来配合。例如：起居间所需之照明照度为150－300Lux；一般书房照度为100Lux，但阅读时所需之照明照度则为600Lux，所以最好再使用台灯作为局部照明。 　 
场所　照度（Lux） 　 
书房、办公室　500－1000 　 
客厅（不阅读书报）　150－300 　 
浴厕、更衣室　200－500 　 
餐桌　300－500 　 
走廊、楼梯　35－75 　 
电梯、走道　100－200 　 
车库、仓储　30－75　 
一般情况：夏日阳光下为100000LUX；阴天室外为10000LUX；室内日光灯为100LUX；距60W台灯60cm桌面为300LUX；电视台演播室为1000LUX；黄昏室内为10LUX；夜间路灯为0.1LUX；烛光（20cm远处）10～15LUX。
照度参考表1
天气 照度LUX 
晴天 30000~300000 
阴天 3000 
日出日落 300 
月圆 0.3~0.03 
星光 0.0002~0.00002 
阴暗夜晚 0.003~0.0007
照度参考表2
室内场所 照度LUX
生产车间 10~500
办公室 30~50
餐厅 10~30
走廊 5~10
停车场 1~5
室内刚能辨别人脸的轮廓，照度为20LX，下棋打牌的照度为150LX，看小说约需250LX，即25瓦白炽灯离书30-50厘米，书写约需要500LX，即40瓦白炽灯离书30-50厘米，看电视约需30LX，用一支3瓦的小灯放在视线之外就行了。
保持合适的照度，对提高工作和学习效率都有很大的好处；在过于强烈或过于阴暗的光线照射下工作学习，对眼睛都是有害的。照度标准作业面或参考平面上的维持平均照度，规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。照度标准值分级 照度标准值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500、2000、3000 、5000lx 分级。 lx（勒克斯）为照度单位。 照度标准值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化，照度差大约为1.5倍，该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内工作场所照明》S008/E--2001的分级大体一致。生活工作场所的照度标准值 中华人民共和国国家标准【建筑照明设计标准】GB 50034-2004 规定了新建、改建和扩建的居 住、公共和工业建筑的一般照度标准值。 居住建筑起居室（一般活动) 0.75m水平面 100 居住建筑起居室（书写阅读） 0.75m水平面 300宜用混合照明 居住建筑餐厅 0.75m餐桌面 150 图书馆一般阅览室 0.75m水平面 300 办公建筑普通办公室 0.75m水平面 300 一般超市营业厅 0.75m水平面 300 医院候诊室、挂号厅 0.75m水平面 200 学校教室 课桌面 300 学校教室黑板 黑板面 500 公用场所普通走廊、流动区域 地面 50 公用场所自动扶梯 地面 150 工业建筑机械加工粗加工 0.75m水平面 200 工业建筑机械加工一般加工公差≥0.1mm 0.75m水平面 300应另加局部照明 工业建筑机械加工精密加工公差<0.1mm 0.75m水平面 500应另加局部照明 符合下列条件之一及以上时，作业面或参考平面的照度，可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所，眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时；  2 连续长时间紧张的视觉作业，对视觉器官有不良影响时；  3 识别移动对象，要求识别时间短促而辨认困难时；  4 觉作业对操作安全有重要影响时； 5 识别对象亮度对比小于0.3时；  6 作业精度要求较高，且产生差错会造成很大损失时；  7 视觉能力低于正常能力时；  8 建筑等级和功能要求高时。 符合下列条件之一及以上时，作业面或参考平面的照度，可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时；  2 作业精度或速度无关紧要时；  3 建筑等级和功能要求较低时。  在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较，可有—10%—+10%的偏差