标题：监控线缆
监控线缆的选用
监控线材的选用以及铺设线材选型 
1、视频线 
摄像机到监控主机距离≤200米，用RG59（128编）视频线。
摄像机到监控主机距离>200米，用SYV75-5视频线。 
2、云台控制线 
云台与控制器距离≤100米，用RVV6×0.5护套线。
云台与控制器距离>100米，用RVV6×0.75护套线。
3、镜头控制线 
采用RVV4×0.5护套线。 
4、解码器通讯线 
应采用RVV2×1屏蔽双绞线 
5、摄像机电源线
若系统有20台普通摄像机，摄像机到监控主机的平均距离为50米，则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线，不同距离所使用的电源线见如下表： 
摄像机到监控主机的平均距离 
34~50m 
21~33m 
≤20m 
电源线规格（2线） 
6m2 
4 m2 
2.5m2 
监控系统线路铺设 
1、视频线敷设注意事项 
1.1、若摄像机到监控主机（图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机）的距离少于200米，可用RG59视频线，若超过200米，应该采用SWY-75-5视频线，以保证监控图像的质量。 
1.2、对于安装在电梯内的摄像机，在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理，以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 
1.3、如果摄像机安装在室外（如大院门口或停车场等），线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线，条件允许的情况下要安装视频避雷器（因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加），即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器，而且每个视频避雷器均要接地（室外摄像机要单独打地线，监控室的视频避雷器可统一接地），以防止感应雷对设备造成损坏。 
2、控制线敷设注意事项 
2.1、在模拟监控系统中，若安装配云台变焦镜头的摄像机，并采用云台镜头控制器进行控制，控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时，云台控制线可采用RVV6×0.5护套线，；当距离大于100米时，云台控制线应采用RVV6×0.75护套线，镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。 
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制，一般需要用到解码器，控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 
2.2、在数码监控系统中，若安装配云台变焦镜头的摄像机，则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁，解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1，然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器，而RS485通讯线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下：见基础知识内的相关帖。 
解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型，若选用AC 24V解码器，则一般由AC 24V变压器统一供电。特别需要注意的是，由于有些解码器输出的DC 12V电源有干扰，用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响，因此需要统一对摄像机（12V）供电。 
3、摄像机电源线敷设注意事项 
市面上采用DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA，一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少（5台以内）且摄像机与监控主机的距离较近（少于50米），每台摄像机可单独布RVV2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多，则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。 
在方案设计和施工过程中，要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降（俗称“线损”，规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω）。对于一幢楼的监控，施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井，并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电，可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5（若该层的摄像机数量超过6台）电源线给摄像机供电，或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。
型号的区分
监控常用线缆类别和型号的区分
视频线、射频线、屏蔽与非屏蔽、信号线、控制线等等，各种型号，初入行者经常被搞混，下面是几个常用型号的区分： RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别： RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线，即RV线组成。 KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线，即BV线组成。 AVVR 与 RVVP 区别： 东西一样，只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
好坏的鉴别
监控项目中线缆的好坏鉴别
线缆的好坏鉴别，真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程实际中，怎样鉴别视频线的好坏呢：
1. PVC护套：表面能看出压紧里面编网有规律的 “不平度”，说明加工工艺好，不会产生相对滑动，是好电缆。外观光滑，看不出压紧编网的“不平度”，用手捏护套有松动感，是差电缆；
2. 检查屏蔽层编网：编数是否够？铜材编网，检查可焊性，镀锡铜线刮看里面是不是铜线，铝镁合金线的硬度明显大于铜线；编网稀疏，分布不均匀，与绝缘层包裹不紧等是差电缆；
3. 检查芯线：直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆，这种电缆的特性阻抗，肯定不是75欧姆，不应用到75欧姆传输系统中；
4. 检查芯线与绝缘层的沾合力：斜向切开绝缘层，按剥离方向拉开芯线，看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料；好电缆有较大的沾合力，差电缆没有沾合；
5. 纵向抗拉实验：取一米电缆，分层剥开芯线，绝缘层，屏蔽层，外户套，各留10公分长。方法是：两只手分别握电缆的相邻两层，向相反方向拉动；好电缆一般力量拉不动，差电缆不费大力就可以轻松拉出来——电梯电缆这一条十分重要，不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题；
性能的测试
二、 传输性能测试：
视频线，顾名思义，是用来传输视频信号的传输线。既然是传输视频信号，起码就要了解传输线在0-6M频带范围的传输特性，或者说，传输性能。这里主要谈一点“示波器测量方法”，共参考，因为示波器是工程商必备“武器”，资质审查的必检设备之一；以下叙述是建立在已经能够熟练使用示波器的基础上的。
1. 彩色摄像机视频信号可以作为 “标准视频信号源”：测试工程用的摄像机视频输出，在75欧姆负载上的幅度应是1Vp-p,即行同步头的底端到视频信号最高的白电平“峰——峰值”；注意行同步头幅度为“-0.3V”,色同步头(4.43M正弦波脉冲)幅度为0.3Vp-p;选好示波器灵敏度，打到幅度校准状态。选测一部指标较好的摄像机作为“视频源”；
2. 测试电缆尽量取长一点，以减少测量误差，如1000米，电缆中间接头一定用“F型接头”和同轴双通（有线电视器材），不要用焊接方法，因为焊接方式破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性。
3. 测量电缆的直流电阻数据：如SYV75-5电缆1000米，直流电阻芯线为35-40欧姆，外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆（屏蔽层编数不同，电阻区别很大）；SYWV75-5电缆1000米，直流电阻芯线为18-22欧姆，外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆；积累这方面的资料很有用，不仅可以判断电缆用材质量，而且用来对工程布线、穿管质量进行检查，如顾人穿管时，把线拉断，阻值变大，视频信号变弱，不该出现的干扰也出现了，这类“事故”发生概率十分高，却又经常被忽视；
4. 测量电缆高低频衰减特性：在末端测量行头部头和色同步头幅度，以0.3V为0db基准，计算衰减量，行同部头代表低频衰减，色同步头代表4.43M高频衰减,——如：测得1000米行同步头为0.15V,按照20log计算衰减倍数的db数为“-6db/1000m”,测得4.43M色同步头1000米衰减后的幅度是30mv,即1/10倍，衰减为-20db/1000m;用这个方法就可以准确的掌握不同电缆的传输质量，并且对“频率失真（高低频衰减差）”有了直观的概念，你可以比较准确的测出相同型号和结构的SYV和SYWV电缆的区别和性能好坏，比较出不同厂家产品的区别和性能好坏，也可以比较出同一厂家不同批次产品的变化来；
5. 上述方法还可以检测视频传输系统和设备的性能：如工程中每一路同轴视频电缆的传输特性，光端机的传输特性（可以测出好坏，不要以为都那么理想），射频传输、微波传输特性，双绞线的传输特性，视频分配器的分配特性，矩阵主机的切换特性，要特别注意当多路输出同时切换同一路输入信号时，如果发现切换路数越多衰减越大，就不对了，应该不变，测了以后你就会掌握不少不合格产品了；
6. 观察场信号，看看场同步位置失真大不大（平不平）——应该很平； 同时还可以用示波器察看低频干扰情况：如场信号有慢变起伏波动，是50/100周干扰，有很多 “茅草”跳动，大多是变频谐波干扰，把远端摄像机断开，电缆远端内外导体短路，在末端可以用示波器直接观察干扰波形和强度；这个方法也可以检查和考验抗干扰设备的真实性能。