标题：KB0
介简
基本介绍
KB0产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。KB0主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。  KBO
结构用途
KB0产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。 
KB0主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。  KBO-F
产品功能
◇特大短路瞬时保护：保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2～3ms。 
◇短路瞬时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。 
◇短路短延时或定时限保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调（6～12Ir1）±15%（电动机保护）、（3～6Ir1）±10%（配电保护）、延时动作整定时间t2=0.2s 
◇过载长延时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4～1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s 
◇缺相、断相保护：动作整定时间为2s ◇三相不平衡保护：任意二相电流相差超过50%,动作整  定时间为2s 
◇过压保护：三相470±10V,动作整定时间5s 
◇欠压保护：三相270±10V,动作整定时间5s 　　
◇启动延时：短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s 
◇消防接口：直流24V消防接口输出（可选） 
◇漏电保护：剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s（延时型为0.3s）（可选） ◇预报警功能：电流可调 
◇在线编程功能 
◇故障指示 ◇试验功能
产品分类
KB0-B 数字基本型控制与保护开关电器 
KB0-E 液晶高级型控制与保护开关电器 
KB0-F 消防型控制与保护开关电器 
KB0-G 隔离型控制与保护开关电器 
KB0-L 漏电型控制与保护开关电器 
KB0-T 通讯型控制与保护开关电器  KBO-J星三角启动器KB0D 双速型控制与保护开关电器 
KB0D3 三速型控制与保护开关电器 
KB0N 可逆型控制与保护开关电器 
KB0J 星三角减压起动器 
KB0Z 自藕减压起动器 
KB0R 电阻减压起动器
产品优势
◇ 与分离电器构成的系统相比
a. 具有控制与保护自配合的特性 KB0系列控制与保护开关电器集控制与保护功能于一体,相当于断 路器 (熔断器)+接触器+过载继电器+辅助电器。很好的解决了分离元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题，使保护与控制特性配合更完善合理 ( 具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性 )，只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品,代替以往的包括自电源进线端至负载端的各种电器，不需降容；大大减轻了设计人 员的工作量。
b. 具有无可比拟的运行可靠性和系统的连续运行性能KB0 在分断短路电流后无需维护即可投入使用，即具有分断短路故障后的连续运行性能：KB0 在进行了分断短路电流试验后，仍具有不小于1500次的AC-44电寿命，这是由断路器等分离元件构成的系统所难以达到的，KB0的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系统的连续运行性，其中的 Ics为 80kA指标属同类产品的国际领先、国内最高指标。c. 节能节材 KB0具有体积小、安装面积少、无分离元件接点、减少线路发热、节约能源、节约材料等优点。
◇ 与塑壳断路器相比
a. 具有分断能力高、飞弧距离短的特性 KB0在380V额定运行短路分断能力Ics (o－co-co) 达到高分断型为80kA、标准型为50kA、经济型为35kA, 在 50kA 预期短路电流下的分断时间仅为2～3ms, 限流系数达到0.2以下，达到塑壳断路器的领先水平，达到熔断器的限流水平，大大限制了短路电流对系统的动、热冲击。KB0飞弧距离仅为20～30mm。
b. 与塑壳断路器构成的保护系统相比，具有保护整定电流均可调整的特性 KB0的热脱扣(反时限)电流和磁脱扣(定时限)电流均可在面板上进行调整，即除了常规的热保护电流可根据负载功率进行整定外，过流保护整定电流也可在面板上进行调整 (配电负载的调整范围为3～6Ie，电动机负载的调整范围为 6～12Ie)。克服了塑壳断路器的短路保护整定电流出厂后用户无法调整的缺点，使得 KB0产品即使安装在线路末  KB0-s端，短路电流较小时，同样具有很好的短路保护功能。
◇ 与接触器性能相比具有寿命长、操作方便的特性
KB0 的机械寿命达 500～1000万次，电寿命AC-43为100～120万次，既可就地手动操作，又可实现远距离自动控制功能。采用了先进的触头与电磁系统分离式设计，有效抑制了触头的二次弹跳，大大提高了产品的电寿命，而且特别适用于重载起动等严酷的场合。
正常工作条件
4.1 周围空气温度  KBCPS(SKBO)-4P4.1.1 上限值不超过+40℃； 
4.1.2 下限值不低于-5℃； 
4.1.3 日平均值不超过+35℃； 
4.1.4 当周围空气温度超出以上范围，用户可与我公司协商。 4.2 安装地点的海拔高度不超过2000米。 
4.3 大气条件 
大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25℃时，该月的平均最大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施。 
4.4 污染等级：3级 
4.5 安装类别：Ⅲ类（690V系统）、Ⅳ类（380V系统） 
4.6 控制电源电压应在（85%～110%）Us的波动范围内
适用领域
由于KB0具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统： 
■工业设施 
△冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统； 
△电动机控制中心（MMC）,尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统； 
△单电机控制与保护系统； 
△配电中心 
■商业及民用设施 
△现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统； 
△远程控制照明系统。 
△医院 
△信息处理中心（银行、市政、证券交易中心等） △电信通讯机房 
△商业大楼（大型购物中心、超级市场、超市等）　
■基础设施 △港口或铁路系统（航空港、铁路客运中心等） 
△高速公路照明或通风系统 △军队驻地控制保护系统（如边防哨所、雷达机站）  KB0■消防系统 
△各种场合的消防泵,风机等
其它特点
a. 配套附件齐全 
辅助触头与信号报警触头、分励脱扣器、远距离再扣器、门或抽屉的面板操作机构、控制电路转换模块等，在单一产品上可构成完整的控制与保护单元，实现协调配合的控制与保护功能。  KBCPS(SKBO)-Gb. 安装灵活 
横装、垂直安装、水平安装均不影响使用性能。可广泛应用于紧凑型成套装置中，包括固定式或抽屉式的MCC柜中，特别是KB0－12、16、18、32、45在1/4和1/2抽屉中应用，具有分离元器件不可比拟的优越性。 
c. 安全可靠、防护等级高 
板前、插入式板后接线的接线端子均具有防触指功能，配备高防护等级外壳后，可适用于民用建筑的潮湿场所、地下室、水泵房、煤矿、港口、船舶、石化等领域，是替代目前的电磁起动器、保护式和 组合式起动器的理想产品。 
KB0系列产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电  KBO分类图动机负载、配电负载的控制与保护。 
KB0系列产品主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。 
从其结构和功能上来说,KB0系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件（通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器）由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。