标题：模拟屏
模拟屏概述
什么是模拟屏？
1．何谓模拟屏。模拟屏是一种应用于配电室、变电所和变电站中的电力设备，属于必配装置之一，其主要功能是用于防止电力误操作。模拟屏上有电气主结线图，有能进行操作前预演的手柄（俗称钮子开关）和能指示设备状态的指示灯等。
2．模拟屏的重要性。电气误操作是威胁电网安全运行的频发性事故，事故的发生可造成大面积停电，电气设备毁坏，电网震荡瓦解，甚至造成严重的人身伤亡事故，防止误操作是电气操作永恒的课题，在操作过程中使用模拟盘系统是防止电气误操作的有力措施之一。
3．模拟屏的构成。模拟屏是由模拟屏架、马赛克拼块、电脑雕刻一次系统图、刀闸钮、开关钮、接地装置、平面灯、电源等组成。根据用户要求可以另外选配有：安全天数、建站日期、电子时钟、周波表、地线防误报警装置等，对于要求严格的用户还可加装微机闭锁装置或选用带有逻辑预演和报警功能的模拟屏等。
模拟屏作为工业领域的重要模拟显示设备，已被广泛应用于公用事业及相关领域的系统调度监控中心。它能够实时显示现场设备的工作参数、运行状态，向调度人员及时、真实、全面地反映系统设备的运行状况。在一些设备变动相对频繁的系统里，由于电脑显示器本身的局限性，如果单一地借助其进行模拟显示或者进行多个画面、多项参数运行状态的监测，则难以达到预期的效果，使操作人员难以宏观掌握被控系统的情况。
模拟屏于上世纪90年代初被引入国内，并迅速成为大型企事业调度监控系统中的重要组成部分，在电力、煤炭、水利、环保、公路、铁路、航空、化工等行业的中心调度监控系统中发挥着不可替代的作用。斗转星移，模拟屏本身的物理结构不断更新换代，屏面材料从最初的金属材料到如今的阻燃工程塑料，屏面结构也从最初的一体式到如今的拼块式，二十余年来申乐公司一直致力于马赛克模拟屏领域的钻研和拓展，不断适应环境及各个时代的需求。
应用范围：
电力系统：调度室（所）、变电站、电厂、配电室一次主接线屏、控制屏
水力（利）系统：水电厂主接线屏、信号返回屏、灌区工艺流程屏
环保系统：污水处理工艺流程屏、水厂工艺流程屏
交通系统：道路运行状态监控屏
煤矿系统：安全监测、工艺流程屏38556385
化工系统：配电房接线屏、生产工艺流程屏
五大体系：
●SYDP调度模拟屏
●SYJP微电脑防误操作报警模拟屏
●SYKP控制屏
●SYLP工艺流程屏
●SYFP信号返回屏
原理图
原理图范例
原理图说明 1，模拟屏上的断路器,隔离刀闸分别采用19X19mm.Φ16mm手动元件，超高亮度电子发光体，发光色泽柔和，醒目，整个灯体面部与屏体保持同一平面。该元件寿命不低于10万小时，红绿两种颜色显示，红灯表示运行，绿灯表示断开。  主控调度模屏
2, 模拟屏设有年月日、时分秒、安全运行天数等智能表计均有单独CPU控制，数字显示为动态删新，数码管寿命不低于10万小时，自带日历芯片，独立运行，并有断电保护功能，而且都有三个调整按键，以便进行人工调整。从而校正时间。  
模拟屏为配电输出设备，主要用于电力、煤炭、石油等工业。在国家的验收标准中，第一条就是必须要配备模拟屏。模拟屏对安全生产有着重要作用。  
模拟屏的分类
1、普通马赛克模拟屏  模拟屏效果图
开关灯光手动操作，合为红灯，分为绿灯；年月日可调节，安全运行天及温度为自动，掉电后有记忆功能。
2、微机模拟屏
通过接收微机信号来显示各刀闸、开关的状态，及电压、电流、功率等数字信息；语音报警；扩容能力强；在线修改数据库，对模拟屏进行各开关量状态进行设置；多重防误，可根据实际要求对模拟操作提供指导，保证模拟操作的正确性；自动打印工作票，可随时打印一份符合规定满足用户要求的工作票；基于GUI（图形用户界面）人机界面的操作程序，使未接触过微机的工作人员在一小时内掌握。
3、防误操作模拟屏
产品功能模拟屏可以实现实时显示和模拟操作两种功能，当处于实时显示时，模拟屏仅接收来自上位机发送的数据，并显示在屏上，当处于模拟操作时，模拟屏仅识别模拟屏上的操作按钮，并根据电力五防逻辑来判断，操作错误时发出语音报警。模拟屏控制系统采用分布式智能控制模块系统，模拟屏驱动设备和显示设备支持MODBUS RTU协议，通过RS485接口模式，与控制室自动化控制上位机（SCADA）接口，实时反应计算机发送过来的遥信和遥测信息。
4、发光带模拟屏
模拟屏可以实现实时显示和模拟操作两种功能，当使用实时显示功能时，模拟屏接收来自开关量空接点处的遥信信号，并显示在屏上；当选择模拟操作时，模拟屏识别模拟屏上的操作按钮信号。
5、调度模拟屏
模拟屏以马赛克高性能阻燃工程塑料通过电脑雕刻制作而成，可以通过MODBUS RTU、OPC、UDP等多种常规协议直接与控制室监控计算机通讯，也可挂接在控制系统控制网上。实现下位操作，通过红、绿、黄三色遥信灯来直观显示现场设备的运行状态，遥测数显表显示设备的当前参数，系统在断电的情况下能记忆每个设备断电前的状态，并可以实现多级调光功能。
6、工艺流程模拟屏
通过三色遥信灯来直观显示现场设备的运行状态，遥测数显表显示当前设备的参数，其中线路也可以实现流动的效果。直观形象显示工艺流程，动态显示设备运行状态，广泛应用于污水处理厂，化工厂化工反应工艺，煤矿选煤工艺，大型厂矿能源管理。
工艺屏可以通过MODBUS RTU、OPC、UDP等多种常规协议直接与控制室监控计算机通讯，也可挂接在控制系统控制网上。例如：工业以态网TCP/IP，MODBUS网，PROFIBUS网，作为控制网中的一个节点，高速交换设备信息，在模拟屏上动态显示设备运行状态。
模拟屏主要部件
模拟屏的部件分为：  1.马赛克拼接板面
2.双色LED灯光
3.安全运行、周波
4.防误报警设备
模拟屏技术规格
一、屏体：1、屏体采用铝合金拼装而成，外框采用0.8mm镜面不锈钢包边；
2、骨架采用2mm冷轧板压折，用5mm锣栓坚固，横梁用2.00mm冷轧板压折，板面与横梁之间用50mm×8mm双头锣栓连接固定，前后可调；二、面板：1、面板采用25mm×25mm模块拼结而成；
2、模块材料采用进口原材料PPO注塑而成，具有10年不变色，抗静电，阻燃等特点；
3、单个模块平面度公差值≤0.1mm；
4、相邻模块之间的间隙≤0.1mm；
5、相邻模块的平整度公差值≤0.2mm；
6、模块颜色采用国际灰色（或用户提供颜色）均匀一致，无反光及伤痕；
7、阻燃氧指数为≥27；
8、图形符号采用模具压铸，丝网印刷及雕刻工艺；
9、线符号宽6-9mm，线路符号宽3-5mm；
10、线条宽度公差值≤0.05mm；
11、线条的直线度在任意1000mm的范围内≤2mm；
12、大字采用白底红字楷体。三、屏面布局：1、标题大字在屏面上侧；
2、两侧按放周波、安全运行等；
3、屏面为电力系统模拟图，2层分布。
4、开关刀闸均用微机灯（双色）显示，4种状态,红、绿、黄、灭各站安装有功功率表，小数点自动移位、不固定。四、显示原件：1、灯光：
（1）灯光显示寿命≥20000小时；
（2）额定电压直流24V，允许偏差±5%；
（3）谐波含量<5%；
（4）亮度均匀≥80cdm&sup2;；
（5）出厂前实验均超72h符合技术要求。
2、数显表：
（1）灯光显示寿命≥20000小时；
（2）额定电压直流24V，允许偏差±5%；
（3）谐波含量<5%；
（4）亮度均匀≥80cdm&sup2;；
（5）自动寻址，掉电记忆。
3、安全运行、周波：
（1）灯光显示寿命≥20000小时；
（2）额定电压直流220V，允许偏差±5%；
（3）谐波含量<5%；
（4）亮度均匀≥80cdm&sup2;；
（5）万年历自动恢复掉电记忆。
4、流动字幕：
（1）灯光显示寿命≥20000小时；
（2）额定电压直流220V，允许偏差±5%；
（3）谐波含量<5%；
（4）亮度均匀≥80cdm&sup2;；
（5）万年历自动恢复掉电记忆。
（6）可与微机接口实时显时报警功能。
五、电缆：
1、采用2芯屏避电缆；
2、无焊点连接；
3、压线连接方式；
4、韧性强抗拉力内部不宜断线。
六、转接控制：
1、转接盒（HSZJ--2000）：
（1）有RS232接口，RS485接口；
（2）用串型异步方式：
（3）速率：9600bit/s；
（4）直流+5V、+12V、20A、40A；
（5）有与任何RTU生产厂家数据译码接口功能；
（6）任意扩展无止境。
2、遥信大板（HSYX--16）：
（1）量为遥信16；
（2）误解诊断；
（3）直流12V允许偏差2%。
七、安装：
1、板面安装采用自扣式连接扣与8mm×200mm锣栓连接，能够自由调节板面平整度与弧度；
2、显示部件均采用固定插槽式安装、维修、维护方便快捷；
3、转接控制采用吊装式安装、易拆、易换。