标题：YTC850串联谐振耐压试验装置
简介
串联谐振耐压试验装置基本原理是采用可调节（30~300Hz）串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大，采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场不易取得，因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低，重量减轻，便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备（50Hz），但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大多采用变频谐振，可以得到更高的品质因数（Q 值），并具有自动调谐、多重保护、以及降低噪音、灵活的组合方式、单件重量轻等优点。
YTC850串联谐振耐压试验装置主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆，66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交流耐压试验，水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。
产品别称
串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置。
应用优点
1.所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的，在整个系统中，电源只需要提供系统中有功消耗的部分，因此，试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2.设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中，不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器，而且，谐振激磁电源只需试验容量的1/Q，使得系统重量和体积大大减少，一般为普通试验装置的1/5-1/10。
3.改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路，能改善输出电压的波形畸变，获得很好的正弦波形，有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4.防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态，当试品的绝缘弱点被击穿时，电路立即脱谐，回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时，击穿电流立即上升几十倍，两者相比，短路电流，击穿电流相差数百倍。所以，串联谐振能有效的找到绝缘弱点，又不存在大的短路电流烧伤故障5.不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时，因失去谐振条件，高电压也立即消失，电弧即刻熄灭，且恢复电压的再建立过程很长，很容易在再次达到闪落电压前断开电源，这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程，其过程长，而且，不会出现任何恢复过电压。
产品特点说明
1.调频及功率元件使用最先进的日本进口的优质元器件；
2.充分利用公司现有资源，完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分：变频电源、励磁变压器、高压电抗器、电容补偿器和高精度电容分压器；
3.具备全自动（自动调谐、自动升压）、全手动（手动调谐、手动升压）以及半自动（自动调谐、手动升压及手动调谐、自动升压）的多种功能，可任意切换使用；
4.具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置；
5.具备放电保护功能，在试品发生闪络时，或其他原因造成的谐振回路突然失谐，变频控制电源立即自动快速切断输出，并显示保护类型和闪落电压值；
6. 测量显示输出电压、输出频率及加压时间、保护动作类型等相关信息，在试验完成时电压自动下降到零位；
7.大液晶全中文界面平台技术，全触摸屏操作，语音提示操作，数据保存及通用USB接口。
技术特点
1.先进的数字、功率技术：功率器件采用国外最新推出的集驱动、保护和功率变换为一体的智能功率模块（IPM），极大的提高了整机的可靠性，减少了体积和重量。
2.完备的保护功能：
过电压保护：保护值可设置，动作时间小于1 毫秒；
双重过电流过热保护：大功率器件自身保护和软件保护相结合，动作时间小于10 微秒；
闪络保护：动作时间小于1 毫秒，并可记录下闪络电压值；
零位保护：零电压启动。
3.独特的四种工作模式：
手动试验：手动寻找谐振点并手动升压到所需电压，按键后自动计时；
自动试验：根据设置自动寻找谐振点后自动升到设定电压后自动计时；
自动调谐手动升压：根据设置自动寻找谐振点后，需手动升电压到所需的电压值，按“自动计时”键后自动计时；
手动调谐自动升压：手动寻找谐振点，根据设置自动升压后自动计时。
4.友好的人机接口：
专用的DSP 显示平台，大容量的数据存储器，大屏幕LCD 显示；
丰富的帮助应用信息，帮助你现场分析试验发生保护动作时可能出现的问题；
可保存200 次测试数据并能通过USB接口输出，直接通过办公系统打印保存历次试验数据；
具有调频时显示频率－电压波形曲线，直观的观察到是否寻找到谐振点；
扫频范围可以在规定范围内任意设定，扫频方向可以向上向下任意选择，方便用户操作；
对于那些需要在50Hz 条件进行试验的试品（比如发电机），我们采用了调频调感技术，我们的电抗器电感值可以根据试验需要进行适当调节，压紧装置可以保证降低在通电时电抗器的噪音；
5.独特的结构设计：调频电源控制箱的接入和输出采用插接和螺丝连接两种方式，安全、方便、可靠、美观精致.
操作说明
电缆试验操作：1.励磁变压器接线注意事项：
（1）用于10KV电缆的耐压装置，励磁变压器一般接低端；
（2）用于10KV和35KV电缆的耐压装置，10KV电缆耐压励磁变压器接低端，35KV电缆耐压励磁变压器接较高端；
（3）用于10KV 、35KV和110KV电缆的耐压装置：10KV、35KV电缆耐压励磁变压器接低端，110KV电缆耐压励磁变压器接高端；
2.电抗器及分压器接线注意事项：
对于短电缆，无论电压高低，一般将至少两节电抗器串联，以确保回路可以谐振。电机耐压试验操作:励磁变压器接线注意事项:
1.用于电机的耐压装置，励磁变压器一般接低端；
2. 用于电机和电缆的耐压装置，电缆耐压励磁变压器接低端，电机耐压励磁变压器接高端；
3. 通常情况下，用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。GIS、开关及变压器励磁变压器接线注意事项:
1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置，励磁变压器的输出电压一般较高；
2. 用于开关、GIS的耐压装置，励磁变压器接高端，变压器耐压励磁变压器接低端；
3. 通常情况下，改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆，励磁变压器接低端。
电抗器接线注意事项:
1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时，需要将所有电抗器串联在高压回路中，可以确保谐振。
2.用于开关、GIS、变压器的耐压时，需要将电抗器串联连接，电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。
注意事项
通用注意事项：1.本试验设备应由高压试验专业人员使用，使用前应仔细阅读使用说明书，并经反复操作训练。
2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
3.为了保证试验的安全正确，除必须熟悉本产品说明书外，还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
4.各联接线不能接错，否则可导致试验装置损坏
5.本装置使用时，输出的是高电压或超高电压，必须可靠接地，注意操作安全。常见故障原因及排除：1.风扇不能启动：
急停、故障保护、失谐保护后，没有按“故障复位”；
内部温度过高，功率元件热保护；
排除方法：关断仪器电源，将仪器静置30分钟左右，重新开启电源，按仪器面板上的“复位”键，再启动仪器。2.自动调谐不能完成，找不到谐振点：
现象：调谐曲线完全是一条直线，调谐完成后仪器提示没有谐振点
原因：回路接地不好，试验回路接线错误，装置某一仪器开路
排除方法：检查接地装置可靠，接地连接线是否有断开点；
检查励磁变压器的高低压线圈的通断；
检查每一只电抗器的通断；
检查分压器的信号线的通断；
检查分压器的高低压电容臂的通断；
装置自身升压时没有谐振点，还需要检查补偿电容器的通断；
现象：调谐曲线是一条曲线，有较低的尖峰；
试验时一次电压较高，高压却较低，甚至在没有升到试验电压时，一
次电压已经到达额定电压，回路自动降压；
原因：电抗器与试品电容量不匹配，没有准确找到谐振点；
试品损耗较高，系统Q值太低；
励磁变压器高压输出电压较低；
排除方法：将补偿电容器并接入试验回路，加大回路电容量；
尽可能将多只电抗器串联，提高回路电感量；
提高励磁变压器的输出电压；
干燥处理被试品，提高被试品的绝缘强度，减少回路的有功损耗；