标题：节能项目管理系统
节能项目管理的定义
通过技术手段和管理方法实现水、电、气、热的远程自动调控和节能降耗 
凯星公司可为客户提供远程代管服务以及远程自动监控和维护等服务
管理的对象水、电、气、热远程自动抄表、控制、收费及高效节能管理
【本系统】：提升了国际通用能效管理3EM理论中，人、组织/管理层面的效率，填补了通过技术手段和管理方法全面实现水、电、气、热的节能降耗与科学调控管理领域的空白。通过我们科学、先进的节能管理与专业化的能耗诊断、方案设计、工程实施到效果验证等综合节能服务，为贵单位的科学管理与能源节约贡献一点力量!
系统简介
1. 电力载波远程自动抄表：
在国内外率先实现了民用、商用和工业用（水、电、气、热）表，由人工逐户抄表、控制、管理、收费转换为自动化、信息化、网络化、智能化，完全替代了机械式、电子式和存在诸多缺陷的IC卡式表，彻底改变了我国落后的水、电、气、热管理和消费模式。
管理部门通过计算机即可对水、电、气、热表进行远程自动抄表、计量收费、实时结算、实时监控、声∕光告警催费、通∕断控制（缴费供、欠费停）、价格变更等各种人性化管理服务，其经营、管理、服务模式可与当今电信管理相媲美。
2. 电力载波远程自动控制节能管理：
该系统运用载波技术完全实现了对企事业单位、高等院校、行政办公楼、各种场馆、居民住宅以及公共设施领域的：空调控制、供暖调控、公共用水、绿化灌溉、公共照明、路灯、景观照明等的节能降耗管理与科学调控管理，是当今构建资源节约型社会所必需的最佳创新产品。
3. 服务管理：
水、电、气、热可单独组网或混合组网，管理部门通过一台计算机既可控制管理独立小区，又能跨区域集中控制管理多个小区。同时凯星公司还可为用户提供远程代管服务以及远程自动监控与维护等综合服务。
4. 系统特点：
采用电力载波传输技术,无需另铺专线，施工简易快捷，易于新建安装和旧工程改造，工期短，成本低，即装即用，无需调试，无需维护。无论点抄、现抄或定时抄读均不受时间段限制，抄读成功率100%，数据准确率100%，通断控制率100% 。
5. 收费管理：
预付费和后缴费随意设置，既能与银行联网实现缴费，又能为迁出或迁入住户提供即时结算，更能为四大行业及决策部门调整（水、电、气、热）价格提供科学的结算管理方式，使收费管理更加人性化。
6. 系统构成：
本系统由三部分组成：
【管理控制中心】：由计算机、打印机、软件系统构成。
【载波数据集中器】：即本地抄表设备（每台可控制6万个终端设备）。
【终端设备】：载波（水、电、气、热）表和KS系列载智波控终端节能产品。
管理控制中心的计算机与现场的载波数据集中器组成一级网络，可采用串口、电话线、无线电、专线、光纤或宽带网等进行通信。载波数据集中器与现场所有的载波表和KS系列载波智控终端节能产品组成二级网络，可直接利用低压电力线进行载波通信。
&#61548; 系统示意图：  
7. 计算机配备：
计算机的配备是根据管理单位的管理模式之需求而决定的。也就是有多少个管理部门，就需要多少台计算机。
8. 计算机与载波数据集中器通信：
控制管理中心的计算机与现场的载波数据集中器组成一级网络，其间可选择电话线、无线电、专线、光纤或宽带网等进行通信。
9. 载波数据集中器与载波表通信：
载波数据集中器与现场所有的载波（水、电、气、热）表和KS系列载波智控终端节能产品组成二级网络，可直接利用低压电力线载波通信，无需另铺专线，施工简易快捷，易于新建安装和旧工程改造，工期短，成本低，即装即用，无需调试，无需维护。
10. 载波数据集中器的安装：
每个变压器台区需配一台载波数据集中器，载波数据集中器安装在有三相电的任何地方均可，它可控制该台区下各种（水、电、气、热）载波表以及KS系列载波智控终端节能产品。
二、功能简介：
1. 抄收功能：
对系统内所辖的每块载波表可设置不同的抄表程序、抄收方式、抄收间隔，进行实时和定时的远程自动抄收，其数据可分为实时数据和冻结数据。
2. 分时计费的经营管理功能：
载波多功能电度表设有12个时段的费率设置功能，供用户在峰谷、丰枯等分时电价计费时任意选择和设置不同费率，实现分时段收取电费。
载波水表可实现阶梯式水价计费功能，以满足国家对水资源贫乏城市进行节约用水的管理需求以及阶梯计价收取水费等。
3. 缴费功能：
缴费方式灵活方便，预付费和后缴费随意设置，还可与银行联网实现缴费。
4. 明了详尽的查阅用电功能：
终端住户通过多功能液晶显示载波电度表可以查看实时电量、当月用电量、上月用电量、分时段用电量等信息，做到用电心中有数。
5. 信息管理及打印功能：
可对用户信息、载波数据集中器信息、载波表信息、费率设置信息、分时段计费信息、水电气热用量统计、用户缴费等各种信息进行管理或打印。
6. 防窃电、防漏电和防过压保护功能：
用电违章、线路漏电或市电过压，系统均会自动断电保护，当以上因素消除后，系统会自动恢复供电，不须工作人员亲赴现场处理。
7. 参数设置和管理功能：
可设置设备初始参数：日期、时间、设备、表记常数、底数等。
可设置系统抄收参数：抄收间隔、周期、冻结时间参数等。
可存储终端用户的相关信息和档案资料等。
8. 安全控制功能：
系统参照IEC62056-53 COSEM应用层，具有完善的操作安全权限管理机制，防止非法/非授权人操作的措施，确保系统安全。
9. 自动校时功能：
系统自动校正载波表时钟，在定时或实时抄表时自动校正系统时钟。
10. 设定制作功能：
用户根据经营管理需要，可自定义各种告警事件和门限，可定制各种报
表、曲线图表、帐单格式、（水、电、气、热）用量曲线和图表等。
11. 断电数据保留功能：
系统或某设备断电，（水、电、气、热）表数据完整无缺漏，永久保存。
12. 能量平衡功能：
对线损三相不平衡度进行测算，为电力网优化管理提供数据支持。
13. 事务日志功能：
可随时查看系统的各种重要事件、信息记录等。
三、技术特点：
1. 通用性强：
该系统运用独特的电力线载波传输技术，“三省（省钱、省力、省时）易
行（简便安全）”，可广泛应用于居民住宅、办公大楼、各大商场、高等院校、企事业单位以及市政（社区、校园）路灯、各种场馆、景观照明、等所有公共设施领域（水、电、气、热）设备的远程自动控制、抄收、计量、收费、监测、维护和高效节能控制管理，其功能拓展领域非常广阔。
2. 功能完善：
能传输、记录、储存、提供各种（水、电、气、热）的可靠数据和信息，满足（水、电、气、热）市场化营运管理的需求。
3. 全天候无误传输：
采用自主研发的专用KS3010微信号采集处理厚膜电路、KS3020数据载波
传输厚膜电路及KS3001跳、扩频数据处理芯片,从而确保了系统的实时性、准
确性和高可靠安全性，完全实现了全天候准确无误的传输。
4. 管理灵活：
既能实现独立小区的控制管理，又能实现多个小区的集中控制管理，更可实现跨省市、跨区域集中统一控制管理， 分散与集中相兼容，自由度大。
5. 自动化管理及查询：
（水、电、气、热）实现了自动化、信息化、网络化、智能化管理，不但各种管理信息永久保存不怕丢失，还可随时查询，十分方便。管理部门通过一台计算机就可完全实现远程自动抄表、控制、管理收费等功能。
6. 安装、维护、使用十分方便：
利用原有低压电力线，无需另铺专线，不破坏原有环境，不影响住户正常生活，施工简易快捷，易于新表安装和旧表改造，即装即用，无需调试，无需维护，使用方便，成本低廉。
7. 安全放心：
本系统具有自动检测异常故障功能，并能随时监控载波表和KS系列载波智控终端节能产品的运行状况，及时发现被监控设备的故障、人为损坏以及非法窃电（水、气、热能）等行为，并予以排解，消除隐患，更具有全自动防窃电、防漏电、防过压保护等功能。因而放心使用，绝对安全可靠。
8. 为客户提供远程代管服务以及远程自动监控和维护等服务：
对已安装和投入运行的用户，均可根据用户的要求在本公司进行远程代管服务以及监控和维护等服务。
四、符合标准及技术指标：
1. 符合标准：
集抄系统（含集中器）符合：国家电力行业标准DL/T698-1999的规定。
电度表符合：国家标准GB/T17215-1998的规定。
终端自控防护器符合：标准Q/SKS001-2002的规定。
2. 技术指标：
工作温度： -25～+55℃ 相对湿度： ≤95%
电源频率： 50Hz&#61617;5% 电源电压： 220v&#61617;20%
分时段数： 12个时段 时钟误差： ≤0.5秒/天
通讯速率： 500bps 通讯方式：DLC（电力线载波PLC）[1]