标题：供电系统用户供电可靠性评价规程
基本要求
2.1电力可靠性管理是电力系统和设备的全面质量管理和全过程的安全管理，是适合现代化电力行业特点的科学管理方法之一，是电力工业现代化管理的一个重要的组成部分。
供电系统用户供电可靠性，是电力可靠性管理的一项重要内容，直接体现供电系统对用户的供电能力，反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度，是供电系统的规划、设计、基建、施工、设备选型、生产运行、供电服务等方面的质量和管理水平的综合体现。为了使供电可靠性评价具有完整性、科学性、客观性和可比性，特制定本规程。
2.2本规程以供电系统是否对用户停电为统计评价标准，统一了用户供电可靠性的统计方法与评价指标。
按照本规程统计计算的数据和指标，应成为供电企业下列诸方面工作的决策依据：
——城市电网的规划、设计和改造；
——编制供电系统运行方式、检修计划和制定有关生产管理措施；
——制定供电可靠性标准和准则；
——选择提高供电可靠性的可行途径。
2.3供电企业应对其全部管辖范围内的供电系统用户供电可靠性进行统计、计算、分析和评价。
管辖范围内的供电系统是指本企业产权范围的全部以及产权属于用户而委托供电部门运行、维护、管理的电网及设施。
2.4与本规程配套使用的管理信息系统及相关代码，由电力可靠性管理中心组织编制，统一使用。
2.5 本规程自公布之日起实行，原《供电系统用户供电可靠性统计办法》终止执行。
2.6 本规程由电力可靠性管理中心负责解释和统一修订。
定义及分类
3.1供电系统用户供电可靠性
供电系统用户供电可靠性--供电系统对用户持续供电的能力。
3.2供电系统及供电系统设施
3.2.1低压用户供电系统及其设施--由公用配电变压器二次侧出线套管外引线开始至低压用户的计量收费点为止范围内所构成的供电网络，其设施为连接至接户线为止的中间设施。
3.2.2中压用户供电系统及其设施--由各变电站（发电厂）10（20、6）千伏出线母线侧刀闸开始至公用配电变压器二次侧出线套管为止，及10（20、6）千伏用户的电气设备与供电企业的管界点为止范围内所构成的供电网络及其连接的中间设施。
3.2.3高压用户供电系统及其设施--由各变电站（发电厂）35千伏及以上电压出线母线侧刀闸开始至35千伏及以上电压用户变电站与供电部门的管界点为止范围内所构成的供电网络及其连接的中间设施。
注：这里所指供电系统的定义及其高、中、低压的划分，只适用于用户供电可靠性统计。
3.3用户、用户统计单位、用户容量及用户设施。
3.3.1用户
3.3.1.1低压用户--以380/220伏电压受电的用户。
3.3.1.2中压用户--以10（20、6）千伏电压受电的用户。
3.3.1.3高压用户--以35千伏及以上电压受电的用户。
3.3.2用户统计单位
3.3.2.1低压用户统计单位--一个接受电业部门计量收费的用电单位，作为一个低压用户统计单位。
3.3.2.2中压用户统计单位--一个用电单位接在同一条或分别接在两条（多条）电力线路上的几台用户配电变压器及中压用电设备，应以一个电能计量点作为一个中压用户统计单位。（在低压用户供电可靠性统计工作普及之前，以10（20、6）千伏供电系统中的公用配电变压器作为用户统计单位，即一台公用配电变压器作为一个中压用户统计单位。）
3.3.2.3高压用户统计单位--一个用电单位的每一个受电降压变电站，作为一个高压用户统计单位。
3.3.3用户容量--一个用户统计单位的装见容量，作为用户容量。
3.3.4用户设施--固定资产属于用户，并由用户自行运行、维护、管理的受电设施。
3.4供电系统的状态
3.4.1供电状态--用户随时可从供电系统获得所需电能的状态。
3.4.2停电状态--用户不能从供电系统获得所需电能的状态，包括与供电系统失去电的联系和未失去电的联系。
3.4.3对用户的不拉闸限电，视为等效停电状态。
3.4.4自动重合闸重合成功，或备用电源自动投入成功，不应视为对用户停电。
3.5停电性质分类
ì内部故障（IF）
ì 故障停电 - &frac12;
&frac12;  （FI）    &icirc;外部故障（EF）
停电 - &frac12;                           ì检修停电（MI）
（I）   &frac12;              ì 计划停电 - &frac12;施工停电（CI）
&frac12;              &frac12;  （PI）    &icirc;用户申请停电（ID）
&icirc; 预安排停电 - &frac12;            ì临时检修停电（UM）
（SI）     &frac12; 临时停电 - &frac12;临时施工停电（UC）
&frac12;  （UI）    &icirc;用户临时申请停电（UD）
&icirc;            ì系统电源不足限电（SS）
限    电 - &frac12;
（LS）    &icirc;供电网限电（DL）
3.5.1故障停电--供电系统无论何种原因未能按规定程序向调度提出申请，并在6小时（或按供电合同要求的时间）前得到批准且通知主要用户的停电。
3.5.1.1内部故障停电--凡属本企业（指地、市级供电企业，下同）管辖范围以内的电网或设施等故障引起的故障停电。
3.5.1.2外部故障停电--凡属本企业管辖范围以外的电网或设施等故障引起的故障停电。
3.5.2预安排停电--凡预先已作出安排，或在6小时前得到调度批准（或按供用电合同要求的时间）并通知主要用户的停电。
3.5.2.1计划停电--有正式计划安排的停电。
a)检修停电--按检修计划要求安排的检修停电。
b)施工停电--系统扩建、改造及迁移等施工引起的有计划安排的停电。
检修停电及施工停电，按管辖范围的界限，分别有内部和外部两种情况。
c）用户申请停电——由于用户本身的要求得到批准，且影响其他用户的停电。
3.5.2.2临时停电--事先无正式计划安排，但在6小时（或按供电合同要求的时间）以前按规定程序经过批准并通知主要用户的停电。
a)临时检修停电--系统在运行中发现危及安全运行、必须处理的缺陷而临时安排的停电。
b)临时施工停电--事先未安排计划而又必须尽早安排的施工停电。
临时检修停电及施工停电，按管辖范围的界限，分别有内部和外部两种情况。
c)用户临时申请停电——由于用户本身的特殊要求而得到批准，且影响其他用户的停电。
3.5.2.3限电--在电力系统计划的运行方式下，根据电力的供求关系，对于求大于供的部分进行限量供应，称为限电。
a)系统电源不足限电--由于电力系统电源容量不足，由调度命令对用户以拉闸或不拉闸的方式限电。
b)供电网限电--由于供电系统本身设备容量不足，或供电系统异常，不能完成预定的计划供电而对用户的拉闸限电，或不拉闸限电。
注：供电系统的不拉闸限电，应列入可靠性的统计范围，每限电一次应计停电一次，停电用户数应为限电的实际户数；停电容量为减少的供电容量；停电时间按等效停电时间计算。其公式如下：
等效停电时间=限电时间×(1-)
限电时间--自开始对用户限电之时起至恢复正常供电时为止的时间段。
3.5.3停电持续时间--供电系统由停止对用户供电到恢复供电的时间段，以小时表示。
3.5.4停电容量--供电系统停电时，停止供电的各用户的装见容量之和。单位为千伏安。
3.5.5停电缺供电量--供电系统停电期间，对用户少供的电量。单位为：千瓦时。
停电缺供电量的计算方法，统一按下列公式计算，即：W=K×S1×T     
式中：W--停电缺供电量（千瓦时）。
S1--停电容量，即停止供电的各用户的装见容量之和（千伏安）。
T--停电持续时间，或等效停电时间（小时）。
K--载容比系数，该值应根据上一年度的具体情况于每年年初修正一次。
P 
K= ——
S 
P--供电系统（或某条线路）上年度的年平均负荷（千瓦）。
即: P =   *闰年为8784。
S--供电系统（或某条线路）上年度的用户装见容量总和（千伏安）。
p及S系指同一电压等级的供电系统年平均负荷及其用户装见总容量。
3.6供电系统设施的状态及停运时间
3.6`1运行--供电设施与电网相连接，并处于带电的状态。
3.6.2停运--供电设施由于故障、缺陷或检修、维修、试验等原因，与电网断开，而不带电的状态，停运状态又可分为：
a.强迫停运（故障停运）——由于设施丧失了预定的功能而要求立即或必须在6小时以内退出运行的停运，以及由于人为的误操作和其他原因未能按规定程序提前向调度提出申请并在6小时前得到批准的停运。
b.预安排停运--事先有计划安排，使设施退出运行的计划停运（如计划检修、施工、试验等），或按规定程序提前向调度提出申请并在6小时前得到批准的临时性检修、施工、试验等的临时停运。
3.6.3停运持续时间--从供电设施停运开始到重新投入电网运行的时间段，为停运持续时间。停运持续时间分强迫停运时间和预安排停运时间。对计划检修的设备，超过预安排停电时间的部分，计作强迫停运时间。
注：对于设施停运而未造成供电系统对用户停止供电的情况，不予统计。
评价指标与计算公式
4.1供电系统用户供电可靠性统计评价指标，按不同电压等级分别计算，并分为主要指标和参考指标两大类。
统计期间时间指处于统计时段内的日历小时数。
4.2可靠性主要指标及计算公式
4.2.1用户平均停电时间—供电用户在统计期间内的平均停电小时数，记作AIHC-1：
用户平均停电时间＝
=
若不计外部影响时，则记为AIHC-2:
用户平均停电时间(不计外部影响)
=用户平均停电时间-用户平均受外部影响停电时间  小时/户
用户平均受外部影响停电时间
=
若不计系统电源不足限电时,则记作AIHC-3:
用户平均停电时间(不计系统电源不足限电)
=用户平均停电时间-用户平均限电停电时间  小时/户
用户平均限电停电时间
=
4.2.2供电可靠率--在统计期间内，对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值，记作RS-1：
供电可靠率=(1-)×100%
若不计外部影响时,则记作RS-2:
供电可靠率(不计外部影响)
=(1-)×100%
若不计系统电源不足限电时,则记作RS-3:
供电可靠率(不计系统电源不足限电)
=(1-)×100%
4.2.3用户平均停电次数--供电用户在统计期间内的平均停电次数，记作AITC-1：
用户平均停电次数=
若不计外部影响时，则记作AITC-2：
=
若不计系统电源不足限电时,则记作AITC-3:
用户平均停电次数(不计系统电源不足限电)
=
4.2.4用户平均故障停电次数--供电用户在统计期间内的平均故障停电次数，记作AFTC。
用户平均故障停电次数=
4.2.5用户平均预安排停电次数--供电用户在统计期间内的平均预安排停电次数，记作ASTC。
用户平均预安排停电次数=
若不计系统电源不足限电时,则记作ASTC-3
用户平均预安排停电次数(不计系统电源不足限电)
=
4.2.6系统停电等效小时数--在统计期间内，因系统对用户停电的影响折（等效）成全系统（全部用户）停电的等效小时数，记作SIEH。
系统停电等效小时数=
4.3可靠性参考指标及计算公式
4.3.1用户平均预安排停电时间--在统计期间内，每一用户的平均预安排停电小时数。
用户平均预安排停电时间=
4.3.2用户平均故障停电时间—在统计期间内，每一用户的平均故障停电小时数。
S(每次故障停电时间&acute;每次故障停电用户)
用户平均预安排停电时间= ——————————————————   小时/户
总用户数
4.3.3预安排停电平均持续时间--在统计期间内，预安排停电的每次平均停电小时数。
预安排停电平均持续时间=
4.3.4故障停电平均持续时间--在统计期间内，故障停电的每次平均停电小时数。
故障停电平均持续时间=
4.3.5平均停电用户数--在统计期间内，平均每次停电的用户数。
平均停电用户数=
4.3.6预安排停电平均用户数--在统计期间内，平均每次预安排停电的用户数。
预安排停电平均用户数
4.3.7故障停电平均用户数--在统计期间内，平均每次故障停电的用户数。
故障停电平均用户数=
4.3.8用户平均停电缺供电量--在统计期间内，平均每一用户因停电缺供的电量。
用户平均停电缺供电量=
4.3.9预安排停电平均缺供电量--在统计期间内，平均每次预安排停电缺供的电量。
预安排停电平均缺供电量=
4.3.10故障停电平均缺供电量--在统计期间内，平均每次故障停电缺供的电量。
故障停电平均缺供电量=
4.3.11设施停运停电率--在统计期间内，某类设施平均每百台（或百公里）因停运而引起的停电次数。
设施停运停电率=
注:设施停运包括强迫停运(故障停运)和预安排停运。
4.3.12设施停电平均持续时间--在统计期间内，某类设施平均每次因停运而引起对用户停电的持续时间。
设施停电平均持续时间
=
4.3.13系统故障停电率--在统计期间内，供电系统每百公里线路（包括架空线路及电缆线路）故障停电次数（高压系统不计算此项指标）。
系统故障停电率=
4.3.14架空线路故障停电率--在统计期间内，每100公里架空线路故障停电次数。
架空线路故障停电率＝
4.3.15电缆线路故障停电率--在统计期间内，每100公里电缆线线路故障停电次数。
电缆总故障停电次数
电缆线路故障停电率＝——————————次/百公里年
电缆线路百公里年数
4.3.16变压器故障停电率--在统计期间内，每100台变压器故障停电次数。
变压器故障停电率＝
4.3.17断路器(受继电保护控制者)故障停电率--在统计期间内,每100台断路器故障停电次数。
断路器故障停电率＝
注：统计百台（公里）年数＝统计期间设施的百台（公里）数×
4.3.18外部影响停电率--在统计期间内,每一用户因供电部门管辖范围以外的原因造成的平均停电时间与用户平均停电时间之比。
外部影响停电率＝
外部影响停电率（不计系统电源不足限电）
用户平均受外部影响的停电时间-用户平均限电停电时间
=——————————————————————————×100%
用户平均停电时间
4.3.19在需要作扩大统计范围的指标计算时（如季度综合成年度以至多年度指标，一个地区扩大成多个地区指标等），应遵从“全概率公式”的原则，即：设事件A的概率以事件B1B2……Bn为条件，其中所有Bi（i=1、2……n）均为互斥，且
则事件A的概率P(A)为P(A)= 
如 a)计算不同时间段、不同地区的综合供电可靠率时以时户数加权平均；
b)计算相同时间段不同地区的综合用户平均停电小时和用户平均停电次数时以户数加权平均。
5填报的有关规定
5.1由于电力系统中发、输变电系统故障而造成的未能在6小时（或按供电合同要求的时间）以前通知主要用户的停电，不同于因装机容量不足造成的系统电源不足限电，其停电性质为故障停电。
5.2用户由两回及以上供电线路同时供电，当其中一回停运而不降低用户的供电容量（包括备用电源自动投入）时，不予统计。如一回线路停运而降低用户供电容量时，应计停电一次，停电用户数为受其影响的用户数，停电容量为减少的供电容量，停电时间按等效停电时间计算，其方法按不拉闸限电的公式计算。
5.3用户由一回35千伏或以上高压线路供电，而用10千伏线路作为备用时，当高压线路停运，由10千伏线路供电并减少供电容量时，应进行统计，统计方法按不拉闸限电公式计算。对这种情况的用户，仍算作35千伏或以上的高压用户。
5.4对装有自备电厂且有能力向系统输送电力的高压用户，若该用户与供电系统连接的35千伏或以上的高压线路停运，且减少（或中断）对系统输送电力而影响对35千伏或以上的高压用户的正常供电时，应统计停电一次，停电用户数应为受其影响而限电（或停电）的高压用户数之和，停电时间按等效停电时间计算，其方法同前。
5.5凡在拉闸限电时间内，进行预安排检修或施工时，应按预安排检修或施工分类统计。当预安排检修或施工的时间小于拉闸限电时间，则检修或施工以外的时间作为拉闸限电统计。
5.6用户申请（包括计划和临时申请）停电检修等原因而影响其它用户停电，不属外部原因，在统计停电用户数时，除申请停电的用户不计外，对受其影响的其他用户必须按检修分类进行统计。
5.7由用户自行运行、维护、管理的供电设施故障引起其它用户停电时，属内部故障停电。在统计停电户数时，不计该故障用户。
5.8对单回路停电，分阶段处理逐步恢复送电时，作为一次事件，但停电持续时间按等效停电持续时间计算，其公式如下：
等效停电持续时间=
=
式中：“受停电影响的总用户数”中的每一用户只能统计一次。
5.9线路跌落保险一相跌落时，引起的停电应统计为一次停电事件。具体规定如下：
a.当一相熔断，全线为动力负荷时，视全线路停电。
b.当一相熔断，该线路动力负荷与非动力负荷大体相当时，可粗略的认为该线路有一半负荷停电。
c.当一相熔断，该线路以照明等非动力负荷为主时，可粗略的认为该线路有三分之一的负荷停电。
5.10由一种原因引起扩大性故障停电时，应按故障设施分别统计停电次数及停电时户数。例如：因线路故障，开关（包括相应保护）拒动，引起越级跳闸，则应计线路故障一次，停电时户数为由该线路供电的时户数，另计开关或保护拒动故障一次，其停电时户数为除故障线路外的其他跳闸线路供电的时户数。余可类推。
5.11采用各类电力负荷控制装置对用户实施不拉闸限电的统计按3.5.2.3不拉闸限电计算公式进行。
6统计报告
6.1统计报表格式及填写要求
6.1.1供电系统基本情况统计表
--高压用户供电系统基本情况统计表，见表1。
--中压用户供电系统基本情况统计表，见表2。
表1及表2须每季度修正统计一次，作为本季度可靠性计算的基础。每次统计的基本情况数据应与当时的电气结线图一致。
--低压用户供电系统基本情况统计表，见表3。
6.1.2供电系统可靠性运行情况统计表（高、中、低压通用），见表4。
本表是供电系统停电事件的实际记录，对用户每停电一次，均作为一次事件而加以记录（包括故障停电和预安排停电）。
6.1.3供电系统按停电原因、停电设备分类的统计分析表，见表5、表6。
6.1.4供电可靠性指标统计表，见表7、表8。
6.1.5供电系统基本情况汇总表，见表9、表10。
6.1.6供电可靠性指标汇总表，见表11-表15。
注：高压用户供电系统各类统计报告，按电压等级分别进行。
6.2关于统计报告的规定
6.2.1各级供电部门的可靠性专责人，负责可靠性数据的采集、核实、汇总与上报。可靠性数据报告，必须尊重科学、实事求是、严肃认真、全面而客观地反应真实情况，做到准确、及时、完整。
6.2.2各级有关领导应负责认真贯彻执行本规程，不得违反或擅自修改，并积极支持可靠性管理专责人员做好本职工作。
6.2.3各地（市）供电公司的供电可靠性数据（包括基本情况和运行情况的统计数据）应于本季度后的10日之内报送主管省（区、市）电力公司和集团公司；主管公司进行审核、汇总，属电力集团者报送集团汇总；电力集团和独立省（区、市）电力公司于本季后的15日之内报送电力可靠性管理中心，同时以表10和表13作为报表，经签字并加盖公章后，寄送中心。
6.2.4若对已报可靠性管理中心的数据有修改意见，应在第二次规定报数时间之前（第四季度数据更改期限截止次年2月底），详细说明变化或更改的具体内容及原因，并以文件形式逐级上报。
6..3低压用户供电可靠性统计工作在适当时候进行试点，届时另行通知。
附录A  （标准的附录）供电系统线路编码原则（略）
附录B （标准的附录）停电性质分类中、英文对照
状态输入字符      中文            英文
I          停电            Interruption
FI         故障停电        failure Interruption
SI         预安排停电      scheduled Interruption
IF         内部故障停电    internal failure Interruption
EF        外部故障停电     external failure Interruption
PI        计划停电         planned Interruption
UI        临时停电         unplanned failure
LS        限电             limited service 
MI        检修停电         maintenance Interruption 
CI        施工停电         constructing Interruption
ID        用户申请停电     Interruption by customer desire
UM       临时检修停电     unplanned maintenance 
Interruption 
UC       临时工时施工停电 unplanned constructing 
Interruption
UD       临时用户申请停电unplanned Interruption 
by customer desire
SS       系统电源不足限电 system shortage
DL      供电网限电       distribution limited
附录C  （标准的附录）供电系统供电可靠性指标中、英文对照
指标名称英文缩写英文全称曾用过的英文缩写供电可靠率RS-1Reliability on Service in TotalRS-1供电可靠率（不计外部影响）RS-2Reliability on Service exclude external InfluenceRS-2供电可靠率（不计系统电源不足限电）RS-3Reliability on Service exclude the limitation by the lack of system capabilityRS-3用户平均停电时间AIHC-1Average interruption hours of customerATIC-1
CIAH用户平均停电时间（不计外部影响）AIHC-2Average interruption hours of customer exclude external InfluenceATIC-2用户平均停电时间（不计系统电源不足限电）AIHC-3Average interruption hours of customer exclude the limitation by the lack of system capabilityATIC-3用户平均停电次数AITCAverage interruption times of customerANIC-1
CIAT用户平均停电次数（不计外部影响）ASTCAverage interruption times of customer exclude external InfluenceANIC-2用户平均停电次数（不计系统电源不足限电）ASTCAverage interruption times of customer exclude the limitation by the lack of system capabilityANIC-3用户平均故障停电次数AFTCAverage failure interruption times of customer ANFC用户平均预安排停电次数ASTCAverage scheduled interruption times of customerANPC-4用户平均预安排停电次数（不计系统电源不足限电）
Average scheduled interruption times of customer exclude the limitation by the lack of system capabilityANPC-3系统停电等效小时数SIEHSystem interruption hours 
用户平均故障停电时间AIHC-FAverage interruption hours of customer by failureAFTC用户平均预安排停电时间AIHC-SAverage interruption hours of customer by scheduledAPTC预安排停电平均持续时间MID-SMean interruption duration by scheduledAPIT故障停电平均持续时间MID-FMean interruption duration by failureAFIT平均停电用户数MICMean interruption customerAIC预安排停电平均用户数MIC-SMean interruption customer by scheduledAPIC故障停电平均用户数MIC-FMean interruption customer by failureAFIC用户平均停电缺供电量AENSAverage energy not supplied of customer per times of failure interruptionAFIL预安排停电平均缺供电量AENT-SAverage energy not supplied of customer per times of scheduled interruptionAPLL故障停电平均缺供电量AENT-FAverage energy not supplied of customer per times of failure interruptionAFLL系统故障停电率RSFIRate of system failure with interruptionSIFR架空线路故障停电率RLFIRate of overhead line failure with interruptionFIROL电缆故障停电率RCFIRate of cable failure with interruptionFIRCL变压器故障停电率RTFIRate of transformer failure with interruptionFIRT断路器故障停电率RBFIRate of circuit breaker failure with interruptionFIRS外部影响停电率IREInterruption rate by exclude external InfluenceIROS-4外部影响停电率（不计系统电源不足限电）IRE-3Interruption rate by exclude the limitation by the lack of system capabilityIROS-3设施停运停电率REOIRate of equipment outage  with interruption
架空线路停运停电率RLOIRate of overhead outage  with interruptionOIROL 电缆停运停电率RCOIRate of cable outage  with interruptionOIRCL 变压器停运停电率RTOIRate of transformer outage  with interruptionOIRT 断路器停运停电率RBOIRate of circuit breaker outage  with interruptionOIRS 设施停电平均持续时间MDLOIMean duration of equipment  outage with interruption
架空线路停电平均持续时间MDLOIMean duration of overhead line  outage with interruptionODOL电缆停电平均持续时间MDCOIMean duration of cable  outage with interruptionODCL变压器停电平均持续时间MDTOIMean duration of Transformer  outage with interruptionODT断路器停电平均持续时间MDBOIMean duration of  circuit breaker outage with interruptionODS附录D  （提示的附录）相关标准
IEC 1/1675/FDIS
Amendment 1 to IEV Chapter 191:
Dependability and quality of service
Part3-- Dependability and quality of service in electric power system 
Distribution system reliability engineering quality CEA
表1     高压用户供电系统基本情况统计表
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
线段编码线段名称开关编号开关类型线路（公里）用户数、变压器台数及容量
（户、台、千伏安）其中双电源断路器台数备注架空电缆户数台数总容量用户数容量

























主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
表2     中压用户供电系统基本情况统计表
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
线段编码线段名称开关编号开关类型线路（公里）用户数、变压器台数及容量
（户、台、千伏安）其中双电源断路器台数开关类设备总台数电容器台数开闭所（室）数地区特征线路性质备注架空电缆公用专用用户数容量户数台数容量户数台数容量









































主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
说明：一、地区特征的分类：1、市中心区：指市区内人口密集以及行政、经济、商业、交通集中的地区。
2、市区：城市的建成区及规划区，一般指地级市以“区”建制命名的地区。
3、城镇：县（包括县级市）的城区及工业、人口相对集中的乡、镇地区。
4、农村：城市行政区内的其它地区，包括村庄、大片农田、山区、水域等。
二、线路性质分类：1、公用    2、专用   3、农用
三、双电源指用户能从供电系统获得两个（或两个以上）电源同时供电，或一回供电，其余作备用（指有备用电源自动投入装置，且任一电源的供电能力均能满足该用户的全部负荷）。
表3     低压用户供电系统基本情况统计表
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
10千伏公用配电变压器配电变压器容量（千伏安）低压供电线段名称及编号0.4/0.23千伏低压线路长度（公里）用户情况（容量单位：千伏安）电缆架空总长度0.4千伏用户0.23千伏用户总计名称编号0.        4
千伏0.23千伏0.        4
千伏0.23千伏0.        4
千伏0.23千伏户数容量户数容量户数容量































主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
表4     供电系统可靠性运行情况统计表
（高中低压通用）
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
事件序号停电事件部门停电性质同时停电部门个数停电时间停电情况停电事件编码停电原因、设备状况详细说明起始终止持续时间线段编码用户数总容量（千伏安）时户数限前负荷（kW）限后负荷（kW）限电方式缺供电量（kWh）月日时分月日时分

































主管：                                   审核：    ,;                                          制表：                                      填报日期：          年          月          日
表5     供电系统按停电原因分类统计表（高中低压通用）
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
故        障        停        电        类预    安    排    停    电    类编码停电原因次数户数停电小时时户数缺供电量
kWh编码停电原因次数户数停电小时时户数缺供电量
kWh编码停电原因次数户数停电小时时户数缺供电量
kWh0001设计不周




0034树木生长倾倒




0061计划检修




0002产品质量不良




0035电讯影响




0062计划施工扩改




0003安装不良




0036交通运输




0063外部计划施工




0004检修质量不良




0037市政建设




0064用户计划申请




0005调整试验不良




0038农业生产




0065试验发现缺陷




0006运行不当




0039盗窃或破坏




0066临时检修




0009生产管理不当




0041遮断稳定不够




0067临时施工




0011领导指挥不当




004210kV母线故障




0068外部临时施工




0013设备失修




004335kV设施故障




0069用户临时申请




0014设备超役运行




0044110kV设施故障




0070配网限电




0015电力系统故障




0045220kV设施故障




0071调电




0016外力破坏




0046330kV设施故障




0072系统电源不足限电




0017动物事故




0047500kV设施故障




007310kV母线检修




0018用户影响




0048内部其它原因




007435kV设施检修




0019自然灾害




0049外部故障




0075110kV设施检修




0020气候因素




0051外部其它原因




0076220kV设施检修




0021部件老化











0077330kV设施检修




0022调度不当











0078500kV设施检修




0023扩建影响




E1故障停电合计




E1预安排停电合计




0032人员过失











E2系统停电合计




主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
表6     供电系统按停电设备分类统计表
（高中低压通用）
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
编码设备名称故  障  停  电  类预  安  排  停  电  类系  统  停  电  类次数户数停电小时时户数缺供
电量
kWh停容
kVA次  数户数停电小时时户数缺供
电量
kWh停容
kVA次数户数停电
小时时户数缺供
电量
kWh停容
kVA0000其它设施

























































主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
说明：表5中：自然灾害（0019）是指不可抗拒的洪水、飓风、滑坡；气候因素（0020）是指一般雷电、风、雨、雪、冰；人员过失（0032）是指非运行、检修人员过失。
外部影响是指非本企业运行、维护和管理的电网及设施，其故障停电属外部影响的有：0016、0019、0037、0049、0051；预安排停电属外部影响的有：0063、0068、0072。
表6中：其它设施（0000）是指统计本电压等级范围以外的各类供电设施，与表5中编码为：0042、0043、0044、0045、0046、0047、0073、0074、0075、0076、0077、0078的停电原因相对应。
表7     高压用户供电可靠性指标统计表
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
序号可靠性主要指标统计数单位序号可靠性参考指标统计数单位序号系统基本数据名称统计数单位1供电可靠率             RS-1
%1用户平均故障停电时间  AIHC-F
小时/户1线路累计长度
公里2供电可靠率             RS-2
%2用户平均预安排停电时间 AIHC-S
小时/户2架空线路长度
公里3供电可靠率             RS-3
%3故障停电平均持续时间    MID-F
小时/次3电缆线路长度
公里4用户平均停电时间  AIHC-1
小时/户4预安排停电平均持续时间   MID-S
小时/次4实际总用户数
户5用户平均停电时间  AIHC-2
小时/户5平均停电用户数                 MIC
户/次5系统总容量
千伏安6用户平均停电时间  AIHC-3
小时/户6故障停电平均用户数         MIC-F
户/次6变压器台数
台7用户平均停电次数  AITC-1
次/户7预安排停电平均用户数      MIC-S
户/次7断路器台数
台8用户平均停电次数  AITC-2
次/户8用户平均停电缺供电量    AENS
千瓦时/户



9用户平均停电次数  AITC-3
次/户9故障停电平均缺供电量    AENS-F
千瓦时/次



10用户平均故障停电次数  AFTC
次/户10预安排停电平均缺供电量AENS-S
千瓦时/次



11用户平均预安排停电次数  ASTC
次/户11外部影响停电率             IRE
%



12用户平均预安排停电次数ASTC-3
次/户12外部影响停电率             IRE-3
%



13系统停电等效小时数  SIEH
小时



















主管：                                   审核：                                              制表：                                      填报日期：          年          月          日
表8    中压用户供电可靠性指标统计表
系统名称： 统计期限：                                 年          月           日至       年          月           日
填报单位： 电压等级：
序号可靠性指标统计数单位序号可靠性指标统计数单位序号系统基本数据名称统计数单位1供电可靠率             RS-1
%21用户平均故障停电时间  AIHC-F
小时/户1线路累计长度
公里2供电可靠率             RS-2
%22用户平均预安排停电时间 AIHC-S
小时/户2架空线路长度
公里3供电可靠率             RS-3
%23故障停电平均持续时间    MID-F
小时/次3电缆线路长度
公里4用户平均停电时间  AIHC-1
小时/户24预安排停电平均持续时间   MID-S
小时/次4实际总用户数
户5用户平均停电时间  AIHC-2
小时/户25平均停电用户数                 MIC
户/次5系统总容量
千伏安6用户平均停电时间  AIHC-3
小时/户26故障停电平均用户数         MIC-F
户/次6变压器台数
台7用户平均停电次数  AITC-1
次/户27预安排停电平均用户数      MIC-S
户/次7断路器台数
台8用户平均停电次数  AITC-2
次/户28用户平均停电缺供电量    AENS
千瓦时/户



9用户平均停电次数  AITC-3
次/户29故障停电平均缺供电量    AENS-F
千瓦时/次



10用户平均故障停电次数  AFTC
次/户30预安排停电平均缺供电量AENS-S
千瓦时/次



11用户平均预安排停电次数  ASTC
次/户31架空线路停运停电率          RLOI
次/百公里年



12用户平均预安排停电次数ASTC-3
次/户32电缆线路停运停电率          RCOI
次/百公里年



13系统停电等效小时数 SIEH
小时33变压器停运停电率              RTOI
次/百台年



14外部影响停电率             IRE
%34断路器停运停电率              RBOI
次/百台年



15外部影响停电率             IRE-3
%35架空线路停电平均持续时间MDLOI
小时/次



16架空线路故障停电率        RLFI
次/百公里年36电缆线路停电平均持续时间 MDCOI
小时/次


<P a