标题：热泵热水器控制器
主要功能
本控制器为单系统空气源热泵热水器专用控制器，由线控器和控制板两部分组成。线控器为标准86式安装面板，使用液晶屏显示温度等数据，并可通过按键修改控制参数；控制板具备三路温度传感器输入：水温传感器、蒸发器传感器和排气温度传感器，一路开关量外部报警信号输入，三路控制输出：压缩机、化霜和蒸发器风机。具体功能如下：
1、水温控制：按照温度设定值和回差进行控制，可限定温度设定范围，具备控制输出保护延时；
2、化霜控制：根据蒸发器温度和时间控制化霜的启停，可以有效化霜并保证系统的正常运行，可手动化霜；
3、排气高温保护：压缩机排气温度过高时可停止机组运行，可根据排气温度控制蒸发器风机；
4、外部报警：发生外部报警时可暂停机组运行，可设置报警输入为“闭合有效”、“打开有效”或“禁用”；
5、定时控制：可设置开机时运行在定时控制模式，其中工作时段制热，待机时段不制热；
6、其他功能：实时时钟断电后可正常走时，上电时开关机状态可选择，冷媒充注与回收，传感器查看功能。
技术参数
1、电源：220VAC+10%/-15%，50/60Hz； 2、整机功耗：小于5W；
3、测量范围：-50℃～120℃； 4、控制范围：0℃～100℃，可调整；
5、温度分辨率：小于100℃时0.1℃，其余1℃； 6、测温精度：-50℃～70℃时±1℃±0.5个字，其余±2℃±0.5个字；
7、传感器故障延时：10秒钟； 8、传感器类型：NTC传感器，10KΩ/25℃，B值3435K；
9、压缩机输出：接点容量为30A/220VAC，可直接驱动单相2HP/220VAC及以下的负载；
10、化霜输出：接点容量为10A/220VAC； 11、其余工作输出：接点容量为5A/220VAC；
12、线控器前面防护等级：IP30； 13、线控器运行环境温度：-10℃～50℃；
14、线控器存储温度：-20℃～60℃； 15、控制板运行环境温度：-10℃～60℃；
16、控制板存储温度：-30℃～75℃； 17、相对湿度：20～85%（无结露）。
操作及显示面板
  显示面板[1]1、显示说明：
单色6点视角液晶屏显示，蓝色背光；时钟显示区显示系统时钟等和时间相关的数据，数据显示区显示温度、系统参数、报警代码等数据；闪烁显示时其周期为1秒；通电后液晶屏全显约3秒后正常工作。
2、符号及指示灯状态说明：
名称符号状态功能或含义制热符号
常亮正在制热制热符号
闪烁制热延时制冷符号
常亮冷媒充注及回收制冷符号
闪烁冷媒充注及回收延时化霜符号
常亮正在化霜化霜符号
闪烁化霜延时蒸发器风机符号
常亮蒸发器风机运转报警符号
常亮当前正在发生报警关机符号
常亮控制器已关机定时控制符号
常亮当前处于定时控制模式工作时段符号
常亮当前处于工作时段待机时段符号
常亮当前处于待机时段工作时段符号
闪烁设置开始工作时间待机时段符号
闪烁设置停止工作时间查看符号
常亮当前处于查看数据状态设置符号
常亮当前处于参数设定状态摄氏度符号
常亮当前显示的是摄氏温度3、按键说明：各按键的名称依次如下：  按键名称[2]各按键的主要功能如下：
电源键：开关机；
时钟键：进行修改系统时钟、设置定时控制模式状态；
设置键：进入修改温度设定值、修改参数设定值状态；
上调键：查看测量数据、进入或退出冷媒充注与回收模式；
下调键：查看测量数据、手动化霜。
应用领域
热泵热水器在泳池中的运用
1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重)
游泳池有室外露天游泳池（场）以及室内温水游泳池（馆）两大类。从游泳池的使用性质分，有比赛池，训练池，跳水池，儿童戏水池等；从经营性质分，有公用游泳池，商业宾馆内游泳池，也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池，都有一个要求维持池水温度恒定的要求，池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面：（尤其是在别墅泳池设备的传导中）
1）游泳池池水因水面蒸发，水面传导，池底和池壁传导而不断损失热量。
2）因人们在游泳池内游泳，会损失一部分池水，必须不断补充，而补充水需加热，需要补充一部分热量；
3）此外，整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。
以上这一些损失的热量，都需要不断补充，才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
另外，恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗，消毒的要求，在一定时段内，要求将池水全部放空，重新输入温水。如果补充的水是冷水（水温在5-15℃），那末，加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
1.2 游泳池池水温度（恒温泳池设备）
一般室内游泳池池水温度为24－29℃，室外的为22－30℃。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施，可以取为25℃；如果气温低，可以取为27℃。热损失与池水温度高低有关，也与周围环境（例如空气）温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。国外资料表明：室内游泳池最佳环境参数为：
空气温度 26-30℃
池水温度 25-28℃
地面温度 30-32℃
风 速 0.05-0.1m/s
相对湿度 50-60%
1.3 室内游泳馆相对湿度（恒温泳池设备）
维持室内游泳馆内一定的相对湿度十分必要。当室外温度为-10℃，室内空气相对湿度为50-60%，设双层窗的传热系数为2.9W/m2时，玻璃窗户上仍会潮湿、结露；即使室外气温为-1℃，室内为28℃ 时，也会结露。因而游泳池场馆必须除湿。
1.4 游泳池的用热负荷计算
前者提到，对于游泳池用热的经常性负荷，有：
a.水面蒸发散热；
b.水面传导散热；
c.池底，池壁传导散热；
d.设备及管道散热；
e.补水加热量；
f.游泳场馆淋浴等用热；
由于蒸发散热，传导散热等计算十分复杂，而且必须有游泳池结构的详细尺寸，气象，土壤等资料，为了估算的方便，对于a,b,c,d四项，可以合并为一项，即：按游泳池水面面积m2计的平均热散失量。可以见表1
表1 
环境温度℃ 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30
露天 KJ/h 4522 4187 3852 3433 2931 2847 2721 2596 2470 2302
游泳池 w 1256 1163 1070 953 814 791 756 721 686 639
室内 KJ/h 2345 2177 2010 1842 1507 1465 1382 1340 1256 1172
游泳池 w 651 605 558 512 419 407 384 372 349 325
表中数值按下列条件计算：水温27℃，空气相对湿度50%，风速：室内 0.5m/s;室外 2 m/s
国外资料介绍，对于露天游泳池的热损失，也可以按下列数据估算；在水温为23℃，平均气温10－12℃时，
对流热损失 70―95W/㎡
辐射热损失 60－80 W/㎡（夜间）
辐射得热量 ≤180 W/㎡〔白天〕
蒸发热损失 350－700 W/㎡
补充水时的补热量 400－600 W/㎡
对于补水热损失，可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量占游泳池容积的百分数可见表2。
表2 
游泳池类别 比赛池 训练池 跳水池 室内公共池 露天公共池 儿童池 幼儿池 水球池 游泳跳水合一池
补充水量（%） 3－5 3－5 3－5 5－10 10－15 10－15 15 5 5
方案设计中建议：露天池取10%=B1；室内池取5%=B2。因补水需补热的小时功率可按下式计算
P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860] kW， （1－1）
式中：P－补水的补热功率，kW；
V－游泳池容积，m3；
B－补水量的百分数，%；
t1－补水初温，℃；
t2－池水温度，℃。
至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷，可按常规计算。
对于一次性冲击负荷，则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率（机器所需的制热功率）。总用热功率QZh
QZh=1.15×V×（t2－t1）×1000/860 kW， （1－2）
小时热功率Ph=QZh/T kW， （1－3）
式中：V－ 游泳池的总容积，m3；
t2－ 池水所需温度，℃；
t1－ 冷水温度，℃；
T－ 换水周期，h；
1.15－考虑在换水周期内的热损失附加值。
一般初次充水或换水的周期T为24－48h计。也就是说，要求在24－48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换一次水，应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的，间隔时间相对比较长，可以是一个月，半年、甚至一年，对于桑拿浴性质的水池，有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆，在计算负荷时，可以将换水时间错开。在选择主机时，可按一个最大容积的水池的一次性负荷来计算，也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表3。
表3 
类别 循环次数
n（次/日） 循环周期
T（小时） 类别 循环次数
n（次/日） 循环周期
T（小时）
比赛、训练池 4－2.4 6－10 公用池 4－3 6－8
跳水、私人池 3－2 8－12 儿童池 6－4 4－6
跳水、游泳合一池 3－2.4 8－10 幼儿池 24－12 1－2。[3]
按键操作说明
1、开关机：
控制器正常显示状态下，按电源键可将控制器切换为开机或关机状态。开机状态下，控制器正常控制水温；关机状态下，关机符号亮，控制器停止控制水温。开机状态和关机状态下控制器都会正常显示时间和温度，各项按键操作也相同。可以设置控制器上电时的开关机状态为“关机”或“上次断电前开关机状态”。
2、查看测量数据：
控制器正常显示状态下，按下并立即松开上调键或下调键进入查看状态，查看符号开始显示，同时显示上次查看的数据代码（通电后默认为“d1”）所对应的测量值，此后每次按下上调键或下调键可循环显示“d1”、“P1”、“P2”、“P3”，分别代表外部报警输入、水温传感器、蒸发器传感器、排气温度传感器，松开按键后实时显示相应的测量值，通信异常或传感器故障时显示“---”，其中对于外部报警输入来讲，测量值为0和1分别表示当前为闭合与断开。按下其他按键或15秒内没有任何按键操作则返回正常显示状态。
3、修改温度设定值：
控制器正常显示状态下，按下并立即松开设置键进入温度设定值修改状态，设置符号开始显示，同时显示当前温度设定值，此时按上调键或下调键可上调或下调并显示温度设定值；按住上调键或下调键持续1秒以上可快速上调或下调并显示温度设定值；再次按设置键则保存温度设定值修改并返回正常显示状态；15秒内如无任何按键操作则不保存温度设定值修改并返回正常显示状态。保存参数时如果出现错误则显示“Err”，3秒后返回正常显示状态。
4、修改参数设定值：
控制器正常显示状态下，按住设置键持续3秒以上进入参数修改状态，设置符号开始显示，同时显示第一个菜单项的代码，此时按上调键或下调键可上翻或下翻菜单项并显示菜单项的代码；按设置键显示当前菜单的参数设定值，此时按上调键或下调键可上调或下调并显示参数设定值，按住上调键或下调键持续1秒以上可快速上调或下调并显示参数设定值，再次按下设置键则直接返回并显示下一菜单项的代码。
按住时钟键持续3秒以上可保存参数设定值修改并返回正常显示状态；15秒内如无任何按键操作则不保存参数修改并直接返回正常显示状态。保存参数时如果出现错误则显示“Err”，3秒后返回正常显示状态。
对于具有延时或计时性质的参数，断开控制器电源并重新上电可使参数修改立即生效，而不必等待当前已经进行的延时或计时周期。
5、修改系统时钟：
控制器正常显示状态下，按下并立即松开时钟键可以修改系统时钟，此时小时部分闪烁显示，按上调键或下调键可以上调或下调小时的值；按下并立即松开时钟键，分钟部分闪烁显示，按上调键或下调键可以上调或下调分钟的值；再次按下并立即松开时钟键则保存系统时钟修改并返回正常显示状态；15秒内如无任何按键操作则不保存系统时钟修改并返回正常显示状态。
6、设置定时控制模式：
控制器正常显示状态下，按住时钟键持续3秒以上可以设置定时工作模式，按设置键可依次切换工作时段开始时间的小时部分、分钟部分、待机时段开始时间的小时部分、分钟部分，切换到相应的值时工作时段或待机时段符号以及对应的小时或分钟部分闪烁显示，按上调键或下调键可以上调或下调并闪烁显示相应的值。
按下并立即松开设置键，可以启用或关闭定时控制模式。在设置定时控制模式下，启用定时控制模式时，定时控制符号闪烁显示；关闭定时控制模式时，定时控制符号不显示。
按住时钟键持续3秒以上或设置完定时时间后可保存修改并返回正常显示状态；15秒内如无任何按键操作则不保存修改并直接返回正常显示状态。保存参数时如果出现错误则显示“Err”，3秒后返回正常显示状态。
启用定时控制模式后，在工作时段和待机时段下分别显示相应的符号，开机状态下仅在设置的工作时段内制热，其余时间不制热。
7、手动化霜：
控制器正常显示状态下，处于开机状态时，如果不满足化霜终止条件，则按住上调键持续5秒以上可以启动化霜。
8、冷媒充注与回收：
控制器正常显示状态下，处于关机状态时，按住上调键持续10秒以上可以进入冷媒充注与回收模式，再次按住上调键持续5秒以上或20分钟（含延时时间）后可自动退出冷媒充注与回收模式。
9、修复系统数据：
机器通电时，首先检查参数设置是否正确。如果检查到错误，则闪烁显示“Err”。此时按任意键将恢复默认参数设置并正常工作，建议此时重新设定参数。
控制输出
1、水温：
控制器处于开机状态时（启用定时控制模式后还需要处于工作时段）可以进行正常的水温控制，其余情况下不制热。制热时，水温低于或等于设定的温度值－温度控制回差时压缩机开启，高于或等于设定的温度值时压缩机关闭。
化霜时、发生外部报警时、发生排气高温报警时、水温传感器故障时均暂停制热。机器通电后或压缩机关闭后运行完压缩机保护时间才允许压缩机再次开启。
2、化霜：
化霜方式可以设置为“热气化霜，四通阀在制热时断开，化霜时通电”、“热气化霜，四通阀在制热时通电，化霜时断开”或“电热化霜”，用户需要根据系统的实际情况进行设置。
控制器仅在开始制热时以及制热过程中自动化霜，由此可以减少不必要的能量消耗并改善化霜效果。在开始制热时如果蒸发器的温度低于启动化霜温度则先化霜，化霜结束后再制热；在制热过程中如果蒸发器温度低于启动化霜温度，且其持续时间超出启动化霜时间后也会化霜；另外，在开机状态下，按住下调键持续5秒以上也可以手动启动化霜。化霜时，如果蒸发器温度达到终止化霜温度，或化霜的持续时间超出设定的最长化霜时间，则终止化霜，恢复正常的水温控制。
关机时、发生外部报警时、发生排气高温报警时、蒸发器传感器故障时均终止化霜。需要化霜时如果正在运行压缩机延时，则等待压缩机延时结束后再开始化霜。
3、蒸发器风机：
蒸发器风机在制热时（或冷媒充注与回收时）与压缩机同启同停，化霜时关闭。如果允许风机受排气温度控制，则排气温度超出排气高温保护值时强制关闭风机，排气温度传感器故障或排气温度回落到排气高温保护值-排气高温保护回差以下时恢复正常的蒸发器风机控制功能。
4、冷媒充注与回收：
在冷媒充注与回收模式下，压缩机和蒸发器风机均工作，化霜输出的状态根据化霜方式的设置而不同。化霜方式设置为“热气化霜，四通阀在制热时断开，化霜时通电”时，化霜输出开启；化霜方式设置为“热气化霜，四通阀在制热时通电，化霜时断开”或“电热化霜”时，化霜输出断开。
冷媒充注与回收模式下，外部报警或排气高温保护功能无效。如果正在运行压缩机延时，则等待压缩机延时结束后再进行冷媒的充注与回收。
5、报警：
控制器开始制热3分钟后，如果发生有效的外部报警则暂停制热，外部报警解除后恢复正常的温度控制功能，同时开始运行自动清除报警次数的延时，如果延时时间内没有发生新的报警则控制器会自动清除已经发生的报警次数，否则如果发生新的外部报警则控制器会累加报警次数并重新运行延时，当累加的报警次数超出允许的自动恢复次数后控制器锁定，此时即便解除外部报警也无法自动恢复正常的温度控制功能，只有关机并重新开机才能解除锁定。
控制器处于开机状态时，压缩机排气温度超出排气高温保护值+排气高温保护回差时发生排气高温报警并暂停制热，回落到排气高温保护值-排气高温保护回差时解除报警并恢复正常的温度控制功能。禁用排气温度传感器后，排气高温保护功能失效，同时即便排气温度传感器故障或未连接，也不会产生报警信号。
水温传感器故障、蒸发器传感器故障、排气温度传感器故障后分别显示“E01”、“E02”、“E03”，发生外部报警或控制器锁定时显示“E11”，排气高温报警时显示“E21”，无法获取有效的时钟时显示“--:--”，控制板和线控器通信异常或数据线未正常连接时显示“---”，此时控制板电源灯闪烁显示、线控器蜂鸣器鸣响。发生报警时蜂鸣器鸣响，按任意键报警消音。
菜单说明
菜单标识菜单功能设定范围单位默认值F01温度设定值F04～F03℃55F02温度控制回差1～20℃5F03温度设定范围最大值F01～100℃60F04温度设定范围最小值0～F01℃10F08压缩机保护时间0～20分钟3F09水温传感器校正值-10～10℃0




F10启动化霜温度-20～20℃-3F11终止化霜温度0～50℃15F12启动化霜时间1～240分钟30F13最长化霜时间0～99分钟10F14化霜方式：
0：热气化霜，四通阀在制热时断开，化霜时通电；
1：热气化霜，四通阀在制热时通电，化霜时断开；
2：电热化霜。0～2无0




F50外部报警解除后允许控制器自动恢复的次数0～10无3F51外部报警解除后自动清除报警次数的延时0～240分钟60F52外部报警设置：
0：闭合时产生报警；
1：断开时产生报警；
2：不使用外部报警输入。0～2无2F57排气高温保护值50～120℃105F58排气高温保护回差1～20℃10F59排气高温保护模式：
0：高温保护，风机不受控；
1：高温保护，风机受控；
2：禁用排气温度传感器。0～2无1




F70上电时开关机状态：
0：默认为关机；
1：上次断电前开关机状态。0～1无1F71上电后或停止按键操作后背光持续时间1～240秒30F72背光设置：
0：一直关闭；
1：一直打开；
2：根据设置的背光持续时间。0～2无2





系统代码、原因及动作
代码原因动作Err数据存取故障无E01水温传感器故障停止制热E02蒸发器传感器故障停止化霜E03排气温度传感器故障排气高温保护功能失效/维持排气高温保护状态E11外部报警停止制热或控制锁定E21排气高温保护根据设置停止制热或蒸发器风机---控制板和线控器通信异常关闭控制输出--:--时钟故障定时控制模式下，工作在待机模式
规格尺寸
1、线控器尺寸：
  线控器尺寸2、控制板尺寸：  控制板尺寸3、传感器及数据线：
水温传感器：标准长度5米，可定制；
蒸发器传感器：标准长度1.5米，可定制；
排气温度传感器：标准长度1.5米，可定制；
外部报警输入：无传感器线，用户自行接入无源开关量信号；
数据线：标准长度6米，可定制。
接线说明
  接线图
安全规则
★危险：
1、严格区分电源、继电器输出、传感器以及数据线等的接线，不可错接，继电器不可过荷；
2、本产品的继电器输出不是无源接点，严禁在带电情况下触碰控制器的控制板；
3、所有的接线更改都必须在断开电源的情况下进行；
★警告：
1、本控制器禁止在水中或过度潮湿的环境中使用，禁止在高温、强电磁干扰、强腐蚀性环境中使用。
★注意：
1、供电电压应与控制器上标注的电压相一致，并保证供电电压的稳定性；
2、为避免可能引入的干扰，建议传感器和数据线的引线与电力线保持适当距离；
3、为保证系统时钟的准确性，请在首次使用时以及断电15天后重新设定时钟。
附录：字符集
  附录