标题：YH-B5000变电站自动化系统
重要特点
● 完整的变电站自动化解决方案
● 基于以太网通信的分层分布式系统
● 卓越的电磁兼容性、高可靠性
● 免调节、易维护、过程可再现
●  TCP/IP的嵌入式应用
● 全系统以太网的无缝连接
● 从系统到装置的完全即插即用
● 嵌入式实时多任务操作系统       YH-B5000 变电站自动化系统是西安开元电力自动化有限公司着眼于继电保护和信息技术的最新发展趋势，广泛吸取了国内外现有的技术和经验，自主研发的新一代产品。并在技术上进行了很多大胆的创新，其产品（系列）涵盖了110kV及以下电压等级的输配电线路保护、主设备保护和测量控制装置（系统）。可以为国内外用户提供可靠、易用、实用、功能完善的继电保护和自动化产品（系统）。配合银河集团在变压器、开关等一次设备的强大生产能力，可以为10kV～110kV新建变电站和旧站改造提供从一次设备到二次系统的完整解决方案。
系统特点
YH-B5000变电站自动化系统采用分层分布式结构，除了具有一般分布式系统所具备的高可靠性、灵活性和可扩展性以及系统构成和维护的简易性外，还具有下述特点：
u      完整的变电站自动化解决方案
YH-B5000的产品（系列）涵盖了10kV～110kV电压等级的输配电线路保护、主设备保护及测量控制系统，并提供了各个电压等级的变电站自动化的完整解决方案。
YH-B5000采用系统化、系列化设计思想、避免以往采用拼凑式构成的变电站自动化系统从单元设备、通信网络到监控系统等诸方面给整个系统带来的限制，以减少从工程设计、生产、运行到维护以及系统扩展等各个环节的协调工作量，从而使系统构成的方式更加清晰，使系统信息的获得更加快捷，使系统维护的工作更加简单，使系统扩展更加方便。
u      全系统使用以太网无缝连接
YH-B5000系统使用10M/100M以太网组成系统，不仅如同现场总线一样满足变电站自动化系统对通信的需求，而且为系统后续软件升级、功能扩展提供了强大的硬件保证。否则，您面临的将是不停的更新换代，即浪费资金又浪费精力。而使用以太网作为全系统骨干网，使得遥视、VLAN、Web浏览等成为可能。
u      开放性设计思想
YH-B5000的开放性极大地提高了它与其他设备之间的可互操作性，在从单元设备到监控系统的各个环节的设计中可以轻松实现与其他智能设备的互相连接和可互操作性。
在单元设备的接口设计中，除了上述以太网通信接口外，系统还提供了与现有通信方式（RS-232C、RS-422/485或现场总线）的兼容性设计，使得变电站自动化的设计或改造选择性更多、更灵活。
YH-B5000的变电站计算机监控管理系统的核心采用了组件对象模型的系统架构，其规范为IEC 61970、IEC 61968。其中IEC 61970为SCADA/EMS组件架构标准，基础是美国电科院的CCAPI；IEC 61968为DMS/LMS（配网、电能计量、负荷管理）的组件架构标准，这均是CORBA在电力自动化领域的实现，此实现的组成包括：ACE（自适应的分布式异构平台上中间件），TAO（分布式组件服务）。由于CORBA是OMG制定的关于网络上应用程序之间协同工作的一种规范，故克服了过去企业内部制定的企业标准（SOFTBUS）不够全面、难以开放的致命弱点，也为进一步开发高级应用软件包提供了开放的、通用的标准接口。
u      人性化设计理念
在继电保护和测控设备中，YH-B5000采用了“免调节”概念设计、“即插即用”的设计方法以及通用的软、硬件平台，并采用了全汉化显示/操作界面和图形化、表格化的输出界面。过程全息再现技术的运用，使得使用者可以用配套提供的调试、分析软件非常方便地读取存储在单元设备中的信息，并清晰地再现设备的数据和逻辑处理过程。
在变电站计算机监控管理系统中，人机界面采用通用的银河自动化桌面系统YHHMI V1.0，用户可以根据喜好自由定制；历史数据库采用MS SQL Server 7.0/2000，达到完全共享；基于MS Excel的报表，操作方便，满足习惯；自助控件模型，满足硬件厂家和第三方厂家提供独立模块的需要，达到系统的真正开放；基于以太网的分布式实时数据库使得用户使用得心应手。从使用者的角度来开发和研制产品，尽可能地方便使用者的使用和维护，让使用者用得满意，是YH-B5000系统设计的出发点和终极目标。
u      32位微处理器和大资源的使用构筑了强大稳定的硬件平台
YH-B5000全部保护测控装置的核心模件全部采用了32位微处理器，配置以大容量的RAM和Flash Memory，并进行了全方位的可靠性设计，从而使单元设备在提高了可靠性的同时又具有很强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力，并且实现了硬件系统的平台化，大大提高各系列产品功能的可靠性和稳定性。
u      嵌入式实时多任务操作系统
在32位微处理器构筑的强大的硬件平台的支撑下，配以嵌入式实时多任务操作系统，可以对全部硬件资源进行最有效的管理，使得硬件资源真正地对应用软件开放，同时也使得应用软件结构化、模块化成为可能，从而以最快地速度适应使用者的差异需求。
u      高标准的电磁兼容性能
YH-B5000全部保护测控单元设计注重电磁兼容性能，从装置机箱结构、交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行EMC的专业精心设计，使得全部装置具备了卓越的电磁兼容性能。
YH-B5000的全部保护测控单元通过了国家级电磁兼容实验室电磁辐射、瞬变干扰等9个项目的试验，全部的试验结果证明其电磁兼容性能指标大大高于国家标准，从而为单元设备彻底下放提供了可靠保障。
系统主要功能
u      各种保护功能
涵盖了110kV及以下电压等级的输配电线路保护、主设备保护。
u      数据采集及处理功能
按电气间隔分布配置或集中配置综合测控终端，完成开关量（断路器、刀闸、保护信号、告警信号、分接头挡位、小车位置信号等）、模拟量（电压、电流、有功、无功、功率因数、温度、水位等）、脉冲电能量（有功电能、无功电能）、电能累加量等信息的采集及处理，并将处理后的信息上传。
u      控制操作功能
控制各电气间隔的断路器、电动隔离刀闸的分闸/合闸操作。控制操作可由站级工作站实现，也可在各间隔层测控终端通过手动直接操作完成。若变电站与调度中心建立有通信连接，调度中心也可进行远方控制操作。YH-B5000变电站自动化系统可以对控制权限进行设置。
u      防误操作闭锁控制功能
可通过系统内嵌的防误软件实现，也可通过与专用的微机防误系统配合来实现。
u      报警及事件记录功能
将遥测越限、正常遥信变位、事故变位、SOE、保护信息、遥控记录、操作记录等信息集中统一管理，分类记录并处理。
u      历史记录功能
负责定期地将处理后的数据保留入历史库，以供趋势分析、统计计算之用。
u      显示打印功能
支持多窗口、分层显示各种接线图、地理图、系统图、趋势线、潮流图、事件列表、保护信息、报表、三维棒图、饼图等。可人工、自动或定时打印各种报表、图形、事件等。
u      操作票系统功能
能生成、预演、执行、管理及打印操作票。
u      保护设备管理功能
保护设备库管理、定值召唤及设置、保护信息的处理等。
u      故障录波分析功能
对系统采集的扰动数据处理保存，并进行波形显示、故障分析、打印等。
u      电压无功控制功能
根据变电站的电压和功率因数（或无功功率），按十五区图或模糊控制逻辑以手动或自动方式进行电压无功控制（VQC）。在电压无功控制过程中，为保障设备的安全和系统的稳定，功能中还包含有完备的闭锁功能，如分接头滑挡闭锁、投电容谐波超标闭锁等。
u      小电流接地选线功能
发生小电流单相接地时，系统自动报警并显示出接地的线路及相别。该功能即可通过配置专用的小电流接地选线装置，亦可通过后台监控系统来实现。
u      系统自诊断与自恢复功能
从间隔层单元到后台监控系统，均有完善的自诊断与自恢复功能。
u      远程监视和维护功能
利用Modem实现远程监视及维护。
系统构成及配置方案
YH-B5000变电站自动化系统采用分层分布式结构，按纵向分为间隔层、通信层和变电站层。间隔层在站内按间隔分布式配置。间隔层的设备均可直接下放至开关场就地，减少大量的二次接线。各间隔设备相对独立，仅通过通信网互联，并通过通信层的通信服务器的数据管理同变电站层的设备通信，取消了原本大量引入主控室的信号、测量、控制、保护等使用的电缆，节省投资，提高系统可靠性。通信服务器可以有效地提高变电站级的网络安全防护能力，同时也有利于变电站内其他智能设备的接入，达到站内信息有效管理。变电站层设备也采用分布式、开放式的设计，组态完成站内监控功能，全面提供设备状态监视及控制、保护信息记录与分析等功能。变电站层设备可以根据需求采用多种配置模式，一方面保证了系统整体的可靠性，另一方面，也使得功能选择、配置更灵活、更合理。
命名说明
产品系列名称
说明
YH-B5000
变电站自动化系统
YH-B5500S
变电站自动化监控管理系统软件
YH-View
装置调试分析软件
YH-B5120
110kV高压线路保护装置
YH-B5180
110kV高压主变保护装置
YH-B5330
110kV及以下电压等级备自投装置
YH-B5320
66kV及以下电压等级线路保护测控装置
YH-B5350
66kV及以下电压等级电容器保护测控装置
YH-B5360
66kV及以下电压等级电抗器保护测控装置
YH-B5380
66kV及以下电压等级变压器保护测控装置
YH-B5390
66kV及以下电压等级变压器非电量保护装置
YH-B5600
3～10kV电动机保护测控装置
YH-B5500
通信管理器/总控单元/通信服务器/智能规约转换装置
YH-B5800
综合测控装置
YH-B5900
操作箱、电压切换箱等辅助装置

  西安开元电力YH-B5300鉴定报告  开元电力YH-B5300检验报告  YH-B5300