标题：智能无负压变频泵
智能无负压变频泵介绍
我厂在变频恒压供水设备基础上开发了智能无负压变频泵，该设备充分利用自来水管网的原有压力能源，在同样供水需求的情况下，可以选用功率相对较小的水泵及控制设备，同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。
传统的供水设备厂.家采用气压式供水，利用密封罐体，使局部增压达到供水目的，其工作过程是水泵启动，将水通过止回阀注入罐体，从而使罐体内压力增大，当压力达到所设定压力上限时，压力自动控制器自动关闭水泵，使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力，所以能自动降压供水，当压力减小到设定压力下限时，自动控制水泵启动，自动向供水罐内注水，如此往复，华振智能无负压变频泵在原有的气压式供水的基础上大胆创新，融合世界上先进的变频技术，PID调节技术，改传统的气压式供水为变频恒压供水。取代原先必须有的气压罐。并且对水泵采用变频调速，根据用水量的变化来调节水泵的转速，不仅可以节省大量的能源，而且降低了水泵运行躁声，廷长了水泵的使用寿命。
智能无负压变频泵应用
1、智能无负压变频泵运行合理，由于是软起和软停，不但可以消除水锤效应， 而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小，减少了维修量和维修费用， 并且水泵的寿命大大提高。
2、智能无负压变频泵由于HZW变频恒压调速直接从水源供水，减少了原有供水方式的二次污染， 防止了很多传染疾病的传染源头。
3、智能无负压变频泵通过通信控制，可以实现无人值守，节约了人力物力。 智能无负压变频泵节能，可以实现节电20%-40%，能实现绿色用电。
4、智能无负压变频泵占地面积小，投入少，效率高。
5、智能无负压变频泵配置灵活，自动化程度高，功能齐全，灵活可靠。
智能无负压变频泵特点
智能无负压变频泵，是智能无负压变频泵结合消防和生活、生产用水的特点，研制生产的具有国外先进水平的新一代产品，采用微型计算机可编程控制技术，根据供水管网和水源的多种情况，由微型计算机控制调节各种复杂的工作，实现了智能化供水。
智能无负压变频泵，是非常理想的一种节能供水设备，节能效果好，结构紧凑，占地面积小，运行稳定可靠，使用寿命长，方案设计灵活，供水压力可调，流量可大可小，完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备，可彻底免除水质的二次污染。
智能无负压变频泵亦用于改造原有老式泵房设备，改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。
华振的客户服务将是一个以客户为中心，以高效率、全过程为运作定位，以服务的情感化、规范化、特色化为努力方向的具有强大竞争力的服务系统，公司在产品售前、售中和售.后各个环节的软件、硬件建设方面，追求持续改善。在服务信息化建设方面，公司推行CRM客户关系管理系统，建立统一客户关系管理平台，为客户资源、市场研究、销售流程，客户服务的管理寻求的运作方式，运用科学分析方法，记录完整服务过程，为企业降低成本和提高客户满意度提供全面的解决之道。在服务硬件设施建设方面，公司建立了强大的快速反应工程师队伍，为快速现场服务，快速提供配件、快速诊断、快速解决助推。
回顾过去，展望未来，华振面对充满机遇和挑战的广阔市场，为稳定、快速地扩大市场空间，为提高客户的满意度和忠诚度，为使公司产品和服务达到国际先进水平，将持续致力于完善的服务网点、优秀的服务团队、现代化的信息技术、完备的服务设施的建设，为华振服务品牌的打造提供强有力的支持，华振正着眼未来，书写着发展的瑰丽篇章。
智能无负压变频泵优点
1、智能无负压变频泵可取代水塔、高位水箱，结构上有利于抗震和建筑美观。
2、罐是全封闭形式，直接与泵管连接，水与外界空气不直接接触，保证了水质不受污染
3、战地面积小、投资少、成套设备便于安装施工。
4、操作简单、维修方便、自动启闭水泵，自动补气增压、不需专人管理，停电不停水。
智能无负压变频泵产品质量保证
严格按照合同要求，提供符合设计标准、工艺要求、质量合格的产品;对设备制造过程中可能出现的质量缺陷及时向需方和监造代表报告，征求需方同意方可出厂，否则，供方无条件更换合格产品;若在安装和试运行过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。
智能无负压变频泵的主要功能
1、设备具有定时泵切换功能，而使各泵的运转时间均一化，从而提高了泵的使用寿命。
2、具有自动和手动运行功能。当自动部分出现问题时，可转换到手动档工作。
3、设备有消防供水接口系统，可以与用户的火警传感系统连接，可达到遇火警时消防高压用水自动开启的目的。
即两种设定压力。
4、内置实时钟。可编程压力运行时间图，多达每日8 段定时高低压供水功能。(需配供水控制器)
5、系统提供了二种节能工作方式，休眠功能或附属小泵功能。(需配供水控制器)
6、该设备具有过压、欠压、过流、过载，瞬间停电，电子热保护等保护功能。
7、变频器有完善的自诊断功能，当故障出现时能显示出故障信息代码以便用户对照。
8、设备设有液位传感器系统，可防止水池缺水时烧毁水泵、变频器。
9、设备设有相序保护和断相保护功能，如设备在使用过程中出现断相，相序错换，设备能自保护停机。
智能无负压变频泵原理
智能无负压变频泵投入运行前，首先应设定智能无负压变频泵的工作压力等相关运行参数，智能无负压变频泵运行时，由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号，并将其转换为电信号传送至变频控制系统，控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算，如果实际压力比设定压力低，则发出指令控制水泵加速运行，如果实际压力比设定压力高，则控制水泵减速运行，当达到设定压力时，水泵就维持在该运行频率上。如果变频水泵达到了额定转速(频率)，经过一定时间的判断后，如果管网压力仍低于设定压力，则控制系统会将该水泵切换至工频运行，并变频启动下一台水泵，直至管网压力达到设定压力;反之，如果系统用水量减少，则系统指令水泵减速运行，当降低到水泵的有效转速后，则正在运行的水泵中最先启动的水泵停止运行，即减少水泵的运行台数，直至管网压力恒定在设定压力范围内。主泵停止工作，副泵进行供水也为变频恒压供水方式，进一步提高了工作效率，节约了能源。
华振智能无负压变频泵节能案例分析
华振智能无负压变频泵方案选用管网叠压(无负压)节能型变频供水设备,可充分利用自来水管网原有压力，在此基础上差多少，补多少。
[1]。
智能无负压变频泵系统原理
智能无负压变频泵投入使用，自来水管网的水进入稳流调节罐，罐内空气通过真空消除器自动排除，待水充满后，真空消除器自动关闭。
当自来水管网压力能够满足用水要求时，系统由旁通止回阀向用水管网直接供水，水泵不工作，充分利用了自来水管网原有压力。
当用水管网用水量不断增加，自来水管网压力不能满足用水要求时，系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器，水泵开始运行，并且根据用水量的大小自动调节转速恒压供水。如果水泵的转速达到工频转速时，则会自动启动另一台水泵变频运转。实现了“差多少、补多少”的功能。
水泵供水时，若水泵流量小于自来水给水管网的流量，则系统保持正常供水;
用水高峰时，若水泵流量大于自来水给水管网的流量，稳流调节罐内的水作为补充水源仍能保持一定时段的正常供水，此时空气经真空消除器进入罐内，破坏了罐内的真空形成，确保自来水给水管网不产生负压;用水高峰过后，系统又恢复正常供水状态;
当自来水管网停水时，稳流调节罐内的水位不断下降，液位探测器信号反馈给变频控制器，水泵自动停机，以保护水泵机组;
夜间小流量用水且自来水给水管网压力不能满足要求时，蓄能罐可以释放其贮存能量，避免了水泵的频繁启动。蓄能罐根据自来水给水管网的压力稳定情况配置。
智能无负压变频泵成本
智能无负压变频泵根据已知泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。 以三台30kW型离心泵为例。根据运行要求，水泵连续24小时运行，其中每天3小时运行在90%负荷(用水高峰)，11小时运行在50%负荷(正常用水);8小时运行在20%负荷(夜间用水);全年运行时间在365天。
智能无负压变频泵则每年的节电量为：W1=30X3×3×(100%-90%)×365=36135kW·h
W2=30X3×11×(100%-50%)×365 =180675kW·h
W3=30X3×8×(100%-20%)×365 =210240kW·h
W = W1+W2+W3=36135+180675+210240=427050kW·h
智能无负压变频泵每度电按0.5元计算，则每年可节约电费213525万元。
智能无负压变频泵投资回收:按设备运行每天节省的费用=213525/365=585(元)
智能无负压变频泵产品
1. 智能无负压变频泵 按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供水、小型气压水罐辅助供水3种
无辅助供水：同型号水泵互为备用，小流量供水时效率较低;
小型水泵辅助供水：有两种以上规格的水泵(主泵和副泵)，大流量条件下主泵运行，小流量条件下启用副泵，夜间流量接近零时仍然存在能量浪费;
小型气压水罐辅助供水：小流量条件下切换到气压供水方式，避免能量浪费，隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。
2. 智能无负压变频泵按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种
气水分离：利用胶囊将水和空气隔离，空气与水无接触，卫生条件好，对水锤压力波动有缓冲作用;
气水接触：消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐，空气与水有接触，卫生条件取决于过滤器质量。
3. 智能无负压变频泵按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种
恒压变量：供水量随用水量变化，但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单，但节能不充分;
变压变量：供水量随用水量变化，供水水压按设定供水工作曲线或配水管网终端多点压力控制的供水方式。节能充分，控制系统比较复杂，管网压力有波动。
智能无负压变频泵机能
a、自动隔离阀或节流装置(选购件)：用于隔离市政水源，可任意设定动作压力，当市政水源压力低于该值时，隔离装置动作，切换到水源罐或承压水池供水。也可考虑使用廉价的节流装置代替隔离阀，限制最大进水流量，供水不足部分靠水源罐补偿。
b、水源罐：给水运行时罐内全部容积充满了水，由于无压缩空气贮能，对各种冲击的缓冲作用和对市政水源的动态补偿效果不如缓冲罐。但当市政水源压力太低，水源罐出水(供水)大于进水量时，罐内贮水容积可全部用来补偿市政水源的不足。　水源罐提供补偿水量期间，靠真空抑制器使空气自动进入罐体，可避免对高下管网造成负压抽吸作用(即所谓无负压无吸程)。　水源罐只能串接在进水管路中使用。
c、承压水池：一般为钢筋混凝土结构，与水源罐工作原理相同，因其容积大，对市政供水具有很好的削峰填谷作用，适用于全国各地各种市政水源情况。当市政供水管网因故停水期间可由承压水池提供一定时间的供水水源，适用于客户要求高可靠供水的场合。
d、水泵机组：选用本公司具有非过载特性的水泵，其工作特性可适应市政水源的较大范围内的压力变化，不会产生过载现象。
e、气压罐：其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同，标准产品设计中采用隔膜微型气压罐，主要利用其保压功能，有利于设备的智能化自动节能控制。
f、变频控制柜：可选择采用全变频技术方案，即所有水泵均采用变频拖动，也可采用部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。
g、旁通管路：如果市政供水平时满足水气要求，仅在供水高峰时压力不足，可加载旁通管路，使市政直接供水与增压供水自动切换运行。在非消防状态时，采用TH-F系列自动巡检成套给水设备组成的消防自动巡检控制设备，可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选，周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。巡检时数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后，逐台驱动消防泵使之低速运行，此时驱动功率很小，约是泵电机额定功率的百分之一左右，所以节能显著。由于转速低，所以不会对供水管网增压。若在巡检时接到消防运行命令，则本控制装置会立即中断巡检运行，控制设备会以工频驱动消防泵投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时，才开始一个新的巡检运行过程。巡检时，若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时TH-F系列控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象，使消防给水设备“养兵千日，用兵一时”成为现实。本设备还具有主备泵自动互换，当主泵故障后，备用泵自动投入。主备电源自动互投，当主电源故障后，备用电源会自动投入等功能，TH-F系列数字智能消防巡检控制器组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。
华振供水智能无负压变频泵
关于售.后服务的及时性和连续性：
为用户提供全天候(24小时)售.后服务，接到用户报修电话后立即作出答复并派出专职售.后人员于6小时内赶到现场，轻微故障在1小时内解决，一般问题在2小时内处理完毕，重大故障在24小内处理完毕。故障排除后，清理现场完毕方可离开。
智能无负压变频泵的变频控制原理
用变频调速来实现恒压供水，与用调节阀门来实现恒压供水相比，节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。其优点是：
1、起动平衡，起动电流可限制在额定电流以内，从而避免了起动时对电网的冲击;
2、由于泵的平均转速降低了，从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
3、 可以消除起动和停机时的水锤效应;
一般地说，当由一台变频器控制一台电动机时，只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时，原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时，可考虑适当减小变频器的容量，但应注意留有足够的容量。
虽然水泵在低速运行时，电动机的工作电流较小。但是，当用户的用水量变化频繁时，电动机将处于频繁的升、降速状态，而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流，导致电动机过热。因此，电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升，变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的，所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。
在主要功能预置方面，最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率。升、降速时间在采用PID调节器的情况下，升、降速时间应尽量设定得短一些，以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时，只要在预置时设定PID功能有效，则所设定的升速和降速时间将自动失效。
智能无负压变频泵、首选华振牌!水压稳定，给水稳定!变频给水设备让您生活品质提高、智能无负压变频泵，解决您高楼水压不足问题!长沙华振智能无负压变频泵有限公司是专业从事生产和研发智能无负压变频泵厂.家，立志打造中国机械环保行业标杆企业，打造湖南机械之都。
智能无负压变频泵功能
1、智能无负压变频泵两种工作方式：
A、自动工作方式：自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲，当客户正常供水后即选定该种方式，在自动方式工作时，一切管网的不同供水要求，都将在智能无负压变频泵有效的控制之下，进行多种功能的适应工作。
B、手动工作方式：该操作方式是为自动工作方式发生故障时，为用户应急设置的一种工作方式，该工作方式完全采用最简单的启动方式，这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机，一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。
2、容易并入智能化管理系统，主要部件采用优质元件，整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性，其自带的标准串行通讯口(RS485)，使得系统与计算机的通信十分方便。
3、水位保护功能，当水罐水位低于设定水位，系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。
4、自动复位功能，停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。
5、故障泵屏蔽功能，故障泵屏蔽后直接退出运作程序，由备用泵接替工作。
6、自动保护功能：有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能
关于验收、安装、调试一条龙服务：(华振供水智能无负压变频泵)
积极配合用户协调相关职能部门的验收工作，及时完成产品安装，免费为用户调试，直到产品的正常运行为止。如在开箱验收过程中发现缺件及其它原因引起的零部件丢失或损坏，我方负责尽快免费补齐所缺部件。 
变频供水厂家咨询热线，一三六八七三四零九四二