标题：DUM300
概述
DUM3000综合自动化系统是定义：上海上继科技在总结了国内外同行多年应用经验基础上，  DUM300结合国内综合自
动化系统的实际特点，开发研制的集计算机、电力自动化、面向对象的多介质、多协议通讯等多种高新技术于
一体的新一代电力综合自动化保护系统。
DUM3000系列产品涵盖了110KV~6KV电压等级的输配电线路保护，主设备保护和测量控制系统。并提供了各个电压等级的变电站自动化的完整解决方案。
DUM3000综合自动化系统的构成
系统总体体系结构
DUM3000变电站综合自动化系统总体上采用分层分布式体系结构，按纵向分为两大部分：间隔层自动化系统和
变电站层监控系统，其中间隔层自动化系统的主要构成部分为各种监控单元和通讯总线。
间隔层自动化系统
间隔层自动化系统主要由各种保护单元构成如线路保护装置、主设备保护、调压电容装置、小电流接地选线、微机五防装置和自动化装置组成。在横向方面，间隔层的设备或监控单元均可直接下放到开关柜就地安装，大大减少了二次接线，各间隔设备相对独立，只仅仅处于同一现场通讯总线上。在安装方式上，可采用分散、集中组屏等安装方式。间隔层完成电量和非电量的采集计算，实现对设备、线路等的保护或控制，并为变电站层监控系统提供可靠的通讯接口。
变电站层监控系统
变电站层自动化系统同样采用分布式结构，包括监控后台软件、当地监控PC机、远动通信接口和用于专业管理的工程师站PC机以及专用设备和网络设备等。变电站层自动化系统通过组态完成全站检测功能，全面提供线路、主设备等的电量、非电量等运行数据，完成对变压器、断路器等设备的控制等，并具有保护信息记录与分析、运行报表、故障录波等功能。
DUM3000间隔自动化系统
DUM3000变电站间隔层自动化系统着眼于当前最新的度算机及通信技术，采用分层分布式体系结构，镀测量、保护、控制、监测、故障录波及其分析、运行日志、事件存储、保护投退、通讯及参数设置等多种功能于一体，广泛吸取了国内外同行现有的技术和解决方案，并结合国内的实际情况对二者进行了创新和改造。DUM3000变电站间隔层自动化系统主要定位于35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类电器设备和线路的保护及测控，也可作为部分66KV、110KV电压等级系统中电压电流的保护及测控。
DUM3000间隔自动化系统的特色
DUM3000变电站间隔层自动化系统总体采用分层分布式体系结构，此体系结构具有高可靠性、系统灵活性、易扩展性和易维护性。此外，DUM3000变电站间隔层综合自动化系统的特色如下：
1.高度集成的数字化的具有完整保护的监控单元
监控单元不仅拥有继电保护完整的保护功能，而且对所有测量量进行数字化的处理和计算，保证了继电保护的可靠性和安全性。它彻底抛弃了旧式继电保护装置的体积大、二次接线繁琐的缺点，把采集、计算、保护等彻底的封装在集成电路中，并提供简单明了的接线端子和通讯口；在定值设定方面，通过监控单元本身提供的功能菜单，即可轻松完成设定；在运行状态及保护动作指示方面，监控单元提供多种指示灯；在本地手动操作方面，监控单元提供手动合、分闸按钮；在手动与自动（就地与远方）的控制权方面，监控单元配有一个三位锁，通过它可以及将控制权设定为：“遥控”、“就地”和“停用”三种模式等等。也就是说，DUM3000变电站间隔层自动化系统的系列监控单元是一类高度集成的数字化的具有完整保护的监控单元。
2.友好的人性化人机界面
监控单元具有超大屏幕图形LCD显示器，它的尺寸比国内其他同等产品的LCD显示器大2到5倍，全中文显示，类似WINDOWS的功能菜单，显示的信息量大：包括遥测量、遥信量、保护定值、电度量、单元自检信息、通讯原码、运行日志、保护动作事件记录、故障录波、实时波形等等各种数据、参数、图形信息。此外，监控单元还有一个极具特色的图形显示功能：它可以在LCD上显示现场实际的一次主接线图，并能动态刷新该图上的刀闸位置等信息。为了充分的满足客户在人性化方面的要求，该图可以根据现场情况定制；为了最大可能的节省能源体现人工智能，LCD显示器具有屏幕保护功能。也就是说，监控单元不仅在大的保护方面，而且在每个细小的细节方面都无微不至，体现友好的人性化的智能化的主导思想。
3.功能高度可靠
监控单元所有元件采用工业级CMOS芯片，在机箱整体结构设计、电源性能设计、电路板布线方案、监控单元的总体通讯总线及其体系结构等方面考虑了抗干扰能力、电磁兼容性能、保护动作的实时性，使得它具有极强的抗干扰能力和长时间稳定运行的的性能：在任何情况下保护不会误动和拒动。DUM3000变电站间隔层自动化系统监控单元通过了国家继电保护测试中心的电磁辐射、瞬变干扰等9个项目的实验，结果证明：其电磁兼容性能等指标大大高于国家标准。
4.事件与保护事件的顺序记录（SOE）
监控单元直接使用汉字在LCD上显示运行事件及保护动作信息，精确到毫秒，且掉电不丢失，累加记录。同时在有保护事件发生时，通过通讯口，可以把详细信息送到后台监控系统。这样就便于用户分析故障产生原因和就地浏览运行日志等。
5.实时波形显示及故障录波
DUM3000变电站间隔层自动化系统监控单元除了通过通讯口上传故障录波数据之外，它最大的特色在于单元本身就可现场查看故障录波波形，有利于进行现场故障分析，进而提高了监控单元自身的独立性和现场适应性：即可以脱离后台监控软件进行小型显示分析，这个国内其它同等产品多数需要后台软件才能显示、分析波形来说，具有特殊意义。
6.完备的自检体系
监控单元在对自身的检测方面：包括对RAM、ROM、定值、继电器、AD通道、单元主板的温度及测量通道系数正常值的检测，与其它同等产品来说，特色在于：检测结果除了可在单元面板上显示之外，还可以通过通讯口，上传到后台监控系统或调度端，以便及时发现和排除诸如定值不合理、单元主板温度过高等异常。
7.合理有效的权限控制
监控单元的面板上装设了三位置锁开关，通过它可以将控制权限设定为：“远方”、“就地”和“停用”三种模式，从而实现远动遥控、本地手动和保护定值整定等操作之间的转换。同时，在保护定值设置时须输入口令，避免人员误改定值，引起动作。这样做的目的就是在最大程度上排除人为因素引起的错误。比如在本地手动控制断路器时，须将三位置锁拨在“就地”位置才可进行手动控制。如果三位置锁处在“远方”状态，即使现场运行人员无意中碰了手动按钮，也不会引起误动作。
8.保护和监控相对独立
监控单元保护和监控所需的信号由各自独立的交流输入变换器提供，既满足了监控精度，又能保证了保护装置的独立性和抗饱和性。
DUM3000变电站监控系统
1.系统概述
DUM3000监控系统是建立在IEC61968、IEC61970组件构架标准（SCADA/EMS）要求之上的平台级监控软件系统。它采用面向对象和面向接口的分层分布式体系结构，采用通讯外挂插件式的设计思想，由COM、DCOM、插件DLL结合ACE和TAO组成的不依赖于监控单元（硬件平台）的软件监控平台。它结合监控单元，可以完成遥信量、遥测量的采集和遥控量与遥调量的下发与执行。从而可以完成诸如母线电压、主变温度、频率、断路器的位置、刀闸、手车位置、保护动作信号、有功、无功等数据的采集、计算等，同时提供保护动作声光报警、故障画面定位、SOE报警或提示、运行报表打印、历史数据存储、查询及分析、电力五防闭锁、远动接口、通讯组态、监控画面组态、运行日志存储及查询等功能。
DUM3000监控系统支持在线双机热备份；支持多种通讯单元和众多的通讯介质：比如传统的RS232、EIA422/485现场总线、PSTN公众电话网络、GPRS移动通讯网络和现在应用广泛的以太网络。在通讯规约方面，它支持部颁的标准规约如：CDT、SC-1801、IEC60870-5-101、103、104等规约，同时支持某些厂商的自定义通讯规约。
未完 待续。。。