标题：高压微雾加湿器
基本原理
高压微雾加湿器的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到4-7Mpa,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化，产生3—15&micro;m的微雾颗粒，使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散，从而完成空气加湿、降温的目的。 
单机组的加湿量为100～1200kg/h。
系统特点
1．雾 细：高压微雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为0.5∽15μm,尤如山中云雾，加湿降温效果极佳。
2．节 能：雾化1公斤水仅消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。
3．可 靠：高压微雾加湿系统主机采用进口工业型柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。
4．安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。
5．自动缺水断电系统：防止因无水时泵空转现象，提高泵寿命。 
6．卫 生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。
7．加湿量: 加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从5kg/h∽900kg/h进行无级调节。
8．加湿效率高达95%以上。
9．喷雾量：喷雾量大且可自由组合。超高压微雾系统泵站的输出流量从100kg/h~1600kg/h，可进行无级调节，在流量范围内可任意配置雾头，还可以任意组合进行加湿精度的调整。
适用领域
工业：纺织厂房、卷烟厂房、电子厂房、造纸厂房、印刷厂房、汽车涂装厂房、木材（家具）加工厂房、火（炸） 药生产厂房等加湿；发电厂厂房、炼钢厂厂房内等降温；酿造、食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。
农业：冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等加湿、降温、喷药、施肥等。
景观造雾：悬浮在空气中的超细微雾粒象云烟一样随风而动，时隐时现，创造出迷人的风景效果；同时超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。
使用条件
1．环境温湿度：主机温度5℃∽60℃ 相对湿度≤80% 
2．使用水质：自来水、净化水或同类水质 
3．水质最高温度：60℃ 
4．供水压力：-0.3∽0.8Mpa 
5．电源：380V/50HZ
系统组成
1．泵站单元：高压陶瓷柱塞泵能产生3～7MPa的高压水，可适应5kg/h∽900kg/h 流量间的稳压调整，并有多种保护功能；性能稳定、可靠耐用、连续性工作强。
2．超微雾化喷嘴：核心部分采用钛合金材料制造和自带限压启动阀，外壳采用铜质或不锈钢材质制造，具有喷雾细，不磨损，压力损失小，防堵塞、不滴水等特点。孔径：0.1524mm 喷雾量：2.46kg/h(在P=4MPa时)。 
3．控制单元：微电脑全自动控制，自动过滤、自动加湿、自带湿度控制接口，实现湿度的自动调节和控制。
4．高压分路阀单元：高压分路阀可根据要求自动实现高压水向多路超微喷嘴单元供水或泄水。
5．超强过滤系统：PO超强过滤器，配有5微米、10微米双级水过滤器，有效解决水质问题，确保喷头不被堵塞。
6．高压管线：采用高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管，管线最长可达150米。
注意事项
1．整个系统的所有管线不能选用容易生锈的普通钢管, 高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管,避免铁锈水堵塞喷嘴。
2．直接可以与自来水管连接,但必须增设超强过滤器,避免水中的固体颗粒堵塞喷嘴。 
3．若机器使用在寒冷地区,应注意采取防冻措施;主机安装在户外时,必须采取防雨措施；使用完毕后，切断水源，工作5秒，排尽泵内的余水，以防止冻坏高压泵。
4．严禁无水状态下，运转水泵。
5．喷嘴的安装高度,建议距离地面至少2米的高度,距离房屋内顶至少0.5米;一方面为了增加超细微雾粒在空气中蒸发、汽化的时间，另一方面避免超细微雾粒喷到障碍物而产生水滴。
6．喷嘴的安装高度角度以水平往上倾斜5∽15°为最佳使用角度。
7．.连接喷嘴的管线每100M落差300MM,每2M要有一个固定点;避免连接管线长期使用，产生弯曲，导致残留水长期滞留在管线中而形成沉淀物，堵塞喷嘴。 
8．开机前，请将调压阀松开至无压力状态，开机后慢慢调节调压阀，观察压力表显示的压力。
9．在高压泵首次运转前加入润滑油到曲轴箱，加入到油位尺上两条横线的中间位置即可。切忌不得加满；高压泵首次工作50小时需要更换润滑油，以后每300小时更换一次。润滑油采用40号或60号。
高压微雾加湿器基本原理高压微雾加湿器的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到7Mpa,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化，产生3—15μm的微雾颗粒，使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散，从而完成空气加湿、降温的目的。　
单机组的加湿量为50～900kg/h。
系统特点
1．雾 细：高压微雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为0.5∽15μm,尤如山中云雾，加湿降温效果极佳。　
2．节 能：雾化1公斤水仅消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。　
3．可 靠：高压微雾加湿系统主机采用进口工业型柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。　
4．安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。　
5．自动缺水断电系统：防止因无水时泵空转现象，提高泵寿命。　
6．卫 生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。　
7．加湿量: 加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从5kg/h∽900kg/h进行无级调节。　
8．加湿效率高达95%以上。适用领域工业：纺织厂房、卷烟厂房、电子厂房、造纸厂房、印刷厂房、汽车涂装厂房、木材（家具）加工厂房、火（炸） 药生产厂房等加湿；发电厂厂房、炼钢厂厂房内等降温；酿造、食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。　
农业：冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等加湿、降温、喷药、施肥等。　
景观造雾：悬浮在空气中的超细微雾粒象云烟一样随风而动，时隐时现，创造出迷人的风景效果；同时超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。使用条件1．环境温湿度：主机温度5℃∽60℃ 相对湿度≤80%　
2．使用水质：自来水、净化水或同类水质　
3．水质最高温度：60℃　
4．供水压力：-0.3∽0.8Mpa　
5．电源：380V/50HZ系统组成1．泵站单元：高压陶瓷柱塞泵能产生3～7MPa的高压水，可适应5kg/h∽900kg/h 流量间的稳压调整，并有多种保护功能；性能稳定、可靠耐用、连续性工作强。　
2．超微雾化喷嘴：核心部分采用钛合金材料制造和自带限压启动阀，外壳采用铜质或不锈钢材质制造，具有喷雾细，不磨损，压力损失小，防堵塞、不滴水等特点。孔径：0.1524mm 喷雾量：2.46kg/h(在P=4MPa时)。
3．控制单元：微电脑全自动控制，自动过滤、自动加湿、自带湿度控制接口，实现湿度的自动调节和控制。　
4．高压分路阀单元：高压分路阀可根据要求自动实现高压水向多路超微喷嘴单元供水或泄水。　
5．超强过滤系统：PO超强过滤器，配有5微米、10微米双级水过滤器，有效解决水质问题，确保喷头不被堵塞。　
6．高压管线：采用高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管，管线最长可达500米。注意事项1．整个系统的所有管线不能选用容易生锈的普通钢管, 应采用高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管,避免铁锈水堵塞喷嘴。　
2．直接可以与自来水管连接,但必须增设超强过滤器,避免水中的固体颗粒堵塞喷嘴。建议使用软化水设备或者反渗透纯净水设备，避免在加湿过程中产生“白粉”现象。　
3．若机器使用在寒冷地区,应注意采取防冻措施;主机安装在户外时,必须采取防雨措施；使用完毕后，切断水源，工作5秒，排尽泵内的余水，以防止冻坏高压泵。　
4．严禁无水状态下，运转水泵。　
5．喷嘴的安装高度,建议距离地面至少2米的高度,距离房屋内顶至少0.5米;一方面为了增加超细微雾粒在空气中蒸发、汽化的时间，另一方面避免超细微雾粒喷到障碍物而产生水滴。如果安装高度不足2米，应考虑使用雾化快速扩散装置。　
6．喷嘴的安装高度角度以水平往上倾斜5∽15°为最佳使用角度。　
7．.连接喷嘴的管线每100M落差300MM,每2M要有一个固定点;避免连接管线长期使用，产生弯曲，导致残留水长期滞留在管线中而形成沉淀物，堵塞喷嘴。　
8．开机前，请将调压阀松开至无压力状态，开机后慢慢调节调压阀，观察压力表显示的压力。　
9．在高压泵首次运转前加入润滑油到曲轴箱，加入到油位尺上两条横线的中间位置即可。切忌不得加满；高压泵首次工作50小时需要更换润滑油，以后每300小时更换一次。润滑油采用40号或60号。
高压微雾加湿器：
型号：AHW 类别：高压微雾系统—高压微雾加湿器 品牌：爱特诺玛
高压微雾加湿器系统说明：高压微雾加湿设备是特别针对大型车间在投资传统加湿设备,面临的投资大、运行成本高、维护工作量大等问题，引进国际先进技术，经过科学的改进而研制生产的，在系统的稳定性和降低能耗方面取得了突破性进展，并成功的进行了多个系统集成，输入电源检测保护系统、恒压供水系统、断水保护系统、湿度自动控制系统、电机保护系统、自动供水、排水系统、自动卸压系统、液压油更换系统等。使系统整体更可靠，更安全。特别适合于纺织、卷烟、电子、工业除尘、酿造、印刷等产业的大空间整体或局部加湿，以及空调段加湿。
高压微雾加湿器工作原理：
高压微雾加湿器是我公司引进国外先进的技术，结合我国国情开发、研制和生产的具有高科技含量的加湿系统，它利用柱塞泵将经过超强过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm2，通过高压管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化，并高速旋转,以1～15μm的超微雾粒子喷射到整个空间，超微雾粒子在空气中吸收热量，汽化、蒸发，空间湿度增大，空气的温度降低。
室内直接加湿：
水源最好是纯水或者软化水(可避免粉尘污染环境)，经泵站单元以高压送至雾化喷咀阵列，喷咀安装在室内，喷出的细雾在室内空气中的气化效率取决于室内的温度湿度和风速。控制单元通过湿度传感器测量出相对湿度从而调节喷雾压力和流量如需要也可以用电磁阀来调整雾化喷咀阵列。特别适用于烟厂的大范围加湿；纺织厂高粉尘度条件下加湿；汽车涂装线大空间条件下加湿；大型电子厂房的大空间加湿；发电厂厂房内的加湿；焊接车间内的加湿；炼钢厂厂房内的加湿；酿造行业高温高湿环境条件的加湿和降温；冷库气调库内的加湿。
高压微雾加湿器系统特点：
1.雾 细：高压微雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为1～15μm,尤如山中云雾，加湿降温效果极佳。使用喷雾系统时其目的在于使喷雾系统制造的雾颗粒未接触到地面以前就能够蒸发，能达到此目的的方法是将雾颗粒变为愈小愈好。雾颗粒越小，就雾颗粒的数量而言，雾颗粒的表面积愈大，结果雾颗粒蒸发率愈高，所能达到的加湿效果愈好。此种喷雾系统产生的雾点直径平均值约10微米(0.01mm)，由于体积极小(为一般人头发直径的1/10)，重量轻，可以象自然雾般均匀扩散漂浮，所以即使在相对湿度较高的地区也能完全被空气吸收，充分发挥加湿的效果。
喷嘴流量越小，喷出雾点越细蒸发越快速，冷却效果越好。为使喷嘴免于阻塞，高品质的水源供应是必要的：以家庭饮用水的水源供应喷雾系统时。
仅*系统注意事项及系统特点：
● 需在水增压泵进水口，装置双重过滤器(25微米和5微米过滤器串联使用)，就可满足要求。
● 水源如果含过量的石灰质、二氧化镁、铁锈等杂质时，仅装双重过滤器是不够的，此时水源供应必须加水处理。
2.节 能：雾化1公斤水仅消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一
3.可 靠：高压微雾加湿系统主机采用进口工业型柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。
4.安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。
5.自动缺水断电系统：防止因无水时泵空转现象，提高泵寿命。
6.卫 生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。
7.加湿量： 加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从5kg/h∽1800kg/h进行无级调节。
8.加湿效率高达95%以上。
高压微雾加湿器型号
型号BNP-X
30
50
75
100
125
150
1765
200
225
250
300
400
500
600
喷雾量（kg/h）
0.35mpa
25
45
69
88
110
132
155
175
210
240
295
396
495
595
0.45mpa
30
52
78
102
130
156
180
206
230
260
315
417
570
620
喷嘴个数
3
4
5
6
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30
电源
220
额定[1]功率w
380
给水管径
DN15
重量kg
12
15