标题：变频恒压供水设备
设备概述
  变频恒压供水设备[1]变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术，将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压（或用户用水流量）为设定参数，通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速，实现用户管网水压的闭环调节，使供水系统自动恒稳于设定的压力值：即用水量增加时，频率提高，水泵转速加快；用水量减少时，频率降低，水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压（与用户设定的压力一致）和水量（随用户的用水情况变化而变化）。
随着二次供水加压技术的发展，变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示，变频恒压供水设备不需建造水塔，投资小、占地少，采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%，比建造高位水箱节约投资60%，大大节约土建投资。
目前变频恒压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20－2000户。日供水量在20－50000m3，供水高度达150米，即50层楼房。
设备组成
变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成，能始终维持压力表压力（即用户管网水压）等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有：
1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水，在供水压力可满足需要时，自动停运全部水泵。否则，恒压供水设备起动，增大压力满足用水要求。
2、附加小泵或气压罐，为完全消除小流量或零流量供水电耗，可增加辅助小泵或辅助气压罐，当供水压力低时，自动停运主泵，使小泵或气压罐运行。
3、定制变频恒压供水设备可以咨询杜科泵业。同时提供水泵维修和水泵保养。
设备功能特点
1、 无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、 置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、 借压（或叠压）
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或（和）降低转速达到节能目的。
  变频恒压供水设备4、变频恒压
设备实时通过传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较运算，确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以追贴用水曲线实现恒压。
5、无噪音
采用现代设计理念，充分考虑现代人对环境的要求，选用静音专用变频器，运用了消音设计手段，故系统能超静音运行。
6、停电不断水
供电线路停电时，系统通过BY PASS等手段实现停电不断水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
7、高度自动化
系统能实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。
工作原理
  博永供水根据用户要求，先设定给水压力值，然后通电运行，压力传感器监测管网压力，并转为电信号送至可编程控制器或微机控制器，经分析处理，将信号传至变频器来控制水泵运行，当用水量增加时，其输出的电压及频率升高，水泵转数升高，出水量增加，当水量减小时，水泵转数降低，减少出水量，使管网压力维持设定压力值，，在多台泵运行时，逐机软启动，由变频转工频至压力流量满足为止，实现了水泵的循环控制，当夜间小流量运行时，可通过变频水泵来维持工作，变频给水泵可以停机保压。[2]
应用范围
1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。  2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。
3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。 
4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。
产品介绍
变频器abb无负压变频给水设备是是在HLS变频恒压供水设备基础上.开发而来的新型变频器abb无负压变频给水设备(3张)供水设备。 
1、节约总投资70% 
不用建水池或设水箱.与自来水管道直接连接加压供水。可充分利用自来水原有的压力.缩小水泵型号(原来水泵需用60M扬程.现在只用30M即可)。 
2、水质纯净 
纯净水的自来水经过设备加压后直接供到用户.无负压隔膜罐采用天然符合食品卫生标准的胶囊.密封连接.自来水与空气完全隔离开.水源没有任何污染.水质质量好，用户可以喝到符合卫生标准的饮用水.采用微机变频软启动恒压控制.供水压力平稳.水压稳定。 
3、节电70% 
可充分利用自来水管道原有的压力.差多少.补多少.自来水满足要求时.设备就停止工作.节能效果极其显著。可达50%-90%以上.例如某小区楼高为6层.用水高峰期自来水可以供到4层.用水低峰期可以供到6层.那么采用此设备在用水高峰期对5-6层进行加压.在用水低峰期设备就休眠(停止工作)。停电可恢复自来水的常压供水。这种供水方式耗能小.设备运行费用低.使用经济.节省日常用电开支。 
4、节省占地.节省安装工时 
不用建水池.不用安装水箱，成套设备出厂.到现场后.用户的自来水进水管和出水管直接与 
设备对接即可.施工简单.施工周期短，占地面积小。 
5、节省人力.物力 
使用该设备水质没有污染.不需要安装消毒设备.进一步节省投资。使用非常经济.因没有水池或水箱.节省了定期清洗.消毒的费用。 
6、低噪音 
由于水泵通过无负压罐直接与自来水连接.所以没有自来水进水巨大的水冲流声;系统由于采用我公司独有的SFL(与国际同步的低转速生活专用)泵.大大降低因水泵运转而带来的噪声。
选型说明
无塔供水设备主要由ZJW变频控制柜、压力传感器、ZJW水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。[3]
1. 供水系统选用原则
（1）蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
（2）水泵扬程应大于实际供水高度。
（3）水泵流量总和应大于实际最大供水量。
（4）变频控制柜选型：
用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数，然后对控制柜进行选型。
2. 变频器
根据工艺要求，建议配用ABB ACS600系列变频器。ACS 600系列变频器是ABB公司采用直接转矩控制（DTC）技术，结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。它具有很宽的功率范围，优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力，较高的可靠性和较小的体积。
主要技术数据：
功率范围：1.8-3000kW
电源电压：380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%；
电源频率：35-50Hz
控制连接：2个可编程的模拟输入（AI）；1个可编程的模拟输出（AO）；5个可编程的数字输入（DI）；2个可编程的数字输出（DO）。
连续负载能力：150% In，每10分钟允许1分钟
串行通讯能力：标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。
保护特性：过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。
外型结构紧凑，安装方便。产品经过多种电气安全规范认证，符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。
变频器独特的直接转矩控制（ZJW）功能是目前最佳的电机控制方式，它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制，无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制。
ACS600变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏，只需选择需要的应用宏，相应的所有参数都自动设置，输入输出端子也将自动配置，这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间，减少出错。
3. 可编程序控制器
PLC可编程序控制器是模块化中小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用；大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务，各种单独的模块之泛组合以用于扩展；简单实用的分散式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活；方便用户和简易的无风扇设计；当控制任务增加时，可以自由扩展；大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。
多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块，使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大，可随时使用附加模块对PLC进行扩展。