标题：河南省威特消防设备有限公司
公司简介
河南省威特消防设备有限公司位于中国古战场、牧野大地、卫河之滨——新乡市，是中国消防协会的单位会员，国内名校河南理工大学安全科学与工程学院的科研基地，主要从事固定式消防装备的研制开发、设计、生产和销售。该公司研制的PHJ系列计量注入式泡沫比例混合装置，克服了以往压力式比例混合装置流量范围小、计量不准确等缺点，已通过企业标准审批备案定型试验，并已列入《中华人民共和国国家标准GB50151-200X泡沫灭火系统设计规范》，且获得国家专利（专利号：200820148141.8），是目前国内外先进的数字化泡沫比例混合装置。
公司主要产品包括：PHY(M)系列压力式泡沫比例混合装置、PHP系列平衡式泡沫比例混合装置、PHJ系列计量注入式泡沫比例混合装置、PY半固定式（轻便式）泡沫灭火装置、XBC系列柴油机消防泵组、XBD系列电动机消防泵组、自动化控制系统、WWT系列消防增压稳压给水设备、PC系列空气泡沫产生器、MPS系列泡沫消火栓、PS系列泡沫消防炮、PQ系列空气泡沫枪等消防设备。上述产品均已通过国家消防装备质量监督检验中心型式检验合格，ISO9001-2000质量管理体系认证以及中国船级社CCS船用消防产品定点企业资质备案考查。 
公司产品专业服务于石油、化工、码头、电厂、飞机库、公路隧道等。公司是中石化、中石油、中国海洋的二级入网单位、指定供应商，长期与中石油、中石化、国家储备局等多个单位进行合作。产品已远销南非、阿尔及利亚、苏丹、伊朗等国家和地区。 
在承建工程项目方面：仅2010年以来，该公司就承接了国家储备局山西忻州油库的消防泵组改造工程、济南军区获嘉油库的喷淋及泡沫改造工程、中石油大连石油销售分公司的台山油库、庄河油库、瓦房店油库、金州油库的消防泵组改造工程等。 
公司经过多年的发展，已建立了一个占地面积约2万平方米、建筑面积约0.9万平方米、拥有现代化加工设备100余台/套、监测检验设备20余台/套、技术力量雄厚、在国内享有很高竞争力的现代化企业。与该公司精诚合作的河南理工大学安全科学与工程学院，拥有多名长期从事消防安全产品研发的国内知名专家教授，为该公司的长期发展、科技创新奠定了坚实的基础。
多年来，伴随着广大用户的厚爱，该公司不断地发展壮大。在该公司迅猛发展的同时，他们也明白他们选择的产业，是拯救生命、拯救财产、责任重大的产业！该公司仍将一如既往地为社会各界和新老客户提供性能可靠的产品和优质周全的技术服务，坚持奉行诚信为本、用户至上的宗旨，扩大国内市场，开拓国际市场，真诚与国内外新老客户精诚合作、携手共进、共创美好未来！ 
遏制灾难      诚信至上 
威特消防      保驾护航
企业理念
一种锲而不舍的精神
一种坚持到底的信念
一种脚踏实地的务实态度
一种自动自发的责任心 
公司商标
  公司商标
产品展示
PHY系列压力式泡沫比例混合装置按填充泡沫液方式分为胶囊型、普通型；按罐体安装方式分为卧式、立式两种形式。泡沫液混合比一般为3%或6%，标准混合液流量32-160L/S。工作压力范围0.6-1.2Mpa.泡沫贮液罐容积500-15000L不同规格，任意搭配．  PHY系列压力式泡沫比例混合装置产品依据Q/WTXF2010-2005《压力式泡沫比例混合装置》。
一、结构
该系列产品主要有罐体、胶囊、比例混合体、进水管路、出液管、排水阀、排污阀、安全阀、压力表组成。每个管路均安装有阀门、进水管线上装有压力表，胶囊装在罐体内，其内腔和罐腔是各自独立的。
二、工作原理
压力水经水管路进入罐体内，产生压力挤压胶囊使泡沫液经出液管被挤出，使泡沫液与比例混合器中的水自动按一定比例混合成混合液，流经空气泡沫产生器、泡沫枪（炮）喷出泡沫，进行灭火工作。
三、主要用途
该系列产品广泛用于油库、石油、化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、加油站、仓储、高层建筑、燃油锅炉、地下车库等场所。PHP系列平衡式泡沫比例混合装置（一）结构 
主要由常压泡沫液储罐、平衡阀、泄压/持压阀、安全阀、泡沫比例混合器、泡沫液泵、电气系统、公共底座及管道附件等构成。  PHP系列平衡式泡沫比例混合装置（二）工作原理 
该装置工作时由泡沫液泵把泡沫液加压后进入平衡阀，通过平衡阀调节注入比例混合器。当消防主管线水的压力和流量变化出现不同的工况时，平衡阀均能动态调节注入混合器得泡沫液量，从而保证装置在运行过程中，源源不断地配制出较为精确混合比的泡沫混合液，供给泡沫灭火设备进行有效的灭火作业。
（三）特点
1、通过平衡阀动态调节进入泡沫比例混合器的泡沫量，保证其精确的混合比； 
2、泄压/持压阀泄压回流保证装置额定工作压力的稳定； 
3、适用于目前任何泡沫灭火剂； 
4、在灭火过程中可以随时往储罐内添加泡沫液； 
5、采用自动/手动切换控制，操作简单可靠。PHJ系列计量注入式比例混合装置一、概述
计量注入式泡沫比例混合装置是公司依据美国NFPA20－2003《固定消防泵的安装》、UL162-1997《泡沫设备和泡沫灭火剂》、GB20031－2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》、GB50151-200X《泡沫灭火系统设计规范》等标准，最新研制开发的以数字化控制混合比的消防泡沫比例混合装置。该装置不仅克服了压力式泡沫比例混合装置流量范围小和平衡式比例混合装置计量不准确的缺点，填补了国内在泡沫消防领域计量不准确的空白，而且打开了大型泡沫站数字化控制的新时代，是目前国内最先进的消防泡沫比例混合装置，该装置在国际上也处于领先地位。执行标准Q/WTXF2015-2008《计量注入式泡沫比例混合装置》（已经全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会备案）。　　
该装置目前已通过国家消防装备质量监督检验中心型式鉴定，并已申报国家专利。  PHJ系列计量注入式比例混合装置计量注入式泡沫比例混合装置主要有控制柜、流量计、泡沫液泵和常压泡沫液储罐等组成。当消防主管线有消防用水时，控制柜根据流量计传输来的流量数据大小，指令并控制泡沫液泵按比例输送泡沫液，输送的泡沫液流量准确率在99.5%以上。所以，该装置在运行过程中，确保了混合液以最精确的比例供给泡沫产生装置，不仅使泡沫产生装置产生的泡沫得到最佳状态，而且，节约了泡沫液，并得到最佳有效的灭火作业。
该装置实用于大中型灭火系统，特别适用于石油化工企业、大型油库、机场、码头及海上钻井平台等重要的泡沫灭火工程，其常压泡沫液储罐即使在泡沫液不足的情况下也能及时补给，确保灭火时间。
二、计量注入式泡沫比例混合装置的特点
计量注入式泡沫比例混合装置根据消防主管线的水流量，控制柜经数字程序处理后，控制泡沫液按所需求的比例，注入消防主管线，形成合理的泡沫混合液。其主要特点为：
1、泵按标准供给泡沫液，真正确保了精确的混合比，节约了泡沫液；
2、 泡沫液泵的叶轮为不锈钢或者青铜材质，不仅保证了工作压力和流量，而且叶轮不会因泡沫液的腐蚀而锈死；
3、采用常压式不锈钢泡沫液储罐（用户可选），使用寿命长；
4、适用于任何泡沫灭火剂，并可随时根据泡沫灭火剂的性质进行调节比例；
5、灭火过程中，可根据灭火需求，随时添加泡沫灭火剂；
6、采用计量注入的方式，不消耗压力，故该装置的可靠性能、准确性能等优于目前国内任何装置；
7、采用手动和自动相结合，可进行切换，操作简单可靠；
8、该装置是我公司最新研制的新产品，在泡沫灭火系统中填补了国内空白，处于国际领先地位，使我国的消防事业进入了数字化时代；
9、该装置执行标准为Q/WTXF2015—2008。
三、计量注入式泡沫比例混合装置结构与系统工作原理
1、计量注入式泡沫比例混合装置主要由流量计、控制柜、泡沫液泵组、泄压装置、共用底架、安全阀、混合器、管道附件和常压泡沫液储罐等组成。
2、计量注入式泡沫比例混合装置其主机由两台组成，一主一备，互为备用。当一台泵有故障时，另一台泵自动切换迅速投入使用。
3、泡沫液泵为耐腐蚀的不锈钢或青铜材质齿轮泵，也可根据用户要求指定配置。PY系列半固定式泡沫比例混合装置  PY系列半固定式泡沫比例混合装置　　公司应市场需求，自行研制开发出一种新型移动式泡沫推车，该泡沫推车采用耐冲击玻璃钢材料制作，具有外形美观、耐冲击、耐腐蚀、整体性好、移动方便（旁边没有助推系统）、操作简便等特点，广泛应用于加油站、油库、油井、炼油厂、化工厂区、船舶、装卸、践台、停车场等局部灭火，其工作原理与负压式泡沫比例混合装置相同，其容量为300-600L不等，其性能与技术参数参考负压式比例混合装置。XBC系列柴油机消防泵组该系列产品是公司严格按照GB6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》，并参照美国消防协会NFPA20标准，研制开发的新型号消防设备，主要用于石油、化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、加油站、仓储、高层建筑等行业的消防供水和泡沫灭火系统，亦可用于船舶消防（并提供CCS证书）等场合。  XBC系列柴油机消防泵组　　       公司生产的各种型号消防泵组主要有以下特点：性能可靠，结构紧凑，操作维修方便，压力、流量选择范围广，深受广大用户称赞。同时我公司可根据用户需要配备柴油机冷却水预热、机油预润滑装置，以保证消防泵组时刻处于待命状态，满足消防设备应急灭火之用，提高消防泵组的寿命。
产品依据GB6245-2006《消防泵性能要求与实验方法》。 
该系列自动控制消防泵组选用优质的PLC可编程序控制器和名牌公司的电子元器件。根据用户需要编制指令，自动控制单台和多台消防泵组。通过用户消防管网压力变化，实现消防系统稳压泵、电动消防泵组、柴油机驱动消防泵组的工作状态相互切换并自动检测，出现故障能及时发出声光报警信号。 
XBD系列电动机消防泵组该系列产品是我公司严格按照GB6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》，并参照美国消防协会NFPA20标准，研制开发的新型号消防设备，主要用于石油、化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、加油站、仓储、高层建筑等行业的消防供水和泡沫灭火系统，亦可用于船舶消防（并提供CCS证书）等场合。  XBD系列电动机消防泵组　　       公司生产的各种型号消防泵组主要有以下特点：性能可靠，结构紧凑，操作维修方便，压力、流量选择范围广，深受广大用户称赞。同时我公司可根据用户需要配备柴油机冷却水预热、机油预润滑装置，以保证消防泵组时刻处于待命状态，满足消防设备应急灭火之用，提高消防泵组的寿命。
产品依据GB6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》。 
结构说明
XBD系列电动机消防泵组，电压一般为380V，频率为50HZ，防护等级IP23-44，亦可根据用户要求配备不同电压、防护等级及附件的高压电动机，但外形尺寸可能变化。同时可为用户提供降压启动柜。
公司除生产目前国内常用消防机组外，也可根据用户要求设计其它型号的XB系列消防泵组。WWT系列消防增压稳压给水设备  WWT系列消防增压稳压给水设备　　本装置作为稳定消防管网供水压力的专用设备，与自动控制消防泵组配套，实现同机联动，广泛适用于油库、码头、电厂、化工等行业自动消防灭火系统，也可配置单独的电控装置，适用于多层及高层各类民用建筑和公共建筑的消防栓给水系统和自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。PC系列空气泡沫产生器  PC系列空气泡沫产生器　　PC空气泡沫产生器主要有壳体、泡沫喷管嘴和导板三部分组成。
当混合液流过泡沫喷管嘴时，形成扩散的雾化射流，在其周围产生负压，从而吸入大量空气形成空气泡沫。空气泡沫喷管和导板输入贮藏罐内，沿罐壁淌下，平稳的覆盖在燃烧液面上，进行灭火。MPS系列泡沫消火栓MPS泡沫消火栓适合装备于石油化工企业、炼油厂、贮油罐区、飞机库等重要场所。安装在泡沫混合液管钱上向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用消防设备。  MPS系列泡沫消火栓MPS泡沫消火栓有两个直径65MM的出水口，供连接消防水带放出空气泡沫混合液使用。如果用移动式空气泡沫炮灭火可以同时连接两个出液口；如果只用一个出液口用空气泡沫枪灭火，可将另一个出液口封死，防止漏液，以免影响液流压力。使用时应先接好水带和喷射设备才能打开出液阀，应注意阀门的开关方向。
MPS泡沫消火栓一般都安装在漏天场所，常年爱日晒雨淋，外表涂漆日久易遭剥蚀、脱落、导致外表生锈，因此要定期检修，以延长使用寿命。
主要参数
型号：MPS
进液口通径直：100MM
进液口连接方式：法兰连接DN100-16
出水口：65MM*2自动控制柜  自动控制柜　　该产品选用优质的PLC可编程序控制器和名牌公司的电子元器件。根据用户需要编制指令，自动控制单台和多台消防泵组。通过用户消防管网压力变化，实现消防系统稳压泵、电动消防泵组、柴油机驱动消防泵组的工作状态相互切换并自动检测，出现故障能及时发出声光报警信号。消火栓箱原理  消火栓箱当有压力水经过比例混合器时，可使水与泡沫液按固定比例自动混合，经过泡沫枪产生空气泡沫并喷射泡沫混合液，扑灭由石油类产品引起的B类火灾，及木材、纺织品引起的A类火灾；通常用于隧道、地下车库、加油站、发电厂等适宜自救的场所。当需要时可与消火栓、灭火器组合。
形式、规格
根据建筑物的不同结构和标准以及用户的要求，可选用与其适应的不同规格的栓箱。喷淋环管系统  喷淋环管系统　　喷淋装置油罐上装设的一种水冷却降温设施。在夏天气温高的时候，对地面油罐不断均匀地进行喷淋水冷却，水由罐顶经罐壁流下，使冷却水带走油罐所吸收的太阳辐射热，降低油罐气体空间温度，使昼夜油面温度变化幅度减小，大大减少油罐小呼吸损耗。PS系列消防炮  PS系列消防炮　　该产品有PS25、PS30、PS40、PS50、PS80等规格。标定流量范围25-80L/S。工作压力1.0Mpa，射程大于60m. 
产品依据GB19156-2003《消防炮通用技术条件》。
公司生产的PS系列消防炮，结构简单，性能稳定可靠，操作灵活方便．当喷射水柱时，可扑灭固体火灾；当喷射水雾时可用于火场降温冷却、消防抢险。主要用于消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、码头、贮藏的固体定式、移动式消防灭火设备。主要技术性能参数符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》。PQ系列消防枪  PQ系列消防枪　　空气泡沫枪是一种移动式轻便的灭火消防枪，是产生和喷射空气泡沫用以扑救小型油罐，地面石油及石油产品等油类火灾及木材等一般固体物质火灾的有效工具。 
该系列产品有PQ4、PQ8、PQ16等规格，标定流量范围4-16L/S。工作压力0.7Mpa。
工程业绩
中国石油化工股份有限公司湖南销售分公司益阳、岳阳油库 
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司自贡油库 
中国石油化工股份有限公司云南石油分公司昆明油库 
中国石油化工股份有限公司山西销售分公司港盛油库 
中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 
中国石油天然气股份有限公司吉林销售分公司 
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司 
中国石油化工股份有限公司辽宁销售分公司 
中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头、霍林格勒、 
海拉尔销售分公司 
中国石油化工股份有限公司大连销售分公司： 
台山、金州、瓦房店、庄河油库
河南中油投资发展有限公司新乡、漯河、许昌油库 
陕西延长石油集团有限责任公司榆林炼油厂 
辽宁建设安装集团有限公司石化工程分公司 
中国石油天然气股份有限公司第一建设公司 
中国石化化工股份有限公司山西朔州市油库 
中国石化化工股份有限公司云南石油分公司 
中国石化化工股份有限公司青岛销售分公司 
中国石化化工股份有限公司塔河分公司 
中国石化化工股份有限公司潍坊分公司 
中国石化洛阳石化宏达实业总公司 
中国石化山东威海市石油有限公司 
大庆石化建设公司山西项目部中国航海集团四川石油有限公司(广汉新广油库） 
中国航油集团乌鲁木齐国际机场西山油库 
中国航油集团内蒙古呼和浩特机场 
中国航油集团内蒙古海拉尔机场 
纳海油舟山有限公司中国化学工程第四建设公司第七工程处（湖南一五四项目部） 
中国石油物资储备管理局江西宜春二五六处 
中国石油物资储备管理局河南七三四处 
山西储备物资管理局一五二处（忻州） 
河南省心连心化工有限公司中化二建集团有限公司（海南分公司） 
上海祥发危险品船务储运有限公司 
天津盛达安全科技实业公司 
南通泰富石油销售有限公司 
福建泉州炼油项目 
北京锅炉厂银川宝塔精细化工有限公司（芦花台基地） 
黑龙江合兴粮油米业有限责任公司 
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司 
营口生物替代能源有限公司 
云南云天化股份有限公司 
天津鲁华化工有限公司卡尔冈炭素（苏丹）有限公司 
天辰阿尔及利亚项目中国人民解放军72472部队（获嘉）油库 
中国人民解放军72283部队（烟台）上海东方泵业（集团）有限公司 
上海凯泉泵业（集团）有限公司 
上海连成泵业（集团）有限公司 
哈尔滨庆功林泵业有限公司 
山东双轮股份有限公司山东怡力铝电有限公司（南山热电厂） 
古城县热电民用能源供应中心 
章丘市消防器材有限责任公司 
山西运城关铝热电厂 
江西西河机械厂