标题：可曲挠合成橡胶接头
定义
1、可曲挠橡胶接头Flexible rubber joints是由织物和金属材料增强的橡胶件  
与法兰或平形活接头组成、用于金属管路系统的隔振隔振、降低噪声和位移补偿。
2、可曲挠橡胶接头轴向位移是：橡胶接头在流体流动方向（即中轴线方向）的伸长或压缩。
3、可曲挠橡胶接头横向位移是：橡胶接头在与流体方向即中轴线方向相垂直的方向的位移。
4、可曲挠橡胶接头角位移是：橡胶接头两个端面的垂直中心线与原中轴线的夹角之和。
概述
可曲挠合成橡胶接头  可曲挠合成橡胶接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。
简介
可曲挠合成橡胶接头又称可曲挠橡胶接头，橡胶软接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。可曲挠合成橡胶接头优点： 优质橡胶接头推荐商引　　减少震动、降低噪音、伸缩性好，使用方便。用途：与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。安装说明：1、可曲挠合成橡胶接头管道施工时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时产品产生人为变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
2、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1(RF)的法兰。
3、可曲挠合成橡胶接头正常适用介质是温度0-60°C的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。
4、可曲挠合成橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。
5、当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度（伸缩、位移、偏转等），使用具体安装数据见下表。
6、高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
7、安装可曲挠合成橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力秆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。
8、可曲挠合成橡胶接头在初次承受压力（如：安装试压等）后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
9、使用或储存橡胶软接头，应避免高温、臭氧油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁暴嗮、雨淋、风浊。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。应用范围：由于可曲挠合成橡胶接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。由于可曲挠橡单球体胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。连接方式：一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。材质：可曲挠合成橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
具体分类：
KXT/型可曲挠合成橡胶软接头，KST-F型可曲挠双球体橡胶软接头，KST--L型可曲挠双球体丝连橡胶软接头，KYT型弹力管道减震器（异径接头），FPT型风机盘管橡胶软接头，JXD型橡胶隔振垫，KWT型可曲挠合成橡胶弯头，按外形分为：同心同径、同心异径、偏心异径。按结构分为：单球体、双球体、多球体、弯头球体。按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。按工作压力分：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、6.4MPa六个等级。
性能特点
1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
规格参数
技术条件项目型号JGD-1 JGD-2 JGD-3 工作压力 MPa( kgf/cm 2 ) 1.010 ）1.6 （ 16 ）2.5 （ 25 ）​爆破压力 MPa( kgf/cm 2 ) 2.0 （ 20 ）3.0 （ 30 ）4.5 （ 45 ）​真空度 KPa(mm/Hg) 53.3 （ 400 ）86.7 （ 650 ）100 （ 750 ）​适用温度℃-15 ℃～ 115 ℃特殊可达 -30 ℃～ 250 ℃​​​适用介质空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。​​​规格参数表公称通径
DN(mm)长度L 
(mm)轴向压缩轴向拉伸横向位移偏向角度329584815°409585815°5010585815°651151261015°801351261015°10015018101215°12516518101215°15018018101215°20021025141515°25023025141515°30024525141515°35025525151515°40025525151512°45025525152212°50025525162212°60026025162212°70026025162212°80026025162212°90026025162210°100026025162210°120026026182410°140045028202610°160050035253010°180050035253010°200055035253010°说明：
1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。
3.材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。
5.如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。
6.法兰连接标准采用GB4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6MPa，1.0MPa，1.6MPa，2.5MPa。
特点
1、可曲挠合成橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
2、根据材料不同可曲挠合成橡胶接头可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。
3、可可曲挠合成橡胶接头材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
4、如可曲挠合成橡胶接头架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。
5、如可曲挠合成橡胶接头管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。
6、压力。要根据泵的扬程来选择，一般常用接头的工作压力有0.6、1.0、1.6、2.5Mpa。 7、温度。根据你所输送的介质来选择，一般在-15℃～115℃特殊可达-30℃～160℃。
8、介质。一般的接头适用介质：空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。
9、再专业些的还要考虑爆破压力和真空度等。
10、大部分水泵配的接头为单球体。