标题：高压验电器
​仪器名称
高压验电器，英文名称：High-pressure electroscope。
简介
GD 系列高压验电器由电子集成电路制成的声光批示 ，  性能稳定、可靠。具有全电路自检功能和抗干扰性强等特点。GD 系列高压验电器适用于 220V-500V 、6KV 、10KV 、35KV 、110KV 、220KV 、500KV 交流输配电线路和设备的验电，无论是白天或夜晚、室内变电所站或室外架空线上，都能正确、可靠地为您服务，是电力系统和工矿企业电气部门必备的安全用具。
技术参数：启动电压10kV-1.5-4.0 35kV-5.25-14 110kV-16.5-44.0 220kV-33.0-88.0 500kV-75-200。
高压验电器分类
按照适用电压等级可分为：0.1-10KV验电器、6KV、10KV验电器、35KV、66KV验电器、110KV、220KV验电器、500KV验电器。
按照型号可分为：GDY声光型高压验电器、GD声光型高压验电器、GSY声光型高压验电器、YD语言型高压验电器、GDY-F防雨型高压验电器、GDY-C风车式高压验电器、GDY-S绳式高压验电器。
技术参数
（1）6KV高压验电器
有效绝缘长度：840mm 手柄长度：120mm 节数：5 护环直径：55mm 接触电极长度：40mm
（2）10KV高压验电器
有效绝缘长度：840mm 手柄长度：120mm 节数：5 护环直径：55mm 接触电极长度：40mm
（3）35KV高压验电器
有效绝缘长度：1870mm 手柄长度：120mm 节数：5 护环直径：57mm 接触电极长度：50mm
（4）110KV高压验电器
适用电压等级：110KV 回态长度60cm 伸态长度200cm
（5）220KV高压验电器
适用电压等级：220KV 回态长度80cm 伸态长度300cm
（6）500KV高压验电器
适用电压等级：500KV 回态长度160cm 伸态长度720cm
交流高压验电器的特点
通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流，检验设备、线路是否带电的装置。本品各部分的联接牢固、可靠、指示器密封完好，表面光滑、平整、指示器上的标志完整。绝缘杆表面清洁、光滑。携带方便、验电灵敏度高、不受强电场干扰、具备全电路自检功能、待机时间长等特点。
高压验电器使用范围
客定频率：50HZ
电压等级：6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV交流电压，作直接接触式验电用。
启动电压：高压电极由金属球体构成，在1m的空间范围内不应放置其他物体，将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触，逐渐升高高压电极的电压，当验电器发出“电压存在”信号，如“声光”指示时，记录此时的起动电压，如该电压在（0.15～0.4）倍额定电压之间，则认为通过。
交流高压验电器的使用方法及注意事项
使用验电器[1]时必须注意其额定电压和被检验电气设备的电压等级相适应，否则可能会危及验电操作人员的人身安全或造成误判断。验电时操作人员应戴绝缘手套，手握在罩护环以下的握手部位，先在有电设备上进行检验，检验时应渐渐将验电器移近带电设备至发光或发声时止，以确认验电器性能完好，有自检系统的验电器应先揿动自检钮确认验电器完好，然后再在需要进行验电的设备上检测，检测时也应渐渐将验电器移近待测设备，直至触及设备导电部位，此过程若一直无声、光指示，则可判定该设备不带电，反之，如在移近过程中突然发光或发声，即认为该设备带电，即可停止移近，结束验电。 另外，风车型验电器只适用于户内或户外良好天气下使用，凡雨、雪等环境条件下，禁止使用。
(1)用高压验电器进行测试时，必须戴上符合要求的绝缘手套;不可一个人单独测试，身旁必须有人监护;测试时，要防止发生相间或对地短路事故;人体与带电体应保持足够的安全距离，10kV高压的安全距离为0. 7 m以上.室外使用时，天气必须良好，雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用普通绝缘杆的类型，以防发生危险。
(2)使用前，要按所测设备(线路)的电压等级将绝缘棒拉伸至规定长度，选用合适型号的指示器和绝缘棒，并对指示器进行检查，投人使用的高压验电器必须是经电气试验合格的。
(3)对回转式高压验电器，使用前应把检验过的指示器旋接在绝缘棒上固定，并用绸布将其表面擦拭干净，然后转动至所需角度，以便使用时观察方便。
(4)对电容式高压验电器，绝缘棒上标有红线，红线以上部分表示内有电容元件，且属带电部分，该部分要按《电业安全工作规程》的要求与临近导体或接地体保持必要的安全距离。
(5)使用时，应特别注意手握部位不得超过护环，如图三所示。  高压验电器使用方法图解
(6)用回转式高压验电器时，指示器的金属触头应逐渐靠近被测设备(或导线)，一旦指示器叶片开始正常回转，则说明该设备有电，应随即离开被测设备。叶片不能长期回转，以保证验电器的使用寿命。当电缆或电容上存在残余电荷电压时，指示器叶片会短时缓慢转几圈，而后自行停转，因此它可以准确鉴别设备是否停电。
(7)对线路的验电应逐相进行，对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧各相分别验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压，先验下层、后验上层。
(8)在电容器组上验电应待其放电完毕后再进行。
(9)每次使用完毕，在收缩绝缘棒及取下回转指示器放人包装袋之前，应将表面尘埃擦拭干净，并存放在干燥通风的地方，以免受潮。回转指示器应妥善保管，不得强烈振动或冲击，也不准擅自调整拆装。
(10)为保证使用安全，验电器应每半年进行一次预防性电气试验。
高压声光验电器
高压声光验电器在电力企业，如发电厂、变电站是检测电器设备是否带电的专用工具,现场操作具备声光警示，安全可靠。电源用4粒1.5伏纽扣式碱性电池，寿命长。伸缩拉杆绝缘体使用方便。 功能与特点　1.检测高压交流线路和设备上是否有工频电压。 2.声光报警，双重显示，确保工作安全。 使用和维护　1.在使用前必须进行自检，方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光，它散发出间断报警声。说明该仪器正常。 2.进行10KV以上验电作业时，必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。 3.工作人员在使用时，要手握绝缘杆最下边部分，以确保绝缘杆的有效长度，并根据《电业安全工作规程》的规定，先在有电设施上进行检验，验证验电器确实性能完好，方能使用。 4.验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月，干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。 5.雨天、雾天不得使用。 6.验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。
作用及组成
高压验电器主要用来检测高压架空线路、电缆线路、高压用电设备是否带电。高压验电器的主要类型有发光型高压验电器、声光型高压验电器、高压电磁感应旋转验电器。 
1、发光型高压验电器
发光型高压验电器由握柄、护环、紧固螺钉、氖管窗、氖管和金属探针（钩）等部分组成。
2、声光型高压验电器
广泛使用的棒状伸缩型高压验电器。棒状伸缩型高压验电器是根据国内电业部门要求，在吸取国内外各验电器优点基础上研制的“声光双重显示”型验电器，它具有以下优点：
验电灵敏性高。不受阳光、噪声影响，白天黑夜户内户外均可使用；抗干扰性强，内设过压保护，温度自动补偿，具备全电路自检功能；内设电子自动开关，电路采用集成电路屏蔽，保证在高电压、强电场下集成电路安全可靠地工作；产品报警时发出“请勿靠近，有电危险”的警告声音，简单明了，避免了工作人员的误操作，保障了人身安全；验电器外壳为ABS工程塑料，伸缩操作杆由环氧树脂玻璃钢管制造；产品结构一体，使用存放方便。[2]