标题：复合防静电地板
简介
复合防静电地板全称防静电陶瓷—金属复合活动地板， 是用防静电瓷砖作为面层、复合金属基材加工而成，四周一般都用厚度为1mm的导电胶条粘贴封边。也可不用胶条封边，但那样在安装和维护时一旦发生磕碰，就容易掉瓷。
优缺点：
（1）优点：由于是采用瓷砖作为面层材料，故比HPL（或PVC）面层的其他地板在耐磨性、寿命、抗老化能力、承载、防火、防潮等方面都强得多；胶条薄而紧凑不易脱落；美观，装饰效果强。 
（2）缺点：安装难度较大，需要专业的安装工人才能安装好，否则不平整。
复合防静电地板阐述
复合防静电地板一般都是由四层材料复合组成：底层、基材层和耐磨防静电贴面层组成。其中耐磨防静电贴面层的转数决定了复合防静电地板的寿命。复合防静电地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。架空防静电地板主要是以可调支架、横梁、面板等组合拼装而成的。支架、横梁、面板的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。
复合防静电地板是用支架、横梁、面板组装。水平地板和面板之间就有一定的悬空空间。就可以用来下走线及送风等在计算机机房、数据机房等线路众多的机房是相当实用的。由于其良好的综合性能、因此在市场上越来越受到欢迎。
复合防静电地板代表产品
下面我就给大家介绍两种综合性能良好切实用广泛、广受好评的架空防静电复合地板 
F6631 防静电陶瓷-金属复合架空活动地板
采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导 电胶条封边加工而成，具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（30年以上）、高承载（均布载荷1600kg/平方米以上）、防水、防潮等性能，适用于各类机房。 
其主要技术标准为：
电性能： 系统电阻 10的6次方— 10的9次方欧姆  　　静电起电电压 < 50伏 
半衰时间 < 0.5 
机械性能：均布载荷kg > 1600 
极限集中载荷kg> 1000 
挠度mm < 2 
耐老化性： 使用寿命60年以上 
标准地板： 600×600×30mm 
防火性能： 国家A级防火材料 
耐磨性：0.1g/1000转 
F5566 全钢架空防静电地板 
是采用三聚氰氨或PVC作为面层，钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。 
主要技术标准为：
导电性能：表面电阻10的6次方—10的9次方Ω、体电阻率10的7次方—10的9次方Ω  　　耐烟火性能：不小于1600℃ 
耐磨性：0.1g/1000转 
吸水性：<0.5% 
耐极冷极热性：15℃—105℃ 
经10次极冷极热循环不出现明显裂纹 
抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa 
翘曲度：±0.5% 
--规格型号-- 
※600*600*30mm、600*600*35mm.
复合防静电地板施工方法
一、施工准备
1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
2、地面应平整（无明显凹凸不平，其表面不平度应小于2/1000mm）、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
3、布置在地板下的电缆等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
4、重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
5、施工现场备有220V/50Hz电源和水源。
二、施工用材料
地板：符合设计和规范要求，规格600X600； 
导电胶：电阻值应小于贴面板的电阻值； 
铜箔（或铝箔）：厚度0.01-0.05mm，宽度20-40mm； 
酒精：工业级； 
焊条：直径2~5mm；
三、施工用工具
刮板：用于涂布导电胶；
橡皮掷头：用于捶打塑料地板，使其与地面充分粘合；
兆欧表：电压100伏，用于测量导电性能；
专业切割锯：用于切割地板；
焊枪：用于焊接地板；
其他：激光水平测定仪，水泡水平仪，尺，墨线，吸板器，螺母调节扳手，十子螺丝刀，吸尘器。
四、施工工艺
1、认真检查地面平整度，如发现不符合施工要求，向甲方有关部门提出； 
2、拉水平线，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平面上；测量室内的长度、宽度，并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割，在地面弹出安装支架的网格线； 
3、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处； 
4、用螺钉将横梁固定到支架上，并用水平尺校正横梁，使之在同一平面上并互相垂直； 
5、用吸板器在组装好的横粱上放置地板； 
6、若墙、柱边剩余尺寸小于地板本身长度，可用切割地板的方法进行处理， 
切割时，地板必须先测量好，使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线，墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm，地板需不规则切割以配合柱子或圆管时，必须精确测量，以保证地板与圆弧面的配合。同时，确认所有的切割地板都必须与基座固定（如有需要可多用额外的基座）且保持水平、平整和排列整齐。 
7、在铺设地板时，用水泡水平仪找平，地板的高度靠支架调节； 
8、在机房放置较重设备时，应在设备基座的地板下加装支架，以防地板变形； 
9、活动地板需要切割可或者开孔时，在开口拐角处应用电钻打Φ6mm~Φ8mm圆孔，防止贴面断裂。 
五、质量要求
1、防静电架空地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗留物； 
2、地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损； 
3、铺装后地板整体应稳定牢固，人在上面行走不应有摇晃感，不应有声响； 
4、地板的边条应保证为一直线，相邻地板错位不大于1mm； 
5、相邻地板块的高度差不大于1mm； 
六、防静电地板使用维护要求
1 、使用环境：铺设防静电地板的房间温度控制在15℃-35℃湿度控制在45%-75%；如果机房长期处于低湿度条件，地板表面会引起裂缝，应适当增加贴面厚度和强度。 
2、维护要求： 
①禁止使用锋利的器具直接在地板表面上施工操作破坏表面的防静电性能和美观程度； 
②在使用过程中禁止人员从高处直接跳落到地板上，禁止搬运设备时野蛮操作，砸伤地板； 
③在活动地板上移动设备时禁止在板面上直接推动设备，划伤地板，正确做法是抬起设备进行搬运； 
④机房有重型设备时，应将设备直接落在地面基础支座上，不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形； 
⑤对地板下部设备进行维护时，应用吸板器吸起地板进行操作，禁止使用锐器野蛮拆装； 
⑥维护中可使用吸尘器或者拖把保持地面清洁，特别注意不要将液体撒到地板上； 
⑦地板表面可以定期打防静电蜡维护，从而长期保证地板的使用效果；
代表厂家
主要的代表厂家有：广州惠华机房防静电地板工程有限公司
对铺设场地的要求、验收标准及施工工艺
1、对铺设场地的要求（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕； 　
（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致； 　　
（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。﻿2、地板铺设验收标准（1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物； 
（2）地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损； 　
（3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响； 　
（4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm； 　
（5）相邻地板块的高度差不大于1mm。 
﻿3、施工工艺（1）清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。
（2）定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法，应遵循以下原则：
a.如室内无控制柜等设备，几何尺寸有符合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。
b.如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内两个方向的中心点找出来，看两边尺寸相差多少，若相差不明显，宜由外向内铺设；若相差较大时，宜进行对称分格，由内向外铺设。
c.如室内地面上没有控制柜等设备（要留洞时），其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
d.根据设计要求确定铺设高度。
综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。
（3）安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。 
（4）铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。 
（5）防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范