标题：防水等级
建筑防水
设计人员在进行防水设计时，要根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求等来确定防水等级，然后根据防水等级、防水层耐用年限来选用防水材料和进行构造设计。工程防水等级
1 级 不允许渗水，结构表面无湿渍
2 级 不允许漏水，结构表面可有少量湿渍
工业与民用建筑：湿渍总面积不大于总防水面积的1%，单个湿渍面积不大于0.1m2，任意100 m2防水面积不超过一处
其他地下工程：湿渍总面积不大于防水面积的6%，单个湿渍面积不大于0.2 m2，任意100 m2防水面积不超过4处 
3 级 有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂
单个湿渍面积不大于0.3 m2，单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d，任意100 m2防水面积不超过7处
4 级 有漏水点，不得有线流和漏泥砂。整个工程平均漏水量不大于2L/ m2.d，任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/ m2.d
说明：当前，提出一个符合中国地下工程实际情况的防水标准是十分必要的，本条文是根据国内工程调查资料，参考国外有关规定数值，结合地下工程不同要求和中国地下工程实际，按不同渗漏水量的指标将地下工程防水划分为四个等级。
IPX等级
电子测量仪器的防水等级反映了仪器防潮和防尘的能力，特别是对于户外活动中，免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中，仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转 和寿命就至关重要。为此，国际上制订IEC529标准。为了与此相适应，日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级，分别以IPX1、IPX2……表示。
保护等级 种 类 含 义 
0 无保护 
1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响 
2 防滴Ⅱ型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有害的影响 
3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响 
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响 
5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响 
6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不会入内部 
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部 
8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用 
9 防湿型 在相对湿度大90%以下的湿气一样能使用
IPxx等级
国际工业标准防水等级IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的，分0-8的9级，IP等级同样对防尘做了规定。
防尘防水
防护等级采用国际电工委员会（IEC）推荐的IP××等级标准，不同的安装场所，等级是不一样的。具体可参照下面的说明选定。在等级标准中，“××”是两位数字，第一位表示对固体的防护等级，第二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级，用0-6分别表示；液体防护等级有9个等级，用0-8分别表示。防尘等级0 ：没有保护 
1 ：防止大的固体侵入 
2 ：防止中等大小的固体侵入 
3 ：防止小固体进入侵入 
4 ：防止物体大于 1mm 的固体进入 
5 ：防止有害的粉尘堆积 
6 ：完全防止粉尘进入防水等级0 ：没有保护 
1 ：水滴滴入到外壳无影响 
2 ：当外壳倾斜到 15 度时，水滴滴入到外壳无影响 
3 ：水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响 
4 ：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 
5 ：用水冲洗无任何伤害 
6 ：可用于船舱内的环境 
7 ：可于短时间内耐浸水（1m） 
8 ：于一定压力下长时间浸水
测试方法
例：有秤或显示仪表标示为IP65，表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
IPxx等级中关于防水实验的规定。IPx 1方法名称：垂直滴水试验
试验设备：滴水试验装置
试样放置：按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
试验条件：滴水量为 10。5 mm/min
持续时间：10 minIPx 2方法名称：倾斜 15°滴水试验
试验设备：滴水试验装置
试样放置：使试样的一个面与垂线成 15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm。每试验完一个面后，换另一个面，共四次。
试验条件：滴水量为 30。5 mm/min
持续时间：4×2。5 min（共10 min）IPx 3方法名称：淋水试验
试验方法：
a。摆管式淋水试验
试验设备：摆管式淋水溅水试验装置
试样放置：选择适当半径的摆管，使样品台面高度处于摆管直径位置上，将试样放在样台上，使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ，样品台不旋转。
试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算，每孔为 0。07 L/min ，淋水时，摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°，共 120°。每次摆动（2×120°） 约 4s 
试验时间：连续淋水 10 min 
b。喷头式淋水试验
试验设备：手持式淋水溅水试验装置
试样放置：使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
试验条件：试验时应安装带平衡重物的挡板，水流量为 10 L/min 
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积），最少 5 minIPx 4方法名称：溅水试验
试验方法：
a．摆管式溅水试验
试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 a 款均相同；
试验条件： 除后述条件外，与上述 IPX 3 之 a 款均相同；喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°，共约 360°。每次摆动 （2×360°） 约 12s 
试验时间：与上述 IPX 3 之 a 款均相同 （即10 min）。
b．喷头式溅水试验
试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 b 款均相同；
试验条件：拆去设备上安装带平衡重物的挡板，其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同；
试验时间：与上述 IPX 3 之 b 款均相同， 即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积） 最少 5minIPx 5方法名称：喷水试验
试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2。5m ～ 3m ，水流量为 12。5 L/min （750 L/h)
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积） 最少 3 minIPx 6方法名称：强烈喷水试验；
试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2。5m ～ 3m ，水流量为 100 L/min （6000 L/h)
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min（不包括安装面积）最少 3 minIPx 7方法名称：短时浸水试验
试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
试验时间： 30 minIPx 8方法名称： 持续潜水试验；
试验设备，试验条件和试验时间： 由供需（买卖）双方商定，其严酷程度应比 IPX 7 高。
注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
国内标准
QB/T 1898-93本标准适用于标明“防水”、无论有无附加超压标记的手表，不适用于潜水表。意义：凡标明“防水”的手表，无论有无附加超压标记，除在日常生活中具有防水性能外，也能在短时间内戴着游泳时以及在水压和水温变化的条件下具有防水性能，但是，无论有无附加超压标记，它们都不能用于潜水。技术要求和试验方法如下：
① 耐气压性能 将手表置于气压比正常大气压高2×105 Pa（2bar）的空气中，测定进入表壳的空气漏流率（用专用仪器进行检测）。空气漏流率≤50微克/分钟。
② 耐水压性能 将手表浸入盛水的容器中，在1分钟之内施加一个与超压标记值相同的压强值，若无超压标记的手表加压值为2×105 Pa（2bar），并保持10分钟，然后，应在1分钟之内将压强降至周围环境压强。做冷凝试验，表玻璃内表 面不得出现凝雾。
③ 浸水深度为10厘米的防水性能 将手表浸入深度为10±2厘米的水中，并保持1小时。然后做冷凝试验，表玻璃内表面不得出现凝雾。
④ 操作件的耐机械压力性能 将手表浸入深度为10±2厘米的水中，在与柄头或按钮的轴向相垂直的方向加力5牛顿，并保持5分钟。然后做冷凝试验，表玻璃内表面不得出现凝雾。
⑤ 耐水温变化性能 将手表顺次浸入深度为10厘米的不同温度的水中：置于40℃的水中5分钟；置于20℃的水中5分钟；置于40℃的水中5分钟（手表从水中取出重新浸入另一水温中的时间不得超过1分钟）。然后做冷凝试验，表玻璃内表面不得出现凝雾。标准说明⒈ 本标准等同采用国际标准ISO 2281《钟表 防水手表》（1990年版）。
⒉ 手表防水性能试验有两种方案，可任选一种进行。手表只有通过其中一种方案全部项目试验合格后才能称其为防水手表。第一种方案：①、③、④、⑤；二种方案：②、③、④、⑤。
⒊ 各类防水手表的防水性能不分等级。手表除了用术语“防水”标记外，还可以用压强（单位为Pa）作为超压标记（至少2×105 Pa），或者用水的深度表示（至少20米），用深度标记时，不应当看作潜水深度，但它等效于深度所对应的压强值。
知识普及
要想学会如何辩识户外装备，各种技术数据划分的了解自然必不可少，今天我们来谈谈IPX防水等级的定义。
IPX是国际通用的防水级别认证体系。在户外，潜水，等诸多仪器设备上都被用来标注该产品的防水级别，是最常见的技术指标。户外常见装备中头灯，GPS，手表等涉及电子的仪器通常利用IPX来标注。
IPX防水等级一共分为8个级别，分别从IPX-1至IPX-8，防水能力依次增强。IPX-0表示为完全不防水。以下列出IPX防水等级列表，供大家对照参考。
等级列表
IPX-0没有防水保护 　
IPX-1设备在正常操作状态下，可以提供相当于3－5毫米/分钟降雨的防水保护10分钟。
IPX-2级别基本与IPX－1相同，但是可以通过各个方向上翘15度的防水测试。
IPX-360度角度的泼溅防水保护，提供了2－5分钟的10公升/秒流速以及80－100n/m的压力的防水保护。
IPX-4级别基本与IPX－3相同，但是可以提供全方位和角度的泼溅防水保护。
IPX-5 全方位和角度的防水保护，提供2－3分钟的12.5公升/秒流速以及30n/m的压力的防水保护。
IPX-6 大浪的防水保护，可以持续2－3分钟抵抗水下3米的深度，100公升/分钟的流速，100n/m的压力。
IPX-7 水下1米可以浸泡30分钟。
IPX-8 彻底防水，可以常时间连续的在水中使用。
一般来说户外装备我们能够达到IPX-7级别已经足够了。部分产品，比如塘鹅安全箱等能够达到IPX-8的级别。以后再买器材的时候我们就可以依照IPX防水级别列表来参考该产品能够承受的使用范围了。
防水等级是如何划分的,各等级使用年限　
屋面防水等级，主要是屋面防水的能力，要想区分各等级，一般根据施工工艺和选用的防水材料。 
各级防水的具体材料没有明确的要求，只要达到防水能力和使用年限即可。
关于屋面防水1、2、3级的具体要求见下面：
1、屋面防水等级1级：
应用场合：特别重要或对防水有特殊要求的建筑;
防水层合理使用年限：25年;
防水层选用材料：宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料;
设防要求：三道或三道以上防水设防。
2、屋面防水等级2级：
应用场合：重要的建筑和高层建筑;
防水层合理使用年限：15年;
防水层选用材料：宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
设防要求：两道防水设防。
3、屋面防水等级3级：
应用场合：一般的建筑;
防水层合理使用年限：10年;
防水层选用材料：宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
设防要求：一道防水设防。[1]