标题：济南富利通电气技术有限公司
公司简介
济南富利通电气技术有限公司，成立于2007年，注册资金510万元人民币。是专业从事高低压管形母线、管形屏蔽绝缘母线等产品开发、生产、销售及相关服务的高科技企业。  管型母线
我公司厂区位于济南市。现拥有现代化的生产车间、先进的生产和检测设备、优秀的技术人员、高水平的管理和生产队伍。公司在母线设计、制造、工程服务领域全面通过了ISO9001质量体系认证。主要产品有：管母线,铜管母线,绝缘铝管母线,绝缘管母线,管型母线,全屏蔽绝缘铜管母线,铝合金管形母线,交联聚乙烯屏蔽绝缘管形母线,槽型母线等。产品电压等级从0.4kV到110kV，广泛用于电力、冶金、煤炭、石油、化工、能源、矿山、城建等行业，产品遍及国内多个地区，深受顾客一致好评。我公司生产的系列母线产品现已申请注册商标“泉能”。
“尽泉能责任、创世界品牌”，富利通以“成为中国和世界一流的管形母线产业领域的专家型制造商和世界管母知名品牌运营商”为战略目标，全力打造国内最大管母线的综合利用基地，成为集研发、设计、制造、销售（推广）多方面功能的，以品牌为纽带与中外企业和科研单位在技术、资本、资源等方面实行多层次合作的综合性企业。
公司的奋斗目标是：“汇聚科技精华、缔造百年企业”，依靠科技进步，走“专、精、特、新”发展之路，为把企业建成开放型、国际化、现代化的企业集团而努力。优质的产品，完善的售后服务，使本公司树立了良好的企业形象，并得到广大用户的一致好评和信赖，同时也欢迎广大新老客户光临指导。
[1]
产品简介
随着我国经济的高速发展，整个社会对电力的需求日益增大。目前110kV和220KV变电所低压侧均采用10kV、35kV电压等级，随着主变容量的加大，变压器低压侧进线侧的额定电流也在不断加大。
常规矩形母线在技术上和结构上越来越难满足母线发热和短路电动力的要求，由此引起附加损耗、集肤效应系数的增大，造成截流能力的下降、电流分布不均匀。尤其是单台主变容量为180MVA及以上时，主变10kV出线侧不仅有母线桥本身的电动力问题、发热问题，还有母线桥支柱绝缘子、钢构架以及母线桥附近混凝上柱、基础内的钢筋在电磁场中感应涡流引起的发热问题。因此，我公司设计、生产了管形母线作为矩形母线的替代品。其具有以下特点：
2 载流量大
管形母线的主体为空心铜管或铝合金管，表面积大，相对常规矩形母线，其导体表面电流密度分布均匀，最高额定电流可达12000A。
2 绝缘性能好
管形母线采用密封屏蔽绝缘方式，外壳接地电位为零，母线表面电场分布均匀，电气绝缘性能强。可以直接通过电缆沟和电缆夹层。
2 散热好、温升低
管形母线为空心导体，母线两端开有通风孔，内径风道能自然形成热空气对流，散热条件好相比常规母线要好。
2 损耗低
管形母线的外形决定了其表面集肤效应系数低，Kf≦1，交流电阻小，因而母线的功率损失小。交联屏蔽绝缘母线的绝缘层的介质损耗低于0.01%。
2 绝缘材料耐热系数高
交联屏蔽绝缘管形母线的主绝缘材料为聚四氟乙烯，有优良的电气性能和化学稳定性，可在－200℃～+200℃中正常工作，介质损耗小、阻燃、耐老化、配合其他绝缘材料，产品的使用寿命≧30年。
2 抗电气震动能力强
动稳定试验结果表面，电压10kV、额定电流4000A的铜质管母，可承受63kA（4s）短路电流冲击。其可以直接将母线固定在钢构架上或混凝土支架上，取消穿墙套管和支柱绝缘子，具有较强的抗震动能力。
2 不受环境干扰，可靠性高
管形母线的每相是封闭屏蔽绝缘，内部无凝露产生，且消除了外界潮气，灰尘
以及外物所引起的接地和相间短路故障，运行具有高度的可靠性。
2 母线架构简明、布置清晰、安装方便、维护工作量少。
产品一次安装成功，终身免维护。
序号
绝缘铜管母线
绝缘铜管母线
矩形铜排
1
集肤效应系数
Kf≤1（铜管母线为空心导体）
Kf≤1.8（矩形铜排为实心导体，在高频交流下，点和主要分布在表面，中间部位根本起不到载流作用。）
2
同等载流量下导
体温升
≤40K（铜管为空心导体，具有天然的散热导体，其次是集肤效应低，单位截面载流量大，表面全绝缘减少了相间干扰。）
≥70K（因集肤效应高，单位截面载流量小，同时相相之间、片片之间因电磁场的干扰，增大了阻抗，从而引起温升过高。）
3
允许跨距
悬空跨距最大可达9米，采用双托结构可达14米，安装简洁，美观大方，能适合各种环境下使用。
跨距<1.5米
4
机械强度
铜管允许应力为294MPa，抗拉强度为320MPa，从而显示出的物理特性如：柔性，弹性，抗拉性非常好
铜排允许应力为59MPa，抗拉强度为196MPa，远远不如铜管
5
绝缘材料
采用性能十分稳定的聚四氟乙烯（又名铁氟龙）为主绝缘材料，故具有很强的耐高温和低温性能，而且电气绝缘性能高，能耐受150KV/min，使用寿命长，正常使用为30年。
表面无绝缘材料，完全依靠瓷瓶绝缘，在雨季及污染严得地带常有爬电现象
6
表面电位
因采用铜带接地屏蔽，表面电位为零
表面有电，不注意的情况下，会危害人的生命安全及设备安全
7
防污距离
高于国家标准规定的25mm/kv，最高部位达到80mm/kv，母线相间距离与平行布置的电缆标准一样，即等于母线外径的两倍。
依照国家标准，三级防污距离23mm/kv
8
载流效果
单位截面载流量大，载流性能高，尤其适合大电流回路中使用，效果更明显，且安装结构简单，布置清晰。
大电流回路中，单相回路必需采用多片铜排才用通流，随着片数的增多，因高频交流形成的交变磁场，造成母线间涡流的干扰十分严重，使的母线母线阻抗增大，载流效果下降。在超负荷运行情况下，甚至引起火灾。
9
使用寿命
≥30年，免维护
一般为10年左右，且每年都要停电维护，清洁瓷瓶。
管形母线型号说明
  
我公司管形绝缘母线特点
一、 选用优质原材料
管形绝缘母线的导体T2Y冷拉伸紫铜管，我公司采用的是国内正规大厂的高品质管材。与小厂的在半凝固状态下拉制的铜管比较，国内大厂（比如洛铜）生产的T2Y管，均是在冷却状态下拉制而成的。试验结果表明，相同截面的管材，在相同的额定电流下，温升相差3-6℃。
管形绝缘母线的主绝缘材料F4，即聚四氟乙烯，国内生产厂家众多，产品质量差别很大。相同规格的产品，采用进口颗粒制成的F4，在绝缘强度、温度系数等各方面均明显优于选用国产颗粒生产的F4。我公司选用的是济南三爱生产的F4，其颗粒为进口材料，由日本大金提供。
二、 加强绝缘处理
为提高产品的绝缘性能，实际生产过程中，在保证温升的条件下，通过压紧绝缘层、提高绝缘厚度、增加屏蔽层数等方式来优化管体表面电场。试验结果表面，我公司的管形绝缘母线，10kV产品，其耐压值在75kV时，不击穿，不闪络，局放和介损均复合标准；35kV产品，其耐压值在105kV时，不击穿，不闪络，局放和介损均复合标准。此结果明显优于国内的一些产品。
三、 采用内嵌式连接器
管形绝缘母线的连接，是母线技术的一个重要环节。国内很多厂家目前采用的是外置连接器的方式，优点是连接方便，接触面大；其缺点是：外观有明显凸起，不美观。更重要的是不利于绝缘处理，操作难度大，凸起部位不可避免地会产生气泡，形成局放点，短期可能不会出现问题，长期运行，势必会造成局放点扩大，最终造成绝缘击穿。目前国内同类产品出现质量问题，也基本上都是在连接处绝缘击穿。
我公司生产的内嵌式连接器，因为其属于插入管体内部的连接方式，连接器与导体接触面大，吻合紧密，连接处的温升低于主导体的温升。在导体的连接处，没有凸起，外形美观。在包扎绝缘时，与包扎管体没有什么区别。从而降低了操作难度，减少了局放点，保证了母线的绝缘，实际使用效果明显优于外部连接器。
四、 关键部位使用屏蔽桶
对于母线的一些关键部位，以及实际安装中需要特别强化绝缘的地方，我公司采用绝缘屏蔽桶的方式。
母线额定
电压（kV）
额定电流
（A）
铜管管径
（mm）
截面积
（mm2）
电流密度（A/mm2）
单位重量
（kg/m）
0.4kV～110kV
1000
φ60×5
864
1.16
7.70
1500
φ60×6
1018
1.47
9.06
φ80×5
1178
1.27
10.49
2000
φ60×8
1306
1.53
11.63
φ80×6
1394
1.43
12.41
φ100×5
1492
1.34
13.28
3000
φ80×8
1809
1.65
16.11
φ100×5
1492
2.01
13.28
φ100×6
1771
1.69
15.77
4000
φ100×8
2312
1.73
20.58
5000
φ100×10
2827
1.77
25.16
6000
2-φ100×6
1771×2
1.69
15.77×2
7000
2-φ100×8
2312×2
1.51
20.58×2
8000
2-φ100×8
2312×2
1.73
20.58×2
10000
2-φ100×10
2827×2
1.77
25.16×2
120000
2-φ100×12
3318×2
1.80
29.53×2
五、 加强质量管理
为保证产品质量，我公司采取了一系列的措施，严格按照ISO9001质量管理体系的标准，从原材料采购、粗加工、精加工、出厂试验，一直到协助安装、售后服务，严格把好每一道关口。保证为用户提供优质的产品和服务。铝母线规格母线额定
电压（kV）
额定电流
（A）
铝管管径
（mm）
截面积
（mm2）
电流密度（A/mm2）
单位重量
（kg/m）
0.4kV～110kV
1000
φ60×5
864
1.16
2.35
1500
φ80×6
1394
1.07
3.79
2000
φ80×8
1809
1.10
4.92
φ100×6
1771
1.13
4.82
3000
φ100×10
2827
1.06
7.69
3500
φ120×10
3455
1.01
9.40
额定电流温升试验表备注：母线长度为6米，试验环境为密封室内，没有空气流通，环境温度31℃，相对湿度60%。
直径
（mm）
厚度
（mm）
根数
截面积
(mm2)
电流
(A)
载流密度
(A/mm2)
温升
前端
中段
后端
100
10
1
2826
4000
1.42
18.0
26.2
23.0
100
10
1
2826
5000
1.77
31.5
35.0
32.2
100
10
2
5652
8000
1.42
34.5
38.2
35.3
100
10
2
5652
10000
1.77
35.0
39.8
37.8
100
8
1
2312
4000
1.73
38.0
39.7
39.5
100
6
1
1771
3150
1.78
26.8
38.2
33.8
80
8
1
1809
3150
1.74
29.0
38.5
28.0
80
6
1
1394
2000
1.43
21.2
25.8
22.5
80
5
1
1178
2000
1.70
23.0
38.8
24.2
60
6
1
1018
1500
1.47
19.3
24.6
21.1
60
5
1
864
1500
1.74
32.8
38.2
34.7
60
5
1
864
1000
1.16
16.2
22.5
18.4
已通过的试验汇总序号
项目
检测单位
试验情况
备注
1
1min工频耐压试验
西高所
通过
10kV、35kV产品均通过
2
局部放电试验
通过
3
恒压负荷循环试验
通过
4
局部放电试验
通过
5
冲击耐压试验
通过
6
直流耐压试验
通过
7
4h工频电压试验
通过
8
温升试验
西高所
通过
9
动稳定试验
机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）
通过
10
热稳定试验
通过

母线结构说明
结构组成：
管形导体—紫铜或铝合金  
主绝缘—聚四氟乙烯（进口材料）
屏蔽层—编织铜网（进口材料）
绝缘护套—聚烯烃高聚物
适用于10KV和35KV电压等级母线电缆沟、电缆
夹层铺设包装，结构简单、运行安全可靠。国外通常
称之为管形母缆（可代替电缆布置）。
技术参数
采用标准
●GB156-93 《标准电压》
●GB/T 1888-2002 《电力电缆附件试验方法》
●GB4585 2-91 《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》
●GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》
●GB/T1627.1-97 《高压电试验技术》
●GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》
●GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》
●GB/50260 《电力设施抗震设计规范》
●DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
●GB/T 4109-1999 《高压套管技术条件》
●IEC60137：1995 《交流电压高于1000V的套管》
●华北电网有限公司 《电力设备交接和预防性试验规程》
正常使用条件
●安装地点：户内/外
●海拔高度：1000m
●环境温度：-30℃~+45℃
●最大日温差：30℃
●日照强度：.01w/cm2
●最大风速：35m/s
●最大相对湿度：95%
●薄冰厚度：10mm
●地震烈度：VII级，水平加速度0.25g，垂直加速度0.125g
●污秽等级：IV级
●爬电比距：3.1cm/KV
●海拔1000米以上请用户说明
电气特征
●额定电压：0.4KV—110KV
●额定电流：1000A—12000A
●额定频率：50Hz
●母线温升：40K
●局放水平：在1.5Um/√3电压下的视在放电量不大于20pC
在1.05Um/√3电压下的视在放电量不大于7pC
其他
●结构特点：产品结构组成由内到外依次为导电管体、半导电层、聚四氟乙烯、半导电层、导电接地屏、热缩绝缘管、绝缘护套管。
●母线导体为铜管或铝合金管（长度约6m），采用可拆卸式机械连接方式，操作简单，户外型绝缘采用有机合成绝缘套，耐污秽能力强。
●全绝缘产品，其绝缘介质采用聚四氟乙烯有机绝缘，导体外层设有接地层，人可触摸，安全可靠，端部设有均压电容屏，绝缘强度高。
●使用寿命：大于20年。
母线数据及导体规格
1. 0.4KV绝缘铜管母线技术数据和导体规格
  
备注：根据变压器及相连接的设备的最大电流，经协商后在保证导体载流量的情况下，以上导体规格可以调整。
2. 6KV绝缘铜管母线技术数据和导体规格
  
备注：根据变压器及相连接的设备的最大电流，经协商后在保证导体载流量的情况下，以上导体规格可以调整。
3、10KV绝缘铜管母线技术数据和导体规格
  　　
备注：根据变压器及相连接的设备的最大电流，经协商后在保证导体载流量的情况下，以上导体规格可以调整。
4、35KV绝缘铜管母线技术数据和导体规格
  　　
备注：根据变压器及相连接的设备的最大电流，经协商后在保证导体载流量的情况下，以上导体规格可以调整。
5、0.4KV绝缘铝管母线技术数据和导体规格
  
6、6KV绝缘铝管母线技术数据和导体规格
  　　
7、10KV绝缘铝管母线技术数据和导体规格
  
8. 35KV绝缘铝管母线技术数据和导体规格
  　　
管形绝缘母线采用的技术
我公司推出的交联屏蔽绝缘管形母线，是结合
国际先进技术、国内相关产品，在大量生产经验的
基础上，自主开发研制的，并且在一直不断的完善
中，是符合我国电力系统实际情况的一种新型母线
产品。为保证产品质量，我公司采用了一些技术及生
产手段，这是其他厂家所不具备的。 一、专用的母线屏蔽层包扎机国内其他厂家的一般采用手工包扎，一方面劳  液压弯管机
动强度大、工作效率低下；另一方面容易产生如下
问题：母线不同部位的绝缘层紧密度存在差别；包
扎紧密度不够绝缘层易起气泡；人工操作不慎带来
的污染，造成局放过大等等。
我公司采用专用的绝缘包扎机，是最新研制开
发的新产品，具有自动化程度高。可靠性好、适应  液压弯管机
性强等特点。设备主要由机头、移动小车、尾架、 
床身、机械手、变频调速系统、PLC控制系统、机
械手控制系统、自动加油系统、张力调节系统组成。
可实现包扎材料的二分之一，三分之二，四分之三
的叠层包扎，机头在转弯处可以手动摆动，保证了
圆弧段的包扎质量。方便工人操作，降低了工作劳
动强度，可实现母线的无人自动包扎。二、良好浸渍液体工艺我公司生产的管形绝缘母线，其属于薄膜绝缘电  局放测试仪
容绝缘结构。为提供电气性能，必须浸渍液体介质，
以填补膜间的间隙。浸渍剂不但要考虑它的单独性 
能，更重要的是在电气结构中同其他的绝缘材料组
成的复合绝缘。
管形绝缘母线的主绝缘采用F4定向膜进行包扎，呈电容性绝缘。电容屏0.1mm铝箔制作。由于F4定向膜很薄，烘干后机械强度仍然好，在干燥空气条件下吸湿性远远低于干燥绝缘纸，只要包扎层间湿度很低。包扎后的母线不必像油浸式绝缘结构再进行干燥处理，电容屏越多电容越均匀，绝缘性能越好。在绝缘厚度不变的情况下其场强绝缘性能比油浸式要好。但为了填补膜之间的间隙，在每层膜上浸渍硅油。硅油耐热性好，闪电高，不易燃烧，当空气接触时长期工作温度为150℃。不与空气接触时达200℃，化学性能稳定，挥发性小。凝固点低，导热性好，毒性小，表面张力小。易浸渍，介电常数在2.6~2.8，介质损耗因数tgδ<3×10﹣4，电晕性能好，电场强度同矿油相同，可以很好的解决绝缘中间气隙气泡放电问题。三、完善的监测机制我公司具有一套齐全的检测设备，并具有完善的检验规范。确保所有出厂的屏蔽绝缘母线均符合要求。我公司现有的检验设备主要有：串联谐振装置、局部放电检测仪、电容介损测量用高压电容电桥、标准电容器、直流电阻仪。主要检验项目：工频耐压试验、局部放电试验、电容介质、母线电阻测量等。
常见的应用方式
开关柜之间的连接开关柜之间的连接可以采用开关柜顶部上进线连接方式，也可以通过电缆夹层，采用开关柜下部进线连接方式，也可以通过电缆夹层，采用开关柜下部进线方式，用户可根据实际情况自行选择。对于上部进线可以采用屏蔽全绝缘也可以采用瓷瓶半绝缘；从开关柜下部进线，则只能采用屏蔽全绝缘的母线产品。
  　　主变压器到控制室之间的架空连线从主变压器的10kV或35kV低压套管到控制室的穿墙套管，然后直接和高压开关柜
的端子连接，这是管形绝缘母线应用的最常见的方式。主要优点：适合大电流，布线清晰美观，可采用屏蔽全绝缘、瓷瓶绝缘两种类型的母线均可。由于环境要求不高，建议采用瓷瓶绝缘，相对造价较低，安装方便，易于维护。
  母线走电缆沟或电缆夹层对于现场情况较为复杂、或不便于架空走线的
变电站及建于多层楼内的变电站，屏蔽绝缘母线可以经
地下电缆沟或者电缆夹层，与相关设备进行连接，此时
应该采用屏蔽全绝缘型的管形母线，实际运行中导体表
面不带电，安全性高。
    
电抗器母联
  
济南富利通电气技术有限公司
JINAN FLITON ELECTR EQUIPMENT Co.LTD
地 址：山东省济南市华龙路1825号