标题：龙羊峡水电站
概况
  龙羊峡水电站的碑铭“龙羊”系藏语，“龙”为沟谷，“羊”为峻崖，即峻崖深谷之意。峡谷西部入口处海拔2460米，东端出口处海拔2222米，河道天然落差近240米，龙羊峡水电站建在峡谷入口处龙羊峡水电站，由拦河大坝、防水建筑和电站厂房三部分组成，坝高178米，坝长1226米(其中主坝长396米)，宽23米，形成了一座面积383平方千米、库容247亿立方米的人工水库。电站总装机容量128万千瓦(安装4台32万千瓦水轮发电机组)，并入国家电网，强大的电流源源不断输往西宁、兰州、西安等工业城市，并将输入青海西部的柴达木盆地和甘肃西部的河西走廊，支援中国西部的现代化建设。除发电外，龙羊峡水电站还具有防洪、防凌、灌溉、养殖等综合效益。
规模
  龙羊水电站龙羊峡水电站最大坝高178米，为国内和亚洲第一大坝。坝底宽80米，坝顶宽15米，主坝长396米，左右两岸均高附坝，大坝全长1140米。它不仅可以将黄河上游13万平方公里的年流量全部拦住，而将在这里形成一座面积为380平方公里、总库密量为240亿立方米的中国最大的人工水库。
经济价值
电站建成后，可装32万千瓦的发电机4台，总装机容量达128万千瓦，年发电量为23.6亿千瓦时。龙羊峡水电站除发电之外，还具有防洪、防凌、灌溉、养殖四大效益。龙羊峡水电站自投入运行到2001年5月25日，已安全发电546.24亿千瓦时，创产值40.8亿元；为西北电网的调峰、调频和下游防洪、防凌、灌溉及缓解下游断流发挥了重要作用，是黄河干流其它水电站都无法替代的。为促进青海经济发展奠定了基础，同时也为龙羊峡地区的旅游、养殖和改变区域环境创造了条件。
建设历史
龙羊峡水电站建设从1976年开始，1979年11月实现工程截流；1982年6月开始浇筑主坝混凝土；1986年10月15日导流洞下闸蓄水；4台发电机组分别于1987年10月4日、1987年12月8日、1988年7月5日、1989年6月14日相继投产；泄水建筑物底、深、中孔在1987年至1989年期间相继投入使用；1990年主坝封拱高程至2610米；1993年工程销号，未完工的项目转入尾工工程施工。2000年8月《黄河龙羊峡水电站工程竣工验收安全鉴定报告》在西宁定稿，至此，龙羊峡水电站工程大坝安全鉴定工作全部结束。《黄河龙羊峡水电站工程竣工验收安全鉴定报告》的最终结论为：龙羊峡水电站自1986年下闸蓄水运行至今已十三年多，经历了三次较高水位、三次3级左右的水库诱发地震活动期和两次里氏4.0级以上的构造地震影响，总的来说近坝库岸、大坝和两岸坝肩岩体、引水系统和发电厂房等工作状况正常。龙羊峡水电站工程总体是安全的，各建筑物工作状态未见明显异常，已具备进行竣工验收的条件，存在问题需在运行中不断解决，以利于工程的安全运行。验收委员会对工程质量作出总评价，认为龙羊峡水电站工程总体来看大坝径向和切向变位绝对值较小，基础和深部断层变位较小，坝体防渗效果好，大坝和基础工作状态正常；主坝及基础处理整体质量合格，断层带高压固结灌浆后变形模量满足要求；设计技术方案合理、可靠，满足规范要求。
工程施工
  国务院副总理黄菊视察龙羊峡水电站龙羊峡水电站由于坝址有10条大断层，因此进行了大规模的处理工作。坝基处理的主要措施有：调整拱坝体形，使坝肩向两岸适当深嵌，避开坝肩被断裂割切的不利影响，使拱端推力方向与可能滑移面近于正交；对近坝断层采用网格式混凝土置换洞塞；对较宽的断层及其交汇带采用混凝土传力洞塞和传力槽塞，传力洞断面达60m；在F73断层上，设置网格式混凝土抗剪洞塞；对断层周围岩石和近坝未经置换处理的断层进行高压固结灌浆；对两岸局部不稳定岩体，采用抗剪洞塞，预应力锚索、锚桩、锚杆、表面衬护、排水等方法加固；坝基防渗帷幕和排水幕延伸至两岸深部并在坝前用混凝土封堵、高压固结灌浆、化学灌浆等方法拦截渗流。帷幕灌浆孔为2排，谷底孔深80m，左岸孔深160m。基础处理总工程量为：地下岩石洞挖18万m，回填混凝土12万m，帷幕灌浆16.4万m，固结灌浆26.1万m，化学灌浆1.45万m，排水孔5.3万m，岩锚7万t，喷锚护面2万m。 
采用隧洞导流，基坑全年施工的方式。导流隧洞为马蹄形，底宽15m，边墙高12～14m，按20年一遇洪水设计。上游堆石围堰高53m，长85m，用厚0.96～1.94m的钢筋混凝土心墙防渗。围堰右端设有施工期用的非常溢洪道，底宽10.5m，最大泄流能力700m/s。1981年9月发生200年一遇大洪水，流量5570m/s，从非常溢洪道分流540m/s。1979年12月截流，流量690m/s，用铅丝笼块石、13t混凝土四面体立堵，最大落差1.4m。
技术数据
枢纽由主坝、泄水建筑物及坝后式厂房等组成。挡水建筑物包括混凝土重力拱坝、重力墩和副坝)前沿总长1277m。主坝长396m，坝顶高程2610m，最大中心角85°02′39″，外半径265m，拱冠断面坝顶厚15m，坝底厚80m，厚高比0.45，弧高比2.21，坝体混凝土工程量约157万m。共分18个坝段，设纵缝和横缝。右岸重力墩长103.35m，左岸重力墩长57.18m。副坝2座，最大坝高43m，坝顶宽7m，总长约700m。
泄水建筑物有溢洪道、中孔、深孔及底孔4层。右岸泄槽式溢洪道，设2个表孔，进口布置于右副坝上，由引水渠、溢流堰、明渠泄槽(水平与陡坡段)及挑流鼻坎等组成。堰顶高程2585.5m，设有滑动平面闸门与弧形闸门，孔口尺寸分别为12m×14.5m和12m×17m，最大泄流量4493m。差动式对称曲面贴角窄缝鼻坎挑流消能。
左岸中孔泄水道位于主坝6号坝段，由坝内压力段、坝后弧门闸室段、明槽段及尾坎组成。进口底坎高程2540m，事故检修平板闸门与弧门孔口尺寸分别为8m×11m和8m×9m，最大泄洪量2203m/s。采用扩散斜扭鼻坎挑流消能。深孔及底孔泄水道分别位于右岸主坝12号和11号坝段内，呈非径向布置，由坝内压力段、坝后弧门闸室段、明槽段及尾坎组成。进口底坎高程分别为2505m和2480m，弧门孔口尺寸均为5m×7m。最大泄流量分别为1340m/s和1498m/s。深孔采用扩散加小挑坎斜扭鼻坎挑流消能，底孔采用曲面贴角斜鼻坎挑流消能。底孔弧形闸门，工作水头120m，支座最大推力62978kN，支承结构采用预应力混凝土。各泄水建筑物均设有掺气设施：深底孔偏心铰弧门后侧墙突扩60cm，底板突跌分别为1.5m和2.0m；下游另设2道掺气槽。
厂房为坝后地下混合式厂房，位于大坝下游约60～70m处。采用坝内压力钢管引水，钢管内7.5m，管壁厚20～40mm。主厂房内设4台单机容量32万kW的混流式水轮机发电组。水轮机转轮直径6m，转速125r/min，额定出力32.56万kW，最高效率93%，设计点效率91.5%。水轮发电机为半伞空冷式，额定电压15.75kV，额定容量355.6MVA，额定功率因数0.9。采用发电机－变压器组单元接线。电站设计水头122m，最大水头149m，最小水头111m。
旅游
  龙羊峡水电站厂区内的雕塑从西宁出发，过日月山，南行到146公里，便是世界闻名、中国第二大水电站－－龙羊峡水电站。这座水电站上距黄河发源地1684公里，下至黄河入海口3376公里，是黄河上游第一座大型梯级电站，人称黄河“龙头”电站。
最佳旅游季节：全年。
交通工具：汽车。
技术数据
水库全  水库全景枢纽由主坝、泄水建筑物及坝后式厂房等组成。挡水建筑物包括混凝土重力拱坝、重力墩和副坝)前沿总长1277m。主坝长396m，坝顶高程2610m，最大中心角85°02′39″，外半径265m，拱冠断面坝顶厚15m，坝底厚80m，厚高比0.45，弧高比2.21，坝体混凝土工程量约157万m。共分18个坝段，设纵缝和横缝。右岸重力墩长103.35m，左岸重力墩长57.18m。副坝2座，最大坝高43m，坝顶宽7m，总长约700m。　
泄水建筑物有溢洪道、中孔、深孔及底孔4层。右岸泄槽式溢洪道，设2个表孔，进口布置于右副坝上，由引水渠、溢流堰、明渠泄槽(水平与陡坡段)及挑流鼻坎等组成。堰顶高程2585.5m，设有滑动平面闸门与弧形闸门，孔口尺寸分别为12m×14.5m和12m×17m，最大泄流量4493m。差动式对称曲面贴角窄缝鼻坎挑流消能。
左岸中孔泄水道位于主坝6号坝段，由坝内压力段、坝后弧门闸室段、明槽段及尾坎组成。进口底坎高程2540m，事故检修平板闸门与弧门孔口尺寸分别为8m×11m和8m×9m，最大泄洪量2203m/s。采用扩散斜扭鼻坎挑流消能。深孔及底孔泄水道分别位于右岸主坝12号和11号坝段内，呈非径向布置，由坝内压力段、坝后弧门闸室段、明槽段及尾坎组成。进口底坎高程分别为2505m和2480m，弧门孔口尺寸均为5m×7m。最大泄流量分别为1340m/s和1498m/s。深孔采用扩散加小挑坎斜扭鼻坎挑流消能，底孔采用曲面贴角斜鼻坎挑流消能。底孔弧形闸门，工作水头120m，支座最大推力62978kN，支承结构采用预应力混凝土。各泄水建筑物均设有掺气设施：深底孔偏心铰弧门后侧墙突扩60cm，底板突跌分别为1.5m和2.0m；下游另设2道掺气槽。　
厂房为坝后地下混合式厂房，位于大坝下游约60～70m处。采用坝内压力钢管引水，钢管内7.5m，管壁厚20～40mm。主厂房内设4台单机容量32万kW的混流式水轮机发电组。水轮机转轮直径6m，转速125r/min，额定出力32.56万kW，最高效率93%，设计点效率91.5%。水轮发电机为半伞空冷式，额定电压15.75kV，额定容量355.6MVA，额定功率因数0.9。采用发电机－变压器组单元接线。电站设计水头122m，最大水头149m，最小水头111m。