标题：火灾报警器
简要说明
  永康烟雾火灾报警器随着现代家庭用火、用电量的增加，家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生，很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素，最终导致重大生命财产损失。探讨家庭火灾的特点及防火对策，
对于预防家庭火灾，减少火灾损失具有现实意义
火灾事故统计
在现代城市家庭里，许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故，使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,而且一旦发生居民家庭火灾,处置不当、报警迟缓,是造成人员所以说,人们应该积极了解家庭火灾的主要起因,掌握防止发生火灾的知识和万一发生火灾时保护自己的方法,及时消除
英国每年发生50000起以上的严重家庭火灾，其中大部分火灾造成人员伤亡和重大的家庭财产损失，有的还连累左邻右舍，火灾损失更加惨重。在调查火灾起因的时候，绝大多数发生火灾家庭的当事人说，以前总觉得火灾是人家的事情，与自己离得很远，没有想到这一次竟然会发生在自己的头上。
家庭火灾的主要原因是麻痹大意，没有及时采取预防措  施
在我国的一些大中城市，几乎每天都发生家庭火灾，所以防火是每个家庭必须时刻注意的问题。假如能根据您家的实际情况预先采取简单的防火措施，一些悲剧是完全可以避免的。
消防部门的统计显示，在所有的火灾比例中，家庭火灾已经占到了全国火灾的30%左右。家庭起火的原因林林种种，可能在我们注意得到的地方，也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方。
烟雾警报器使用说明书
（独立型）（串连式）（联网型）
烟雾报警器（独立型、串连式）
（1） 特性 2007 10 11 12
电源：12V 24V 220V 9V咸性电池或碳性电池 工作电流：静态电流小於10UA，工作电流在小於30MA之间。烟雾灵敏度：符合UL的217号标准。 工作温度：40oF-120oF（4oC-50oC）。
气体介面温度：10%-90%。 蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。 电池寿命：至少1年
安装方式
选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。
火灾，几乎是和火的利用同时发生的，又随着社会的发展，物资  火灾报警器财富的增加，而造成更多更大的危害。特别是城市，具有建筑物密、人口集中、财物集中，易燃易爆物品源多、点多量大、面广的特点，从而带来更多的火灾和爆炸隐患。一旦发生火灾与爆炸，人员伤亡大，经济损失严重.所以我们要有安全防护的意识,据调查美国93%的家庭至少拥有一套感烟报警器。近年来，拥有感烟报警器的家庭有所增长，住宅失火造成的死亡数几乎降低了一半。火灾初起的烟雾会积聚在室内天花板下，烟雾探测器能够实时监视探测烟雾的存在，每45s左右对环境进行周期性检测；报警器通过内部智能处理器感应离散光源、微小的烟粒和气雾来检测，一旦检测到烟雾，立刻通过一个内置的专用IC驱动电路和一个外部压电式换能器输出报警声，使人们及早得知火情，将火灾扑灭在萌芽状态。烟雾报警器灵敏度：符合UL的217号标准，工厂测试值：每英尺3.2%微灰烟，传感器有反应。报警响度：距离3m，报警音量不小于85dB使用于家庭,仓库,学校,娱乐场所,商场的洗手间等拒绝吸烟的场合.
火灾报警器：烟雾报警器： 是防止火灾最重要的手段之一,它的作用是用于探测有大量烟雾导致引发火灾时会产生报警,烟雾报警器的灵敏度是根据地理位子与应用的环境来考虑的,这样才可能达到使用者应该有的效果,为了考虑产品的质量与品质各方面的要求,我厂在生产成品后内进  火灾报警器行测试严格把关后在出货,保证产品的质量与品质合格后在出货的要求,为广大客户提供更可靠的、更安全的产品. 产品说明： ◆ 光电探测方式 ◆ 吸顶安装 ◆ 光学迷宫 ◆ 采用低功耗 CMOS 微处理器 ◆ 独立 / 联网 / 无线输出方式（可选） ◆ 具有手动测试、手动复位功能 ◆ 工作性能稳定 ◆ 结构设计独特，防尘、防虫、抗外界光线干扰 产品信息 传感器 光学腔迷宫 工作电压 9VDC/12VDC 工作电流 静电电流小于 10ua 报警工作电流 10 － 30ma 烟雾灵敏度 符合 ul217 号标准　测试值每英尺 3.2% 微弱灰烟探测器有反应 工作环境 -10℃~50℃ 报警音量 10 英尺处为 85 分贝报警输出 有线联网功能：（NO、NC）无线联网方式: 315MHZ/433MHZ (2262 OR 1527）
烟雾警报器
烟雾报警器（独立型、串连式）（1） 特性2007 10 11 12 
电源：9V咸性电池或碳性电池 工作电流：静态电流小於10UA，工作电流在小於30MA之间。烟雾灵敏度：符合UL的217号标准。 工作温度：40oF-120oF（4oC-50oC）。
气体介面温度：10%-90%。 蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。 电池寿命：至少1年（2） 安装选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入  火灾报警器并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。
火灾，几乎是和火的利用同时发生的，又随着社会的发展，物资财富的增加，而造成更多更大的危害。特别是城市，具有建筑物密、人口集中、财物集中，易燃易爆物品源多、点多量大、面广的特点，从而带来更多的火灾和爆炸隐患。一旦发生火灾与爆炸，人员伤亡大，经济损失严重.所以我们要有安全防护的意识,据调查美国93%的家庭至少拥有一套感烟报警器。近年来，拥有感烟报警器的家庭有所增长，住宅失火造成  火灾报警器的死亡数几乎降低了一半。火灾初起的烟雾会积聚在室内天花板下，烟雾探测器能够实时监视探测烟雾的存在，每45s左右对环境进行周期性检测；报警器通过内部智能处理器感应离散光源、微小的烟粒和气雾来检测，一旦检测到烟雾，立刻通过一个内置的专用IC驱动电路和一个外部压电式换能器输出报警声，使人们及早得知火情，将火灾扑灭在萌芽状态。烟雾报警器灵敏度：符合UL的217号标准，工厂测试值：每英尺3.2%微灰烟，传感器有反应。报警响度：距离3m，报警音量不小于85dB使用于家庭,仓库,学校,娱乐场所,商场的洗手间等拒绝吸烟的场合.
主要功能
● 电气火灾监控报警功能，能以两总线制方式挂接本公司生产的EI系列剩余电流式电气火灾监控探测器，接收并显示火灾报警信号和剩余电流监测信息，发出声、光报警信号。
● 联动控制功能，能够通过联动盘控制电气火灾监控探测器的脱扣信号输出，切断供电线路，或控制其它相关设备。
● 故障检测功能，能自动检测总线(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等，能以声、光信号发出故障警报，并通过液晶显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类型等信息。
● 屏蔽功能，能对每个电气火灾监控探测器进行屏蔽。
● 网络通讯功能，具有RS-232通讯接口，可连接电气火灾图形监控系统或其它楼宇自动化系统，自动上传电气火灾报警信息和剩余电流、温度等参数，进行集中监控、集中管理。
● 系统测试功能，能登录所有探测器的出厂编号及地址，根  火灾报警器据出厂编号设置地址，可显示电气火灾监控探测器的剩余电流检测值，能够单独对某一探测点进行自检。
● 黑匣子功能，能自动存储监控报警、动作、故障等历史记录以及联动操作记录、屏蔽记录、开关机记录等。可以保存监控报警信息999条、其它报警信息100条。
● 打印功能，能自动打印当前监控报警信息、故障报警信息和联动动作信息，并能打印设备清单等。
● 为防止无关人员误操作，通过密码，限定操作级别，密码可任意设置。
● 能进行主、备电自动切换，并具有相应的指示,备电具有欠压保护功能，避免蓄电池因放电过度而损坏。
安装接线
1.安装控制器外形图     
本控制器采取壁挂安装，其底边距地面高度不应小于1.5m，后箱体有3个安装孔，可用M8的金属膨胀螺栓固定在墙壁上，固定应牢固、端正，安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
控制器的显示操作面板应避开阳光直射，房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体；不受振动、冲击等影响。2．接线1)电源接线：在控制器箱体的右下角的电源处，分别有L、N、G三个端子，分别接交流电源的火线、零线、地线。
2)接线端子:接线端子位于箱体内，自上而下依次为控制输出接线板(选装)、回路1接线板、回路2接线板(选装)、串行通讯板(选装)、ARCNET通讯板(选装)，各端子说明如下表：
标识                            说明                                            备注 
S+                       探测器总线输出端子正极                  接探测器总线 
S-                        探测器总线输出端子负极  
NO1                    控制输出常开端                              有监控报警时  火灾报警器，COM1与NO1导通，同时COM1与NC1断开 
COM1                控制输出中心端 
NC1                   控制输出常闭端  
NO2                   故障输出常开端                                 有故障时，COM2与NO2导通，同时COM2与NC2断开 
COM2                故障输出中心端 
NC2                   故障输出常闭端 
RXD/A              RS -232接收端             用于连接电气火灾图形监控系统或其它楼宇自动化系统，实现串行通讯。 
TXD/B               RS-232发送端 
GND                 RS-232信号地3)接线要求● 两总线必须采用铜芯双绞线，并远离强电设备、强电线路，绝缘电阻应大于20M，否则系统易受空间电磁干扰，线路之间易互相串扰，系统不能正常工作！
● 消防控制室应设有接地体，应确保控制器接地牢固、可靠，否则控制器可能会因为接地不好使机壳带电，危及人身安全！系统也可能会因控制器接地不好降低抗干扰能力，工作不稳定！
● 室外布线应进行防水、防潮保护，否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降；应穿钢管敷设，并将钢管可靠接地，以提高系统抗雷击、抗干扰性能。
● 控制器的回路总线、24V电源线、网络通讯线等线路均不得与广播线、电话线或其它高电压线路共管，广播线、电话线应分别单独穿管敷设。
选配说明
● 编址容量：127点、254点可选，超过127点时，具有2个回路。 
● J-EI6116型串行网卡：RS-232接口，用于连接电气监控计算机图形显示系统，可自动上传报警、联动、故障等信息。
消防泵、喷淋泵、防烟和排烟风机等关键设备，根据规范应采用  火灾报警器多线联动直接输出控制。广播、防火阀等设备的控制，建议采用总线制控制。总线联动盘的数量根据实际需要确定。 
EI系列控制器带有多线联动盘，可通过多线联动模块直接启动消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要设备，即使在控制器的主控（CPU）板不能正常工作的情况下，多线联动盘仍能手动启动（24V电源必须正常）所连设备。多线联动盘的数量根据实际需要确定)。 
带有消防广播和（或）消防电话的系统，优先选用广播电话柜或柜式控制器，以便于配置。当广播、电话系统都有时，请选用广播电话控制柜，安装广播、电话主机。当只有其中之一，且联动点少时（即联动控制盘少时），可将广播或电话主机置于报警控制器内。 
EI系列火灾报警控制器均带有供外设使用的DC24电源，若机内电源不足以供应外设，应另选24V外设电源，壁挂式控制器可选用落地式或壁挂式电源，柜式、琴台式控制器可内置插件式电源。 
当系统中采用带地址编码的消火栓按钮较多时，因同时点灯电流太大，消火栓按钮应采用外控24V电源，根据启泵反馈直接点灯。 
J-EI6050/EI6051火灾显示盘可与探测器一起接于报警回路，EI-2000G型控制器每块回路板允许接64个，整台控制器最多可接10*64个；EI-2000M控制器最多可接64个。
外设电源线应足够粗，保证在外设最大功率下，末端压降不超过20%。 
EI系列火灾报警控制器回路最大容量为242点，为保证系统运行可靠，便于以后扩展，建议每回路实际安装容量控制在200点以下。 
EI系列柜式火灾报警控制器采用19英寸标准机柜，可提供最大17U安装空间，用于安装下列选件。超出该空间，须选用扩展柜体。 
序号 选件名称 尺寸 
1 J-EI6102型40键总线联动控制盘 2U 
2 J-EI6103型14组多线联动控制盘 2U 
3 J-EI6200/10A/20A型外控电源 2U 
4 J-3510/3511型消防电话主机 2U 
5 J-3520/150/250型消防广播主机 2U 
6 J-3520/500型消防广播主机 3U 
7 J-3530/3531型广播录放盘 2U         
对于大型工程，一般每栋楼设1台区域报警控制器，消防中心设1台集中报警控制器和1台计算机图形显示系统（CRT），通过EINet实现联网和集中监控、集中管理，节点超过3个时，应选用J-EI6411型网络集线器。楼与楼之间相距太远（超过1.5公里）时，可采用EI-RN3000远程联网系统，通过电话线、以太网等通讯网络和通讯线路实现联网，消防中心设1台远程监控主机。 
EI-2000G型控制器本身具有1个多线联动控制盘（14组直接输出按键），可用于直接控制消防泵、喷淋泵等重要设备，如需要可进行扩展，最多可扩展到5块；可选配联动控制盘，置于控制器中，也可置于扩展箱体内以及广播电话柜内，最多可扩展到20块，每个联动控制面板有40个操作按键。
119火警
注意事项拨打火警电话“119”时，一定要沉着冷静，关键是要把情况用尽量简练的语言表达清 楚。报警时要注意以下事项:
1.要记清火警电话—“119”。 
2.电话接通以后，要准确报出失火的地址（路名、弄堂名、门牌号）、什么东西着火、火势大小、有没有人被困、有没有发生爆炸或毒气泄漏以及着火的范围等。在说不清楚具体地址时，要说出地理位置、周围明显建筑物或道路标志。
3.将自己的姓名、电话或手机号码告诉对方，以便联系。注意听清接警中心提出的问题，以便正确回答。
4.打完电话后，立即派人到交叉路口等候消防车，引导消防车迅速赶到火灾现场。
5.如果火情发生了新的变化，要立即告知公安消防队，以便他们及时调整力量部署。
温情提醒：拨打“119”火警电话与公安消防队出警灭火都是免费的。报火警应报哪些内容(1)发生火灾的具体时间、地点
(2)火势的基本情况
(3)是否有人员被困
(4)报警人姓名、住址及其联系电话
(5)报警人应到路口接消防车。
消防安全责任
概述社会是由公民组成的集团，社会财富是由公民共同创造并共同拥有的财富；公共消防设施，是为扑救火灾设置的灭火器具设备。保护社会财富，维护公共设施是公民应履行的责任：每个公民必须认真遵守消防法规，履行法律赋予的消防安全职责，只有这样，才能使社会财富免遭火灾危害，使公共消防设施免遭破坏。公民的消防安全责任一、学习和掌握预防火灾科学知识，严格遵守消防法规，积极主动做好消防安全工作。
二、自愿保护消防设施，不损坏、不擅自挪用、拆除、停用消防设施器材，不埋压、圈占消火栓、不占用防火间距、不堵塞消防通道。
三、不携带火种进入生产、储存易燃易爆危险晶场所，不携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 
四、火灾发生后应立即报告火警；私有通信工具应无偿为火灾报警提供便利；不谎报火警。
五、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。