标题：不锈钢水箱
水箱清理
1、关闭进水阀，打开排污口阀门,把水箱中的水排干净；
2、通过爬梯进入水箱；
3、用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗。底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗；
4、打开进水阀门，放入适量清水冲洗桶壁及底部，使污垢从排污口排净，必要时可反复进行多次，直到满意为止；
5、关闭排水口阀门，打开进水阀门，让水箱重新装满水，清洗工作结束。
基本概况
  不锈钢水箱常见的有不锈钢消防水箱，方形组合式水箱、立式圆柱形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1*1米、1*0.5米和0.5*0.5米三种，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准设计图集02S101。
技术要求及参数
  1、给水箱焊缝，材料： 以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作，LB304NI8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。
箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合,焊机为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机,具备电焊和氩焊功能。
2、满水实验
水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。
产品特点
1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗。
4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越，密封性能好。
5、抗冲击性能大，抗震性能强。
6、与其他类水箱对比：
品名类别
水泥水箱FRP
玻璃钢水箱
不锈钢水箱304
材质特性
对水有污染
对水有污染
对水无污染能耐低度酸碱
有无二次污染
有
有
无
有无气味
有
有
无
有无青苔生殖
有
有
无
密封性能
差
较差
好
使用寿命
2-4年后会渗漏
1.5-3.5年后裂痕
30年以上
方便性
自身较重安装不便
自身较重安装不便
自身轻便，安装方便

适用范围
不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。（注：水中氯离子含量高者慎用）
产品质量
选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板，符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、永久保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。
使用功能
全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱 置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。
水箱规格
不锈钢方形拼装水箱可从O.5T-2000T，并可依据客户需求承接不同类型的特殊制作。
不锈钢圆形水箱可从0.5T-200T，并可依据客户需求承接不同类型的特殊制作。
安装调试（方形水箱）
不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁,工字钢或“C”型槽钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。  方形不锈钢水箱
1、不锈钢水箱满水实验，48小时无渗漏现象；
2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
3、观察供水系统运转情况是否正常；
4、检查水质消毒系统是否工作正常。
安装后的注意事项
不锈钢水箱主要是用来储存生活用水的设备，所以一般的情况下提倡最好只装生活用水，也可以装一些其他的溶剂，但是千万不能装一些碱性和酸性含量很大的液体，比如说盐酸、硫酸这些，都是不可以的。有些人还会习惯性的在水箱的顶部放些杂物，但是这些都是不好的，也不要让小孩子在水箱的外面敲打或者画图。一些维护的人员也要定时的观察水箱，如有任何问题要及时的反馈给厂家才行。还有不要经常打开入水的盖子，会污染水质的，不要以为不锈钢水箱不会长青苔不会污染水质你就不去清洗，这个也是不行的，每年还是要定时的去清洗一下，消一下毒的。
使用说明
1、不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水（消防用水），不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
2、水箱在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，有问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员，维修时要把水放掉。
3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况，有问题及时向厂家反映。
4、水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。
装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明
装配式不锈钢肋型焊接水箱，是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状，使之钢度大大提高，再焊接成薄壳箱体的新型水箱，是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱，其结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合，强度高、密封性好，防止水质二次污染，永不渗漏，重量轻，是普通钢板水箱的二分之一，价格合理，外观整洁、光亮、美观、实用等特点。
生产设备
气动多用点焊机，半自动电动滚筋机，电脑脉冲（变频调速）横直缝焊机，多用弯圈机
一、气动多用点焊机特点：
1，气动控制，使用便利；
2，用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机。
二、半自动电动滚筋机特点：
1，螺杆调节滚筋深度，效率高；
2，活动底座，操作便利；
3，用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机；
4，使用不同的滚模模具，可制作出不同的花纹。
三、电脑脉冲（变频调速）横直缝焊机特点：
1，特长焊臂，可焊接大容量不锈钢水箱；
2，电脑脉冲控制，技术精细；
3，焊轮系铬锆钨铜合金，耐磨；
4，底座活动可调节，生产方便；
5，主轴瓦可调节，维护方便；
6，焊桶容积尺寸大，实用；
7，用途广泛，可用于太阳能内外桶，不锈钢水箱，为两用机；
8，焊接速度快，并且可调节。
四、多用弯圆机特点
1，双链传动，平稳；
2，滚圆尺寸可任意调节；
3，换上不同的模具可滚不同的方钢，角钢，圆管。
制作流程
1、焊接不锈钢水箱所需要的只要机器：电脑脉冲缝焊机，半自动滚筋机，点焊机，等离子切割机，电剪刀
2、焊接不锈钢水箱支架所需要的机器，电焊机，切割机，多用角钢卷弯机
3、焊接不锈钢水箱所需要的机器：氩弧焊机。
安装说明
a、水箱基础要求
砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm
b、不锈钢水箱的安装，施工和验收
专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。
c、水箱的使用、维修和保养
配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋，并用不锈钢焊接条整体焊接而成，结构简单，强度好，可制造较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接，彻底遮断了太阳光的照射，所以不会滋生藻类。使水质始终保持清洁。
适用范围
各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：
食品、饮料、造酒、水处理行业：
医药、石油、化工行业
灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。
产品特点
选材优质精良:优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。
结构独特合理:高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。
施工方便快捷:标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm随意装配现场组装焊接，无需吊装设备。
箱体轻盈美观:高质量的冲压工艺，既保证了箱体最大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。
安装说明
1、水箱基础要求
砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm
2、水箱的安装，施工和验收
专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。
3、水箱的使用、维修和保养
配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。