标题：供水设备
供水设备的定义
  供水设备供水设备：单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。按用途分：消防、生活、生产、污水处理四类。
1.消防供水设备：用于消防用途的供水设备。
2.生活供水设备：用于生活用途的供水设备。
3.生产供水设备：用于生产用途的供水设备。
4.污水处理供水设备：用于污水处理用途的供水设备。二次供水设备随着二次供水加压技术的发展，供水设备从根本上解决了水塔供水的问题。据“供水设备推广中心”的资料显示，供水设备不需建造水塔，投资小、占地少，采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%，比建造高位水箱节约投资60%，大大节约土建投资。
目前供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20－2000户。日供水量在20－50000m3，供水高度达150米，即50层楼房。
无负压供水设备简介
通常我们所说的无负压供水设备，一般指的是无负压变频供水设备，也叫变频无负压供水设备，是由长沙市博永机电科技有限公司研发制作及反复检测的智能供水设备。传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般自来水管供给，这样有压力的水进入水池后变成零，造成大量的能原白白浪费。
而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
供水设备发展历程
供水设备第一代（始于80年代初）
名称：重力式上下水位控制供水
特点：需要建水池或水箱，自来水放入水池或水箱，再从零压力启动。系统由水泵、上水池（或水塔）、下水池（或水井）和控制柜组成的供水系统。
供水设备第二代（始于80年代末）
名称：气压式供水方式
特点：需要建水池或水箱，自来水放入水池或水箱，再从零压力启动。系统由水泵、气压罐、低位水池（或水井）和自动控制柜组成的供水系统。
供水设备第三代（始于90年代中期）
名称：变频恒压供水方式
特点：由湖南中建供水设备有限责任公司研发的最新一代变频供水设备，为供水设备发展开拓了新局面。需要建水池或水箱，自来水放入水池或水箱，再从零压力启动。系统由水泵、气压罐、全自动数控供水控制柜组成的供水系统。
供水设备第四代(始于2000年)
名称：无负压叠压供水方式
特点：无需水池或水箱，与市政管网直连，充分利用市政管网余压，自动增压供水。系统由水泵、气压罐、无负压消除器、变频控制柜组成的新一代供水系统。
供水设备第五代（始于2005年）
名称：补水式无负压叠压供水方式
特点：有备用保压水箱，与市政管网直连，充分利用市政管网余压，自动增压供水，即能蓄水也能保压。系统由水泵、保压水箱、气压罐、无负压消除器、变频控制柜组成的高端供水系统。
供水设备第六代（始于2008年）
名称：分质补水式无负压叠压供水方式，是由广州奥凯环保科技有现公司花费3年时间研发的。
特点：有备用保压水箱，与市政管网直联，充分利用市政管网余压，自动增压供水，既能蓄水也能保压，还能对水产生净化功能，可以直接饮用。[1]
无负压变频供水设备国家标准
1、用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小：节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。
2、管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。
管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为：
l)、室外整体式;
2)、室内整体式;
3)、室内分体式。
4)、管网叠压供水设备按有无调节装置可分为：1))水箱调节;2))气压水罐调节;3))无水箱，亦无气压水罐调节。
5)、水泵直接从室外给水管网吸水时，其供水装置应由下列组件组成：l))水泵机组;2))吸水管、出水管等管道系统;3))吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件;4))压力传感装置;5))防回流污染装置;6))隔膜式气压水罐(根据需要设置);7))自动控制柜(箱)。
6)管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定，选用时应有产品合格证或有认证标志。
7)管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统，其工作状态应有明显的标志。
8)管网叠压供水设备应有下列保护功能：1))水源无水停机功能;2))双泵自动切换，自动巡检功能;3))无故障长时间运行功能;4))网络服务功能。
9)管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。
一般规定：
1、管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。
2、管网叠压供水工程的规模，应根据当地市政供水管网的供水能力，结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素，经技术经济比较后予以确定。
3、管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求，可采用以下形式：1无高位水箱、下行上给直接供水; 2有高位水箱、上行下给重力供水。
4、确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时，应考虑很多因素。
图1　变频控制柜PLC控制流程：(如图)
  变频控制柜PLC控制流程图
全流量高效变频供水设备：
“供水设备推广中心”经过长期不懈的科学实验，对比较大的生活小区和高层建筑的生活用水，若单配主泵机组和小流量泵，因小泵流量 QL和主泵流量QM差别较大，当流量调节范围在QL～1/3Qm时，水泵的运行效率仍很低，导致水泵运行不经济，浪费电能。并且流量在大于或接近QL时还会出现频繁的换泵操作。为实现在全流量范围内水泵始终能高效率运行，这就有必要再增加一种中流量水泵，流量可选为1/3 Qm～1/2 QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状，从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的高效率段，更加节能。
变频柜控制核心由PLC和多功能PCS-PID调节仪构成，以三种泵配置为例，系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能，中泵和小泵变频时低恒压供水，主泵变频时高恒压供水。
图2　三种泵变频控制流程：(如图)
  三种泵变频控制流程图
三种泵变频控制流程图1：
  三种泵变频控制流程图1
三种泵变频控制流程图2： 
  三种泵变频控制流程图2
供水设备的分类
如今，随着社会经济的发展，倡导的节约型社会等，都促使着供水设备的技术在不断地更新发展，据“供水设备推广中心”显示的资料可知：
现在市场上流行的供水设备，可以根据其类型的不同分为：无负压变频供水设备，无塔变频供水设备，双模变频供水设备，家用一体式供水设备，数控气压供水设备等。
其中，无负压变频供水设备又可以分为：罐式无负压供水设备，箱式无负压供水设备，管中泵式无负压供水设备，屏蔽式无负压供水设备以及小型机械一体式无负压供水设备。
罐式无负压供水设备
产品概述
  传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般由自来水管网供给，这样，原来有压力的水进入水池后变成了零压力，然后再从零压力开始加压，造成大量电力资源的浪费。
罐式叠压无负压供水设备，是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
设备原理
罐式无负压供水设备，是通过稳流罐和自来水管网直接连接，按设定方式直接二次加压供水并且不会对自来水管网产生负压的设备。主要有由水泵机组、无负压稳流罐、变频供水控制柜、阀门、仪表、管路、设备底座等组成。
罐式无负压供水设备设备正常投入使用时，市政管网的水进入无负压稳流罐，罐内的空气从排气阀大量排出，当空气排完时，阀内浮球被水浮起，传动塞头至关闭位置，慢慢关闭排气口，停止排气，防止出水，当稳流罐内水流正常输送时，如有少量空气聚集在罐内到相当程度，罐内水位下降，浮球随之下降，此时空气则有排气孔排出。
设备正常运行过程中，当市政管网供水量不足时，市政进水管管内水流空时，或稳流罐内水压低于大气压时，稳流罐内水位下降，浮球随之下降，带动塞头开启，吸入空气，使稳流罐内保持大气压力，不对市政管网产生负压。
当市政管网中压力低于用户所需的设定压力时，水泵变频调速运行，保证用户管网压力符合用户用水的要求。市政管网水压越高，水泵的转速越低，市政管网水压越低，水泵的转速越高。当市政管网供水压力达到用户要求时，设备自动停止工作，市政管网的水通过旁通管直接供给用户使用。
当市政管网停水时，稳流罐内的水位逐渐下降，当降至最低水位时，稳流罐上的液位计发出停机信号，设备自动停止运行并显示缺水保护信号。
当电网停电时，设备停机，市政管网的水直接从设备旁通管供应到用户。
产品特点
1、节省投资：无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。因此，与普通无塔供水设备相比，可节省50%左右的投资。
2、高效节能，运行成本低：传统的供水系统先把自来水管原有的水储存在水池水箱中，原有的自来水压力全部释放为零，然后从零开始加压，使原有的能源白白的浪费掉。据“供水设备推广中心”显示，无塔供水设备可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。
3、智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。
4、环保卫生:设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。
5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。
7、延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，延长了水泵及电机的使用寿命。
适用范围
1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。
2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水。
3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。
4、其他：老旧水池供水及其它形式供水的改造。产品概述变频无塔供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中，并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微机控制变频调速技术，先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等目前国际上先进技术。 本设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数，自动改变水泵的台数和运行转速，实现恒压变量供水的闭环调节，从而达到提高公司质量和高效节能的目的。设备原理变频供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速，使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是，系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行，当用水量增加时管道系统内压力下降，这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元，通过微机运行判断，发出指令到变频器，控制水泵电机，使转速加快以保证系统压力恒定，反之当用水量减少时，使水泵转速减慢，以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时，第一台泵切换到工频运行，第二台泵开始变频调速运行，当用水量小于两台泵出水量时，能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中，始终保持系统恒压不变，使水泵始终工作在高校区，既保证用户恒压供水，又节省电能。设备不需配备专职操作人员。产品特点1、 经济效益显著：使用该设备，可不建造水塔、不设楼顶水箱，既减少工程的施工周期，又解决了工程造价费用高的缺点，还克服了气压波动大，水泵启动频繁等不足之处。
2、 设计严谨：该设备采用水泵变频恒压控制，无论系统用水量怎样变化，均能使管道出口压力保持恒定。 
3、 运行可靠：该设备采用变频调速器和国内优质水泵，具有完善的保护功能和自动、手动转换功能，使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强
4、 高效节能：该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速，使水泵始终工作在高效区，节电效果明显，比恒速水泵可节电35%。
5、 操作简单：该设备采用全自动控制，PID调节，键盘操作，人机界面（文本、数字）显示。操作人员只需转换电控柜开关，就可以实现用户所需工况，实现全自动无人值守。
6、 保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、 占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组，安装非常简单方便。
8、 延长水泵及电机的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。适用范围1、有水池的高层建筑、宾馆、学校、城镇居民小区、企事业单位、新农村建设农村的生活用水。
2、工厂、工矿企业的生活或者生产用水。
3、各类水厂、供水站、污水废水厂、农业排灌站等供排水。 　
4、高楼、小区、企事业单位热水集中供水。 　
5、生产、生活中的冷却水、循环水的加压。 　
6、油田输油管道、油库、油站等的恒压输油。
适用范围
1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。
2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水。
3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。
3、已建好的水池，可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式，进一步节能； 
4、对原有气压供水设备进行改造，可以充分利用原有的气压罐； 
5、各种循环系统，自来水厂的中间加压泵站。
6、其他：老旧水池供水及其它形式供水的改造。
技术参数
1、电源：3相五线制，380V（±10%），50HZ（±5%）； 
2、供水范围：0～10000m3/h； 
3、压力范围：0～2.5MPa； 
4、压力调节精度：≤0.01 MPa； 
5、控制功率：≤550KW； 
6、稳流补偿量：0.5m3～100m3；
环境要求
1、环境温度：-1℃～50℃，相对湿度≤90%，无水珠凝露； 
2、海拔高度1000米以下，无易燃，腐蚀性气体，无油雾，无带电尘埃； 
3、无强烈震动源（最大振动速度≤0.6G）； 
4、安装场所设有排水设施，地面无积水； 
5、控制柜外壳及接地端子切实接地，接地电阻≤4Ω
超静音管中泵供水设备
产品概述超静音管中泵无负压变频供水设备是在普通型无负压供水设备的基础上推出的新型供水设备。除具有普通型无负压供水设备的所有功能特征外，本产品更显示出了我公司一贯追求的“环保卫生，低噪音，不扰民”的设计理念。该电机选用全不锈钢充水式电机，对水质绝无任何污染，其主过流部件均采用304不锈钢等食品级材料制造。设备结构形成一个密闭系统，因此运行无噪音、水质无污染。不难看出该产品将成为二次增压供水前景最宽广的设备之一。产品特点1、节省投资：该设备无须水池、水箱等储水设施，也可无须专用泵房，节省占地面积，减少建筑费用。
2、超静音优势：该设备具有先进的防振和消音功能，超静音平稳运行，无水锤、电机运行等噪音污染，声音控制在30分贝以内。
3、高效节能：该设备能与自来水管网直接串接，充分利用市政给水管网压力，在其基础上差多少补多少，即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压，当自来水压力满足要求时设备停止工作，全部由市政压力直供。与普通供水设备相比,可节电30%——90%。
4、停电不断水：供电线路停电时，能自动切换为市政自来水压力供水，维持自来水管网原有压力。
5、环保卫生：电机采用全不锈钢屏蔽式充水式电机，采用当今世界最先进的水润滑轴承，无需油脂，水润滑、水循环、水冷却，避免了水的二次污染。真正做到全食品级不锈钢配置。
6、无负压供水：该设备具有市政管网保护功能，在与市政管网直联取水加压运行过程中不会对市政自来水管网造成负压。由于市政管网随着用户的增减，压力随之波动，当市政管网压力下降至警戒压力时，该设备的保压系统会自动侦得信号并将之传输到电气控制系统，使泵组从市政管网减少吸水或停止吸水，从而保证市政管网的压力不受干扰。
7、智能化程度高：该设备采用国际先进的电脑系统来感测，传导压力信号，确保精确无误；并能实现全自动智能控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能，配备RS485总线接口可实现可视化远程调整、监测和维护。
8、造型美观，档次高级，设备使用寿命长。适用范围环境要求高、无噪音、无震动、占地小、配置高的高档小区、别墅小区、学校、医院、机关、大中城市的高层住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆等建筑日常用水和生活用水。
超静音屏蔽式无负压变频供水设备
产品概述超静音屏蔽式无负压变频供水设备是在普通型无负压供水设备的基础上研制开发的新型供水设备。它不仅具备了无负压供水的所有功能特征，而且更具有其独到的特点：1、运行超静音 2、结构一体化。该设备的屏蔽式不锈钢水泵机组完全置于密闭的屏蔽式不锈钢稳流罐中，使无负压供水机组的运行状态达到超静音效果。并且其质优价廉，真正做到了超静音供水设备“平民化”，必将成为无负压供水市场的新宠儿。产品特点1、节省投资:该设备采用一体化设计，结构紧凑。与普通无负压变频供水设备相比，可节省50%以上的占地面积。
2、双级屏蔽，超静音：该设备集水泵机组、无负压稳流罐为一体，将屏蔽电泵机组内置于稳流罐中实现两级屏蔽，使工作过程中产生的噪音被最大限度的消除吸收，到达超静音效果。
3、高效节能：该设备能与自来水管网直接串接，充分利用市政给水管网压力，在其基础上差多少补多少，即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压，当自来水压力满足要求时设备停止工作，全部由市政压力直供。与普通供水设备相比,可节电30%——90%。
4、停电不断水：供电线路停电时，能自动切换为市政自来水压力供水，维持自来水管网原有压力。
5、环保卫生：电机采用全不锈钢屏蔽式充水式电机，采用当今世界最先进的水润滑轴承，无需油脂，水润滑、水循环、水冷却，避免了水的二次污染。真正做到全食品级不锈钢配置。
6、无负压供水：该设备具有市政管网保护功能，在与市政管网直联取水加压运行过程中不会对市政自来水管网造成负压。由于市政管网随着用户的增减，压力随之波动，当市政管网压力下降至警戒压力时，该设备的保压系统会自动侦得信号并将之传输到电气控制系统，使泵组从市政管网减少吸水或停止吸水，从而保证市政管网的压力不受干扰。
7、智能化程度高：该设备采用国际先进的电脑系统来感测，传导压力信号，确保精确无误；并能实现全自动智能控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能，配备RS485总线接口可实现可视化远程调整、监测和维护。
8、造型美观，档次高级，设备使用寿命长,人用的也舒服。适用范围环境要求高、无噪音、无震动、占地小、配置高的高档小区、别墅小区、学校、医院、机关、大中城市的高层住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆等建筑日常用水和生活用水。
双模变频供水设备
产品概述双模变频供水设备是我公司在原有通用型水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备基础上开发出来的最新智能化供水设备。 本产品把水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备巧妙地结合在一起，实现了真正意义上的高效、节能、环保、运行可靠、用水高峰不断水、停电可维持自来水水压供水等优点，把二次供水设备的技术水平提升到了一个新的高度，标志着供水设备二次革命时代的来临，具有极大的社会效益和经济效益。产品特点1、双模式供水:具有水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备两种模式供水，可根据自来水进水压力及流量自动切换，此种运行方式不但避免了市政管网负压的产生,并且保证了供水的连续性,这个功能是通用型无负压供水设备无法做到的。
2、高效节能，运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力，差多小，补多少，不产生负压，与传统水池（水箱）式变频供水设备相比可节能30%~90%。
3、定时换新功能：控制系统定时对水池（水箱）中的水自动进行换新，以保持水池（水箱）中的水的新鲜程度。
4、运行可靠：停电可维持市政管网水压供水；当用水高峰或自来水停水时，由水池（水箱）供水，大大提高用户用水的可靠性，完全符合自来水供水规范。
5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组，安装非常简单方便。
7、延长设备的使用寿命：对泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池（水箱）变频供水设备大大提高。适用范围1、各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等建筑二次供水系统的应用。
2、特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。
3、离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。
4、原有气压式、水池（水箱）式变频供水设备的改造工程。