标题：红囊沼气池
红囊沼气池简介
  红囊红囊沼气池是福建思嘉环保材料科技有限公司研发的红泥软体沼气池，取名为红囊沼气池，是利用新技术新材料制作而成并且可折叠的软体沼气池，分类主要有红囊沼气池储气袋、红囊沼气池发生池（发酵池）。储气袋一般又分为圆柱形和长方形。发生池主要分为茶壶形及浮罩形（半挂式或悬挂式）。红囊沼气池当中成份比一般的PVC多了红泥成份，有优异的耐光热老化性能，较好的耐侯、拉伸强度、延伸率、抗渗透性能、抗穿孔性能、低温柔性；阻燃性能，热稳定性能、耐热老化、耐酸碱腐蚀性能好，特别是防水、耐腐蚀和抗拉性能优异。因此置放在户外比较安心，用的时间一般比较久。
  红囊沼气池一、技术参数 （1）产品材料：高强工业聚酯纤维红泥专用沼气池材料
PVC膜可选择：0.5mm 、0.8mm  、1.0mm  、1.2mm  、1.8mm
PVC夹网可选择：0.8mm  、1.0mm  、1.2mm  、1.4mm 
（2）产品尺寸：可根据您的需求定做
（3）产品介绍：沼气池储气袋设有出气孔，透明扣。将从发酵池里的产生燃气通气气孔进入储气袋。而透明扣可以用PP绳起固定作用。
（4）产品优势：产品技术含量高，质量优异，采用高强工业聚酯纤维夹网、红泥复合膜材料，进口高温焊接设备制造, 检测手段严谨，有良好的口碑。
沼气的产气量是在确保温度、浓度、PH和足够的原料情况下所获得的。因此下例相关参数至关重要，用户应对照相关参数进行安装和日常管理，确保沼气池的正常使用。 
1、池容：8-300m3（规格：8、10、13、20、50、100、300） 
2、产气率：0.4-0.6 m3/ m3·d(在日光温室内的常年平均值) 
3、消耗量:1.5-2kg(干物质)/ m3·d(相当于1-1.5kgCOD) 
4、正常工作气压:<4Kpa 
5、极限承压6Kpa 
6、气容量：总池容的1/5 
7、发酵原料的PH要求：7～7.2左右 
8、料夜温度要求:>15&ordm;C 
9、 碳氮比：25∶1 
10、浓度比：4 %-6%（干物质含量） 
11、采光面积（日光温室）：>1～2m2/m3 
12、降解率：>70% (滞留期30天以上) 
13、自重:2kg/ m3(池容小时大于2,池容大时小于2) 
14、沼气占地面积：0.6～1.5 m2/m3（越大占地越小） 
15、池体尺寸：8 m3为（2.45 m*1.81 m*1.81m）、10 m3、13m3、20 m3、50 m3、1000 m3、300m3，由于厂里是按订单批量生产，所以各批尺寸会有所不同，请客户购买前咨询清楚！ 
二、安装方法 
按规格大小挖好池坑，按图纸砌好砖池，简单批荡（以没有刺和突出石头为好），砖池的作用是固定软体池，砖池内框尺寸见产品尺寸，产品尺寸略小于砖池尺寸，清理干净坑内的杂物质，先将池坑底部和四周放一部分软质秸秆或纤维布（稻草、麦草或细纱）作保温用（约15厘米），再将软体沼气池放入坑摆放周正，插入进料管和出料管，并用专用可调的钢箍将连接上牢，进行试水试压，待沼气发生器内有压力时，将PVC连接管就位后，再用水泥沙浆固定好PVC进出管，砌好出料口即可，待出口的水泥凝固后再进行打气试漏，查看接口无渗漏时即可投料使用
新一代红囊软体沼气池独到特性
1.结构设计精巧、安全性高、安装简单迅速
2阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐低温、防雷、防震
3.耐候、吸热性优、保温效果好、储气效果好
4.软体移动沼气池，方便管理、使用寿命长达10年
5.安装快捷、可存储余气
6.安全性高、无需清池、无人畜危险、有效解决结壳问题
7.可做成圆柱型方形等多种池型焊接处外有包边条，增加产品气密性，在内部气压与外部气压相差较大时，起到加强作用。
与传统沼气池相比优势突出
保温效果好，节约成本红泥沼气池材料采用了高新技术。具有红泥，因此抗紫外、耐晒、防腐，防氧化。尤其在西南地区昼夜温差大，沼气池使用时户外紫外线较强，使用普通PVC 即使加入稳定剂，处于长期风吹日晒，沼气池材料易被分解，不具有耐候的特点。而使用红泥沼气池材料，它的耐候性，能给您来带节约更多成本。避免沼气池报废。一般而言，我们的沼气池可以长期使用经过官方测定可以使用20年。
在节约成本方面，软体红泥沼气池安装成本比传统沼气池和玻璃钢沼气罐节省至少50%费用，传统的玻璃钢沼气罐设备较多，如在吊装设备上就要用2至3千元，而用户购买设备投资少，除一次性购置设备外，后期投资几乎为零，维修简单易操作，只需5－15分钟即可，池体可修补，能长期稳定正常使用。经初步核算，当年所产的沼气与煤、气比较折合计算，就可收回投资购买该设备的全部成本。安装快捷，运输方便传统沼气池设备安装至少需要半个月的时间，而制作成成品后软体沼气池一个小时就可安装完毕，这样可以节约更多时间。并且软体沼气池包装后体积不超过0.2立方米,毛重不超过13公斤，在物流运输方便。住户搬迁、修建、沼气池可带走、移动。除掉物料。彻底解决了建池慢、建池难、难运输、难安装等问题。
3、火焰高，余气可储存
制成储气袋，可以储存余气、并可象煤气一样移动使用，方便用户使用。且火焰高达15—50公分，这样的火力可以更加方便农村用户使用，而传统的沼气设备无法储存余气、无法移动使用，火焰一般只有15公分左右的高度。密封性好、环保清洁，美化生活环境传统沼气设备受操作主观因素影响大，存在质量隐患，容易漏气，容易污染环境，比如钢罐在维修漏气方面相当麻烦，成本高，维修的效果不足。而红泥软体沼气设备密封性好，我们的红泥沼气池还有包条加固，包条加固具有加强作用，能抑制外部与内部压差，比如在我们沼气池产气较高时，就不用担心漏气问题，并且我们做过破坏性的测试在焊接处紧密。安全性能好、进出料容易传统的沼气设备密封性差，气压高易爆炸，而我司生产采用进口设备，都有经过严密的检测程序。软体沼气设备密封性好，无压不会爆炸，含硫量低，不会中毒，进料出料自动化，无须人工下池清渣，并且可防冻（-20°C）、防暴晒（50°C）、耐酸碱、防雷、抗震、抗撕裂，隔离火等。技术要求不高、维修简单传统沼气设备要求掌握气密性工艺，识工程图，掌握砖拱技术，懂得沼气池漏气，漏水判断处理及防护工作，培训时间需三个月以上，建池成功效率60%左右，维修困难，一旦涂料脱落或变质造成漏气无法维修，只能报废。而软体沼气设备简单，易掌握。培训4小时即可学会，达到全面掌握，建池成功率100%，维修及置换十分简单易操作，只需3、4分钟即可修好，池体永久性使用。设计科学、构造简单、工艺创新该设备不需要压水箱和出料阀、及提粪装置，设自动排液管和出料装置，由于发酵池的池体是可塑性材料制造，随时可在池体顶部向下压迫和震动，使发酵池体内液平面上的浮物（即结壳部分）浸入液平面以下，从而解决了传统沼气池池内结壳而影响产气的难题。密封性好、环保清洁，美化生活环境传统沼气设备受操作主观因素影响大，存在质量隐患，容易漏气，容易污染环境，而软体沼气设备密封性好，完全不漏气，不会污染环境。
目前，沼气技术的目标已从“能源回收”转移到“环境保护”，沼气的利用不仅仅局限于点灯做饭，已经发展到乡村集中供气和沼气发电，并且开展了沼渣沼液的综合利用，形成了以沼气为纽带的生态家园富民工程，引导农民改变传统的生活和生产方式，提高了农民生活质量。在国家各部委的领导和支持下，已经建立了省级和国家级的沼气专业化组织，形成了农村能源建设技术管理与服务体系，进行了沼气技术、管理和维护人员培训，为沼气事业的发展提供了保障。 农村沼气建设受到了党中央、国务院和各级地方党委、政府的高度重视，社会各界人士、广大农民把农村沼气建设项目称为建立资源节约型社会的能源工程，实规农业可持续发展的生态工程，增加农民收人的富民工程，改善农村生产生活条件的清洁工程，为农民办实事办好事的民心工程。
软体可折叠沼气池，是一种新型沼气设备。主要包括：软体可折叠沼气发酵袋、沼气储气袋、沼气升压泵、脱硫器、分水器、沼气输送管及相关管件。设备的主
软体沼气池
体是软体可折叠沼气发酵袋，是用高强度塑性材料（双面PVC夹网布或优质PVC抗拉膜）经高频热合制成，设有出气孔、进、出料口。沼气池压力较低，对防渗漏要求不高。要选用低压灶具，或在储气袋上加压沙袋等重物，或使用升压泵，以增加输气压力。
所用的发酵原料来源广泛，可将大量的生活垃圾转化为价格极低的燃气，实现资源的再生利用，变废为宝，解决了环境污染问题，堪称绿色工程，利国利民，造福于整个人类。