标题：低碳地热
什么是低碳地热？

低碳地热的构成
低碳地热由：低碳电热地膜、T型电缆、绝缘防水快速插头、温控器及温度传感器等部件组成，是目前唯一能够被安装至混凝土水泥砂浆层内的电热膜采暖系统。
（1）低碳电热地膜
低碳电热地膜是整个系统的核心元件，是此系统的发热元件。它的基材为PET特制聚酯膜，发热体为特制导电油墨、附以银浆和导电的金属汇流条为导电引线，最后经热压下复合而成。低碳电热地膜的发热主要以辐射的方式散发热量，属低温辐射，它具有透射性，以红外线的形式向室内散发传递热能。 
（2）T型电缆、绝缘防水快速插头
T型电缆是对电热膜提供电源，对整个电路构成回路，绝缘防水快速插头是为了跟电热膜一起的配套组成部分，保证低碳地热的运行安全。
（3）温度传感器及温控器 
对整个低碳地热进行控制，保证室内温度的稳定性。
低碳地热的安装实施
低碳电热地膜采暖系统的安装施工过程如下：
（1）清理地面并铺设挤塑板；
（2）铺设低碳电热地膜；
（3）连接T型电缆；
（4）挤塑板扣槽；
（5）万用表测试；
（6）连接感温探头；
（7）连接温控器；
（8）通电测试。
  低碳电热地膜采暖系统安装结构图低碳电热地膜采暖系统安装结构图
低碳地热的性能
耐高压： 
电热地膜可承受高达3750v以上的测试电压，而无破损。 
抗老化： 
制造电热地膜的材料均为特制专用材质，具有良好的特性，抗老化、不变质、性能稳定、使用年限与建筑物同龄。 
耐潮湿： 
电热地膜整体是防水的，经浸水48小时耐3750V以上高压测试，其工作性能正常，无漏电现象。因此可以在潮湿状态环境中使用，但要注意做好连接部分和剪裁部分的绝缘防水处理。
韧度高： 
根据测试，电热地膜的抗拉力为20公斤。 
收缩小： 
在2100个小时的老化测试中，收缩率小于2%。 
性能稳定： 
经测试，电热地膜在表面温度达到40°C状态下，连续运行26000小时，性能和尺寸不变。 
热合充分： 
先进的热合工艺，使膜片之间充分聚合，无气泡、不起层，保证发热体与载流条的紧密结合。 
承受度广： 
电热地膜可以在-20℃-80℃的环境下安全运行。经测试：电热膜在-20℃的环境中进行反复弯折以及拉伸实验，没有断裂现象，仍保持其柔软，耐用的性能。 
工艺先进：航天科技工艺。
安全性好： 
通电后的电热地膜，表面温度最高不超过40℃-50°C，不自燃、不自爆、不漏电。
有益人体： 
辐射供暖系列产品经国家权威部门红外应用专家检测，波长为8.97微米，在红外线当中属于对人体健康有特殊作用，被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速被人体吸收，使微血管扩张，促进血液循环和新陈代谢，活化组织细胞，增强人体免疫力，对健康十分有益。 
使用期长： 
国外已有30多年运行史，如无人为损坏，使用寿命长于30年，实验寿命超过50年，与建筑同寿。
低碳地热的低碳特性
低碳地热是实现全民低碳供暖的重要途径。它的低碳特性主要体现在直接能源、能量转换、污染排放、人居生活及社会经济等方面。具体来说：
（1）低碳能源：采暖能源的清洁、可再生
相对于煤炭、天然气、秸秆、木材等采暖能源，电能作为一种最有发展潜力的采暖能源，正随着以太阳能、风能、水能、核能等为代表的新能源的兴起，而蓬勃发展。而新能源所提供给人类的电能是清洁的、可再生的，是真正的低碳甚至“零”碳能源。
（2）低碳转换：采暖的热转换效率高
相对于传统采暖方式，低碳地热的热转换率高达98.68%，可以大大减少转换及传递过程中的能量损失。
（3）低碳排放：废气等污染的零排放
相对传统采暖方式，使用电能作为采暖能源，不需要建锅炉房、储煤、堆灰、管网等设施，节约了土地，不产生废气、废水、废物等污染物，从而废气等污染的排放直降为零。同时，即便以煤炭作为发电能源，则可以通过促进和提高煤炭发电的规模性和集约性，通过节省和减少煤炭运输过程中的能源损失及车辆污染，从而在整体上减少碳排放，由此强化能源使用的低碳性。
（4）低碳生活：符合人体功学设计，舒适与智能化
相对于以散热器、空调、暖气片为代表的点式供暖系统及以发热电缆为代表的线式供暖系统，以低碳电热地膜为代表的新一代低碳地热，十分契合人在活动空间足暖头凉的宜居需要。具体来说：这种独有的加温方式，让人感觉室内温度均匀、清新、舒适静音，而且没有传统供暖产生的干燥和闷热，也不会因气流引起室内浮灰。低碳电热地膜不仅加热了室内空气，同时系统内散发的远红外外线波对人体有调节免疫、延缓衰老等功能，自下而上的升温过程符合暖足温头的人体养生学原理。另外，智能温控功能可以让人随心取暖，促进行为节能，开启全新一代人性化低碳生活。
（5）低碳经济：有力推动建筑节能及低谷电力的利用与创收
低碳地热的使用，以建筑节能为前提。从而，这一新兴采暖方式的大力推广和普遍使用，直接地推动了国家65%的法定建筑节能标准的严格检验及落地执行，并由此推动了中国低碳建筑的发展。再者，从电力使用平衡角度上看，高峰用电量与夜间用电量相差悬殊，造成夜间电力的浪费。充分利用低谷电量，不但可以为国家增加低谷电力收入，而且也可以降低发电成本，平抑电价，节约能源，推动电力能源的低碳化使用。
低碳地热的舒适性
在相同实验条件下，对空调、暖气片和低碳地热的取暖舒适性的实验效果如下：
  实验效果实验效果：
图一：在一间房子里同时安装三种供暖系统——空调、暖气片、低碳地热，分别进行试验，通过红外线热成像仪观察热传导过程。
图二：空调采暖：热气流垂直向下吹出，遇到地面冷辐射改向上弯曲，屋内局部受热，易产生噪音，一旦关闭空调，室内温度迅速下降。
图三：暖气片采暖：热气流由下而上循环运动，带起室内浮灰，引起室内干燥，空气环境污染。
图四：低碳地热：利用红外线原理作用于室内墙体，室内空气受热均匀，没有气流形成带起的浮灰，使人不知不觉感受到温暖带来的惬意。
低碳地热的安全性
低碳地热的安全性极高，无任何安全隐患，是非常成熟的产品。经有关部门的检测，它的绝缘等级、耐压能力、泄露电流、阻燃性都达到了国家相应的标准。用户尽可放心使用。 
1、电热地膜的击穿电压为1200V以上，故在220V的电压下运行不会有击穿的危险。 
2、电热地膜的泄露电流中线为小于0.126mA；相线为小于0.136mA。 
3、电热地膜具有阻燃性，不会导致电热膜的自燃。 
4、低碳地热属于低温辐射供暖系统，电热膜在运行时它的表面温度只有40℃-50°C。 
5、低碳地热有一个温控装置，温控器会自动的控制整个系统，当室内温度达到用户的要求时，整个低碳地热停止运行，当室内温度低于用户的要求时，整个电热膜系统自动的开始运行。
低碳地热的优点
室内温度自由调控 
电热地膜可使用智能供暖系统能合理安排房间、各个时段的供暖温度。可避免无用供暖，使人们能在节水、节电、那样灵活，方便地“节暖”，节约开支。 
阳光般的健康温暖 
因为是低温辐射方式采暖，所以人的感觉象在阳光下一样温暖舒适、空气清新。没有传统系统所产生的干燥和闷热的感觉。 
增加了使用面积 
可靠性高，不易损坏、不需要修理；取消了暖气片、锅炉及管路，相当于增加了室内使用面积。 
造价低．经济合理 
智能运行耗电低，该系统可与装饰工程结合在一起进行设计安装，达到了既采暖又美观舒适的双重效果，明显的体现出造价的经济合理性。 
无环境污染 
温度均匀，无污染、无噪音，符合城市规划要求，室内无空气对流引起的浮尘。
低温运行，安全可靠 
系统工作时表面温度不超过50°C，因此，不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接，运行稳定可靠性高。
绿色环保
没有锅炉供暖系统及空调供暖系统所产生的废气，带给您更蓝的天空。
无时间性
不受采暖时间限制，随时都可以采暖，从而避免了秋冷和春寒引起的流感发烧，让您的身体更健康。
消除水患
不存在试水的问题，更不会造成地板被水泡的灾难，让您生活更从容。
随意选房
低温辐射电热地膜产品的高技术性能及整体供暖系统的优点，可以大大提高房屋销售的卖点；再也不存在往高层或朝南的房间温暖，底层或阴面的房间受冻的现象。
低碳地热的应用领域
建筑：住宅小区、宾馆、写字楼、医院、学校、别墅、老年公寓、幼儿园、图书馆、商场…… 
工业：罐体保温、管道伴热、库房、工业厂房…… 
交通：站台供暖、道路融雪……
农业：蔬菜大棚、花房、育雏箱…… 
家用：防雾镜、电热画、电热脚垫、电热炕、写字台板……