标题：智能交流假负载
第一章、JZC系列假负载产生的原因
一、柴油发电机组验收与维护的缺陷1、验收方面：
由于没有专门的仪器进行加载试机，因此无法测试工程竣工后各项输出指标及带载能力能否达到设计要求，直接影响工程验收；有的机组加装降噪设备后环境噪声虽然减小了，但对机组输出功率却存在一定影响，无法测试究竟损失了多少机组输出功率，降噪工程质量按原设计是否满足合同要求以及保证机组的合理损耗功率是多少。
2、日常维护方面：
目前针对柴油发电机组方面的维护仅限于对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，清洁改善机房环境，定期更换三滤，每月进行空载，每半年进行加载试机，使用电源监控进行实时观测电质量参数等方面维护，无法使机组满载运行，及时发现隐患。
机组大修后，由于没有大功率的交流负载，因此维修前的状况和维修后的状况无法对比，维修效果心里没底。二、UPS方面的验收不足没有大功率的交流负载，无法对UPS进行交流放电，蓄电池容量与UPS的输出功率等方面是否符合要求将难以判定。
为了弥补上述验收及维护中存在的不足，针对运行维护中亟待解决的实际问题，我公司以河北省网通、移动公司作为后盾，历经三年多的研制及改进，在2006年底成功推出了JZC系列交流假负载，随后在河北省各市、县网通分公司对所属柴油发电机组和UPS进行满载测试，2009年在山东对济南移动和德州移动所有当年新装柴油发电机组进行满载测试。JZC系列交流假负载自问世以来一直服务于通信行业，所以完全能够满足对通信应急电源测试方面的各种需求。
第二章、JZC智能交流假负载产品介绍
一般的电子负载只能完成低功率带载能力的简单测试项目，多数采用PTC元件作为负载，功率控制精度较差，已无法满足目前各行业对后备电源的维护和验收要求。JZC智能交流假负载与一般电子负载的不同，采用加拿大特制纯阻性负载材料，热温度系数及参数线性度优良，即使在高温情况下，仍可精准控制负载功率，保证各项测量参数的精度，功率因数可达到0.99以上。一、JZC智能交流假负载用途测试柴油发电机组：
不平衡负载能力；稳态电压调整率；稳态频率调整率；瞬态电压调整率；瞬态频率调整率；电压恢复时间；频率恢复时间；柴油发电机组持续运行测试。
测试UPS：
输出电压稳压精度；输出电压不平衡度；动态电压瞬变范围；过载能力；市电电池切换时间；旁路逆变切换时间；后备时间。二、JZC智能交流假负载的主要功能停机保护功能：传统的测试设备是通过空开或接触开关启动负载，而没有相应的保护功能，一旦机组输出不正常，由于测试设备没有相应的保护，将会对机组产生很大的影响；JZC智能交流自动化测试仪具有智能控制系统，可进行缺相、过欠压等保护设定，一旦设备测试出的参数超出所设参数，设备将发出声响报警，并自动停机保护。
智能控制及数据处理功能：
(1)通过对测试设备进行参数设置，可实现自动测试；
(2)在线监测被测设备的电气参数；
(3)数据转存：测试结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由U盘将数据转存到PC机中或通过接口直接上传至计算机，经配套的数据处理软件对数据信息进行处理生成各种图表；
(4) 数据处理软件功能：数据处理软件与测试仪配套使用。可设置系统测试参数，对测试仪测试到的各项电气参数、运行状态及异常记录进行分析和处理；智能查询，显示、打印图表。单片机到U盘数据转存技术的应用，解决了大容量数据存储问题。记录波形需大量的数据，该设备采用外挂U盘，将数据转存到U盘，可在微机上波形回放，将测试数据分析处理，打印出交流设备的输出性能指标及分析图表。
查询功能：查询测试数据，检索异常记录。 
联机通讯：测试仪可通过RS232/RS485接口与上位计算机连接，可以按约定将数据上传。 
并机功能：可将设备并联工作，该设备配备RS485数字并机接口，由主机统一控制，记录测试过程。很好的解决了体积和容量的矛盾。三、JZC智能交流假负载组合JZC智能交流假负载可以订制一体机JZC-200(200KW)型、JZC-500(500KW)型。
JZC智能交流假负载JZC-F（组合型）是由JZC-F300A和两台JZC-F300B组成，每台功率为100KW，最大并机2700KW。
特点：模块化结构使体积显著缩小，重量大大减轻，搬运十分方便。使用时只须用电力电缆及信号控制线，将主机和副机相连接即可，各项设置操作均在主机上完成。
组合方式（一体机组合方式不同）：
100KW：由一台JZC-F300A组成； 
200KW：由一台JZC-F300A和一台JZC-F300B组成；
300KW：由一台JZC-F300A和两台JZC-F300B组成；
400KW：由两台JZC-F300A和两台JZC-F300B组成；
500KW：由两台JZC-F300A和三台JZC-F300B组成；
600KW: 由两台JZC-F300A和四台JZC-F300B组成；
… …四、主要特点l 安全性：传统测试设备负载调整是直接通过空开或接触开关启动负载，易产生电弧，容易产生人员伤亡事故；而JZC智能交流假负载通过固态继电器，接通/断开无触点开关控制，功率为无段式，并且不会产生电弧，操作人员通过键盘输入，微机发出指令，固态继电器无触点控制，测试人员不用接触任何开关，安全性达到100%。
l 高智能性：目前常用的交流电源设备测试方法，不但需要配备大功率的负载和专门的测量仪表，还要把测量数据按公式进行人工运算才能求出所需的各项指标，测试步骤复杂。JZC智能交流假负载集成了以上产品的所有功能，不但具备假负载的功能，而且具有各种测量仪表的作用，并且把数据通过单片机进行计算，可以方便准确的测量出各项技术指标，具备了交流负载和测量仪表、数据计算的三重功能，使产品性能达到了一个高智能的程度。
l 测试数据精度高：传统设备测试需要多种仪表配合，采用人工采集数据，人工计算，很容易产生误差，精度低；而JZC智能交流假负载为负载、仪表一体化，实时采集数据，计算机自动生成数据，数据精确度可达到99.99%。
l 功率控制精确（功率恒定）：传统的测试设备功率设定是按照电阻棒的标称功率值计算，不同功率设定需要不同数量电阻棒并联来实现，一旦机组输出电压与电阻棒的标称电压不符，设定功率与实际功率也将不符，容易造成测试误差；JZC智能交流假负载采用固态继电器控制功耗元件，高速功率采样调整模块采集、对比数据。根据系统所设定的负载功率，利用实时采样，反馈功率与设定功率进行比较，实现闭环控制，进行功率校正。
l 多功能一体式液晶显示屏：传统测试设备只有电压表和电流表，并且大多数为机械表，测试时只能发现电压和电流出现异常的问题，对频率和中性线电流等重要参数没有检测功能，存在重大隐患。JZC智能交流假负载采用大屏幕LCD液晶屏显示，全中文菜单提示，测试时，显示被测设备的三相相电压、各相电流、各相有功功率、各相无功功率、各相功率因数、各相频率、中性线电流、总功率和三相线电压，在测试过程中各项数据一旦超出被测设备规范，可以及时进行相关处理。
l 采用多CPU工作方式：由于该设备完成的工作量极大，需要采集的数据浩瀚繁杂，并且还要进行计算、控制等工作，一个CPU根本无法完成。如对交流逆变切换时间等瞬态性能指标的测试，是利用高速采样迅速准确捕捉瞬间变化。故该设备采用主、从CPU控制方式，主CPU协调统一完成采样、计算，三个从CPU分别完成三相控制任务。
l 功耗元件性能优良：使用柱状纯阻性功耗元件，其优点是热温度系数优良，具有较好的一致性，温度变化时特性曲线好，便于对功率精确控制，使得整机工作更加稳定，功率因数可达到0.99以上。
l 便携性：设备体积小，占地面积小且便于运输；采用轮动式，移动方便。
l 通过键盘可设置：功率、工作时长、各种保护等测量参数均由键盘输入，并可随时调整，每相功率100％连续可调。
l 散热系统完善：采用强制风冷式散热，大大提高了恒功率放电的可靠性。新型功耗元件国内首创，具有完全知识产权，无红热现象、寿命长。新型功耗元件具有过热自动保护功能，在风机不转的情况下也不会发生因过热造成的烧损现象。功耗器件合理交错布置于机体一侧，占用空间小。风机选用大功率的轴流风机，噪音低，寿命长，MTBF为20000小时。风机置于负载的一侧，进风顺畅。开机自动闭锁，测试停止3分钟后风机自动停转，保证设备可靠散热。
l 电源连接采用的是旋转式快速接头，连接方便可靠。五、主机主要参数型号JZC-100JZC-200JZC-FJZC-500接入负载电压400V400V400V400V放电功率设定0-100KW0-200KW0-300KW0-500KW放电时长设定0-99H59M0-99H59M0-99H59M0-99H59M放电控制精度1%1%1%1%电压测量精度1%1%1%1%频率测量精度±2%±2%±2%±2%功率控制精度±2%±2%±2%±2%功率测量误差±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%电压测量误差±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%频率测量误差±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%电流测量误差±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%功率分辨率0.1KW0.1KW0.1KW0.1KW电压分辨率0.1V0.1V0.1V0.1V频率分辨率0.1Hz0.1Hz0.1Hz0.1Hz电流分辨率0.1A0.1A0.1A0.1A功率最小步进0.1KW0.1KW0.1KW0.1KW散热形式强制风冷式散热强制风冷式散热强制风冷式散热强制风冷式散热工作电源AC220AC220AC220AC220并机功能9台（每台可组合两台JZC-F300B）9台9套9台六、主机类型照片展示JZC-100照片  JZC-200(一体机型)照片  JZC-F300A和两台JZC-F300B（组合型）照片  JZC-500(一体机型)照片  JZC-200/500（一体机型）对比照片