标题：离心加湿器
离心式加湿器产品介绍
该产品具有设计合理、自动化程度高、结构紧凑、造型美观、经济适用、不易堵塞、等优点。己经广泛应用于纺织、印刷、卷烟、医药、花卉、温室大棚、畜牧业、菌类栽培、气调库、木业、纸业等行业的车间、仓库所需要的湿度调节、空气净化及空气降温处理。离心加湿器最显著特点：经久耐用，一般不需维修及更换配件![1]
离心式加湿器工作原理
离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，经化成Φ5祄的细雾，经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合，形成高速气雾喷到空气中气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加湿的目的。[1]
离心加湿器特点：
1、加湿量大，雾化均匀、稳定；
2、对水质无特殊要求（一般自来水即可）；
3、自动补水，湿度自控（可单台控制，也可集中控制）；
4、等焓加湿，对室内的空气有清洁过滤作用；
5、能耗小，加湿效率100%，用水量等于加湿量；
6、采用双风道过滤技术，大管径排水，接水盘为底部平滑的铝合金材料制造，彻底解决离心加湿器易堵塞，清洁难的问题。
7、安装方式灵活多样，可随意设置安装，施工简单，安全可靠；
8、特别适合湿度要求高（60%RH）以上或有发热源难以加湿的工况环境直接加湿。[1]
离心式加湿器使用条件
1）主电压如有波动，应稳定在铭牌上所规定电压的±10%范围内。
2）环境温度—室内的温度应满足在-20℃ ~40℃ 范围。 
3）环境湿度—室内允许的最高相对湿度为95%，但有冷凝水产生。
4）采用普通自来水即可。[1]
离心式加湿器的安装
1、选位：加湿器可水平地悬挂墙壁或固定在支架上。机器前方6-8米范围内应无障碍物，以防被加湿的空气在没有完全气化前，遇障结露，锈蚀设备或污染地面；加湿器正下方不能安装设备或堆积产品，其安装高度为地面起2米以上为宜。
2、定位：安装加湿器时一定要水平，否则就会造成水位阀失控，机壳变形等，影响机器的正常工作。 
3、水源和电源：加湿器的工作水压为0.6-3.0MPa，加湿器所需要的水源为洁净的自来水；现场需提供DN15的供水管和电源为220V/50Hz的三芯插座，水源和电源均需引到距离加湿器安装位置2米范围之内。[1]
离心加湿器的维护
1）离心式加湿器采用优质鼠笼式电机，无需润滑，除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外，电机部分无需 
特殊维护。 
2）清洗：一般情况下，加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘，所以用户应视自己的使用环境，定期彻底清洗，时间一般为
半年或一年。 
3）先关闭加湿器总电源，并将电源线拔出，取下底部的空气过滤器，将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净 也可放 入温水中加洗衣粉清洗。 
4）因为本机配有冲洗装置，所以贮水箱一般不需要清洗。 
5）雾化器部分需要从加湿器上面取出，先将内外导罩取下，清洗风扇叶轮及空气分离器，不要让灰尘从分离器垂直方向的
通道落入贮水箱内。清洗雾化器时，需要将空气分离器连同雾化器一起取出，放置时一定要横放，勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地，防止马达轴心偏离，造成轴承损坏，缩短使用寿命。[1]
选购加湿器注意事项
一：达标加湿器基本特征
其一，达标加湿器一般具有以下几个基本特征：加湿器配有纯净水源，以避免水变质。其二，具有自动恒湿功能，它能保障室内一直处于健康湿度。专业品牌加湿器带有湿度表，可时刻了解室内湿度。第三，一定要选择售后服务有保证的品牌。
二：警惕伪名牌和杂牌产品
ISO14001环境质量体系认证被称为国际市场认可的“绿色护照”，目前在国内，获得ISO14001的加湿器生产厂家仅有几家。除了专业加湿器生产厂家，大部分家电企业往往采取贴牌生产的方式，选择一些小型加湿器生产企业为自己代工生产，然后贴上自己的品牌以低价优势进入市场。这样的产品虽然披着一些著名品牌的外衣，但产品品质不一定能得到保障。
三：净化型加湿器更合适
超声波纯水加湿机作为加湿器的升级换代产品，采用独有的分子筛蒸发技术和水幕洗涤空气技术，在对空气加湿的同时还能对空气中的病菌、粉尘、颗粒物等进行过滤净化，从而提高环境的湿度和洁净度。另外，为办公、生活环境专用加湿设备，在提高加湿场所的湿度的同时产生大量水负离子，使加湿空间的空气质量得以提高。[1]
加湿器性能标准
一是加湿量。这是加湿器最重要的参数，有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理，随意标大加湿量，所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值。 　
二是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值，反应了单位功耗能够产生多少加湿量，是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品，标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。 　
三是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用，如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响，所以标准对噪声指标进行了严格的限制。 　
四是蒸发芯（器）使用寿命。对于直接蒸发式加湿器，蒸发芯（器）是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用，蒸发芯（器）的效率会不断降低，加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时，视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯（器），其使用寿命应不小于1000小时。 　
五是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能，为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过虚假宣传的手段来误导消费者，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求：对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示，规定在相对湿度为30%～70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。[2]
加湿器正确使用
有关专家就此指出:要想获得良好的加湿效果，购买时要综合考虑到气候、房间面积和加湿器的加湿量等因素。如居住在多风干燥地区或房间较大，所需加湿量要大一些。使用加湿器时还要注意湿度的控制，过低的湿度使人皮肤发紧、口干舌燥，容易引发支气管炎、流感、鼻炎等呼吸系统疾病。但过高的湿度同样也影响人体与环境的水分平衡，使人感到憋闷。经实验测定，湿度为40%RH~60%RH时人们感觉最适宜、最利于健康。因此，最好选用具备自动恒湿功能的加湿器，只有当室内湿度低于标准范围时，机器才会启动加湿，高于此范围则减少雾量直至停止加湿。如果使用没有自动恒湿功能的加湿器，最好在室内放一个湿度计，以随时了解空气湿度，并根据湿度来调整加湿器的工作状况。[1]
加湿器保养
加湿器要安装在0.5 m~1.5 m高的稳定的平面上，要远离热源、腐蚀物和家具等，避免阳光的直射。不在冻冰的情况下使用，遇到故障时应立即停机。每周要清洗加湿器一次，清洗时不可将机器放入水中。清洗时水温不得超过50℃。[1]
加湿器妙用
1 水箱中加入食醋,可预防感冒. 
2 水箱中加消毒药水,为室内清洁消毒 
3 水箱中加消炎药接管治疗呼吸道疾病 
4 水箱中加入庆大霉素可治疗呼吸道发炎 
5 可作为医疗雾化器使用,为咽炎患者带来福音! 
6 治疗干眼病,医生让母亲用加湿器熏眼睛,效果很好 
7 水箱中滴入一二滴熏衣草精油,提高睡眠质量 
8 水箱中加入薄荷精油或花露水，有效缓解幼儿鼻塞。 
9 在水箱中放入板兰根可预防感冒。 
10 将抗病毒口服液或双黄莲口服液加入水箱中，能有效预防流感。 
11 把口、鼻对着加湿器的雾气深呼吸,改善鼻塞、咽干、口干症状 
12 朝向加湿器的出气口 5-10分钟对皮肤有镇静 补水的功效 
13 水箱中加入少许香水,玫瑰精油可以香熏 
14 敷面膜的时候 配上加湿器会吸收更好 
15 让加湿器蒸汽轻轻喷在脸上补充水分再擦护肤品. 
16 家庭用美容器，，美容效果更好 
17 化完彩妆,让水雾在脸上喷两下,既保湿又定妆! 
18 给头发喷雾加湿后再打定型水又蓬松又方便 
19 加湿器中加少量桔子皮可以为室内加香 
20 居室加湿,让木质器具不变形. 
21 新装修后的房屋，将醋加入加湿器可减轻装修的气味 
22 干燥季节装修时，房内放置加湿器，可防止刚刷的墙面开裂。 
23 将敌敌畏稀释加入加湿器,工作一小时后可消灭蟑螂 
24 加湿器有清洁首饰的功能 
25 烫伤可以用加湿器的喷雾喷，降温止痛。 
26 在水箱里放一块海绵或绵制的口罩,可以不产生白色粉尘! 
27 在水箱中加入几滴食醋,有效减少水箱中沉积的水碱 
28 待熨衣服放在加湿器喷雾口，更方便熨烫。 
29 花店用加湿器保鲜；水果店也可用加湿器来保鲜。 
30 对电脑屏幕喷雾清除辐射和静电灰尘 
31 在水箱中可以放珊瑚、水草之类,可变为观赏的一景 
32 切洋葱时,在旁边开加湿器,可避免流眼泪。 
33 用加湿器吹信封上的邮票可以保证票面完整 
34 可当喷水壶湿润花叶 
35 天气干燥,绘图机罢工.我放了一台加湿器,机器好多了. 
36 罐子里的食糖久了不容易拿出来,可以用加湿器雾化变软后拿出.[3]
加湿器使用禁忌
(1)并不是加湿量越大越好，应保持在40%~60%RH之间，加湿器的加湿量控制在每小时300~350 mL之间为宜。
(2)各种加湿器对水质有不同的要求，如纯净型加湿器要用纯净水，超声波加湿器最好用纯净水或蒸馏水，电加热型加湿器用普通水即可。
(3)加湿器水箱中的水随时有可能用完而空转干烧损坏机器，所以尽量使用具备缺水自动保护功能的产品，同时还要在平时留意观察水箱的存水量，及时给予补充。[4]
技术参数
型号电源功率w加湿量kg/h有小体积m&sup3;安装方式水压pa外形尺寸mmBNX-7.0220V/50hz1507300壁挂0.06-0.3500*500*700BNX-3.0753200落地420*350BNX-9000A40048200悬[5]挂550*450BNX-9000B60030150移动550*450*1400