标题：ATS气动调节阀
ATS气动调节阀概述
ATS单座调节阀阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2标准。调节阀的泄漏量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体
型 式：直通单座铸造球型阀
公称通径：20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力：ANSI 125、150、300、600 
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
法兰标准：JIS B2201-1984、ANSIB16.5-1981、GB/T9112～9124-2000等
焊接连接：嵌接焊SW
材  料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti）、钛等
上阀盖：常温型（P）：-17～+230℃
伸长Ⅰ型（E1）：-45～-17℃ +230～+566℃
伸长Ⅱ型（E2I）：-100～-45℃
伸长Ⅱ型（E2W）：-196～-100℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式：螺栓压紧式
填  料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式：单座柱塞型阀芯
流量特性：金属阀座 等百分比特性（%）和线性特性（L），Cv值从0.04～14的高精度流量特性符合IEC534-2标准
软阀座 等百分比特性（%）和线性特性（L）
注：关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差，参考流量特性曲线图
材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
执行机构
型 式：LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸动活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：20～100、80～240kPa（LHA，LVA5型），190～350、190～400kPa（LVA6型）
供气压力：140～400kPa（LHA型）、140～280kPa（LVA5型）400～500kPa（LVA6型）、300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4”
环境温度：-30～+70℃
阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附  件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性 能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级
软阀座：小于阀额定容量的10, 符合ANSI B16.104-1976IV级
回  差：带定位器：小于全行程的1%，
不带定位器：小于全行程的3%（LHA1型小于全行程的5%）
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，
不带定位器：小于全行程的±5%
注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围：50：1（0.25≤Cv≤14）或30：1（CV≤0.16）
Cv值和行程I.高容量阀芯 
公称通径
40
50
65
80
100
150
200
阀座直径
40
50
65
80
100
150
200
额定Cv值
30
50
85
125
200
420
700
额定行程
25
38
50
75
II.高精度流量特性阀芯 
公称通径
40
50
65
80
100
150
200
阀座直径
25
32
40
32
40
50
40
50
65
50
65
80
65
80
100
100
125
150
125
150
200
额定Cv值
10
17
24
17
24
44
24
44
68
44
68
99
68
99
175
175
275
360
275
360
640
额定行程
25
38
50
75
注：1、符号○表示阀的规格范围。
.如果执行机构带有辅助气源,应选二者中较小一个供气压力作为计算允许压差的基础。
2、最大允许压差不准超过ANSI B16.34或JISB2201标准规定的最大工作压力。
法兰距及外形尺寸
法兰距mm
公称通径
A
ANSI 125FF、PN1.6
ANSI 150 RF
JIS 10K FF，RF
JIS 16K RF
ANSI 300RF
JIS20、30KRF
JIS 30K RF
JIS 600 RF
JIS 40K RF
PN6.4 
JIS 16K
沟槽型
嵌入型 
JIS 20K
沟槽型
嵌入型 
JIS 30K
沟槽型
嵌入型 
JIS 40K
沟槽型
嵌入型 
40
222
231
235
251
235
236
248
251
50
254
263
267
286
265
267
276
286
65
276
288
292
311
290
292
303
311
80
298
313
317
337
310
317
326
337
100
352
364
368
394
360
368
379
394
150
451
465
473
508
475
473
486
508
200
543
560
568
610
570
568
580
610
注：法兰距符合IEC534-3标准。
公称通径
A
ANSI 150
RJ 
ANSI 300
RJ 
ANSI 600
RJ
ANSI 300
LG
ANSI 600
LG 
ANSI 150
SW、BW 
ANSI 150、600
SW、BW 
40
235
248
251
244
248
251
251
50
267
283
289
276
283
286
286
65
289
308
314
302
308
311
311
80
311
333
340
327
333
337
337
100
365
384
397
378
391
394
394
150
464
489
511
483
505
473
508
200
556
584
613
578
606
568
610
外形尺寸 mm 
公称通径
执行机构
H
C
φB
E
常温型（P）
伸长Ⅰ型（E1）
伸长Ⅱ型（E2I）
伸长Ⅱ型（E2W）
40
LHA1D、R
425
590
705
945
230
218
70
LHA2D、R
500
665
780
1020
281
267
LHA3D、R
590
760
875
1140
363
350
50
LHA1D、R
425
595
710
950
230
218
80
LHA2D、R
500
670
785
1025
281
267
LHA3D、R
595
765
875
1140
363
350
65
LHA2D、R
575
745/755
880
1130
281
267
88
LHA3D、R
630
800/810
930
1180
363
350
LHA4D、R
865
1035/1045
1165
1495
520
470
80
LHA2D、R
580
755/765
900
1135
281
267
98
LHA3D、R
635
810/820
955
1190
363
350
LHA4D、R
870
1045/1055
1190
1505
520
470
100
LHA2D、R
610
810/870
915
1150
281
267
113
LHA3D、R
660
860/870
1020
1205
363
350
LHA4D、R
890
1100/1110
1255
1520
520
470
LVA5D
1300
1515
1710
1940
-
620
LVA5R
1420
1635
1820
2050
-
620
LVA6R
1160
1375
1560
1790
-
445
LVP5
940
1155
1340
1570
-
345
150
LHA3D、R
785
1020/1045
1250
1385
363
350
170
LHA4D、R
955
1190/1215
1425
1570
520
470
LVA5D
1360
1620
1870
2000
-
620
LVA5R
1480
1740
1980
2110
-
620
LVA6R
1220
1480
1720
1850
-
445
LVP5
1000
1260
1500
1630
-
345
LVP6
1210
1470
1710
1840
-
445
LVP7
[1]1290
1550
1790
1920
-
545
200
LHA4D、R
1090
1350
1580
1710
520
470
220
LVA5D
1475
1740
2025
2155
-
620
LVA5R
1585
1850
2145
2275
-
620
LVP5
1165
1425
1665
1795
-
345
LVP6
1375
1635
1875
2005
-
445
LVP7
1455
1715
1955
2085
-
545