标题：泳池水处理设备
工作原理
  泳池水处理原理图[1]游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理，在循环处理过程中达到水质的彻底净化。游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水池，会同补充水一起进入循环水管线，在循环水泵驱动下流经毛发收集器并滤除毛发和较大尺寸的颗粒杂物；而后进入絮凝剂自动添加系统；该系统控制精密计量泵精确地向循环水管道中比例添加絮凝剂硫酸铝溶液（10%Al2(SO4)3）,促使循环水中的胶质状态的微小物质凝结成颗粒较大的絮状物，再进入石英砂过滤器彻底滤除；pH自动调整系统将pH测量传感器的测量信号和设定值进行比较，微计算机对其差值进行PLD运算后发出控制命令，精密计量泵向循环水中注入稀盐酸（10%HCl）将游泳池水的酸碱度控制在国家规定的范围（pH=7.0-7.8）《泳池水质标准》（CJ244—2007）；最后消毒剂自动调整系统利用余氯传感器或氧化还原电位传感器测量泳池的消毒杀菌能力，控制器控制计量泵精确投加次氯酸钠消毒药剂（5%NaClO）使游泳池水中的余氯浓度保持在国家规定的范围之内（0.3-0.6ppm）,有效杀灭各种细菌，完成净化和消毒。
砂缸过滤原理
砂缸里一般放置一定规模的石英沙，在一定范围内石英沙的大小规格不同，在砂缸里，石英沙从上到下、由小到大依此排列，正常过滤时，水是从砂的上层进入，由下层出来。当水从上流经滤层时，水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小空眼受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留，同时，这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用，就好象在滤层表面形成一层薄膜，继续过滤着水中的悬浮物质，这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有，而当水进入中间滤层时也有这种截留作用，为区别于表面层的过滤，这种作用称之为渗透过滤作用。 
此外，由于砂粒彼此之间紧密地排列，水中的悬浮物颗粒流经沙层中那些弯弯曲曲的孔道时，就会有更多的机会与时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在砂层的颗粒表面与絮凝体相互粘合而发生接触混凝过程。 
综上所述，砂缸的过滤就是通过薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤过程，使水得到进一步净化。[1] 
地埋式循环过滤原理
泳池水处理设备(18张)地埋式循环过滤系统是集泵房、过滤、投药消毒等更能于一体的智能型循环过滤系统，改变了传统的砂缸过滤方式。适合中、澳等多个国家公众游泳池的标准，是专门用于500立方以上的大型公众泳池、比赛泳池的过滤系统。 壁挂式和嵌入式原理和地埋式一样，只是安装方式不同。
自动化高效精滤器过滤循环原理[2]
[2]自动化水处理系统，全部采用抗腐蚀UPVC材质保用30年以上，不对水体产生二次污染。水处理系统有5大工作原理：一、呼吸溶氧---增加水体溶解氧、鲜化、活化；二、水力浮选---去除水体中有机物质；三、重力微压精滤---高效截留悬浮固体颗粒；四、滤液脉冲消毒---杀灭水体中残留细菌，提高水体自身免疫能力；五、自动排泄功能---排除截留面上被拦杂质。
高 效 率：立体组合式，占地面积小，多层复合矿物质滤料，截污能力强，无板结现象，永不更换。采用自动溶氧技术，增加溶解氧，有效去除尿素等物质，处理后出水水质优于国家标准。
全自动运行：无阻力配水系统，滤速高，反冲洗完全水力自动化，冲洗彻底，干净，利用水力自身特性，实现自动反冲洗过程。
省 电 节 能：整合式冲洗水箱，无冲洗水泵，反冲洗完全水力自动化，节约电费。
运行费用低：采用低转速大流量循环泵，用电量仅为传统压力系统的1/4-1/5.设备运行无需人员操作，无维修，节约管理费用。
使用寿命长：采用无毒，抗腐蚀给水材料制造，保用40年以上，美观，环保。  
泳池水质标准
游泳是一项借助水体进行运动的体育项目，对其环境——水质有严格的要求。如果游泳场所的水质不好，不但达不到锻炼的目的，而且会成为传播疾病危害游泳者身体健康的场所。
  游泳池水温适宜，水中又有充分的有机物来源，是伤寒、痢疾、肝炎、急性结膜炎、脓包病等致病病菌的繁殖生长环境。此外，除了细菌还有多种病毒的存在。例如肝炎病毒及性病病毒等往往是通过水的途径来传播疾病的。因此，游泳池水消毒的必要性是十分重要的。这个环节如果处理不好，游泳池便有可能成为传播疾病的场所。
各国对游泳池的水质标准均有严格的规定，我国已制定颁发了《游泳场所卫生标准》和《游泳池给水排水设计规范》两个技术法规。
泳池水处理系统特点：
◆连续检测水质数据，操作室集中显示。
◆自动测量水流量、pH值和余氯浓度。
◆按设定浓度比例自动投加絮凝剂。
◆余氯浓度控制式添加消毒剂。
◆各种控制参数越限报警和各种药剂不足报警。
◆药剂添加量取决于实际需求，用药量省。
◆设备先进可靠，结构紧凑，占地面积小。
设备分类
泳池水处理设备的种类有很多，常见的有传统式和挂壁式的游泳池设备[3]。新出一款自动化高效精滤器，这款重力式设备完全取代了传统的砂缸和壁挂式过滤设备。三种设备之间的存在着很多区别。
首先，三者在循环过滤方面存在着不同。传统式的泳池水处理设备采用沙滤来进行过滤，一般采用单层或多层滤料进行过滤，一般采用30-45M/H的过滤速度。经过正常的过滤以后出水效果显著，水池的浊度可以保持在5NTU以下，在对他清洗时，可以利用反清洗的方式，先进的阀体可以任意调节水流的方向以及运行的方式。但是过滤效果一般，而且最多用7、8年左右，就得重新换新的。里面的石英砂2年左右就得重新更换一次。维护起来还很麻烦。
挂壁式的设备则采用一般的过滤方式，在水泵的出口加上了一道过滤膜。而此类设备的出水效果一般，水中的细小颗粒不能被过滤掉。它采用的是人工拆洗或或换膜的方式，一般的过滤膜在使用的一年之后就必须要更换。其清洗流程比较复杂，一般两个人要用12小时。
重力式自动化水处理设备，省人力100% 节省药品100% 节省耗材100% 节省补水80% 节省电量80% 省热量80%。设备净化指标及自动化程度运行均达到或超过国际领先水平。设备运行节省人力100%以上，节省反洗水量70%以上，节省泳池补水水量80%以上，节省热量能耗80%以上，节省各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%～100%的药品。全套系统采用新型UPVC抗腐蚀材质,产品寿命不低于30年。出水水质远远优于其它同类产品，成为业界的一次创新革命。国内生产这款设备的厂家仅有几家。
其次，两者在药剂添加方面也存在着不同。传统式的设备一般在过滤前投加混凝液剂来沉降水中细小的颗粒，过滤出水后再投加消毒剂或PH平衡剂。在偷家的方式上一般利用流量计来控制药剂的投加量，同时可以方便的进行自动控制。而挂壁式的泳池水处理设备最忌讳在过滤之前投加混凝剂，在投加药物时，一般设置两个投药器。
还有，两者在恒温设备的使用上具有一定的差异。传统式的设备使用的是热能交换器、电恒温或者有热泵加恒温可节约能源。而且对恒温设备进行自动的控制。但是挂壁式的游池水处理设备没有恒温系统，不适合温水游泳池。
此外，它们在水池和岸边设施方面也存在着差异。传统式的设备具有传统的不锈钢和给水口。同时它的给水口布置合理，死水区很少，充分保证循环过滤的效果。他的安全性比较高，水区仅有12V的照明电源，足以保证游泳者的安全。而挂壁式的设备在此方面存在很多不足，设备设置在岸边，从而增加了人行走和有用的危险性；给水点比较少，死水区比较多；水区设有220V的电压，威胁着游泳者的人身安全。
壁挂式泳池一体机在泳池设备市场上占有居高不下的份额，尤其是在别墅泳池设备这一块市场上。壁挂式泳池一体机以其质量，近乎完美的性价比完全把整个别墅泳池设备市场给征服了。泳池运营者一提到别墅泳池设备，毫无例外地第一反应：壁挂式泳池一体机。
壁挂式泳池一体机和别墅泳池设备的渊源到底从何时结起呢？这就要追溯到房地产最火爆的那个朝代了——就是别墅开始扎进了人们地生活里边。人们开始接受别墅生活这一种生活方式，就意味着人们开始思索着品质，品味，乃至典雅生活的方式。就是因为别墅的出现，接踵而来的就自然而然地就是别墅庭院，别墅泳池的设计。
别墅泳池的设计自然而然地也就离不开别墅泳池设备。别墅泳池设备在别墅泳池设计师的眼里，就有如一根笔杆在作家的眼里那样地尽显或不可缺，那其中的份量，我们可想而知。壁挂式泳池一体机在别墅泳池设备的生活中，尽显出那样地完美，似乎泳池运营者对壁挂式泳池一体机的热恋已经到无法自拔及无法判断的一种状态[4]。
选型
[5] 第一步：确定游泳池池水的循环周期 
循环周期，即将全部池水进行净化过滤、消毒一次所需要的时间。确定循环周期的目的是限定游泳池中污浊物的最大允许浓度，它的确定是依据游泳池的使用性质、游泳人数、水面面积、池水容积、净化过滤设备性能等因素确定的。确定循环周期应考虑以下几个方面的因素：（1）游泳池的类型。对于比赛用、私人使用、宾馆、室内等游泳池，其使用人数较少或人数少且较为固定，游泳者素质较好，泳前泳后个人卫生保持的较好，故对池水的污染程度较慢，设计时则可取较长的循环周期。相反，对大众型游泳池或游泳馆的洗净设施不完善时，由于人数较多或泳前个人卫生处理的不好，池水污染的较快，此时则应该取较短的循环周期。　　国家关于游泳池和水上乐园循环周期的规定
第二步：确定循环流量，即每小时处理水量
泳池总水量(m3)÷循环周期(h)=每小时处理水量（m3/h）　　第三步：确定滤机型号，同时确定水泵前吸式或水泵后吸式系统
1、水泵前吸式系统（此系统为推荐系统）
a)机房地面与水平面标高相同；
b)机房地面高于水平面；
c)机房地面底于水平面不大于1.2米.
2、水泵后吸式系统（此系统比前者复杂）
机房地面需低于水平面4.5米以上