标题：安康水电站
简介
安康水电站是我国十大水电站工程之一
电站于1978年正式开工，1989年12月下闸蓄水，1990年12月12日第一台机组投产发电，1992年12月25日机组全部投产，1995年工程竣工。枢纽建筑物由混凝土折线重力坝，坝后式  厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高128米，坝长541米，坝顶海拔高程338米 电站装有 4台单机容量20万千瓦的机组，总装机容量为85万千瓦，水库总库容为25.8亿立方米，正常蓄水位330米，年发电量28.57亿千瓦.时。由于安康水库的调节作用，使下游旬阳、蜀河、夹河3个梯级水电站的保证出力提高到16万千瓦。当发生5－20年一遇洪水时，可削减洪峰3400－4800立方米/秒，提高下游的防洪能力。电站以330千伏双回线和5条110千伏两个等级出线电压与西北电网联网，为陕西工农业生产、襄渝、阳安、西康3条电气化铁路提供了可靠的动力。截至1999年底已累计发电159亿千瓦.时，1997年创安全生产运行1637天的记录，为西北和陕西电网调峰、调频和事故备用发挥了积极作用。由集团公司水电三局承担主要施工任务。
技术指标
安康水电站是国家“七五”重点建设项目，由北京水电勘测设计院设计．中国水利水电第三工程局施工，概算总投资26.8亿元人民币。
安康水电站位于汉江干流上游，地处陕西省安康市城西18公里。上游距陕西石泉水电站170公里，下游距湖北丹江口水电站260公里。是一座以发电为主，兼有航运、防洪、养殖、旅游等综合效益的大型水电枢纽工程。电站枢纽由混凝土重力坝、坝后式厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高128米，  坝长541.5米，坝顶高程338米，水库正常高水位330米，水库库容25.8亿立方米。大坝按千年一遇洪水设计，其洪峰流量为36700立方米/秒；按万年一遇洪水设计，其洪峰流量45000立方米/秒，该洪水经水库调蓄后下泄流量37600立方米/秒，提高了下游地区的防洪能力。坝后式厂房内装有4台单机容量20万千瓦的水轮发电机组，并在右岸排砂孔出口安装1台容量5.25万千瓦的小机组。电站以330千伏安(康)南(西安南郊)双回线和5条110千伏两个等级出线电压与西北电网联网，为陕西工农业生产，襄渝、阳安两条电气化铁路提供可靠动力。
安康水力发电厂是中国西北电力集团公司所属国家大I型水力发电企业，也是陕西省最大的水力发电企业。拥有固定资金31.7亿元人民币，装机容量85.25万千瓦，设计年发电量28.57亿千瓦时，职工定员850人。
安康水力发电厂于1982年10月组建。1990年12月12日首台机组投产发电，1992年12月25日全部投产。安康发电厂的投产发电，缓解了陕西供电紧张的局面，使陕西电网水电比重有了大幅度的增长，提高了陕西电网的调峰、调频能力．增加了事故备用容量。
安康水电厂是陕西省电力公司所属的国家大I型水力发电企业，也是陕西省最大的水力发电企业。
随着汉江梯级电站的开发和西康铁路的建成，安康将成为连接中国西北、西南三大地区的交通枢纽和重要的能源基地，安康水电站将成为汉江梯级电站的“龙头”企业，为陕西电力的发展发挥巨大的作用，创造出更好的经济效益和社会效益。
地质简介
坝址河谷狭窄，枯水时仅宽200余米。基岩为震旦纪千枚岩，主要由绿云母，绿泥石和少量石英组成，岩性软弱，两岸风化深达20～60米，断裂、断层发育。地震基本烈度为7度。坝址以上流域面积35700平方公里，多年平均流量608立方米/秒，多年平均输沙量2540万吨。水库正常蓄水位330米，相应库容25.85亿立方米，死水位300米，调节库容16.7亿立方米。大坝按千年一遇洪水36700立方米/秒设计，万年一遇洪水45  安康水电站000立方米/秒校核，相应库水位分别为333.10米和337.05米，相应泄洪流量分别为31500立方米/秒和37600立方米/秒。设计洪水位333.10米时，最大库容29.25亿立方米。汛期限制水位320米时，调洪库容10.2亿立方米。水库淹没耕地3333公顷，移民5.4万人。
结构特点
枢纽建筑物包括拦河坝、泄洪建筑物、坝后厂房和通航建筑物。拦河坝为混凝土重力坝，坝轴线全长541.5米。坝顶高程338.0米。泄洪建筑物有表孔、中孔和底孔。表孔共5孔，布置在河床，孔口尺寸为15米×17米，装有弧形闸门控制，下游用宽尾墩与消力池相结合消能；坝身中孔共5孔，其中3孔结合导流明渠布置，下游用戽式消力池消能，其余2孔设置在导流明渠左侧，布置成岸边溢  安康水电站洪道形式，孔口尺寸11米×12米，装有弧形闸门，末端用挑流消能。在河床左右侧大导墙内各设有2孔排沙底孔，下接长约120米的泄水段，孔口尺寸5米×8米，用扩散式挑流（窄缝式，曲线形贴角斜鼻坎）消能。当设计洪水位时，表孔，中孔和底孔的泄量分别为14010、11123、4654立方米/秒。安康大坝泄洪流量大、坝址狭窄、又处于河流弯道上，且岩性软弱，采用上述泄洪与消能布置，提高了消能效果,减轻了河床冲刷。
右岸坝后式厂房全长132.5米，底宽47米，高59.6米，装有4台HL220-LJ-550型20万千瓦水轮发电机组。水轮机转轮直径5.5米，额定转速107r/min，额定出力20.41千瓦，引用流量304立方米/秒。设计水头76.2米，最大水头88米，最小水头57米。发电机为半伞式空冷型，额定电压13.8千伏，额定容量228.6MV·A，额定功率因数0.875。副厂房分布在厂坝之间和尾水台上。气体绝缘金属封闭电器布置在厂坝间的配电大楼内。
垂直升船机布置在左岸导流明渠中孔坝段，门机额定起重量4×40吨，提升高度105米，行走距离120米，循环一次时间约40～50min。升船机可通过50吨的船只，年货运量25万～30万吨。
泄洪能力
主体工程共开挖填筑土石方793万立方米，混凝土浇筑321.5万立方米，金属结构安装约1.1万吨。
采用明渠导流，分期施工。明渠宽40米，长412米，设计流量4700立方米/秒。二期围堰为混凝土过水围堰，堰高23米。一期施工中，1983年7月31日发生了28500立方米/秒的特大洪水，工程被迫停工。1983年12月25日右岸河床截流。截流时龙口最大流速3.9米/秒，落差0.9米，明渠通过的  安康水电站流量为60.5立方米/秒。三期利用3×18米×15米底孔和4×5米×8米排沙孔导流。
左岸边坡开挖高度达200米，由于岩石破碎，且存在10多处天然滑坡体和松散倾倒体，开挖过程中曾出现10多处滑坡。采取的加固措施包括滑动体头部减载，脚部浇筑挡土墙，抗滑桩、锚硐以及预应力锚索等。开挖量大，月最高强度达15.52万立方米。坝基下存在连续面较长的缓倾角（倾角小于30°）断层，且结构面普遍含泥，摩擦系数仅0.3～0.35。在坝址开挖15米深的大齿槽，用洞塞混凝土置换坝基下约10000立方米的断层破碎带；右岸3号坝段坝基下有多条断层，坝基下游临空，故在坝址附近设有2排共4根钢筋混凝土的大型(3米×3米)的深抗滑桩，并用水平混凝土洞塞相联以增加大坝抗滑稳定
。
大坝施工时，使用布置在右岸的生产能力为381立方米/h的混凝土拌和系统。混凝土浇筑的主要施工机械是4台平移式缆机。低缆机布置在与坝顶同一高程的343米岸坡上，高缆机布置在380米高程，全跨长632.4米。缆机起重能力均为20吨，配6立方米吊罐直接入仓浇注。
公司简介
安康水力发电厂是中国西北电力集团公司所属国家大I型水力发电企业，也是陕西省最大的水力发电企业。拥有固定资金31.7亿元人民币，装机容量85.25万千瓦，设计年发电量28.57亿千瓦时，职工定员850人。
安康水力发电厂于1982年10月组建。1990年12月12日首台机组投产发电，1992年12月25日全部投产。安康发电厂的投产发电，缓解了陕西供电紧张的局面，使陕西电网水电比重有了大幅度的增长，提高了陕西电网的调峰、调频能力．增加了事故备用容量。  安康水电站安康水电厂是陕西省电力公司所属的国家大I型水力发电企业，也是陕西省最大的水力发电企业。 
随着汉江梯级电站的开发和西康铁路的建成，安康将成为连接中国西北、西南三大地区的交通枢纽和重要的能源基地，安康水电站将成为汉江梯级电站的“龙头”企业，为陕西电力的发展发挥巨大的作用，创造出更好的经济效益和社会效益。
旅游资源
国家旅游局、陕西省旅游局、安康市区旅游局，对安康水电站创建“全国工业旅游示范点”进行了检查评审，认为安康水电站符合国家级工业旅游条件，通过检查组对“全国工业旅游示范点”的评审。 
这意味着安康水电站将揭开神秘的面纱向游客开放。并成为继中国安  安康水电站康汉江“龙舟节”之后，安康旅游又一张新品牌新名片。必将为安康旅游乃至陕西旅游赋予新的文化内涵和看点，对安康、陕西旅游战略拓展延伸发展，增添了一道靓丽的风景线。
据悉，接纳为全国工业旅游示范点后．电站经营方——安康水电厂将陆续对电站枢纽的软硬件环境进一步投人、整合、包装，以及对环保、安全等方面进行改进、完善、提升。同时在建成的娱乐场，感受动感影院、沙弧球、仿真射击的乐趣，游客在电站度假村既可以游览增长知识开启智慧之门，又可以享受工业旅游带来的无限魅力．享受有浓郁农家风味的美餐。
安康水电站是国家“七五”重点建设项目，最大坝高128米，坝长541.5米，形成水库库容25.8亿立方米，是一座以发电为主，兼有航运、防洪、养殖、旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。1990年12月12日首台机组投产发电，1992年12月25日机组全部并网发电。
第四级电站
作为汉江上游陕西省境内七级梯级开发中的第四级电站，也是汉水流域梯级电站中调节能力最强．装机容量最大的安康水电站，总装机容量85.25万千瓦。设计年发电量28亿干瓦时。由  安康水电站于从调度发令开机到机组带满负荷的时间不超过2分钟，和火电厂相比具有明显的调峰、调频和事故备用的优势。电站投运16年来，为陕西电网发挥了重要的作用。特别是有效地发挥了削峰、错峰、滞洪的作用，先后抵御洪峰流量超过10000立方米/秒的洪水15次。 这些独特的工业资源无疑成为人们增长知识的好场所活教材。在被国家旅游局接纳确定为全国工业旅游示范点后，更是集教育、旅游、休闲、度假、娱乐于一体，形成了很高的旅游价值和品牌。
工程特性
安康水电站位于汉江上游，距陕西省安康市18公里。电站表孔消力池于1985年开始施工，1989年全面竣工，至今已工作10余年。电站消力池采用纵横缝将其分成37块，底板表面有一层1米厚的R28300#抗冲混凝土，以下为R28150#基础混凝土。1996年曾经对消力池底板进行过加固处理。1999年底又对消力池进行抽水检查鉴定，决定对消力池底板再次进行加固处理。加固工程分为五大部分：采用高强预应力锚杆对池底进行加固，锚杆数量1600根；对上下两层混凝土之间的层间缝进行水泥回填灌浆，灌浆面积6300平方米；采用柔性材料填缝和环氧砂浆抹面，对已经破坏的纵横向伸缩缝修补处理，缝的总长度为500米；采用柔性材料填缝和环氧砂浆抹面，对各池块底板上的裂缝进行修补处理，共处理裂缝1200米；使用聚合物砂浆，修补溢流面反弧段和尾坎部位的冲蚀坑，完成修补面积160平方米。
该工程属于抢险工程，业主及其上级单位要求于5月1日汉江进入主汛期之前务必结束施工。我公司通过招投标方式，中标承担该工程的全部施工任务。工程于2000年3月21日开工建设，在消力池无对外公路，所有材料和钻孔灌浆设备都需由船运到现场，大型施工设备无法运到现场使用的条件下，共投入8台空压机、12台钻机和5台灌浆设备。2000年4月30日，该工程一次通过现场验收，仅用40天就按合同要求完成了全部任务。工程验收合格率100%，达到了设计预期加固效果。