标题：龚嘴水电站
概述
龚嘴水电站[1]位于中国四川省、大渡河上，右邻乐山峨边彝族自治县五渡镇，左靠成昆线，距下游乐山市90km。工程坝址以上控制流域面积76130k㎡，多年平均流量1500立方米/秒。大坝为混凝土重力坝，最大坝高85.6m，电站设计水头48米，最大水头53.08米，最小水头34.7米。总库容3.1亿立方米，水电站装机容量70万kW，保证出力17.9万kW，多年平均发电量34.2亿kW·h。工程以发电为主，兼顾漂木。
龚嘴水电站是2003年四川省政府办公厅批复的《四川省大渡河干流水电规划调整报告》推荐的3库22级开发方案中的第21个梯级电站，大渡河水电基地是国家规划的十三大水能基地之一，十三大水电基地资源量超过全国的一半，基地的建设在水电建设中居重要地位，是西部大开发标志性工程。十三大水电基地的提出对我国实现水电流域梯级滚动开发，实行资源优化配置，带动西部经济发展都起到了极大的促进作用。
水文地理
电站坝址水面较窄。河床覆盖层深10～30m，基岩为前震旦纪花岗岩，岩性坚硬。岩体内有较多的同期辉绿岩脉侵入，缓倾角裂隙发育，但倾向上游，河床部位风化微弱，两岸谷坡风化较强烈。地震基本烈度为8度。
坝址以上流域面积76130平方公里，多年平均年径流量472.5亿立方米，多年平均流量1500立方米/秒，多年平均年输沙量2990万吨。一期工程水库正常蓄水位528米，死水位518米，总库容3.39亿立方米，为日调节水库。大坝按千年一遇洪水设计，洪峰流量13700立方米/秒，水位528.8米；按万年一遇洪水校核，洪峰流量15800立方米/秒，水位530.6米。  据资料，1997年的入库沙量4 270万t，1998年入库5 270万t，1999年入库6 370万t。来沙主要集中在每年的5～10月，约占全年来沙总量的96.7%。根据泥沙成份分析报告，悬沙的矿物成份百分比含量为：SiO2占59.62%，Fe2O3占3.62%，Al2O3占10.46%，CaO占8.00%，MgO占4.11%。
泄洪设施：溢流坝段的左侧有1孔溢洪道，堰顶高程506米，孔口宽12米，高22米。最大泄量3000立方米/秒。右侧有3孔溢洪道，堰顶高程和孔口尺寸与左侧相同，最大泄流量9000立方米/秒。泄洪排沙底孔：左岸2孔，孔口宽5米，高8米，底坎高程472米；右岸1孔，孔口宽5米，高6米。底坎高程均为471米。7台机组总引水量为1862立方米/秒。
龚嘴水电站运行至今已近30年。由于库区泥沙淤积已至坝前，排沙底孔冲刷磨损十分严重，特别是在边壁5.3m以下及渠槽底部磨损更严重，最深冲坑达0.36m。边壁4-5 m以上部分的冲磨已基本稳定，后采用环氧砂浆修补，但效果并不显著，耐久时间不长，反复修补的工作量很大，每3年检修一次，平均磨蚀深约为10 cm。而6号孔的工作门附近，原采用的20 mm钢板衬砌至今有的仍能使用。
枢纽布置
枢纽布置自右至左为：右岸挡水坝段（20～16坝段），地面厂房（15～11坝段），溢流坝段（9～7坝段和4坝段），间隔分布的冲沙底孔坝段（15，10，4坝段），漂木道（5坝段），左岸挡水坝段（3～1坝段），地下厂房。
电站枢纽建筑物主要有拦河坝、右岸坝后地面厂房、左岸窑洞式地下厂房等。拦河坝为混凝土实体重力坝，坝顶高程530.5m，最大坝高85m，坝顶全长447m，
拦河坝为混凝土重力坝，泄洪排沙底孔3个，孔口底高程为472m，进口弧型闸门前为有压流，闸门后为明流。6号，10号底孔的孔口面积为5m×8 m(宽×高)，长度86.5 m，15号孔的面积为5m×6m，长200m。拦河坝全长447m，坝顶高程530.5m，坝体混凝土量70余万立方米。共有4孔表面溢洪道，孔口尺寸为12m宽、18m高，堰顶高程506m。右部3孔下游用面流衔接，鼻坎高度15.5-21m，下游水深25-35m，洪水时可以漂木；左部1孔下游用远驱水跃衔接，水深较小，不能漂木。校核洪水时，溢流顶单宽流量达254立方米/s，尾端鼻坎处最大单宽流量160立方米/s，最大流速30多m/s。
枢纽布置: 坝址处河谷为“U”形，水面较窄，河床覆盖层深10-30米，坝基为前震旦系花岗岩，岩性坚硬。主坝为混凝土重力坝，坝顶长370米，左河床为溢流坝段，布置4孔表面式溢洪道，左1孔，右3孔，两者之间设宽9米，长330米的漂木道。其进水口处设有活动渡槽，以适应库水位的变化。
右河床为厂房坝段。坝后式厂房内安装4台竖轴混流式水轮发电机组，单机容量100MW，额定转速88.2r/min，水轮机转轮直径5.5米，发电机为伞式空冷型，额定电压15.75KV，定子铁芯内径12.8米。副厂房位于主厂房上游。
地下式厂房位于左岸岸边，内装3台竖轴混流式水轮发电机，机组的型式、结构和容量与坝后式厂房的机组相同。其控制室和副厂房布置在下游左岸岸边。
两个220kV屋外开关站，一个位于厂房上游厂坝间，另一个布置在坝下游左岸岸坡上。
为减少泥沙对水轮机磨损，在溢洪道两侧和坝后式厂房安装间的一侧设有泄洪排沙底孔，在左岸地下厂房进水口处设有拦沙坎。
3孔冲沙底孔尺寸为5m×8m和5m×6m两种，孔口底板位于运行水位下56m，比厂房进口低22m，工作门下游呈无压流，单孔最大泄流能力达1100立方米/s，对减少泥沙过机有显著作用。
漂木道系利用原导流明渠导墙为基础而形成的陡槽，进口在5号坝段，槽长400m，槽宽9m，纵向坡度13%。进口处设有活动渡板，库水位变幅5m时均可过木，槽底设有人工加糙物以保持足够水深，利于漂木。漂木流量105立方米/s，过木能力可达50～60件/min（平均每3件折为1立方米）。
坝后式厂房内安装4台竖轴混流式水轮发电机组，单机容量10万kW，额定转速88.2r/min，水轮机转轮直径5.5m，发电机为伞式空冷型，额定电压15.75kV，定子铁芯内径12m。副厂房位于厂房上游。压力钢管直径8m。地下厂房位于左岸岸边，内装3台竖轴混流式水轮发电机，机组的型式、结构和容量与坝后式厂房的机组相同，其副厂房布置在下游左岸岸边。
两个220kV屋外开关站，一个位于厂房上游厂坝之间，另一个布置在坝下游左岸岸坡上。龚嘴水电站位于四川省岷江支流大渡河上，距下游乐山市90公里。电站以发电为主。工程按“高坝设计，低坝施工”方案，分两期建设，一期装机容量700MW，建有坝后和左岸地下两个厂房。坝后厂房装机容量400MW。地下厂房装机容量300MW。全厂保证出力179MW，多年平均年发电量34.18亿KW·h，以4回220KV电压输电线路接入四川电力系统，是系统当前主要的调峰水电站。主坝为混凝土重力坝，坝顶高程530.5米，最大坝高85.5米。一期工程于1966年3月开工，1972年2月第一台机组发电，1978年竣工。
工程施工
工程分两期建设，一期工程于1966年3月开工，1972年2月第一台机组发电，1978年12月全部建成投产。工程规模为大（2）型，拦河坝为2级建筑物。大坝设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。工程主体工程量为：土石方开挖277万立方米，混凝土浇筑155万立方米。  成昆线旁的龚嘴水电采用明渠导流。明渠底宽35m，设计流量9560立方米/s。 
设有2×5m×8m和1×5m×6m导流底孔，围堰最大高度35m。基础覆盖层厚27m，基础防渗采用混凝土防渗墙，堰体防渗为木板心墙。1968年2月截流，实测流量448立方米/s，立堵，最大落差4m。
施工时堆放在下游的石碴，抬高尾水1.7～4m，每年损失发电量2亿kW·h，虽作了一定处理，但未得到基本解决。
运行效益
龚嘴水电站自发电以来，到1990年底累计发电523.3亿KW·h，担负四川电力系统的调峰、调频任务，对电力系统的安全稳定运行发挥了重要作用。该电站的水库已被彻底淤死，只能依靠径流发电，失去了调蓄洪水的能力。水库淹没耕地245.7公顷，迁移人口4105人。