标题：正压式空气呼吸器
简介
该系列产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、  重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。
该系列产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。 
符合GA124-2004<<正压式消防空气呼吸器>>的要求。 船用呼吸器经中国船级社的型式认可和检验。
适用环境
正压式空气呼吸器主要用于下列环境中进行灭火或抢险救援时使用。
1.有毒，有害气体环境
2.烟雾，粉尘环境
3.空气中悬浮有害物质污染物
4.空气氧气含量较低，人不能正常呼吸 
5.消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。 
6.用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山[1]
正压式空气呼吸器图解
如右图所示 RHZK6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：  正压式空气呼吸器
1、面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无剌激，气密性能好。
2、气瓶 ：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30MPa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。
3、瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
4、肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。
5、报警哨：置于胸前，报警声易于分辩，体积小、重量轻。
6、压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。
7、气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。
8、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。
9、背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。
10、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。
11、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
12、供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。
具体参数
按气瓶材质分为如下几种呼吸器(具体参数见表格）：
1.钢瓶型正压式空气呼吸器
A. RHZK-5/30正压式空气呼吸器
B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器
2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器
碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫复合瓶正压式空气呼吸器
A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器
I. RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器
II. RHZKF-9/30　国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器
B. 进口碳纤维瓶空气呼吸器
RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器
备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GAl24—2004标准备要求，将原型号改为RHZKF系列，其中：R为消防员个人装备．H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式．K为空气,F碳纤维复合瓶为。 
RHZK系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。 
该系列产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。 
该系列呼吸器在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。 
按气瓶材质分为如下几种呼吸器(具体参数见表格）：
1.钢瓶型正压式空气呼吸器
A. RHZK-5/30正压式空气呼吸器
B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器
2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器
碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫正压式呼吸器
A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器
I. RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器
II. RHZKF-9/30　国产碳纤维瓶正压式消防空气呼吸器
B. 进口碳纤维瓶空气呼吸器
RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器
备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GAl24—2004标准备要求，将原型号改为RHZKF系列，其中：R为消防员个人装备．H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式．K为空气,F碳纤维复合瓶为。 
规格型号及技术参数： 
空气呼吸器型号
最大供气流量
Lmin
气瓶工作
压力MPa
报警压力MPa
气瓶容积L
使用时间min
整机重量kg
呼吸阻力Pa
呼气 吸气
包装尺寸
RHZK-5/30
300 
30
4-6
5
50
≤12
<687 >588
700×300×480
RHZK-6/30
300
30
4-6
6
60
≤14
<687 <588
700×300×480
RHZKF-6.8/30
300
30
4-6
6.8
60
≤8.5
<687 <588
700×300×480
RHZKF-9/30
300
30
4-6
9
90
≤11.5
<687 <588
700×300×480
RHZKF-6.8×2/30双瓶
300
30
4-6
6.8x2
120
≤17
<687 <588
700×300×480
​标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
[2]
佩戴使用
正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用
1.佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏全面罩）,然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。
2.把全面罩上的长系带套在脖子上，使用前全面罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。
3.将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。
4.戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“咝咝”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，将全面罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。
5.撤离现场到达安全处所后，将全面罩系带卡子松开，摘下全面罩。
6.关闭气瓶开关，打开供给阀，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。 [3]
检查步骤分析
第一、保持全面罩的镜面干净清洁。当操作人员需要使用正压式空气呼吸器的时候，必须注意检查几个相关的部分，这几个部分包括全面罩的镜片，我们需要保证整个的镜片干净清洁，当然除了不能有灰尘之外，呼吸器的全面罩也不能被相关有害物质污染，这其中包括酸度，碱度，以及油度比较大的物质都不可以在镜面上，需要随时保持镜面的干净和清洁。
 第二、确保关键阀门的灵活。正压式空气呼吸器有两个关键的阀门，也就是吸气阀和呼气阀，这两个阀门直接影响到后期的正压式空气呼吸器的使用情况，我们必须要保证整个的阀门的动作开关灵活。尤其是需要注意到阀门和导管之间的链接稳固情况，这都是非常关键的方面。
 第三、关于整个正压式空气呼吸器的气密度检测，这是一个非常关键的方面，我们必须要保证整个的正压式空气呼吸器的气密度应该是处于正常的情况，简单的检测方法是打开瓶头阀，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检查气瓶内的压力应在28 Mpa～30 Mpa范围内。[4]