标题：电热加湿器
加湿器分类
加湿器（humidifier）是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿，也可以与锅炉或中 央空调系统相连给整栋建筑加湿。
加湿器从使用方面来讲可分为工业用加湿器和家用加湿器两个大的类别。
一、超声波加湿器
超声波技术是世界上一种比较成熟的技术，已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用每秒200万次的超声波高频震荡，将水雾化为1-5微米的超微粒子和负氧离子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，使空气湿润并伴生丰富的负氧离子达到均匀加湿，能清新空气，增进健康，一改冬季暖气的燥热，营造舒适的生活环境。
二、纯净型加湿器
直接蒸发型加湿器通常也被称为纯净型加湿器。通过分子筛蒸发技术，除去水中的钙、镁离子，。通过水幕洗涤空气，在加湿的同时还能对空气中的病菌、粉尘、颗粒物进行过滤净化，再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内，从而提高环境湿度和洁净度。所以非常适用于有老人和小孩的家庭使用，还可以预防冬季流感病菌。
超声波加湿器和纯净型加湿器是建议给儿童购买的首选产品，安全系数高，净化空气，除菌加湿能力强，增进健康，给孩子一个舒适的环境。
三、电加热式加湿器
热蒸发型加湿器也叫电加热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100℃，产生蒸汽，用电机将蒸汽送出。电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式。[1]
加湿器原理
加湿器按用途主要分为家用加湿器和工业用加湿器两种类型。
超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率，将水雾化为1-5微米的超微粒子，通过风动装置，将水 雾扩散到空气中，使空气湿润并伴生丰富的负氧离子，能清新空气，增进健康，营造舒适的环境。
据专家介绍，超声波加湿器的优点是，加湿强度大，加湿均匀，加湿效率高；节能、省电，耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15；使用寿命长，湿度自动平衡，无水自动保护；兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。
直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术，纯净加湿器通过分子筛蒸发技术，除去水中的钙镁离子，彻底解决“白粉”问题。
热蒸发型加湿器也叫电热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度，产生蒸气，用风机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式，缺点是能耗较大，不能干烧，安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用，一般不单独使用。
以上三者相比较，电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象，噪声低，但耗电大，加湿器上容易结垢；纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢，功率小，具有空气循环系统，能够过滤空气且杀灭细菌。
超声波加湿器加湿强度大且均匀，耗电量小，使用寿命长，兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。所以，超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品。
五大特点：

工业加湿器应用
根据湿度要求，我们又将加湿分为工艺性加湿及舒适性加湿两种：
1．在现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高，要求也越来越高，如果湿度不能满足要求，将会造成不同程度的不良后果，例如：
1电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH，如果相对湿度不够则会造成静电增高，使产品的成品率下降、芯片受损，甚至在一些防爆场所会造成爆炸，“静电轰击”所带来的危害是不可估量的，当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的，虽然人们采取了很多办法去除静电，而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。
2纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高，一般都大于60%RH，如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%RH之间，黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度，棉纤维的含湿量直接影响纤维强度，总之，纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准，纸张收缩变形，纸张粘连，产品质量下降等问题。
3精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%~65%RH之间，例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等，如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真。
4产品涂装厂房的湿度要求一般要大于65%RH，如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降，喷漆不匀，表面光洁度下降等问题。
5医药厂房、手术室等环境对湿度的要求更是具有必要性的，并且洁净加湿，如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。
6另外，在卷烟、冷库保鲜、食品回潮、老化实验、文物保存、重力测试、保护装修、疗养中心等场所，对湿度的要求都是很高的，随着现代工业的发展，在空调工程中的加湿问题将越发重要。虽然在一些南方地区的加湿要求的时间很短，有的只有1—2个月，但只要工艺需要，保证生产的产品品质不变，加湿问题就必须考虑。
2.根据测定，人感觉最舒适的环境温度在25℃左右，相对湿度在45%~55%RH这个区间，过低的相对湿度会造成皮肤干裂及瘙痒等现象，合适的相对湿度会使人感觉非常舒适，维护人体健康，提高工作效率。另外，合适的温湿度环境也有利于保护房间装修，延长家装的使用寿命。
加湿方式有多种多样的，但是不可能每一种加湿形式都能满足所有的加湿需求，所以要根据实际工程的具体要求合理选择适合的加湿器是很重要的！合理选择加湿器要从加湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑，这样既能满足加湿需求又不至于造成浪费，符合现代生产、生活的基本理念！
加湿器妙用
1．在加湿器水箱中按照1：20的比例加入板蓝根冲剂、鱼腥草注射液或抗病毒口服液，可有效预防流行性感冒。
2． 在加湿器里加几滴醋，能起到杀菌的作用。
3. 加湿器里加几滴花露水，可缓解儿童鼻塞。
4． 加湿器里滴入熏衣草精油，可提高睡眠质量。
5． 在水箱中加入3.4滴柠檬精油，能对女性皮肤起到调节作用，并能美白。
6．水箱里加入淡盐水，可舒缓喉痛及慢性咽炎。
7．切洋葱时开加湿器可避免留眼泪。
8．电脑旁边放加湿器，可以清除静电。
注意事项！使用超声波加湿器最好使用纯净水，防止水中钙镁离子对空气产生二次污染！
加湿器危害
室内空气加湿，可以通过洒水、放置水盆等方式进行，但最方便的还是使用加湿器。很多家庭都买了加湿器，24小时开个不停。但是，专家指出，加湿器使用不正确，非但不能净化空气，反而会增加患呼吸道疾病的可能性。
加湿器使用时，一定要定期清理，否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气，再进入人的呼吸道中，容易患加湿器肺炎。此外，空气的湿度也不是越高越好，冬季，人体感觉比较舒适的湿度是40%左右，如果空气湿度太高，人会感到胸闷、呼吸困难，所以加湿要适度为好
不同加湿器对比
超声波加湿是指利用高效的超声波振动实现空气加湿的技术，是空气加湿技术的一次重大突破。超声波加湿技术具有加湿效率高、电耗低、稳定性好、安全性高的特点，可以实现温度控制与湿度控制的相互独立、互不干扰。
电热式加湿器根据电流通过电阻产生热，电能转换成热能的原理，电加热管浸没在水中，电热管产生热量，从而使水沸腾变成水蒸汽，RCA型电热式加湿器创造一个湿度环境经过三个过程：
1．产生蒸汽：通过电加热使水沸腾产生蒸汽。
2．控制：通过加湿器配有的微机控制蒸汽的产生及供应。
3．传播：通过蒸汽扩散装置把水蒸汽送入空气处理机或风管内的气流。
这三个过程的部件作为一个系统共同工作构成了一台完整的电热式加湿器。
电加热特点：
1．性能稳定可靠，并可获得更高加湿控制精度。
2．电加热管采用低功率密度设计，采用特殊的阻垢处理方式，使用寿命长。
3.水表面除污（泡沫）器去除漂浮在水面上的矿物杂质，最大限度去除表面污垢。水箱内配有特制电磁阀，定时控制排水，可以彻底地去除沉淀的矿物质及杂质。
4．维护工作量最小，采用最新科技成果解决结垢问题，反复的热胀，冷缩水箱及电热管表面的水垢不断脱落。
5．安全的电路设计，三级电路保护：短路、过热、漏电保护功能使其免去用户的担心。防干烧设计，当电热元件露出水面时，防干烧装置启动，切断电源，保护电热元件不被烧坏。
综上所述可知，超声波加湿器与叫加热式加湿器各有特点。
使用和保养
1.超声波加湿器最好使用纯净水加湿，因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高，加上水厂处理水时使用漂白粉等等一些净水剂，这些成份对加湿器加湿而言，非常不利，一部分钙镁离子随水雾一起喷出，弥散在物体表面和地面上，干燥后形成“白粉”状的水垢，另一部分沉淀在换能片及水槽表面，形成固体水垢，这都是水质不纯造成，而且换能片表面结垢后，会影响加湿效果，甚至不及时清洗会导致换能片负荷加，烧坏换能片及电子原件。
2．定时更换水箱中的陈水，因为水存放时间过长，水质会了生变化，所以长时不使用时，水箱及水槽中勿放水。
3．请勿在水箱中加入劣质添加剂（如香水），容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝，影响机器正常工作。
4．加湿器收藏时请将着水部位清洗，擦干，最好是放置通风处风干后装入包装箱。<提示：千万不能用塑料袋包装收藏>
5．清洗换能片方法要注意三点：
首先要断开电源，进行操作。
其次要用专用清洗剂进行清除，清洗时向换能片表面滴5—8滴清洗液，当然也要根据结垢程度酌情增减，直至除去水垢为止，注意不可用硬质工具来强制除垢，以免划伤换能片。
最后：清洗后，用清水冲洗水槽，冲洗时，千万不可将水流入或溅入机座内部，以免造成短路，损坏电子元件。
6．水位浮子开关，使用过程中也要注意检查，如果浮子结垢，份量加重，也会失去无水自停功能，影响机器正常工作。
7．风道清理，各种加湿器<除电热型>都有风动装置，有此装置，就具备进风口和出风口，长时间使用进风口处，也会导致尘埃堵塞，引起进风不畅，直接影响水雾扩散。应定时清理机器的进风口和出风口。
上述几点：主要是超声波系列产品，维护保养的一些基本知识，仅供参考。
加湿器国标
一是加湿量。这是加湿器最重要的参数，有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理，随意标大加湿量，所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值。
二是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值，反应了单位功耗能够产生多少加湿量，是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品，标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。
三是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用，如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响，所以标准对噪声指标进行了严格的限制。
四是蒸发芯（器）使用寿命。对于直接蒸发式加湿器，蒸发芯（器）是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用，蒸发芯（器）的效率会不断降低，加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时，视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯（器），其使用寿命应不小于1000小时。
五是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能，为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过虚假宣传的手段来误导消费者，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求：对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示，规定在相对湿度为30%～70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。
家用加湿器
简介家用加湿器产品集加湿，美容，清新和装饰于一体的新型电器.产品有别于传统加湿器，融合多种元素，不再是单一的家电产品.机器的人性化设计：采用风量强劲且噪音低，寿命长的罩极电机及创新独有的"零噪音设计"电路.让用户使用更加方便，睡得更加安静，采用独有"零噪音设计"的电路，当机器缺水后，风机，变压器，线路板全不工作，使你的机器更加省电，安静，节能环保.采用专利的防溢水，漏电的结构设计，使用机器安全，适合家庭使用。
技术参数产品名称：家用加湿器
工作电压：220~240V
工作频率：50HZ
运行功率：35W
水箱容量：2.4L
尺寸：高315mm,底部直径168，顶部直径140 满水工作时间：最大雾气量12小时，中等雾气量24小时。
特点家用加湿器内部雾化动力源为超声波雾化器，将水雾化超微粒子，通过风动装置均匀的扩散到空气中，均匀加湿空气，有效的防止家具因空气干燥而出现裂纹；冷雾还有美容功效，补充肌肤水分，在家即可轻松进行美容护理；高频震荡产生的负离子，能清除静电，净化空气，让您永远生活在一个健康舒适的环境当中。产品采用超声波雾化的技术，不需添加化学剂，不需加热，将水转化为雾水，同时释放大量的负离子。款式与外观新颖，设计思维独特，可作为室内装饰品.采用低噪音结构消除噪音，特别适合老人，宝宝使用。
缺水自动停机装置，使用安全。
注意事项
1．初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用。
2．使用环境温度低于10-40度。
3．使用温度低于40度的清洁水。
4．机器工作时远离其它家电产品。
5．请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂。
6．请勿将加湿器放置于空洞的物体上，以免产生共频共振噪音。
7．请勿在无水状态下开机。超声波加湿器是利用换能器将电能转为机械能，通过震荡电路产生170万次/秒的高频震荡将水直接震荡成≤5微米的超微粒子，再通过风动装置将水分子扩散到周围空气中。换能器在工作时其表面很容易产生水垢，如果不定期保养清洗，将导致换能器工作时负载加重，指示机器不能正常工作。建议使用蒸馏水、纯净水，这样可有效延长机器的使用寿命。
加湿器水箱内严禁任何添加剂。
维护保养
1）电热加湿器采用优质鼠笼式电机，无需润滑，除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外，电机部分无需特殊维护。 
2）清洗：一般情况下，加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘，所以用户应视自己的使用环境，定期彻底清洗，通常在半年或者一年左右。
3）先关闭加湿器总电源，并将电源线拔出，取下底部的空气过滤器，将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净 也可放 入温水中加洗衣粉清洗。 
4）电热加湿器一般都配备了自动冲洗装置，所以加湿桶无需单独清洗。 
5）电热加湿器雾化器部分需要从加湿器上面取出，先将内外导罩取下，清洗风扇叶轮及空气分离器，不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时，需要将空气分离器连同雾化器一起取出，放置时一定要横放，勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地，防止马达轴心偏离，造成轴承损坏，缩短使用寿命。 
6) 电热加湿器加湿桶中智能添[2]加洁净水加湿，不得添加具有酸碱性质的液体。