标题：发热电缆
工作原理
发热电缆的工作原理：
发热电缆内芯由冷线热线组成，外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成，发热电缆通电后，热线发热，并在40～60℃的温度间运行，埋设在填充层内的发热电缆，将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体  。
发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理：
供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量
a. 以电力为能源
b. 以发热电缆作为发热体
c. 发热电缆热传导机理
（1）发热电缆通电后便会发热，其温度在40℃—60℃，通过接触传导，加热包围在其周的水泥层，再传向地板或磁砖，然后通过对流方式加热空气，传导热量占发热电缆发热量的50%。
（2）第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线，向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%，发热电缆发热效率近乎100%。
发热电缆通电后，里面的镍合金金属组成的热线发热，并在40～60℃的低温运行，埋设在填充层内的发热电缆，将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13μm的远红外线辐射方式传给受热体。[1]
地暖安装条件
一、施工方案
发热电缆电采暖施工前需要拟定施工方案，如选材配置、功率配置、铺设面积确定等等。
二、地面处理
电采暖施工前在预留出地面距门槛高度，然后将地暖找平，确保无凹凸、如有水管或电缆应在地面开槽埋入、确保满足施工条件。[2]
电辐射供暖的优越性
美国威廉斯H 开利提出了著名的“供暖效果”来评价供暖率的观点，即在总输入热量中，进入使用区内的散热量比例越高，则供暖效果就越好，采暖效率就越高。辐射采暖的热电效率高达98%以上，其中约60%是以电磁波的形式传递能量，辐射出大量的红外线，围护结构受热体等直接受热面而无需加热空气，不仅符合人体散热的要求，舒适度也特别好，而且比对流采暖的温度梯度降低2～3℃，大幅度降低了温差传达热损耗。这种节能型的供暖方式已被世界各国所公认，并被列入节能设计标准之中。
地面辐射供暖系统
本系统由发热电缆、温度感应器（温控探头）和温度控制器三部分组成，为安装方便，厂家通常把发热电缆事先就装配在玻璃纤维网上，俗称“网垫式发热电缆”或称“加热席垫”。
就发热电缆来说最常用的有单导和双导两种。其中单导的结构是电缆由“冷线”进入，串接“热线”,再接“冷线”引出。既单导发热电缆的特征是“有头有尾”，头尾均是欲接入温控器的“冷线”。双导发热电缆则是由“冷线”进入，串接“热线”，然后再由“冷线”再电缆内返回，其特征是头尾均在一端。
温控器则是实现供暖恒温化，智能控制化的利器。温控器主要有价格低廉的旋纽式温控器和可以实现高低温控制和保护并且可以编程历时7天每天分四个时段液晶显示温度和编程的智能温控器。此种温控器通过连接在工作区的温度探头，还可以实现对工作温度过热的监控保护。
适用范围
1.1.4.1 公共建筑
公共建筑泛指办公、旅游、科教文卫和通讯等领域的建筑、公共建筑的面积通常在城市中占到建筑面积的1/3。公共建筑的一个特点，大都具有高大的空间，在此空间内，人群活动区域即工作区仅有1.8m左右，占空间高度的比例较小。采用传统的对流供暖方式时，大部分热量都消耗在非工作区了，致使供暖效果很差，采暖效率很低。而地面辐射供暖则以良好的供暖效果和采暖效率，赢得世界各国在公共建筑中把它作为首选的节能供暖方式。实践证明，在每天使用8小时的办公室和平时利用率较低的公共建筑中，采用发热电缆供暖，由于间歇供暖，节能更为显著。
1.1.4.2 居住建筑
发热电缆低温辐射供暖不仅供暖效果好，采暖效率高，而它在工作时发出的8-13μm的远红外线使人体感到舒适、温馨无比。再加上分户装设、方便、干净、卫生、不用水、不怕冻、环保、可控，无需投资诸如管道、管沟、锅炉房等特点，已被越来越多的人们尤其是在独门独户的别墅建筑中被大量采用。利用这种方式供暖的建筑不仅节能，还被人们称为“舒适建筑”和“健康建筑”。
1.1.4.2 道路融雪
住宅前道路有较大坡道时，当冬季下雪或结冰后，车辆上下坡将是困难而危险的，如果我们在这一段坡道的车辙下面埋设发热电缆，用来融雪和化冰，那么这种困难和危险将有效化解。在我国的哈尔滨就在坡度达4%的文昌立交桥的匝道中布设了发热电缆，并取得了良好的效果。在机场跑道上采用发热电缆融雪技术已经比较广泛和成熟。
1.1.4.3 管道保温：用发热电缆为输油、输水管道保温，也是发热电缆的独到之处。
1.1.4.5 土壤加热系统
在严寒的冬季要保证绿荫球场的正常使用，用发热电缆为其加热从而确保草皮常青，也是一个不错的选择。此外在温室大棚采用发热电缆加热土壤效果也十分良好，可有效提高地温，促进植物根系生长和发育。
1.1.4.6 屋檐屋面化雪融冰
北方地区融雪时屋檐经常出现挂冰溜现象，有时长达一米多，重十几公斤，断裂坠下十分危险，为此，在屋面和屋檐铺装发热电缆融雪化冰系统，便可有效防止冰雪带来的危害。
1.1.4.7 卫生间地面温暖系统
在非采暖地区以及采暖地区非采暖季节，卫生间阴冷、潮湿，采暖显得十分重要。用发热电缆地面温暖系统为卫生间供暖，将会使你感到温暖、清洁、卫生、舒适、温馨，更彰显人性化。这也是广大用户率先在卫生间采用发热电缆低温辐射供暖系统的原因。
发热电缆以其安全、高效、易控、易安装（可成任意形状安装）、寿命长、投资少等诸多特点，使用范围广泛。
 建筑物：如学校、幼儿园、医院、办公楼、商场、体育馆、会堂、工厂、车库、值班室、门卫岗哨等的供暖；车库、库房、仓储、冷藏室等场所的防冻加热；混凝土冬季施工的加热与快速干燥凝固；
使用优点：适应各种环境，节能高效，显著降低使用及维护费用
 商业用途：公共浴室、高温瑜伽、桑拿间、按摩房、休息室、游泳馆等的加热取暖；
使用优点：远红外热辐射，不只满足温度要求，更有保健治疗的效果；
 融雪化冰防冻：室外楼梯、人行天桥、建筑物屋顶、天沟、排水管、停车场、车道、机场跑道、高速公路、坡道、桥面等室外场地的融雪化冰；电力铁塔、电缆、设备等防冻雨灾害防结冰防损毁； 
使用优点：防止积雪、结冰带来的隐患，提高安全性；保障电力设施正常工作；
 工业：石油管道、供水管道、消防管道等的管道保温，罐体保温，石油、电力等露天及其设备的防冻和保温；
使用优点：保障管道、罐体和设备的正常工作和使用；
 便携取暖：列车车厢取暖（取代电暖气），活动移动板房、轻体房的便携式取暖；
使用优点：节能、热效率高，便携式取暖，方便可拆卸移动
 农业：温室大棚、花房等种植环境的土壤加热、环境加热，养殖场、养猪场、水族馆的养殖育雏保温等；
使用优点：保证种植、养殖所需温度，维持良好环境，促进植物和动物生长，提高成活率
 体育：游泳馆地面加热和池水保温，体育馆、足球场露天草坪防冻；
使用优点：提高地面温度，增加环境舒适感，保护草坪长期生长；
其他：需要采暖、加热和保温的场所及物体
低温辐射供暖系统特点
1.利用发热电缆采暖是实现零排放、无污染的绿色环保型供暖方式。
采用燃煤锅炉供暖是造成该区大气污染的主要因素，我国某北方市资料显示，每100万平方米的供暖面积，一个采暖期要耗煤5.83万吨，排烟尘607吨，排放CO2及氮氧化合物气体1208吨，灰渣8500吨，造成该地区在采暖期空气质量超标三级以上的天数超过100天，使全年的蓝天工程计划夭折。要彻底改变着一现状，只有改变能源结构，采用发热电缆供暖，应该是不可或缺的方案。
2.供暖效果好采暖率高。
如前所述，采用地面辐射供暖无论是供暖效果还是采暖效率，都是其他采暖方式无法比拟的。
3.可控性极强，真正实现分户分室和区域控制，操作方便。
发热电缆低温辐射供暖系统在手动、自动编程控制方面，简单易行，有利于节能，实践资料证明，在供暖系统中通过控温和分户计量措施，可降低耗能20%-30%。发热电缆低温辐射供暖系统在分户、分室可控方面，可轻而易举的实现，在双职工家庭和公共建筑中其节能效果更加明显。
4.舍弃管道、管沟、散热器片等建设和投资，节约了土地提高了使用面积，据统计可节约用地和增加建筑使用面积各3—5%左右。
5.不用水、不怕冻，用之则开，不用则关，更有利建筑间歇供暖节能。
6.舒适、温馨，不占墙面，有利于建筑装饰、装修。
7.寿命长，维修费用低，安装符合规定要求、操作得当时，系统寿命同建筑物，多年无须保养和维修。
8.有利于对城市火电系统的“削峰填谷”。在以火电为主的供电系统中，最头痛的莫过于“调峰”问题。虽然利用“抽水蓄能”可以解决“调峰”问题，但成本高、效率低，得提高峰电价才能解决“调峰”问题。而本系统的厚达10cm左右的混凝土填充层，就是一个良好的蓄热层。我们可以利用低谷时电量来加温蓄热。这是一个同时具有“调峰”、节能和增加收益一举三得的事情。
9.安装简单，运行费用较低。
由于此系统不需基础设施，所以安装所需设备器材十分简单，施工也很方便。不用担心管道漏水，不需在楼板上预留洞，不需在墙壁上挂件，故安装施工简便。在具有节能设施的建筑中，利用低谷电价运行，其运行成本不高于其他类型的采暖成本。如果是办公室或双职工家庭，采用间歇供暖时其运行费用更低。
产品优势
舒适、保健、洁净、寿命长、免维修
发热电缆地暖热源在下，暖人先暖脚，人体热利用率最高。地暖温度随高度递减，使大脑注意力更加集中，思维更加清晰，符合脚暖头凉的中医养生保健原理，头部高度室内外温差小，不易感冒，对老人妇女儿童特别有益。不改变空气湿润度，避免空气对流和灰尘飞扬，使环境清洁宜人；电热地暖的安装与房屋地面装修同时进行，发热电缆铺设在瓷砖、木地板或大理石下面的水泥层中，使用寿命与建筑物同长，只要不被破坏，可保证正常运行50年以上，基本不需维修。
宽敞、简便、取暖、除潮、防霉
发热电缆铺设在地面下，不占用房间使用面积，没有锅炉、管道、散热片、柜机等，使室内布置更自由，更宽敞、更美观。供暖系统冬天舒适取暖，潮湿季节可除潮防霉。
安全、高效、环保、节能、费用低
采用发热电缆供暖不存在漏电短路情况，没有危险；没有水煤气损耗，不存在其它采暖方式产生的废气、废水、粉尘，是绿色环保保健型采暖方式；热效率高达100%，同等舒适效果比传统对流方式低2-3℃，总耗热量低，没有水、煤、气损耗，省电节能环保；可任意关闭和调节各房间温度，经济运行可节省1/3—1/2的费用，初投资与使用费均较低，不需要物业管理。
3.1单导发热电缆
产品编号 产品型号 标称元件电阻（Ohm/m） 每根近似重量（kg） 原件长度（m）
SHF/A 300W TXLP/1 300/17 8.961 1.3 16.7
SHF/A 400W TXLP/1 400/17 5.042 1.6 23.5
SHF/A 500W TXLP/1 500/17 3.338 1.9 29.4
SHF/A 600W TXLP/1 600/17 2.306 2.3 35.3
SHF/A 700W TXLP/1 700/17 1.685 2.5 41.2
SHF/A 850W TXLP/1 850/17 1.138 3.1 50
SHF/A 1000W TXLP/1 1000/17 0.82 3.5 58.8
SHF/A 1250W TXLP/1 1250/17 0.523 4.2 73.5
SHF/A 1400W TXLP/1 1400/17 0.422 4.6 82.4
SHF/A 1750W TXLP/1 1750/17 0.269 5.8 102.9
SHF/A 2200W TXLP/1 2200/17 0.171 7.5 129.5
SHF/A 2600W TXLP/1 2600/17 0.122 9.5 156
SHF/A 3100W TXLP/1 3100/17 0.086 11.1 182.4
3.2双导发热电缆
产品编号 产品型号 标称元件电阻（Ohm/m) 每根近似重量（kg） 原件长度（m）
SHF/B 300W TXLP/2R 300/17 8.961 1.9 17.7
SHF/B 400W TXLP/2R 400/17 5.042 2.4 23.5
SHF/B 500W TXLP/2R 500/17 3.338 2.9 29.4
SHF/B 600W TXLP/2R 600/18 2.306 3.5 35.3
SHF/B 700W TXLP/2R 700/19 1.685 3.8 41.2
SHF/B 840W TXLP/2R 840/20 1.405 4.6 49.4
SHF/B 1000W TXLP/2R 1000/21 0.82 5.1 58.8
SHF/B 1250W TXLP/2R 1250/22 0.523 6.4 73.5
SHF/B 1370W TXLP/2R 1370/23 0.436 7 80.6
SHF/B 1700W TXLP/2R 1700/24 0.285 8.7 100
SHF/B 2100W TXLP/2R 2100/25 0.186 10.7 123.5
SHF/B 3300W TXLP/2R 3300/26 0.076 16.8 194.1
工程设计依据
 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142----2004
 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019----2003
 《居住建筑节能设计标准》 DB29-1-2004
 《建筑安装分项工程施工工艺流程》 GB50242-2002
 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
 《供配电系统设计规范》 GB50052-95
 《采暖与通风工程施工及验收规范》GBJ242-82
 《地面与接面工程施工及验收规范》GBJ209-83
 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
 有关的其它规范、标准和规定
 该项目工程平面图及招标文件
和电热膜的比较
1. 从厚度看，电热膜是比较薄、面积大，可以上墙、上天花板，二次装修铺设在地板下，适合平铺，打龙骨比较麻烦。发热电缆较厚，一般埋藏在地下混凝土里和地板龙骨间。
2. 从发展技术看，电热膜发热原理复杂，技术不成熟，膜片油墨部分10年内会出现明显老化，使用效果大打折扣。这也是电热膜在国外应用逐渐减少的原因之一。发热电缆的优点是技术成熟，使用寿命长，性能稳定，国外50年以上的应用历史仍在使用。
3. 从安装方面看，电热膜每一块发热膜片都要与两根供电电线连接，不仅线路接头多，电线接头易老化，出现问题，而且这些接头在现场手工压接，安装人员的水平要求较高。发热电缆是整根电缆，只有一个接头，故障点少。
4. 从铺设地点看，电热膜由于接头过多，防水性较差，无法铺设卫生间。
5. 从保温性能上看，电热膜的安装功率只有100瓦左右，对于北方尚可，但对于南方由于房屋保温性能差，会出现升温慢，室温不达标现象。
6. 从实际热负荷看，像卫生间需要150W/㎡的的安装功率，电点地热膜是无法铺设的。房间里每块地方热负荷不同，发热电缆可以通过调节电缆排线密度来调节功率，而电热膜调节范围相对较小。
7. 从安全角度看，电热膜由于有时安装层面较薄，不方便安装限温器，会导致膜片温度过高，引发安全事故。 发热电缆温控器有限温装置控制地下温度，即使温控器测温不准也不会导致系统温度过高。
如何选择发热电缆
发热电缆的冷热线接头、防水绝缘护套、屏蔽层和生产原料，是评定发热电缆质量的四大关键点，特别是接头和护套直接影响到发热电缆的使用寿命和安全性，生产原料更是关键中的关键；
冷热线接头：采用了欧洲隐式接头技术，发热电缆内部热线与冷线直接熔焊相连，外层的PE绝缘层、铝箔铠装屏蔽层、漏电保护镀锡铜丝、PVC外护套，都是通过流水线一次成型，一次生产出高质量成品，无需再进行人工拼接；目前国内外众多品牌的发热电缆，冷热线接头采用人工拼接或点焊，外层采用热缩管封闭，生产工艺落后，隐患及故障较多，且明式接头直径过大（约10-20mm）不便于施工铺设；相比之下，隐式接头无论从防水还是电气安全上，更提高了产品的可靠性及安全性。目前世界一流的隐式拼接技术保证了发热电缆的产品质量，使产品的故障率几乎为零。
防水绝缘护套：采用交联聚乙烯内绝缘层和PVC外护套，耐高压，耐高温，耐穿透，抗强化学腐蚀，安全可靠，100%防水渗透，抗拉抗压强度适合各种环境的安装使用，保证绝缘层的连续和使用的安全。斯伟达发热电缆每根都经过3000v高压检测，远远高于IEC800检测中2000V的标准，抗变形应力1400N超过IEC 800的120N标准，达到欧洲高标准；
铠装屏蔽层：在内绝缘层之外再加一层铝箔屏蔽层，大大增加机械强度提高抗拉抗压强度，有效的增强了发热电缆的使用寿命。此铠装技术100%防水，抗拉，抗压，可以使用在卫生间，房间，地下室等各种环境。金属屏蔽层反电势低，对环境几乎没有影响，隔绝电磁辐射，远远优于国家标准；8根镀锡铜丝与金属屏蔽连续接触,镀锡保证地线与铝屏蔽及接线端子耐久性的接触,大大提高了安全性；
合金发热丝：铜、镍、铬合金被证明是最好的发热电缆材料；单根的合金丝能承受的温度最高为2000度；温度对热阻的影响小；保持恒定输出，寿命长达50年以上；
生产原料：在生产原材料上严格控制把关，PE绝缘层、铝箔铠装屏蔽层、漏电保护镀锡铜丝、PVC外护套等选用的生产材料均要达到欧洲ROHS的环保要求，不含六种重金属有毒元素，耐火能力强，燃烧或高温不会释放烟雾以及有毒气体，是真正的绿色环保产品。
生产及检测设备：配置产品检测设备，确保无不合格产品出厂。激光探伤仪能精确判断故障点，为施工维修作出有力保障。
发热电缆的相关认证情况：只列最主要的。越齐全证明越能说明问题！
欧洲ROHS环保指令要求
欧盟CE认证
美国（加拿大）UL认证
国家电线电缆质量监督检验中心认证
IEC800国际电工认证
系统调试注意事项1、发热电缆[3]供暖系统运行调试，必须由专业安装人员负责在混凝土层自然干燥后（约21天），具备正常供暖（最好是在采暖季前后）和供电的条件下进行。
2、调试时应控制室温平稳上升，直至达到设计要求；调试时间为一周，应保证第一天运行3小时，以后每天递增，直至达到全负荷运行。
3、温控器的调试应严格按照说明书进行，用户此时应专心学习温控器的使用功能。
4、建议每年开始使用阶段（一个月）温度设在15℃-18℃，然后可根据需要设定温度。
5、每年采暖期使用前，应检查温控器及电路系统是否正常、门窗的密封是否良好。
6、在发热电缆运行后您新添家具摆设，应考虑避免发热电缆运行时局部温度过高。
7、对温度的判断应该以自己的实感温度为准，相信自己的感觉，寻找最适合自己的温度。
温磬提示：在供暖季不要采用完全关闭温控器的方式，来达到“节省”费用的目的，应通过正确的使用温控器的功能来达到节能的目的。
发热电缆安装程序：1、安装电地热式地暖前，要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。
2、在地面上铺设的绝热材料，可选用安邦发热电缆专用保温板，若地面湿度较大，可先铺设一层防水膜，再铺绝热材料。
3、在绝热材料上铺一层反射铝箔，可起到反射热量的作用。
4、在反射铝箔层上铺一层金属网，目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。
5、根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上，并每隔250mm作一次绑扎，热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆，（混凝土厚度20mm-30mm左右），最后再铺设地砖等地面装饰材料。