标题：锅炉大气污染物排放标准
基本信息
所属标准：中华人民共和国国家标准
标准号： GB13271-2001
替代标准：GB 13271-1991,GWPB 3-1999 
中文名称：锅炉大气污染物排放标准 
英文名称：Emission standard of air pollutants for coal-burning oil-burning gas-fired boiler 
标准颁布：2001-11-12 
标准实施：2002-01-01 
颁布机构：中华人民共和国环境保护局、国家质量监督检验检疫总局
前言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，控制锅炉污染物排放，防治大气污染，国家环保总局制定《锅炉大气污染物排放标准》，标准自2001年11月12日颁布，2002年1月1日起实施。全文如下：
范围
本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值。
本标准适用于除煤粉发电锅炉和单台出力大于45．5MW（65t/h）发电锅炉以外的各种容量和用途的燃煤、燃油和燃气锅炉排放大气污染物的管理，以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。
使用甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。
引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
GB 3095－1996 环境空气质量标准
GB 5468－9l 锅炉烟尘测试方法
GB/T16l57－1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
定义
3．1 标准状态
锅炉烟气在温度为273K，压力为101325Pa时的状态，简称“标态”。本标准规定的排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。
3．2 烟尘初始排放浓度
指自锅炉烟气出口处或进入净化装置前的烟尘排放浓度。
3．3 烟尘排放浓度
指锅炉烟气经净化装置后的烟尘排放浓度。末安装净化装置的锅炉，烟尘初始排放浓度即是锅炉烟尘排放浓度。
3．4 自然通风锅炉
自然通风是利用烟囱内、外温度不同所产生的压力差，将空气吸入炉膛参与燃烧，把燃烧产物排向大气的一种通风方式。采用自然通风方式，不用鼓、引风机机械通风的锅炉，称之为自然通风锅炉。
3．5 收到基灰分
以收到状态的煤为基准，测定的灰分含量，亦称“应用基灰分”，用“Aar”表示。
3．6 过量空气系数
燃料燃烧时实际空气消耗量与理论空气需要量之比值，用“α”表示。
技术内容
4．1 适用区域划分类别
本标准中的一类区和二、三类区是指GB3095－1996《环境空气质量标准》中所规定的环境空气质量功能区的分类区域。
本标准中的“两控区”是指《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》中所划定的酸雨控制区和二氧化硫污染控制区的范围。
4．2 年限划分
本标准按锅炉建成使用年限分为两个阶段，执行不同的大气污染物排放标准。
I时段：2000年12月31日前建成使用的锅炉；
Ⅱ时段：2001年1月1日起建成使用的锅炉（含在I时段立项未建成或未运行使用的锅炉和建成使用锅炉中需要扩建、改造的锅炉）。
4．3 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值，按表1的时段规定执行。
表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值
———————————————————————————————————
烟尘排放浓度(mg/立方米) 烟气黑度
锅炉类别 适用区域 I时段 Ⅱ时段 (林格曼黑度,级)
———————————————————————————————————
自然通风锅炉 一类区 100 80 1
燃 (〈0.7MW 1t/h ) 二、三类区 150 120
煤 —————————————————————————————————
锅 一类区 100 80
炉 其它锅炉 二类区 250 200 1
三类区 350 250
———————————————————————————————————
轻柴油、煤油 一类区 80 80 1
燃 二、三类区 100 100
油 —————————————————————————————————
锅 其它燃料油 一类区 100 80* 1
炉 二、三类区 200 150
———————————————————————————————————
燃气锅炉 全部区域 50 50 1
———————————————————————————————————
注：*一类区禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。
4．4 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度，按表2的时段规定执行。
表2 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度
———————————————————————————————————
SO2排放浓度(mg/立方米) NOx排放浓度(mg/立方米)
锅炉类别 适用区域 I时段 Ⅱ时段 I时段 Ⅱ时段
———————————————————————————————————
燃煤锅炉 全部区域 1200 900 / /
燃轻柴油、煤油锅炉 全部区域 700 500 / 400
其它燃料油锅炉 全部区域 1200 900* / 400*
燃气锅炉 全部区域 100 100 / 400
———————————————————————————————————
注：*一类区禁止新建以重油、渣油为燃料的锅炉。
4．5 燃煤锅炉烟尘初始排放浓度和烟气黑度限值，根据锅炉销售出厂时间，按表3的时段规定执行。
表3 燃煤锅炉烟尘初始排放浓度和烟气黑度限值
———————————————————————————————————
燃煤收到 烟尘初始排 烟气黑度
锅炉类别 基灰分(%) 放浓度(mg/立方米) (林格曼黑度,级)
I时段 Ⅱ时段
———————————————————————————————————
自然通风锅炉 / 150 120 1
(〈0.7MW 1t/h )
层燃 ————————————————————————————————
锅炉 其它锅炉 Aar≤25% 1800 1600 1
(≤2.8MW 4t/h ) Aar〉25% 2000 1800
————————————————————————————————
其它锅炉 Aar≤25% 2000 1800 1
(〉2.8MW 4t/h ) Aar 〉25% 2200 2000
———————————————————————————————————
循环流化床锅炉 / 15000 15000 1
沸腾 ————————————————————————————————
锅炉 其它沸腾锅炉 / 20000 18000
———————————————————————————————————
抛煤机锅炉 / 5000 5000 1
———————————————————————————————————
4．6 其它规定
4．6．1 燃煤、燃油（燃轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱高度的规定。
4．6．1．1 每个新建锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行。
表4 燃煤、燃油（燃轻柴油、煤油除外）锅炉房烟囱最低允许高度
———————————————————————————————————
锅炉房装 MW 〈0.7 0.7-〈1.4 1.4-〈2.8 2.8-〈7 7-〈14 14-〈28
机总容量 ——————————————————————————————
t/h 〈1 1-〈2 2-〈4 4-〈10 10-〈20 20-≤40
———————————————————————————————————
烟囱最低 m 20 25 30 35 40 45
允许高度
———————————————————————————————————
4．6．1．2 锅炉房装机总容量大于28MW（40t/h）时，其烟囱高度应按批准的环境影响报告书（表）要求确定，但不得低于45m。新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 
4．6．2 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度的规定
燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书（表）要求确定，但不得低于8m。
4．6．3 各种锅炉烟囱高度如果达不到4．6．1、4．6．2的任何一项规定时，其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度，应按相应区域和时段排放标准值的50%执行。
4．6．4 ≥0．7MW（1t/h）各种锅炉烟囱应按GB 5468－91和GB/T16157－1996的规定设置便于永久采样监测孔及其相关设施，自本标准实施之日起，新建成使用（含扩建、改造）单台容量≥14MW（20t/h）的锅炉，必须安装固定的连续监测烟气中烟尘、SO2排放浓度的仪器。
监测
5．1 监测锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度的采样方法应按GB 5468和GB/T16157规定执行。二氧化硫、氮氧化物的分析方法按国家环境保护总局规定执行。（在国家颁布相应标准前，暂时采用《空气与废气监测分析方法》，中国环境科学出版社出版）。
5．2 实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度，应按表5中规定的过量空气系数a进行折算。
表5 各种锅炉过量空气系数折算值
———————————————————————————————————
锅炉类型 折算项目 过量空气系数
———————————————————————————————————
燃煤锅炉 烟尘初始排放浓度 a=1.7
烟尘、二氧化硫排放浓度 a=1.8
燃油、燃气锅炉 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度 a=1.2
———————————————————————————————————
标准实施
6．1 位于两控区内的锅炉，二氧化硫排放除执行本标准外，还应执行所在控制区规定的总量控制标准。
6．2 本标准由县级以上人民政府环境保护主管部门负责监督实施