标题：地热地板
选择方法
散热优木材和竹材都是很好的天然材料，地面热量通过地板传  地热地板递到表面，必然会有热损失，理想的地板能把这些损失降到最低。在国外有用塑胶地板用在地采暖的，不过一般不被国人认可.
地热地板
二十一世纪以来，许多房地产开发项目中采用地热取暖，取消传统的挂式暖气，人们不必在装修时因包暖气而浪费资金，同时也解决了因为把暖气包起来影响供暖效果的问题。将暖气以盘管的形式铺在地下，人们直接从脚下感受热量，非常适宜人体的舒适性，所以，地热取暖方式越来越受到人们的推崇。 
但与地热取暖方式相配套的地板铺装等一系列问题的研究和探讨却明显滞后，地热地板方面的质量问题也逐渐增多。实木地板在地热采暖情况下收缩量可达到2毫米以上，而实木复合地板的收缩量仅为实木地板收缩量的1/20，实木复合地板适宜在地热采暖环境中使用。
运行维护开支，地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择三层实木、多层实木、竹地板和强化木地板，板厚不超过8毫米，最大不能超过10毫米。但三层实木可以达到15毫米。塑胶地板一般都很薄，在5毫米以内.地热地板对基材的要求很高，冬天昼夜温差很大，地板会热胀冷缩，通常的地板经不起折腾。不适合做地热。稳定性好地热地板的使用环境复杂，尤其是在北方地区，非采暖季地面要承受各种潮气，而供暖时地面温度又要骤然升高，地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的，如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。 较为常用的是以多层实木地板做的地热地板。
常用地热地板类型及注意事项
市场上地板的种类很多，一般来说，实木复合地板、强化地板、竹木复合地板皆适合用作地热地板。为使其热阻小，其厚度宜薄不宜厚，最佳尺寸为6~10mm，此厚度的木地板传热性能好。市场上强化木地板有8~12mm，实木复合地板有8~15mm，这两类都可以应用，通常尺寸偏厚的涌龙骨铺设法更佳。其中多层复合地板芯板为条状、且每相邻条间有间隙结构的三层实木复合地板结构最佳，符合热传导原理。
那么，市场上比较流行的如比嘉实木复合地板、巴洛克地板仿古地板、拼花地板这些风格地板是否适于做地热地板呢？答案是可以的。只要被用来做风格地板的地板类型在上述所说的实木复合地板、强化木地板、竹地板、竹木复合地板甚至经过处理过的实木地板，都可适应地采暖环境。但是采暖效果都不如三层实木复合地板。无论采用何种地板，其结构宜采用复合型和侧压型，地板背面背板开有槽似的结构。故在市场中销售具有以上结构的实木复合地板，称作地热实木复合地板。以国内最先研究三层实木复合地板的吉林森工为例，吉林森工金桥地板集团所生产的三层实木复合地板将薄木片纵横交错，相互交叉90°垂直后，使用环保胶或是无醛胶合剂高压而成，不易开裂、变形、曲翘，非常适用于四季变化较明显的地区，是地热地板的最佳选择；
实木复合地板的基材多为人工林木，珍贵的天然林木用于做饰面板，这样不但保持了地板的天然花色，而且也保护了天然资源，从这个意义上说，实木复合地板是应时而生。
实木复合地板在进行样品检测时，是将样品先放进温度超过80℃（国家标准70℃）的热水里蒸煮2小时进行浸质剥离实验，再放进恒温干燥箱（70℃）干燥3个小时（国家标准为60℃），检测出来的地板性能完全优于国家关于地采暖木质地板的标准。
但是，普通的未经任何特殊处理的实木地板是不能用作地采暖地板的。因为实木地板是直接由机械加工而成，保持了木材的天然属性，即干缩湿胀。为此，若把普通实木地板直接铺在地面供暖系统上，而该系统辐射温度都在50~60℃之间，此温度散发出的热量，连续不断滴被铺在其上的实木地板所吸收，这对实木地板而言，又经过第二次烘烤干燥，使实木地板尺寸发生变化。若尺寸发生变化均匀，则在铺设好的的相邻实木地板表面见会出现较大缝隙；若尺寸变化不均匀，则在铺设好的木地板上会出现端裂、扭曲和大小头等不良现象，故实木地板铺在地面供暖系统上，必须要经过处理后才能用作地采暖地板。
当前市场中的一些木地板虽然可以用于地热采暖，但从严格意义上说，这些木地板可能并不是真正达标的地热地板。所以，消费者在选购木地板的时候要注意，可以用于地热采暖的木地板与地热地板是两个概念。相对来说，地热地板的各项技术指标要更高一些，价格也更高。耐热性强集成复合型地板要用黏合剂，黏合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲，要经过耐高湿、耐低温等实验，如果采用普通的黏合剂，环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时，查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。耐磨性久由于地热地板宜薄不宜厚，所以复合表面层一般以0.3－0.6毫米为好。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
选购原则
1、材质稳定性要好
地热地板的使用环境复杂，尤其是在北方地区，非采暖季地面要承受各种潮气，而供暖时地面温度又要骤然升高，地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的，如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。但市场上流行的纯实木耐地热锁扣地板也能在复杂的地热环境下保持很好的稳定性。
现在市场上地板的种类很多，一般来说，实木地板、实木复合地板、强化地板、竹木复合地板皆适合用作地热地板。为使其热阻小，其厚度宜薄不宜厚，最佳尺寸为6~20mm，此范围厚度的木地板传热性能好。目前市场上强化木地板有8~12mm，实木复合地板有8~15mm，实木地板以18mm为宜。这三类都可以应用，通常尺寸偏厚用涌龙骨铺设法。但是实木类最佳的还是天格地板的悬浮铺设法。
只有采用严格而科学的生产工艺才能使实木地板稳定性达到最优，不易开裂、变形、曲翘，纯天然，无污染，使纯实木地板成为地热地板的最佳选择。
普通的未经任何特殊处理的实木地板是不能用作地采暖地板的。因为实木地板是直接由机械或手工加工而成，保持了木材的天然属性，即干缩湿胀。因此实木地板尺寸发生变化属于正常现象。若尺寸发生变化均匀，则在铺设好的的相邻实木地板表面见会出现较大缝隙；若尺寸变化不均匀，则在铺设好的木地板上会出现端裂、扭曲和大小头等不良现象，故实木地板铺在地面供暖系统上，必须要经过处理后才能用作地采暖地板。所以在选择实木地热地板时需要慎重去选择，要选择专业的、研发实木地热地板时间久的品牌。当前市场中的一些木地板虽然可以用于地热采暖，但从严格意义上说，这些木地板可能并不是真正达标的地热地板。所以，消费者在选购木地板的时候要注意，可以用于地热采暖的木地板与地热地板是两个概念。相对来说，地热地板的各项技术指标要更高一些，价格也更高。
柚木地板是实木地板的极品，有着其他实木地板无法企及的优势。了解的人都知道柚木地板非常好，不了解的可能就只感叹柚木地板的贵，不太明白柚木地板的优势和贵的缘由！森林之旅专家从一个视角介绍柚木地板的六大优点：
1，天然富含很重的铁质和油质，能防潮、防虫、防蚁。柚木经砍下一个月后， 由于内在养分的改变，起到防虫蛀的作用。还特别耐腐，柚木有“千年不腐”的美誉。
2，微针孔稳定结构，使柚木实木地板既有强度又有韧性，稳定性好，一般硬杂木地板装好两年以后冬天会出现较大收缩，缝隙达3至4毫米；而夏天又膨胀起鼓，出现较大的松动响声。柚木实木地板则非常稳定，经专业干燥处理后，尺寸稳定，是所有木材中干缩湿胀变形系数最小的一种。
3，颜色经典，金黄褐色至古铜色，高贵的色泽极富装饰效果，特别大气、高雅。优美的墨线、斑澜的油影、形成千姿百态的自然纹理结构，蕴透着深厚的大自然气息。
4，柚木特有的自然醇香，令人精神舒畅，神清气爽，尤其对中老年人的脑神经系统有良好作用。
5，历久弥新，油斑随阳光的作用会逐渐消褪，版面的色泽鲜活持久，颜色会随时间的延长而更加美丽。
6、柚木地板弹性好，脚感舒适，是实木地板中的极品。
2、防潮耐热性要强
集成复合型地板要用黏合剂，黏合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲，要经过耐高湿、耐低温等实验，如果采用普通的黏合剂，环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时，查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。但是使用到黏合剂必然会有甲醛的释放。在地热条件下会成倍释放。所以消费者使用集成复合型地板和多层地板时，须做好驱甲醛的相应措施。但实木是用纯天然木材做的，不使用任何黏合剂，所以在环保方面实木地热地板做地热。更适合
3、耐磨性要持久
由于地热地板宜薄不宜厚，所以复合表面层一般以0.3－0.6毫米为好。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。现市场上较好的就是使用德国的坚弗漆的地板，因为坚弗漆在耐磨这块确实是世界领先地位。
四项指标
1、基材密度及内结合强度
2、吸水厚度膨胀率
3、甲醛释放量
4、热传导系数
检验技巧
察言观色将地板从3mm处刨开，其断面呈纯正的黄白色、即木头的本色  地热地板，而且用肉眼就可以看出质地很细致、紧密，即木材密度很高。而对比品牌地板的断面呈
灰、黑色，质地很粗糙，加杂着树皮、树叶等。我们知道，木材的密度越高，其稳定性能越好，适应环境的能力也就越强，所以消费者选择的地热地板一定要具有很好的热稳定性能。耐水实验地板的耐水能力越强，则湿胀干缩的程度就会越小，则在地热环境中其拔缝、起拱的现象就越少。将地板从6mm处刨开，在表面上滴一滴水，水珠象滴在腊上一样，保持着晶莹剔透的圆球型，持续时间超过了10分钟；再来看对比品牌，将水滴上去2分钟左右，水珠马上就看不到了，直接从基材渗进了芯材，这种耐水性不强的地板如果用在地热上的话，变形程度会很大的。环保测试取两盆30度左右的热水，代表着地热或夏天的温度，将地板的锯末和对比品牌的锯末分别放在两盆热水里，天格发出的是一种纯正的气味，有一股淡淡的木香，而对比品牌发出了一股刺鼻的味道，一股甲醛味扑鼻而来。所以选择地热地板，一定要环保，否则地板一旦受热，加速了有害气体的挥发。耐刮擦取一把钢锯，在地板上划过，表面上的划痕很轻， 接着在对比品牌上划过，则留下了一道深深的痕迹，所以，表面耐磨性强的地板，地板表面长期会保持光亮柔韧，不像劣质地板会出现划痕等问题。
地热地板性能测试
木地板铺设于地面辐射供热系统上，长期承受40℃以上的温度烘烤，但不开供暖系统时，常温的温度甚至有时温度很低，忽高忽低会导致地板处在不稳定的空气环境中。为此，为了确保木地板铺在供暖系统上不出现质量问题，必须在以下几种环境下对该类地板进行测试，以求其尺寸稳定性：
（1） 高温情况下，耐热尺寸稳定性试验，观其收缩率；
（2） 常温情况下，尺寸稳定性实验；
（3） 冷热循环下，尺寸稳定性实验；
（4） 高湿度下，尺寸稳定性实验，观其膨胀率。浸质剥离检验(2张)
安装要点
地面处理主要是把水泥地面中潮气排除干净。如果地板安装前没有把水泥地面中的潮气排除干净，一旦加热，就会产生一定的潮气冲击波，这是地热地板出现开裂的主要原因。在德国制定了一个地热地板DIN4725地面标准，欧典地板严格执行此标准。安装技术为了保证地热地板的安装质量，安装地热地板有一套严格的安装标准，主要对安装环境、安装时间、安装过程进行了严格的要求，从而保证了地热地板的整体质量。严格配件地热地板还有一个关键细节，就是地热地板的地垫。地垫的变形，可带动地板的变形。用PVC发泡地垫，一是导热慢，二是长期加热后容易老化。如果采用地热地板专用地垫，一是导热快，二是环保，三是不变形。
施工细节
地面处理地面在以两米为半径的范围内必须水平，高低差不得超过3mm。地面要完全干燥，铺设地板之前，必须进行地热加温试验，进水温度至少达50℃，以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上，使地面干透，确保含水率符合标准。安装工艺地面辐射供暖木质地板铺设方法有：龙骨铺设法、悬浮铺设法、粘贴铺设法。 
龙骨铺设方法及安装要点
金钥匙服务细则规定，龙骨铺设法应注意以下几方面：
（1） 用于低温热水辐射供暖系统时，加热管应敷设在龙骨之间的隔热层的绝热板上，以利于保护加热管。用于发热电缆地面辐射供暖时，对发热电缆有更加严格的规定。按照国内外工程安装经验，对采用木龙骨安装地板时，发热电缆的线功率不宜大于10W/m.
（2）龙骨固定在填充层的水平层上，不宜采用木楔固定法固定，可采用胶或水泥固定。
（3）覆盖层的厚度，不宜太厚，并营设置伸缩缝。若加热管穿过伸缩缝时，宜设长度不小于100mm的柔性套管。
（4）无论采用何种铺设方法，覆盖层（水平层与填充层）的平整度与普通地板的要求一样，应达2mm/2m。
（5）覆盖层面含水率≤当地平衡含水率。
悬浮式铺设方法及安装要点
实木多层地板多采用悬浮式安装方式，地板通过垫层材料紧贴地面，地板和地表之间不存有缝隙，而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大，因此防潮要下工夫。 
铺装时首先要清理地面，注意要将墙角清理平直，保证留出足够的伸缩缝。 
第二步在地面上铺一层塑料布，以隔绝潮气，要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。 
第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝，接口处至少重叠5cm，且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板，且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热，垫层材料不宜过厚。 
此外，要使用地热地板专用胶；不能铺胶垫；也不能打龙骨，因为这样缝隙间会留有空气，空气的导热系数低，不利于传热。
作为最早推出实木地热地板的森林之旅，独创了实木地热地板免钉卡扣直铺的安装技术。这种安装方式区别于传统的龙骨安装，地板是直接铺设在地热层上，地板与地板之间靠榫槽相接，地板与墙体相接处用带弹性的特制钢制卡扣固定，以调节地板的湿胀干缩，从而地板的任何变化都是整体的平移，不影响实际使用。专用地垫地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫，一定要使用地热专用纸地垫，因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢，长期处在高温的条件下，易产生有害气体，危害使用者健康。温度不高不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统，都不要在现场地面上生炉子、用电炉等，因为地表温度过高的话，地面下的铝塑复合管道可能会熔化。 
地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性，和普通地板相比，地热地板的维护和保养有其独特之处，在加温和保湿方面要特别注意。
十大误区
一、“凡是地板均宜做地暖地板吗？”
  “你的地板可做地供暖地板？”导购员回答：“绝对没问题，地热专用地板。”几乎每家卖地板的都这么非常肯定的回答，还拿出用户实例，有的还拿出检测
报告，于是消费者感觉，“凡是地板均宜作地暖地板。”殊不知适用与地暖要满足四大要素：地暖传导性，尺寸稳定性，防污环保型，使用耐久性。地板行业正在制定地板标准，使四大要素量化，并且制定地板铺设与保修期内质量检验规范，使铺设、维护技术指标也量化。 
二、“专用地热地板的名称对吗？” 
当前地板流通市场上，用于地供暖的地板，不仅种类繁多，而且名称更乱：如“抗热地板”“抗地热地板”“地抗热地板等，叫得最多的是“采暖地板”“地采暖地板”“耐热地板”“地热地板”“专用地热地板”等，我们认为有的名称不科学，有的名称似乎不贴切，当前尤其地面辐射供暖系统，正在蓬勃发展初期，名称必须规范化，应该称：“地暖地板”其定义应是：适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板，并通过板面向居室传递热量。 
三、“地板越厚越保温吗？”
木地板的厚度是绝对其脚感是否舒适的因素，所以许多消费者在选购地板，尤其是在选购实木、多层实木地板或竹地板时都要求厚度在15—18mm。因此，在选购地暖地板时，他们同样还用这个方法来挑选，可殊不知木材属于不良导体，通常木材物质的导热系数在0.17—0.34之间，而水为0.5。如果地板厚度太厚，就更加不利于热量通过地板传导至板面上来，而都消耗在传导过程了。至于保温，地板上下温差很大，势必导致地板变形很大，“热胀冷缩“湿胀干缩”都会引起地板瓢、扭、弯、裂，尺寸稳定性得不到保证。 
四、“地热采暖地板规格太宽好吗？” 
消费者购买实木地板一是为了生活舒适，二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板，尤其是宽度方向，有的可达180mm。这样的宽度，在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购，以免由于地板湿胀干缩出现离缝，更何况在给地板加热的情况下，由于水分散发的更快，就更容易出现地板离缝的现象。所以，专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。 
五、“带铝膜的地垫是地暖地板专用吗？”
这是最典型的误导。实践早已证明：地面辐射供热系统中，热量的传递，主要是辐射，其次是对流，最后是传导，如果在散热地面再覆盖铝箔，形成反辐射，在保持地暖表面温度相同的情况下，带铝膜的泡沫垫其热阻大，而普通的泡沫垫热阻小。显然，普通的泡沫垫比带铝膜的泡沫垫其热传导效果更好，更加有利于热量从地板传导至居室。因此，用户在选购地暖地板时，应该选择普通泡沫垫或热阻小、耐湿、耐腐好的材料垫层来铺设。 
六、“能在地板下面加胶合板或细木工板吗？”
首先，地热采暖地板下面铺设胶合板或细工木板，不利于热量的传导，无形中使热量在传导过程又增加损耗，增加了地热采暖系统的供热成本。 
其次，如果所选购的这些板质量不过关，还会导致室内游离甲醛含量超标，或者由于其含水率不达标，铺设后水分被地板吸收，而造成地板出现瓦变、起拱等现象，加之此基材板弊多利少，真可谓弄巧成拙，画蛇添足。更不允许地板下铺垫。 
七、“只能悬浮铺设法吗？”
由于地热采暖系统的特殊结构，在铺装地板时水泥地面不能钉。因此长期以来地热地板的铺装大多数只能认悬浮铺设法，其实，随着科技的不断进步，还有另两种铺设方法：地板粘接法和龙骨铺设法。自2012年以来市场上出现了一种—快装龙骨，这种龙骨的铺装不用钉钉，可以用胶直接将龙骨固定在水泥target=_blank>水泥地面上，然后通过龙骨上卡扣，将地板固定在龙骨上。这样不但可以增加地板的脚感，而且，由于龙骨之间流酉空间，使空气能够在地板上下对流，有利于热量的循环对流，并使地板受热更加均匀，变形小，居室热效率更高。这是当前值得推崇的铺设方法。 
八、“地板铺装完毕不做地板升温试验” 
地热采暖地板安装完毕后，除了要进行常规的验收外，最重要的是还要对地板进行温度升温验收。地板铺设竣工后或入冬后取暖，第一次升温地暖系统时，应缓慢升温。当基础地面声问道25摄氏度，应恒温12—24小时。过后，以每小时1摄氏度缓慢升温至要求设置的室内温度，温度不宜过高，木地板面温度应小于或者等于28摄氏度。短时间内，极限温度小于或者等于32摄氏度，温度越高，热能损失过大，热系统寿命越短，易发生隐患，而且地板易产生瓢、扭、弯、裂等变形。 
九、“地板铺装完毕不做环保验收” 
由于用作地暖系统的地板均为复合地板为多，其本身就存在甲醛释放量的问题，而当其作为地热地板，在加热后，就更加剧了甲醛的释放。因此，在铺装完地热采暖地板后，一定要对其做环保验收，确保游离甲醛释放量达到标准规定，为使地板能够正常使用，购买时务必做到二点：1.铺地地板前应做环境检测，一般检测是免费的，治理要收费，铺好后再检测做环保验收。2.地板及辅料环保指标必须达标。不能重价格买不环保的便宜货，否则后患无穷。 
十、“在地板上面摆放无腿组合家具或地毯等，破坏地板散热面”
随着现代人生活水平的不断提高，人们对于家居装修越来越追求个性化，于是也应运而生了许多个性化的组装家具，其可以根据主人的喜好任意拼装。但是，这些家具往往都是底层直接与地面接触的无腿家具。如果其室内铺装的是地热采暖地板，其家具、地毯大面积与地板直接遮盖，会使此处地板由于热量无法散去，过分集中而等值地板受热不均，造成此处地板出现变形等情况，浪费热能，使居室温度过低。
地热地板需注意的问题多 
地热地板由于在特殊的环境中使用，所以要有特殊的加工工艺。地热地板一定是“预应力地板”。许多地热地板生产厂家由于没有研究清楚地热环境，盲目地生产地热地板，导致地热地板出现了许多问题。 
地板表面开裂 
地热地板在使用中出现开裂，是因为地板的基材和表板运动不一致造成的。地热地板的表板应做成预应力状态的，也就是在正常情况下，地热地板的表板应处于受压状态，供暖时，表板释压，才会达到与基板收缩平衡，就不会出现开裂问题。比嘉地板独创的“预压应力技术”可以有效防止地板表面开裂。
另外，由于人们的消费习惯，国内生产的地热地板规格较宽，这对生产工艺提出了更高的要求。较宽的地热地板也容易出现表面开裂。 
铺装不当 
地热地板铺装也有十分严格的要求，许多地板质量问题就是因为铺装不当造成的。比如，地下盘管上面铺有水泥，当暖气加热时，水泥中的水分就会散发出来。在铺装地热地板前要铺一层防潮膜，如果防潮膜没有粘牢，潮气就会窜出来，地板就容易鼓。 
使用环境不当 
地热地板对使用环境也有特殊的要求。冬季供暖期，室内相对湿度较低，一般只有35%-40%，这对地热地板的使用极为不利。要求在室内相对湿度较低的房间放置加湿器，使室内相对湿度达到50%-60%为宜。
自选动作
2012年开始，越来越多的小区都开始采用地热供暖，因此在选购地板时，消费者便要关注产品在地热环境下是否适用。但是卖场中，同样含义的地板地热标识，却是五花八门。有的销售人员称企业拥有专门的技术团队和实验室，产品通过实验检测后就会标注上地热标识。还有的销售人员表示，因为地板是原装进口，所以和国内的标识不一样。由于我国目前尚未出台统一的地热地板标识，因此样式繁多的标识可能会让消费者在选购时产生疑问和困扰。[1]
专家表示，市面上的地板主要分为纯实木地板、实木复合地板和强化地板3类。由于材质的原因，一般情况下强化地板的稳定性最佳，可以用于任何环境。但是实木地板用于地热环境却需要慎重考虑。实木地板放在地热环境下，就好比把木头放在火上烤，对实木地板本身的质量要求会非常高，所以消费者在地热环境下选择实木地板仍需慎重。[1]
产品优点
1、舒适、卫生、保健：地面辐射供暖是最舒适的供暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚温头凉的良好感觉；不易造成污浊空气对流，室内空气洁净；改善血液循环，促进新陈代谢。
2、节约空间、美化居室：室内取消了暖气片及其支管，增加使用面积，便于装修和家居布置。 
3、高效节能：辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内；传送过程中热量损失小；低温地面辐射供暖可实行分户分室控制，用户可根据情况进行调控，有效节约能源。
4、热稳定性好：地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大，热稳定性好，在间歇供暖的条件下，室内温度变化缓慢。
5、运行费用低： 首先是取暖费用明显减少。由于节能幅度每户可达30%左右，意味着每月的取暖费用支出同样可以达到30%左右。而整个供暖系统则可以节约40%左右的费用。为住户节约了开支，为企业、社会减轻了负担。[2]
6、使用寿命长：低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下，不结垢、不腐蚀，无人为破坏，使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
地砖
市场上有很多商务说地砖比木地板更适合做地热地板，其实不然，木地板比地砖更适合做热地板，主要从以下方面体现：
1、地热地板导热慢。使用过地砖的用户都知道地砖能迅速导热，在短时间内能使室内温度上升，但是导热快的同时也会快速散发热量，不容易保持恒定的室内温度，一旦停止供暖就能感觉到温度变化，但是导热快的同时也会快速散发热量，这对想节约供暖费用的用户是一个缺点。
2、对于视觉感官上：地板的色泽度、柔软度极佳，铺设后感觉豪华气派，脚感有弹性，给人的亲和度非常不错。而地砖则给人以比较生硬的感觉;
对于人身保护上：有小孩和老人的家庭中，由于小孩的调皮活泼好动和老人的行动不便，容易产生摔倒和碰擦的家庭小事故，那么地砖对老人、小孩的伤害无疑要比地板严重的多，因此像这种人员结构的家庭，建议选择地板。
3、最后，除了视觉和使用上的特点外，地热木地板铺装方面是最省心的。大型地砖对于铺设要求高一些，工价成本也就高一些，当然大地砖的整体效果会更好一些;小地砖的铺设要求和工价成本相对低一些，整体效果也差一些。地板的施工工艺是恒定的，有统一的技术标准。你只要选好花色品种，地板铺装人员会一包到底，赠送所有辅料、送货上门、负责安装、售后维护等基本是一条龙服务，省心省力。地砖比较操心、费力、费钱：对于地砖来说，即要考虑其花色品种，又要考虑其大小尺寸是否能与地面基本吻合而不至于出现难看的窄条砖。同时要自己进沙子、水泥并聘请工人来施工。
具备条件
首先，要耐热性好;其次要热传导性好;再次热稳定性要好;最后环保性也要好，只有具备了这几个必要的条件，才能称之为专业的地热地板。
地辐热的采暖方式受到很多消费者的追捧，那么地热地板的厚度多少比较适合呢?中华地板网建议，能够用于地热取暖的地板首先要有很好的透气性和散热性，一般来说厚度最好不要超过12mm，用于地热，地板要有耐热功能，所以如果太薄的板子比较容易变形，但是又要考虑到其散热性，太厚的话热量不易导出，在地板内部会消耗过多的热量，影响散热，所以8mm至12mm比较合适。
地热地板验收项目及标准
据众多一线地板企业关于地热地板铺装质量验收的规定和细则，地热地板铺设竣工后，竣工方与用户应在3个工作日内对木质地板进行铺设验收，其主要内容：
（1） 地板表面应洁净、无沟痕、边角无缺损、漆面饱满、无漆漏，铺设牢固；
（2）铺设后尺寸允许偏差，见下表：
序号
项目
允许偏差（mm）
测量工具
序号
项目
实木地板与实木集成地板
浸渍纸层压木质地板
多层实木地板
竹地板
1
平整度
悬浮法≤4
≤3
≤3
悬浮法≤4
用2m
靠尺及楔形塞尺
1
平整度
龙骨法≤3
≤3
≤3
龙骨法≤3
1
平整度
粘贴法≤4
≤3
≤3
粘贴法≤4
2
拼接高度差
≤0.5
≤0.15
≤0.3
≤0.4
楔形塞尺或坐标百分表
3
拼装离缝
≤0.5
≤0.15
≤0.4
≤0.5
楔形塞尺
4
四周伸缩缝
>12
钢尺
5
拼接缝隙平直度
≤3
拉5m通线，不足5m也拉通线
6
踢脚线下沿与地板缝隙
2~5
楔形塞尺