标题：双人双吹风淋室
概述
双人双吹风淋室是一种净化设备，是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道，可以有效清除人身和物体表面的尘埃，减少带入洁净室的灰尘量。同时起到气闸室功能，防止不清洁空气侵入。以配合洁净空调系统，确保洁净室达到所需洁净度。  双人双吹风淋室
工作原理
经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。 
风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。
分类
风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室 ,转角风淋室, 
风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。
风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室
风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道
结构说明
1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。
3．箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4．箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。
主要作用
风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品
产品特色
1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室； 
2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间； 
3、高洁净度、高风速：采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上 
4、模块式结构： 风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠 ，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。
可选配件
1、 红外线感应自动移门、自动卷帘门、气动门、双开门等
2、 ULPA超高效空气过滤器
3、 全不锈钢材质箱体、全冷板静电喷塑箱体、内壁不锈钢等
4、 底板无门槛配置，可方便货车出入
5、 黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
6、 美国RICHMOND除静电离子系统
7、PLC（可编程逻辑控制器）自动控制系统、变频器等
技术参数
规格型号
AAS-2D-1400
AAS-2D-1590
AAS-3D-1400
AAS-3D-1590
外形尺寸(L×W×H mm)
1400×2000×2180
1590×2000×2050
1400×3000×2180
1590×3000×2050
风淋区尺寸(L×W×H mm)
790×1866×1885
790×1866×1885
790×2866×1885
790×2866×1885
风速
25-30m/s
​​​喷嘴数量
24只
24只
36只
36只
风淋周期
出厂初始设置为15s，10-99s（可调）
​​​风机数量
2只
4只
3只
6只
箱体主材
优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色 ( 可订制各种颜色 ) 
​​​门材质及数量
砂光不锈钢单开门
​​​门互锁方式
风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇
​​​电 源
380V，50HZ，三相
​​​功 率
2.24KW
4.44KW
3.36KW
6.66KW
适用人数
2-4人
2-4人
3-6
3-6人
重 量
～420kg
～840kg
～1260kg
～1260kg
注：可以根据顾客要求（非标产品）设计制造
风淋室标准配置
1、 先进线路板控制，光电感应自动控制运行；
2、 整体为冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理；底板不锈钢，方便风淋室清洁；
3、 多角度可调喷嘴采用不锈钢制造，美观大方
4、 采用模块化设计方案，组装运输极为方便；
5、 风淋时间0—99秒可调；
6、 采用初、高效两级过滤系统；
风淋室功能及特点
采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无法喷塑处理。
采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。
采用液晶时间显示，风淋时间为0~999s可调，并显示已风淋时间。
采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。
采用先进的静音系统，噪声在68dB以下，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。
采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。
风淋室新增功能：
1、 光电感应自动功能系统，可调开门延时间。
2、 自动身份识别功能系统（自带可读感应卡）。
3、 自动臭氧杀菌功能系统。
4、 自动紫外线杀菌功能系统。
5、 自动除静电离子发生功能系统。
6、 可调延时开门功能系统（在吹淋后为了防止灰尘飞扬到洁净区，吹淋完毕后经过预先设定时间才能开门进入洁净区）。
7、 过滤器失效预警功能系统（在高效过滤器达到终阻力时能自动提醒该更换高效过滤器）。
8、 自动自净功能（在平常不使用的情况下，风淋室每隔2小时自动运行一次，以保持风淋室内洁净度）。
9、 特种行业（如汽车制造）不用换鞋自动清洗鞋底功能。
常见故障处理
一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：
1、风淋室外箱体的电源开关； 
2、风淋室内箱体的控制面板； 
4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。 
二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。 
三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。 
四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。 
五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。 
六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）