标题：配电变压器
概述
配电电力变压器是一种静止的电气设备[1]，是用来将某一数值的交流电压（电  流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流）的设备。当一次绕组通以交流电时，就产生交变的磁通，交变的磁通通过铁芯导磁作用，就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关，即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能，因此，额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值，它是表征传输电能的大小，以kVA或MVA表示，当对变压器施加额定电压时，根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器，其最大优点是，空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值，是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时，除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外，同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工、山东明大、特变鲁明变压器等。
供配方式
10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。
用户变压器供电大都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式，可实现三相四线制供电
容量选择
目前在配电变压器运行中，有因容量过大而欠载运行的，也有因过载或过电流运行而导致设备过热，甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的，影响了电力系统供电的可靠性和经济性。
变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准，—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果，往往容量设置偏大，给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择，就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件，导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷，且负荷是随机的，运行效率是变动的，其经济运行效益很难实现。
当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器，单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大，负荷变动也大，其经济效益是十分显著的。 
因此，我们认为如何充分利用变压器的设置容量，而又不损害变压器的正常使用寿命，
应该成为选择配变压器容量的主要依据。
我们推荐的办法是：根据负薄预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线，按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则，选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力，在不缩短变压器寿命印前提下，充分利用变压器设置容量。这从减小投资，改善配电网的运行条件，其经济效益也显著的。
根据该方法编制的计算机程序，已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表，荷负曲线的负荷参考类型为 
I：浇地、麦场用；
H：村付业；照明、场院用；
皿：付业；照明、浇地、场院用；
IV：地、县工业用；
V：带有工业负荷的村综合负荷；
VI：城镇工业综合负荷． 
附表的使风方法如下
①确定负荷类型，选定典型日负荷曲线。
②确定等值空气温度θδ；IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度，而是等值空气温度，其含意是：在的时间间隔内，在负载下，如维持θδ不变，则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化；这里为了方便，建议：江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃，西北、东北地区取16℃、18℃
根据预计出的最大负荷值(千伏安)，查表确定所选变压器的额定质量Sn。
例如：负荷曲线I，年等值空气温度为9℃；最大负荷1000千伏安，应选的800千伏安的配电变压器。
④根据环境条件及负菏类型，确定工作变压器的正常过负荷能力。 
例如VI类负荷曲线，年等值空气温度为22℃，工作变压器的额角容量为315千伏安，该变压器能带的最大负荷为340千伏安。
应该说明的是：按照上述方法选择变压器容量，在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束；才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组最高温度计算式得到。为了方便；附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是：环境最温度为35℃，绕组最热点温度不超过140 例如：附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出，当最大负荷与额定容量之比3dl。低在1．17及以下时，最大负荷极限制，即不会有过热的危险。
特点
一、技术1.工艺保证：
同绕工艺绕制高压线圈是使用高速绕线机绕制的，该绕线机对导线采用机械张紧且张紧力恒定。伺服系统是实现无极规自动控制排线，排线紧密紧凑，自动计数准确;由于高压线圈绕制过程中对导线施以拉紧和紧靠，所以高压线圈的导线是靠实的，与端绝缘之间是刚性紧挨接无压缩余量，同理，低压线圈也是如此。所以，同绕后的相绕组的轴向高度即可保证设计尺寸(从而保证了阻抗电压的准确性)。
2.铁芯叠装：
铁芯是在气动翻转起立的叠装台上装配的，利用特制的位置定位工装，采用不叠上铁轭工艺叠码铁，铁芯夹码后夹紧下夹件，柱铁用槽钢和上夹件临时夹紧，并用C型卡具在空间辅夹柱铁;起立移动存放区涂刷固定剂，干燥固化后卸下临时卡具，转入器身装配工序。铁芯片间结合牢固，损耗低和噪音小。
3.器身装配：
由于铁芯不带上铁轭，绕组式相单元，铁轭垫块采用模注成型的环氧树脂垫快，高压引线及分接引线的绝缘采用增强的PVC管穿套等特殊配套组合，在滚动平台流水线上进行器身绝缘和引线装配，装配速度快，质量好且清洁卫生。
4.波纹油箱
波纹油箱是利用波纹生产线中的“波纹片折叠机”，自动将规格的冷轧钢板卷料折叠成设计图纸要求的片型，包括波纹片的波纹高，节距，波纹片，直边长度及总长度和宽度。折叠质量好速度快;波纹片折叠后进入焊接，完成折叠端缝和加强铁焊接，此焊接采用氩弧焊，焊接电弧稳定，焊缝熔深大，成型好无缺陷。波纹油箱有箱底，箱沿，中间是波纹片组对焊接而成的长方形邮箱。波纹片是由薄板折叠加工而成，变压器工作时除具有良好的散热性能外，波纹片的波翅还具有膨胀可缓解内部压力上升的功能。二、技术特点10KV,35KV级S9,S10.S11系列配电变压器，容量范围30-3150KVA;铁芯为三相三柱式，多级阶梯圆柱型;线圈采用同绕技术，同心度好，抗短路能力强，主要技术指标达到同类产品国内先进水平。
基本知识
变压器的构造变压器，咋构成，线圈油箱和铁芯，油绝缘来又传热，散热管子装两侧。
无载开关可调压，瓷质套管把缘绝，油标油温呼吸器，装在油枕的上侧。变压器原理变压器，压么变，动电生磁磁变电，一次线圈通交电，二次线圈感生电。
两个线圈虽不连，闭合磁路有铁芯，电流愈大导线粗，电压匝数比成正。变压器技术参数与接法变压型号知性能，技术参数作鉴证，电压电流空载流，容量KVA为额定。
阻抗电压功率损，空载损耗是P0，接线组别12种，Y,yn0、Y,d11、YN,d11型。变压器电压调整电压调整有两法，有载无载调电压，电压低了调一档，分接开关在高压。
调压原理是个啥，变动绕组线圈匝，每档调压正负5%,指针到位销钉卡。配电变压器安装位置选择配变位置咱确定，保证电压是关键，小容量，多布点，选在负荷的中心。
高压不超15千米，低压供电半公里，照明半径稍放大，最大不过1.5km。配变台架安装形式室外变台型式三，单杆双杆和三杆，560以上变压器，选用落地石台式。
为了运行保安全，最好采用室内变，配变建在中心点，用电电压有保证。变压器的保护配变保护较简单，短路熔断跌开关，中和雷电靠地线，关键就在雷避器。
跌开高度四五米，倾斜不超30度，无论防雷和跌开，相间保持有半米。变压器器额定电流与熔断流的概算配电电流咋估算，容量乘倍较简单，高压百六就是安，低压就按一倍半。
熔丝选择啥原则，也按容量来选择，高压移位便是安，低压容量翻一番.　 配电变压器运行系统
大地零位是标准，电气接地才安全，配变运行多型式，TT、TN、和IT。
T N系统又分三， TN-S 、 TN-C， 还有TN—C—S， 接地系统选由你。变压器防雷接地要求防雷保护接地极，电阻越小越优异，2.5m角钢地八支，间距2米较合适。
2.5扁纲连接起，百千伏安四欧计，百以下的变压器，不超过十欧都可以。变压器损耗（Δp）计算电力变压有变损，铜损铁损温度升，铁芯磁化反复变，磁滞涡流为铁损。
降损节能选配变，“S11”型最先进，铁损铜损都相等，这种运行最节能。变压器并列运行变压器，能并列，负载大小可调节，并列运行优点多，满足条件有四个。
接线组别要相同，两台变比不岀差，短路电压需一致，容量不超三比一。变压器运行维护电力电光中转站，变压配电供电源，要想连续不断电，配变维护也关键。
一周半月巡一次，维护制度作保证，外部清扫内检查，安全供电创最佳。变电站表观电流估算变配负荷流换算，十五千瓦约1安，三五千伏变电站，1安电流五十算。
电压等级十一万，一百六十约1安，要想得出精确数，请按常规公式算。
防止烧坏
1、合理选择配电变压器的安装地点
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求，且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭，易遭雷电袭击又远离居民区的地方，这样不便于运行人员定期维护，不便于工作人员管理。
2、合理选择配电变压器的容量
合理选择配电变压器的容量也十分重要，既不能造成配电变压器过负荷烧坏，也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况，统计容量，合理选择配电变压器容量。如：一台100kV·A的配电变压器，功率因数为0.85时，它能带85kW负荷。
3、加强用电负荷的测量
在用电负荷高峰期，应加强对每台配电变压器负荷的测量，必要时增加测量次数，对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整，防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱，尽可能改为室内安装，如前几年我局消灭无电乡时，为便于管理防止电量损失，对边远山区都安装了低压计量箱，由于长时间运行，计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换，致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理，容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循：①容量在100kV·A以下的变压器配置2.0～3.0倍额定电流的熔丝体；②容量在100kV·A以上的变压器配置1.5～2.0倍额定电流的熔体；③低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
6、不宜私自调节分接开关
由于冬夏两季用电负荷的差异，电压高低略有差异，为达到电压的需求，有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试，造成分接开关不到位，引起相间短路而烧坏配电变压器。
7、配电变压器高低加装绝缘罩
为防止自然灾害和外力破坏，必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩，防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器，避雷器质量不合格或故障时没有及时更换，易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节，应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装，禁止使用不合格的产品。
9、定期测量配电变压器接地电阻
配电变压器经长期运行（尤其是接地引线采用铝线代替）出现严重氧化，接地电阻增大，再加上地埋接地体锈蚀、断裂，造成中性点电位偏移，当雷击或过电压时，易引发事故。按规程接地装置应满足：100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω，100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
10、加强日常管理
定期巡视线路，砍伐树木，防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行，呼吸器末安装或不及时更换硅胶，使配电变压器进水受潮，容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题，由于配电变压器安装地点较远，有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行，临时用电，而烧坏变压器。
11、定期检查配电变压器低压引线
严禁用导线自身做线鼻子，直接上到配电变压器低压桩头上，要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点，防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
要使配电变压器长期安全运行，少出故障，作为运行管理人员，一定要做到勤检查、勤维护、勤测量，及时发现问题及时处理，避免故障扩大而烧坏配电变压器。
维修
1）进行维修前必须将其前一级电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌。然后用验电笔检查确认被维修装置已断电，方可进行维修； 
2）维修时，必须二人在场，一个维修，一人监护； 
3）维修人员必须是熟悉配电装置的专业电工； 
4）维修人员必须佩带防护用品，使用电工绝缘工具 
5）更换电器必须与原规格一致，禁止使用不合格的代用品； 
6）维修时，不得随意改变原配电装置接线，不得随意拆除原配开关电器； 
7）维修结束时，应脱离配电装置，然后由电源侧开始逐级合闸通电，用验电器确认电源接通后，再向下一级通电试验 
8）维修结束同时，摘除上一级电源开关并悬挂的停电标志牌。