标题：水暖
分类
常见水暖分为水地暖和暖气片（又称散热片）。  
区别
1.水地暖是地面整体发热，发热均匀，舒适性更好；
2.而暖气片终端散热，带动室温，室内温度不均匀，舒适性要较差一些；
3.水地暖地面发热，温足而顶凉，更适合中医养生。
4.水地暖更占用层高。水地暖地面结构：保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板，发热层也就是供热管道，蓄热层也就是水泥层。抛开地板或地砖层高不计，地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。
5.暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中，不直接占用层高。
6.暖气片采暖致热更快。水地暖开始供暖时，需先致热水管上方的水泥层，再致热地板，然后地板致热空气，从开启到达到预期温度，耗时较长；而暖气片终端散热，不用加热水泥层和地板，室内温度初次提升更快。（因此水地暖和暖气片在使用方式上有很大不同，水地暖一般情况下是不完全关闭的，当家里没人时，也处于运行状态，不完全关闭）
材料选择
水箱、水泵、水表、太阳能热水器、回流阻隔器、过滤器、净水器、锅炉、五金材料、暖气片、水暖管件、洁具
优点
卫生保健地面辐射供暖是最舒适的供暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚温头凉的良好感觉；不易造成污浊空气对流，室内空气洁净；改善血液循环，促进新陈代谢。节约空间室内取消了暖气片及其支管，增加使用面积，便于装修和家居布置。高效节能辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内；传送过程中热量损失小；低温地面辐射供暖可实行分户分室控制，用户可根据情况进行调控，比暖气和空调要节能%20。热稳定好地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大，热稳定性好，在间歇供暖的条件下，室内温度变化缓慢。费用低较其它供暖设备节能20%-40%,可充分利用低温热水资源,降低运行费用。寿命长整个地暖系统的寿命可达50年以上，与建筑寿命相当
注意事项
1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业，导致配合困难或责任不明耽误工期，质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通，协调工作配合流程；
2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前，应保证施工现场水电管路施工完毕，厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收，施工区域地面平整清洁，无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等；
3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的，我们建议装修公司作此项目，装修公司做回填，亦可以提起重视，最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能；
4、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系，为正常施工创造条件，包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。施工注意1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工； 
2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，我单位密切配合； 
3 、 混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4MPa ； 
4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土，石子粒径不应大于 10mm ，水泥砂浆体积比不小于 1：3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求，平整度不大于 3mm ；
5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于 10mm ，当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于 8mm ；上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕，混凝土填充层施工时，应注意保护伸缩缝不被破坏；
6 、 混凝土填充层施工中， 严禁使用机械振捣设备；施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。调试注意1，低温热水地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。 
2，低温热水地面辐射供暖系统的调试运行，应在具备正常供热和供电的条件下进行。 
3， 初次供暖（运行调试）必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行。 
4，低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。 
5，初次供暖时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节，直至运行正常。 
6，低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度, 作为评价和考核的依据。
保养
加热渐进使用地热地板时，消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时，地表温度应保持在18℃左右。在安装前，要对水泥地面逐渐升温，每天增加5℃，直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内，要继续保持这一温度，3天之后才可根据需要升温，并且每天只能升温5℃。 
第一次使用地热采暖，注意应缓慢升温。首次使用时，供暖开始的前三天要逐渐升温：第一天水温18℃，第二天25℃，第三天30℃，第四天才可升至正常温度，即水温45℃，地表温度28℃～30℃。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 
长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像第一次使用那样，严格按加热程序升温。温度稍高要注意的是，使用地热采暖，地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升温的话，是不会影响地热地板的使用的。降温渐进随着季节的推移，当天气暖和起来，室内不再需要地热系统供暖时，应注意关闭地热系统也要有一个过程，地板的降温过程也要循序渐进，不可骤降，如果降温速度太快的话，也会影响地板的使用寿命。考虑加湿冬季气候干燥，加上使用地热采暖，地板长期处在高温的情况下，容易干裂，这时业主有必要给房间加湿，以免地板干裂变形。 
装修时注意不能在地面打孔、打钉子，以免打漏地热管线，导致地热系统跑水，地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面，地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具，也不宜加建地台，以免影响热空气流动，导致房间取暖效果不佳。 
由于地板表面温度比较高，使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器，以免因受热不均，热胀冷缩，导致器皿破裂，家中“水漫金山”。 
地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品，但大家在选购、铺装时一定要多注意细节，尤其是在保养方面，地热地板的要求就更高一些。
安全防火
在装修材质选择和施工工艺方面应该严格遵守国家消防及城市装修的相关法条法规。
电暖对比
首先必须要对水地暖和电地暖的构成有个了解。在此做个简单概括：水地暖的构成主要有锅炉，分集水器，地面水管，暖气片，温控器及连接配件和辅材6大部分；电地暖的构成有发热主材（主材包括碳纤维膜，碳晶膜，碳纤维电缆，发热电缆等），温控器和辅材3部分。然后我们从安装成本、使用成本、后期更换支出和各自优缺点四方面来比较一下。
首先比较安装成本。拿着自己的房型图到各地暖公司做个详细的报价就清楚了。水暖由于锅炉在整个采暖材料中最为重要，占用资金也最大，但是价格相对固定，所以水暖一般意义上存在采暖面积越大，地暖的单位建设成本越低；采暖面积越小，单位面积建设成本越高。电暖基本不再在这个问题，都是统一价格。
其次比较使用成本。这个很复杂，因为安装条件不同，户型不同，房屋保温结构不同，有些地方电费也不相同，导致每月使用成本差异很大。以成都为例我们就按相同户型相同采暖面积比较：前提是水暖、电暖都24小时全天候开着，水暖使用天然气供暖，每月使用成本相对电暖来说要低些。但是由于电暖的特殊特性，其实根本不需要24小时全天候开，仅仅是需要那部分需要加温的时候再开起来就行了，这样算下来电暖将便宜更多，且对于现在成都实行的一户一表分时段计费的电费计入准则，将会使电暖的使用成本进一步降低。当然也有朋友说了，那水暖也可以不用24小时开，那我告诉你，由于水暖的特殊特性，如果一旦关闭，再开起来，室温从5度要升到20度，至少需要2-3个小时时间，这2-3个小时的耗气量是相当大的，所以一般水暖都是建议家里上班没人的时候水暖温度关至13-15度，这样家人到家后再开到20度半小时就能达到。这样反而还更省气。所以水暖费用相对固定，电暖费用就按实际使用时间计费。
第三比较后期维护。我们都知道了水地暖和电地暖的各自构成。水暖后期难免需要进行维护，包括锅炉（寿命12-15年），锅炉内部零配件，分集水器（10年），管道清理及其他连接配件等，这些更换的费用比较高。电地暖的更换只有温控器，而水地暖也有，就不用比了，对于发热材料只要不人为破坏，基本属于免维护。以上都是正常使用，不含保养，维修等。后期维护方面，电地暖占有绝对的优势。
第四来比较各自的优缺点。水地暖的优点是可以提供生活热水，如果供暖面积大，供暖时间长，安装成本低，后期使用成本也低；缺点是锅炉需要保养，除垢，地面水管需要清洗等，这都需要花费。电地暖的优点是无需任何保养维护，供热速度快，效率高，可单个区域面积独立控制，释放远红外线和负离子对人体身体有益；缺点是不能提供生活热水，如果大面积长时间使用，以成都电价来讲后期使用成本较水暖高。从以上几点比较来看，水暖、电暖各自都存在独到的优势与不足，很明显我们的建议是：
1、如果是大户型，至少130平米以上，比如别墅，工厂，商场，建议用水地暖，这样从单位面积成本及后期使用成本上能比电地暖节省很多花费。
2、如果是中小户型，通常130平米以内的户型，其实往往真正采暖面积不足90平米，这时电地暖的优势远大于水地暖，如果使用得当，每月使用成本也不一定比水暖高。而且省去了维护保养费等一大笔费用。
组装部件
首先必须要对水地暖和电地暖的构成有个了解。在此做个简单概括：水地暖的构成主要有锅炉，分集水器，地面水管，暖气片