标题：上海贵捷电气有限公司
企业简介
上海贵捷电气有限公司是一家集科研、设计、生产、服务和贸易为一体的高新技术企业。我公司主导产品为GZDW直流电源、工业UPS电源、免维护蓄电池、EPS应急电源以及直流电源系统套件和技术服务等，广泛运用于电力、冶金、邮电、通信、石化等领域。
企业自成立以来，通过不断与国内外知名科研机构和企业合作交流，融入了先进的生产技术和管理理念，使我们产品的研发和生产提升到直流行业的领先水平。以此为契机，我们开发出了代表国内顶尖技术的新一代全数字式工控电源产品，并在使用中受到了国内外用户的一致好评，“贵捷”正在逐步深入人心！
贵捷人始终贯彻“以技术为核心，视质量为生命，奉用户为上帝”的中心思想，严格以ISO9001质量管理体系生产和服务，奉行“求实、创新、拼搏、服务”的方针，竭诚为用户提供性能稳定、技术先进的产品和无微不至的服务！
我们真诚的希望在器件销售、工程项目及系统开发上能与新老客户开展多方面合作，共同发展！
求 实： 求实是浓缩企业自强不息的精神！
创 新： 创新是贯穿企业发展历程的灵魂！
拼 博： 拼博是激励企业奋发向上的支柱！
服 务： 服务是体现企业面向用户的承诺！
产品简介
GZDW10壁挂式直流电源  该系列是我公司专门针对24AH及以下小容量而研发的壁挂式直流电源系统，由微机监控装置、母线自 
动调压装置、高频充电模块、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等组成。系统采用一体化设计思想，均采用热插拔结构，安装、维护方便快捷。监控模块采用LCD汉字菜单显示，可实现参数设置、状态检测、故障指示等功能。系统具有结构简单、运行可靠，经济实用、占地面积小等特点。具有与自动化系统连接的四遥功能，提供RS485通讯接口和MODBUS通讯规约。GZDW20简易式直流电源  该系列是专为100Ah及以下容量直流系统而设计的。是我公司自主研发的一体化监控系统，由中央监控装置、液晶显示触摸屏、高频充电模块、母线自动调压装置、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等部分组成。
系统采用一体化设计思想，均采用插拔结构，安装、维护方便。 监控模块采用LCD汉字菜单显示，可实现参数设置、状态检测、故障指示等。 系统具有结构简单、外形美观、运行可靠，经济实用等特点。 优化了蓄电池充放电管理及温度补偿等功能，有效的提高了蓄电池的使用寿命。 具有后台远程通信四遥功能（提供MODBUS、CDT等多种通讯规约及RS485、RS232等多种接口方式），真正实现了无人值守。 根据用户需求，可增加电池巡检装置、微机绝缘监测装置、逆变电源装置、通讯电源装置等功能组件。GZDW22触摸式直流电源  该系列是我公司自主研发的智能监控系统，由智能型微机监控装置、高频充电模块、母线自动调压装置、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等部分组成。 采用高频开关电源技术、N+1热备份，充电模块可带电插拔，维护方便快捷。 电压输入范围宽，电网适应性强，有可靠的防雷及电气绝缘防护措施，确保系统和人身安全。 采用大屏幕触摸屏，点阵式液晶显示，CCFL背光，实现全汉化实时显示及操作。 可通过点击触摸屏进行系统参数查询、设置，人机界面友好，操作简单方便。 监控系统可自动完成对电池电压、充放电电流及温度补偿的精确管理，确保电池工作在最佳状态，延长电池使用寿命，自动控制蓄电池的均充/浮充转换，具有电池过欠压、过温告警及过充电保护等功能。 采用以微处理器为核心的集散式监控系统，模块化设计，实施对电源系统全方位的监测、控制及 “四遥” ，实现无人值守。 根据用户需求，可增加电池巡检装置、微机绝缘监测装置、逆变电源装置、通讯电源装置等功能组件。GZDW30综合式直流电源  针对电力系统对开放式组态软件及通信功能不断提出更高的要求，在直流电源领域中，推出了自动化程度更高、保护配置更合理、全数字检测调节和控制的智能数控直流电源屏。该系列由可编程控制器PLC、高精度数据采样装置、液晶显示触摸屏、智能高频充电模块、铅酸密维护蓄电池、交直流配电单元等组成。一体化设计，标准化产品，模块化结构，数字化控制，图像化显示。 交流输入自动切换，设置防雷保护，交流异常自动报警。 数字化高频开关电源模块，热插拔结构， N+1冗余配置，具有手/自动控制2种工作方式。 对系统充、放电全过程自动跟踪，在线检测单体电池电压，各馈线绝缘状况。数字化智能充电模块，完全按电池特性曲线进行充电，具有温度自动补偿功能。大屏幕液晶显示各单元实时状态及数据，屏幕轻触操作修改运行参数及均浮充状态切换。 中央监控装置故障时，高频充电模块立即处于默认参数运行状态，防止系统崩溃。 利用专用直流断路器及空气开关短延时性，解决保护电器协调性。 有RS232/RS485物理通讯口，标准MODBUS通讯协议，人机对话友好，可根据参数设置自动告警。 根据用户需求，可增加各功能选配件。GZDW33 工控机式直流电源  该系列由工业控制计算机、液晶平板电脑、高精度数据采样装置、智能高频充电模块、铅酸密维护蓄电池、交直流配电单元等组成，是目前国内智能化程度最高、功能最全面的系列产品。灵活运用了工控机的开放性组态及虚拟以太网通讯，运用无线蓝牙通讯技术，真正实现了无线遥控。 WindowsXP操作平台，真人语音报警系统、多重打印输出系统等超前配置，为您带来全新的智能体验。 交流输入全自动切换，设置防雷及过欠压保护、缺相异常等自动报警。 数字化高频开关电源模块完全按电池特性曲线进行充电，热插拔结构，N+1冗余配置，具有手/自动控制多种工作方式。 对系统充、放电全过程自动跟踪，在线检测单体电池电压及温度，各馈线绝缘电阻状况，具有温度自动补偿功能。 超大屏幕液晶显示各单元实时状态及数据，屏幕轻触操作修改运行参数、均浮充状态切换及多重密码保护功能。 中央监控装置故障时，高频充电模块立即切换到默认参数运行状态，防止系统崩溃。 大容量告警信息记录，并具有时钟打印功能。 配置多元化，可根据用户需求定制各种功能组件。
GJ-GZD-100AH/220V系列 数控式直流电源
  针对电力系统对开放式组态软件及通信功能不断提出更高的要求，在直流电源领域中，推出了自动化程度更高、保护配置更合理、全数字检测调节和控制的智能数控直流电源屏。该系列由可编程控制器PLC、高精度数据采样装置、液晶显示触摸屏、智能高频充电模块、铅酸密维护蓄电池、交直流配电单元等组成。一体化设计，标准化产品，模块化结构，数字化控制，图像化显示。 交流输入自动切换，设置防雷保护，交流异常自动报警。 数字化高频开关电源模块，热插拔结构， N+1冗余配置，具有手/自动控制2种工作方式。 对系统充、放电全过程自动跟踪，在线检测单体电池电压，各馈线绝缘状况。数字化智能充电模块，完全按电池特性曲线进行充电，具有温度自动补偿功能。大屏幕液晶显示各单元实时状态及数据，屏幕轻触操作修改运行参数及均浮充状态切换。 中央监控装置故障时，高频充电模块立即处于默认参数运行状态，防止系统崩溃。 利用专用直流断路器及空气开关短延时性，解决保护电器协调性。 有RS232/RS485物理通讯口，标准MODBUS通讯协议，人机对话友好，可根据参数设置自动告警。 根据用户需求，可增加各功能选配件。GJK-20微机监控装置  GJK-20是我公司专为直流屏研制开发的一种可编程控制器，它是我公司应直流屏特点而设计，它可采集电流，电压，温度等11路模拟量数据、8路数字量数据，并具有12路数字量输出，其中8路晶体管输出、4路继电器输出，并将采集到的数据进行处理，根据设定的条件做出处理，发出警告，同时他具有3路通信口，分别和触摸屏、内部部件（包括充电机、电池巡检等）、直流屏后台进行通信。它采用了特殊的设计结构，有较高的数据采集精度和较强的稳定性。数据可采集范围较大，适合多种环境下的应用。在直流电源系统中，需要数据采集设备及时的向控制器件或人机界面发送采集到的数据，以便用户可以进行相应的操作，GJK-20具有较强的数据采集功能，可采集两路直流电压值，两路交流电压值，四路电流值，两路温度值。它的特殊用材与结构，保证了采集数据的有效性与准确性。系统的通讯采用了工业产品中应用面比较广的Modbus协议。Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络（例如以太网）和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它，不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络，进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程，如果回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。当在一Modbus网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用Modbus 协议发出。在其它网络上，包含了Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决及地址、路由路径及错误检测的方法。正是由于这种协议的特殊性，提高了GJK-20的通用性，使得它可以与其他很多厂家的产品进行通讯。这在直流电源系统中是个灵活的应用。
性能参数：
● 工作电源：24VDC
● 最大功耗：≤10W
● 工作温度：-5℃~40℃
● 海拔高度：≤2500m
● 内部通信端口：RS485
● 后台通信端口：RS485和RS232
● 电池管理：自动均浮充转换、充电限流、定时均充、温度补偿
● 控制功能：高频整流模块开、关机、高频整流模块限流调节、高频整流模块电压调节、电池均/浮充转换
● 告警功能：可为告警量设定继电器输出，蜂鸣器声音告警
● 绝缘强度：通信端口对机壳耐压500VAC
● 符合高等级的抗扰度国际标准，工作稳定可靠
● 设置数据密码保护，保证设备维护、操作权限
● 大屏幕液晶中文显示，界面友好，易操作
● 监控可同时管理两组电池，并可监测两段母线数据
● 提供RS232、RS485硬件接口，可方便接入远程监控系统
● 支持CDT、RTU、MODBUS、IEC103等多种规约，易于接入远程监控系统GJK-30微机监控装置  GJK-30是我公司最新研制开发的一种一体化微机监控装置，它是我公司应直流屏特点而设计，它可采集电流，电压，温度数据，并具有数字量输出，并将采集到的数据进行处理，根据设定的条件做出处理，发出警告，同时他具有2路通信口，1个通信口和附件（包括充电机、电池巡检、绝缘巡检等）、另1个通信口对直流屏后台进行通信。它采用了特殊的设计结构，有较高的数据采集精度和较强的稳定性。数据可采集范围较大，适合多种环境下的应用。
性能参数：
● 工作电源：24VDC
● 最大功耗：≤10W
● 工作温度：-5℃~40℃
● 海拔高度：≤2500m
● 内部通信端口：RS485
● 后台通信端口：RS485和RS232
● 电池管理：自动均浮充转换、充电限流、定时均充、温度补偿
● 控制功能：高频整流模块开、关机、高频整流模块限流调节、高频整流模块电压调节、电池均/浮充转换
● 硅链调压功能：可设置为5级或7级硅链
● 告警功能：可为告警量设定继电器输出，蜂鸣器声音告警
● 绝缘强度：通信端口对机壳耐压500VAC/1Min，电源端口对机壳耐压2000VAC/1Min ，电源端口与通信端口耐压2500VAC/1Min
性能特点：
● 符合高等级的抗扰度国际标准，工作稳定可靠
● 设置数据密码保护，保证设备维护、操作权限
● 对比度可通过电位器方便调节
●液晶中文显示，界面友好，易操作
● 提供RS232、RS485硬件接口，可方便接入远程监控系统
● 支持CDT、RTU、MODBUS、IEC103等多种规约，易于接入远程监控系统GGK22010充电模块  GGK22010，GGK22005，GGK11010，GGK11020充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成，用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正，使输入电路的功率因素大于0.92，以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成，用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。辅助电源在输入三相无源PFC之后，DC/DC变换器之前，利用三相无源PFC的直流输出，产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相、输出过压、过温、过流等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测，散热器温度的检测等，所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。内置短路回缩保护，即使模块输出长期处于短路状态也不致损坏；采用LCD（或LED）显示，可查询模块的电压、电流、地址及故障信息；完善的保护及告警功能，工作时可闻噪声不高于45db；内置防反接保护，支持带电热拔插。GBXJ-20，GBXJ-21电池巡检单元  电池巡检单元采用八位单片机，负责采集一组环境温度、24节单体电池电压。电池巡检单元通过RS485通信总线与系统的监控模块进行通信。GBXJ-20是我公司生产的一种智能型电池巡检装置，它集数据采集，友好显示画面，智能报警与通讯等功能集于一身，不仅可以独立显示电池电压状况，也可以与其他主要控制器件通讯，使得它们可以通过GJK-20适时采集电池电压信息，以便及时处理。其完成的主要功能如下：
● 测量一组环境温度
● 采集24个单体电池电压
● 通过RS485通信总线与系统监控模块完成数据交换
参数特性
监控单元性能参数
● 供电电源：24V（DC）
● 额定功耗：≤10W
● 工作温度：-5℃~40℃
● 海拔高度：≤2500m
● 最多单体测量数量：24只
● 单体电池电压测量范围：0~21VDC
● 单体电池电压测量精度：0.5%
● 环境温度测量路数：1路
● 绝缘强度：通信端口对机壳耐压500VAC/1Min
● 其他端口对机壳耐压2000VAC/1Min
● 采样端口与工作电源端口耐压2500VAC/1Min。GWJJ-20微机绝缘监测  GWJJ-20微机绝缘监测单元采用八位单片机，负责测量正负母线对地电压及各支路对地绝缘电阻，当有监测到支路绝缘不良时，将信息上传给监控模块。绝缘监测单元通过RS485通信总线与系统的监控模块进行通信。其完成的主要功能及特点如下：
● 可监测24个支路的绝缘状况
● 正确定位绝缘不良的支路序号及正负极性
● 绝缘监测准确度高
● 可同时监测合母、控母支路
● 监测合母支路数在0~15支路可灵活设置
● 通过RS485通信总线与系统监控模块完成数据交换
参数特性
监控单元性能参数
● 供电电源：24V（DC）
● 额定功耗：≤10W
● 工作温度：-5℃~40℃
● 海拔高度：≤2500m
● 监测支路数：30路
● 干结点输出：1路
● 绝缘强度：通信端口对机壳耐压500VAC/1Min
其他端口对机壳耐压2000VAC/1Min
直流端口与工作电源端口耐压2500VAC/1MinGCWL降压硅链  本系列降压硅链为各种直流屏（柜）配套，调节直流屏（柜）的控制母线电压。具有体积小、重量轻、性能稳定可靠、散热效率高、安装方便等优点。
GCWL系列降压硅链它是将一定电流的瞬态抑制二极管按一定数量串联而成，并按用户要求分组，一般为：3组、5组、7组或定制。
GCWL系列降压硅链采用铝制散热片，热阻小，散热能力强。安装尺寸采用国内统一标准，适合目前国内各直流屏（柜）生产厂家的使用。
产品用途
GZDW系列直流电源柜是在总结了电力系统用直流电源领域先进、成熟的设计，和广大用户设备网上运行经验及发展动向的基础上而开发出的新一代直流电源装置。被广泛应用于各类发电厂、变电站（所）、飞机场、港口、冶金、石油、化工、工矿企业等部门用变电站及宾馆大厦的变配电室，供直流机构（断路器分合闸）、继电保护、自动控制、二次回路中仪器仪表、事故照明以及应急事故负荷电源之用，特别适用于无人值守的变电站运行需要。
本产品符合ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》、DL/T459-2000〈直流电源屏（柜）订货技术条件〉和LS（W）30-40JT〈微机控制直流电源柜技术条件〉等标准的技术要求，产品质量达到国内领先水平。
自然环境
1，海拔不超过3000m。
2，设备运行期间周围环境温度不高于45℃，不低于-15℃，最大日温差不大于35℃。
3，日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。
4，使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不得超过0.5mT。
5，安装垂直倾斜度不超过5°，地震烈度不超过8°。
6，污染等级：不大于3级，环境中无导电微粒。
7，使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质，不允许有霉菌存在。
超出以上环境条件时，应在订货时提出。
系统参数
1， 交流输入：AC380V±15%，50HZ±5%，三相三（四）制，两路电源输入；
2，直流输出电压：DC220V、DC110V、DC48V、DC24V；
3，输出电流：控制母线（KM）5~200A，合闸母线（HM）5~3000A；
4， 电池容量：铅酸免维护蓄电池7Ah~3000Ah；
5，稳压精度：≤±0.5%；
6，稳流精度：≤±0.5%；
7，纹波系数：≤±0.5%；
8，系统效率：≥90%；
9， 功率因素：≥0.92；
10，运行噪音：≤50dB；
11， 介电强度：2000V/min无闪络，无击穿；
12，接地电阻：<0.1Ω；
13，输出回路：标准配置 控母（KM）5路、合母（HM）5路。(可根据用户要求定制)
14， 屏体结构：本公司产品屏体采用PK结构，正面配玻璃门，后门双开，充电柜顶部安装有轴流风机；
15，防护等级：≥IP20；
16，外形尺寸：800×600×2260(mm) 或 800×600×2360(mm),或根据用户要求定制。