标题：延时继电器
概述
常见延时继电器有气囊式和电子式的，还有钟表式的。 
气囊式的是在利用电磁铁启动后气囊中的气体经由小孔放气来延时执行指令。 
电子式的由电子电路来延时执行指令。 
这两种延时继电器都是当点的，控制时间不长精度也不高，在锅炉运行和电动机的延时降压启动中经常使用，也能够满足要求。当然会有更好的，只是我没有使用过。 
钟表式的延时继电器，利用钟表的擒纵装置来控制类似发条弹簧的释放时间，精度高。 
多点的延时继电器，我使用过的有一种机械式的，利用一个小同步电动机作动力，带动凸轮接点，可以有六个可以定时的接点，精度比较高。但是这种落后的“多点时间继电器”现在是不是淘汰了，就不知道了。
我手头还有一种电子定时开关，有六个时间控制段，可以在 24 小时内循环控制同一个接点的开断。
性能描述
延时范围：0.1 秒 - 100 小时  延时继电器控制电路： 
控制和供电电压：
> 24 V DC ±10%
> 24…240 V AC ±10%
> RTMF: 12…240 V AC/DC ±10% 
频率：50…60 Hz. 
运行温度：-5…+55°C
优势
通过自动延迟负载的闭合时间降低能耗 
提高用户舒适度（例如，ON-OFF 开关同时控制照明和通风） 
延时继电器是常规工业继电器的替代方案，模块化结构可以提供更多好处 
应用范围
这些产品可用广泛应用于商业和工业楼宇，实现简单的自动化功能：
通风、供暖、百叶窗升降调节和互锁 
升降机、泵、照明、标识、监控
英文说明
Performance Description
Delay range: 0.1 seconds - 100 hours
Control circuit:
Control and power supply voltage:
> 24 V DC ± 10%
> 24 ... 240 V AC ± 10%
> RTMF: 12 ... 240 V AC / DC ± 10%
Frequency: 50 ... 60 Hz.
Operating temperature: -5 ... +55 ° C
Superiority
Delay load by automatically closing time reduce power consumption
Improve user comfort (for example, ON-OFF switch also control the lighting and ventilation)
Time delay relay is an alternative to conventional industrial relays, modular structures can provide more benefits
Applications
These products can be widely used in commercial and industrial buildings, the automation of simple functions:
Ventilation, heating, blinds down regulation and interlocking
Elevators, pumps, lighting, marking, monitoring
技术参数
额定电压：交流380V、220V、110V、100V
额定频率：50Hz或60Hz
工作温度：-10~40℃
寿命：机械寿命105次，电寿命104次
重量：约0.5kg
时间整定范围：0.02~9.99s
消耗功率：不大于4VA
变差：继电器在同一时间整定点上测量5次，实测时间的最大值与最小值之差
延时误差：在整定范围内不超过0.1[%]整定值+10ms
应用领域
延时继电器可用广泛应用于商业和工业楼宇，实现简单的自动化功能：如通风、供暖、百叶窗升降调节和互锁、升降机、泵、照明、标识、监控等场合。
分类
断电延时时间继电器1.简介：断电延时继电器用于交流操作的继电保护和自动化，作为交流（直流）通电后瞬时动作断电后延时返回的时间元件；
2.技术要求：
1）、延时范围：0.02-5.00S，级差0.01S；0-999S，级差1S；
2）、动作值：动作电压直流应不大于额定电压70%，交流应不大于额定电压80%；
3）、触点容量：在电压不超过250V，电流不超过1A，时间常数为5MS±0.75MS直流有感负荷电路中，触点断开容量不小于50W；在电压不超过250V，电流不超过5A，功率因数为COSφ=0.4±0.1的交流电路中，断开容量不小于500VA。触点在上述规定的负荷条件下能可靠动作及返回不少于50000次。触点长期允许接通电流不小于5A。
4）、功率消耗：额定值下不大于5W/7VA。
5）、绝缘性能：同一付开点间耐压不小于1KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。不同组触点间，不同回路间不小于2KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。用1KV摇表测试任意端子对外壳，其绝缘电阻不小于100M。[1]通电延时时间继电器1.简介：通电延时时间继电器用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中，作为延时装置, 使被控元件得到所需延时；延时范围：0.02-9.99S、0.02-99.99S、0.02S-999H ；本继电器为导轨式集成电路静态型继电器，精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽，完全可替代电磁型时间继电器、体积较大成套开关柜所使用的时间继电器；
2.技术要求：
1）、 延时准确度
A）、延时整定值的平均误差；在基准条件下，继电器延时整定值平均误差绝对值不大于整定值的0.1% +3ms；平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值*100%
B）、延时一致性：在基准条件下，继电器延时一致性不大于整定值的（3-10ms）
C）、在-10~50℃的温度下，任一延时整定值的平均误差（包含一致性）的绝对值不大于整定值的0.1%+5ms
2）、 工作电压：动作电压不大于额定电压的70%时，继电器应可靠工作。
3）、 继电器的返回时间
切断电器电源，出口触点返回至起始位置的时间，对于使用直流电源工作的品种，应不大于25ms。
4）、 继电器的返回电压降低继电器电压不小于额定电压的10%时，继电器触点应可靠返回。
5）、 功率消耗不大于2.5w（4.5VA）[2]延时中间继电器1.简介：延时中间继电器用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中，作为辅助继电器，以增加触点数量和触点容量。可根据需要自由调节通电延时或断电延时的时间。
2.技术参数：
1）、环境基准条件：环境温度：20±2℃；相对湿度：45%～75%；大气压力：86～106Kpa
2）、正常使用条件：环境温度：-10℃～+50℃；环境相对湿度：不大于90%；大气压力：86～110Kpa；储存和运输过程中极限温度：-25℃～+70℃；使用地点的海拔高度：不大于2500 米；使用环境的周围介质无爆炸危险，不含有腐蚀性气体；所含导电尘埃的浓度不应使绝缘水平降低到允许极限值以下。
3）、最大功耗：额定电压380VAC 下不大于7VA ；额定电压220VAC 下不大于4VA。
4）、特性参数：动作范围：0.04～1S 级差：0.01S 误差不大于3ms ；0.1～10S 级差：0.1S 误差不大于3ms；电源电压：220VAC、380VAC、110VDC、220VDC
5）、供电电源允许波动范围：0.8～1.15 倍额定电压。
6）、触点最大容量：切断负载能力：直流250V 以下，τ=5ms，感性负载50W，阻性负载150W；交流250V 以下，负载1200VA；允许长期接通电流：5A。
7）、绝缘电阻：用1000V 摇表测量各引出端子对端子导轨之间的绝缘电阻不小于10MΩ。
8）、绝缘耐压：各引出端子对端子导轨能承受工频电压2000V，同组触点间能承受工频电压1000V，历时一分钟无击穿。
9）、电气寿命：触点在额定负荷下为一万次。
10）、机械寿命：触点在空载状态下为三百万次。[3]
[4]