标题：蓝智变频恒压供水控制器
蓝智变频恒压供水控制器简介
变频恒压供水控制器是专业的恒压供水plc设备，针对现在变频恒压供水领域越来越智能化的要求应运  蓝智变频恒压供水控制器而生，蓝智代替了传统的可编程供水控制器PLC，，我们针对现在的很多蓝智客户提出的要求，可能数码管不适用，我们提供了4行12个字的中文液晶显示，不需要编程。变频恒压供水控制器LANZ 蓝智变频恒压供水控制器，,液晶中文显示，完美结合了最新单片机技术，做到人机界面和供水专用plc的无缝结合,同时做到了功能齐全、性能稳定，操作简便。整体结构紧凑，美观大方。 
变频恒压供水控制器是专业用于恒压供水控制的标准化产品，完美整合人机界面和变频恒压供水专用plc（微电脑供水控制程序）而成。引进外国最新设计理念,精密技术，并结合中国人的用水习惯二次开发而成。 
专门针对泵房恶劣环境实现智能、无人、恒压供水、稳定运行的需要而研发设计的专业微电脑控制器。
变频恒压供水控制器功能明细
变频恒压供水控制器功能如下： 
1，整机高度简洁，操作方便，外观时尚，4*12大尺寸液晶，中文汉字显示，指示信息全面，丰富而完美的中文提示，使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训，也能对各项操作运用自如，而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员，而电话沟通即可处理一般故障，节省时间，操作更轻松。同时，蓝智变频恒压供水控制器可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。 
2，,蓝智变频恒压供水控制器全液晶参数显示，设定一目了然，特别提供设定供货商服务电话（用户自行设定），方便联系尽快处理故障相关问题。 
3，故障查询功能确认最新的报警时间，时间精确到秒，工记录十条故障信息，方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录，使系统维修极为简单方便，工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理，及时快速采取针对性方案。 
4，变频恒压供水控制器具有水箱无水报警停机功能，保护水泵。 
5，时间日期设定功能，方便记录各种故障情况发生的时间，方便查询复检。  蓝智变频恒压供水控制器效果图　　6，采用模糊控制原理，自动优化参数，操作简单方便，响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。 
7，定时换泵功能，防止同一水泵运行时间过长，并且可以精确到具体时间，科学分配泵运行小时并且记录，提高水泵实用寿命。 
8，提供两种节能模式：休眠功能和附属小泵功能。 
休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵，再根据具体需要启动，间歇性供水，节能效果明显；附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用，节省启动大泵电量。 
9，超高压力，无水，压力信号，防爆压力等自动检测功能，根据实际情况自动停泵操作，避免爆管和设备损坏，完全稳定。 
10，提供两种供水模式：定时供水模式（循环启动，变频增泵）和高峰供水模式（直接启动，直接工频增泵），满足不同情况下的用水国情。 
11，故障自动屏蔽功能，当系统中某台泵出现问题时，系统可自动跳过该泵运行，启动下台泵或者备用泵，供水情况不受运行，同时报警，为处理故障泵争取时间。 
12，密码功能（参数设定需密码才可以设定），安全设置，防止误操作，做到专人管理。同时可以做到定时停机功能，时间累积。 
13，最大控制范围4大泵，2小泵（4+2）。 
14，蓝智变频恒压供水控制器的开关量输出全部为继电器输出，可直接驱动接触器。 
15，模拟量和开关量全部采用光电隔离，抗干扰能力强，全面提高电磁兼容性。 
16，适应性强，可与国内外各种压力传感器和变频器匹配，运用范围广泛。 
17，在设备工作现场，工程人员仅仅需要根据泵组的实际实用情况，就可以改变三井变频恒压供水控制器的各项参数，比如压力，定时换泵时间等，同步压力等即可，由此保证泵组处于最优化的运行状态。 
18，变频恒压供水控制器具有完善的变频器保护和电机保护功能，全自动运行无需专人值守。所有水泵互为备用，能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。 
19，系统可以上位机连接（选配）。专业的远程监控微电脑平台，从计算机终端实时监控泵组运行情况，各时间段压力、频率其他参数情况，记录系统运行的各项参数，自动储存并可生成EXCEL表格打印。 
20，无线发送功能选配，可达2000米长距离无线监控，实现智能化管理，系统简单，功能强大。 
21，系统压力设定值以及压力启停区间任意可调，压力调节精度达到小于+-0.1MPa 
22，变频恒压供水控制器在面板上可以任意手、自动任何一台泵。 
蓝智变频恒压供水控制器工作原理:
变频恒压供水系统采用一电位器设定压力（也可采用面板内部设定压力），采用一个压力传感器（反馈为4~20mA）检测管网中压力，压力传感器将信号送入变频器PID回路，PID回路处理之后，送出一个水量增加或减少信号，控制马达转速。如在一定延时时间内，压力还是不足或过大，则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵，使实际管网压力与设定压力相一致。随着用水量的减少，变频器自动减少输出频率或切除水泵，达到了节能的目的。
手动运行：
蓝智供水控制器上电，默认为自动运行模式，长按《A/M》键进入手动运行模式。手动运行模式运行时，可以修改系统参数。在此模式下只控制各泵的工频运行。建议任何参数修改都在手动模式下进行。
当泵停止时，按下对应的ON/OFF键启动该泵工频，对应指示灯亮红灯。。当泵运行时，按下对应的ON/OFF键停止该泵工频运行，对应指示灯灭。
自动运行有两种工作模式
工作模式一：定时供水模式（循环启动模式）
系统开始工作时，进入自动运行，先由变频器起动设定的泵号n运行，当压力低于增泵压力时，延时T1（增泵延时）则停止n号泵变频，延时T2（变转工延时）将n号泵切换成工频运行，接着延时T3（工转变延时）变频器起动n+1号泵，供水系统处于“1工1变”的运行状态。
当压力仍低于增泵压力时，延时T1（增泵延时）则停止n+1号泵变频，延时T2（变转工延时）将n+1号泵切换成工频运行，接着延时T3（工转变延时）变频器起动n+2号泵，使供水系统处于“2工1变”的运行状态。
当压力仍低于增泵压力时，延时T1（增泵延时）则停止n+2号泵变频，延时T2（变转工延时）将n+2号泵切换成工频运行，接着延时T3（工转变延时）变频器起动n+3号泵，使供水系统处于“3工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率已经降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n号泵工频，使供水系统处于“2工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率已经降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n+1号泵工频，使供水系统处于“1工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率已经降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n+2号泵工频，使供水系统处于“1变”的运行状态。
此时只有变频器直接带动一台泵变频运行，使供水管网的压力保持恒定。
如此泵工作频率降到休眠频率时，则延时T5（休眠延时）
，停止变频运行输出，补压5＃小泵开始工作。
小泵停止压力停止补压5＃小泵，小泵启动压力压力下限启动补压5＃小泵。
当小泵工作的时候，如果系统压力下降到唤醒压力时，停止小泵工作，同时启动启动变频运行输出。
以上过程周期循环。
工作模式二：高峰供水模式（直接启动模式）
系统开始工作时，先由变频器起动设定的泵号n运行，当压力处于增泵压力时，延时T1（增泵延时）启动n+1号泵工频，供水系统处于“1工1变”的运行状态。
当压力仍处于增泵压力时，延时T1（增泵延时）启动n+2号泵工频，供水系统处于“2工1变”的运行状态。
当压力仍处于增泵压力时，延时T1（增泵延时）启动n+3号泵工频，供水系统处于“3工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率已经降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n+1号泵工频，使供水系统处于“2工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率又降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n+2号泵工频，使供水系统处于“1工1变”的运行状态。
如变频器的工作频率又降到减泵频率（端子输入和通讯同时有效）时，则延时T4（减泵延时）切除n+3号泵工频，使供水系统处于“1变”的运行状态。
此时只有变频器直接带动一台泵变频运行，使供水管网的压力保持恒定。
以上过程周期循环。
1、系统的自动运行包括这两种工作模式，系统开始运行时，首先判断时间段1和时间段2，如果系统当前时间不在这两段时间内则按照工作模式一运行。如果时间在这两端时间内，则根据的内容运行工作模式一或工作模式二。
2、自动运行中有定时换泵功能，蓝智系统上电后根据定时换泵时间，同时当时间到达设定时间后，并且只有一台泵在变频工作时，停止该泵变频，延时T2（换泵延时）,T2时间到达后，启动下一台泵变频工作。如果时间到，有工频输出则重新开始计时。
3、在自动运行过程中，需自动判断是否有泵不参与运行，如果有不参与运行的泵，则系统换泵时自动跳过此泵（包括工频和变频）。
4、如果系统发现有有故障发生时，例如3号泵故障，则系统自动设定3号泵不参与运行，但是显示界面弹出3号泵故障提示。
蓝智变频恒压供水控制器调节
1：压力表接线方式与校准：
用万能表分别两两相量压力表的三条线，其中电阻值最大的接控制器的3号端子《10V》和.5号端子<GND>剩下的一条接控制器的1号端子《AI》，接好后进入系统参数选择压力表的量程，再校正压力即可，注意：如果压力表指示为零这时候千万不要校零，校个0.01即可，或者用手动将压力打上去后在校正。校正后看看控制器的实际显示压力的变化是否和压力表的一致，如果一致即可以使用，如果压力表压力上升《下降》控制器的显示的实际压力反而下降《上升》这时候只要将控制器的5号端子和3号端子上面的线互换即可，确认线接好后，调到第四组：压力校准参数，把压力表实际的读数输入进去按确认即可，注意同一个值不能校准两次。操作两次时表示误操作，比如：压力表读数0.23Mpa 输入0.23后按ENT确认后即可。下次在校准是就不能输入0.23，必须输入另外一个值再校准
2：频率校准：
调到第七组：频率校准参数，把变频器实时读数输入进去按确认即可，注意同一个值不能校准两次。操作两次时表示误操作，比如：变频器读数42HZ 输入42HZ后按ENT确认后即可。下次在校准是就不能输入42HZ，必须输入另外一个值再校准
蓝智变频恒压供水控制器图片欣赏
下面将展现蓝智变频恒压供水控制器的一些实物图片，以更为方便的了解蓝智变频恒压供水控制器。
  蓝智变频恒压供水控制器正面图  蓝智供水控制器正面[1]  
变频恒压供水控制器的运用范围
居民恒压供水系统 
泵房智能化系统 
居民小区的供水 
商业住宅等的供水 
工厂供水恒压设定 
厂房宿舍饮水恒压系统 
农村集中供水