标题：消防水带
简介
产品规格型号：8型Φ65衬胶水带；
13型Φ65、Φ80衬胶水带；
  消防水带
16型Φ65衬胶水带。
消防水带试验方法
3.1 试样
3.1.1 试样长度不短于1.20 米。试样数量为3 个。
3.2 内径
3.2.1 用塞规测量水带内径。塞规用金属制成，其结构如下图所示。塞规的尺寸和公差按表5规定。
  消防水带试验方法3.2.2 测量内径时，先将试样两端剪切平齐，然后用塞规测量其两端。
3.3 单位长度重量
3.3.1 称出试样重量。该重量与试样长度的比值即为水带单位长度重量。
3.4渗水量
3.4.1 试验用水为城镇自来水。水温为15～30℃。
3.4.2 将试样一端与水源相接，另一端封闭，保持试样平直。在2 分钟内将试样灌满水，然后在1 分钟内均匀地升压至1.1 条规定的工作压力并保压16 分钟。从保压开始第16 分钟起，用第3.6 条b 规定的水槽集水1 分钟，所集得的水量即为该试样的渗水量。
测试时，应在试样上用系线或其他适当的方法阻止1 米测试长度以外的渗水流入水槽，并使测试长度之内的渗水全部集入水槽。除此之外，不得触摸试样。
3.4.3 从保压开始第16 分钟起，检查试样有否孔眼。判定孔眼以有否水柱喷出为准。
3.5爆破压力
3.5.1 直态爆破压力
渗水量测试结束后，均匀地将压力升至表4 规定的直态爆破压力，保压5 秒钟，试样不得破裂。升压时间为30～60 秒。
3.5.2 曲态爆破压力
测完渗水量卸压后，将试样弯成内侧半径为700 毫米的圆弧。应使试样的一条折边处于圆弧的最外侧。均匀地将压力升至表4 规定的曲态爆破压力，试样不得破裂。升压时间为30～60 秒。
3.5.3 折态爆破压力
测完渗水量卸压后，将试样从中央对折，使试样齐头并拢并加以固定。均匀地将压力升至表4 规定的折态爆破压力，保压5 秒钟，试样不得破裂。升压时间为30～60 秒。
3.6试验设备
a. 电动往复泵（不得用单缸往复泵）：应设稳压装置。
b. 水槽：长1000±5 毫米，用不吸水的材料制成。
c.玻璃量筒：最小刻度不大于5 毫升。
d.压力表：精度不得低于1 级，最大量程不大于60 公斤力/厘米2，并应带有停针装置。
e. 秒表。
消防水带检验规则
1、检验时以同一品种、同一内径、长1000 米的水带为一批。从中任意抽取100 米做外观检验。以最经济的方法截取3 个试样，试样长度应符合3.1.1 款的规定。
2、个试样的内径均应符合本标准规定；3 个试样的单位长度重量及渗水量的算术平均值应符合本标准规定；一个试样只进行一种状态的爆破试验，并应符合本标准规定。
3、检验时若有某项不符合本标准规定，允许对该项复验一次。复验时仍以最经济的方法加倍抽取试样。试样复验的结果均应符合本标准规定，否则为不合格品。
4、当供需双方对产品质量有争议时，仲裁检验的一切费用由责任方承担。
消防水带性能要求
3．1 水带的织物层应编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
3．2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。
3．3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。
3．4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。
3．5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。表1 mm规格
公称尺寸
公差
25
25.0
40
38.0
50
51.0
65
63.5
80
76.0
表2 m长 度
公 差
15
20
25
30
40
表3 MPa工作压力
试验压力
爆破压力
0.8
1.2
2.4
1.0
1.5
3.0
1.3
2.0
3.9
1.6
2.4
4.8
2.0
3.0
6.0
2.5
3.8
7.5
3．6 水带的单位长度质量
3．6．1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带，其单位长度的质量不应超过表4的规定。表4 g/m3．6．2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带，其单位长度的质量不应超过表5的规定。表5 g/m规格
单位长度质量
25
300
40
400
50
500
65
600
80
700
3．7 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%。设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%。
3．8 在水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。在设计工作压力下，扭转度不应大于表6的规定。表6 mm规格
扭转角
25
200
40
180
50
140
65
120
80
100
3．9 在0.8MPa的水压下，将水带弯成外侧半径如表7规定的圆弧，弯曲部分的内侧应无明显折皱。表7 mm规格
弯曲半径(水带外侧)
25
250
40
500
50
750
65
1000
80
3．10 按4．6进行粘附性试验后，衬里间(或覆盖层间)不应有粘附现象。
3．11 按4．7进行耐低温性能试验后，水带应能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏。
3．12 衬里(或覆盖层)应具备下列物理机械性能。
3．12．1 附着强度
水带织物层与衬里(或覆盖层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。
3．12．2 扯断伸长率
水带衬里(或覆盖层)的扯断伸长率应大于织物层的扯断伸长率。
3．12．3 热空气老化
按4．8．1．3进行热空气老化试验后，水带的爆破压力和衬里(或覆盖层)的附着强度不应低于老化前测定值的75%。
消防水带管理
分类消防水带分为有衬里和无衬里两类。有衬里消防水带包括棉质、尼龙衬胶水带、涤纶灌胶水带、麻质涂塑水带。无衬里水带有棉水带、亚麻水带、苎麻水带。按承受工作压力分为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa四类。按直径分为50、65、80或75、90毫米四类。按编织方式分为平纹水带和斜纹水带两类。每节水带的长度一般规定为20米。.水带的维护①管理方面。要落实专人管理，按质分类，编号造册，及时掌握水带质量和使用情况。建立健全水带保养制度，经常教育全员自觉遵守。
②存放方面。应专门设存放地点或贮存室，长期贮存备用水带要选择适温、通风的地方存放，水带应单层卷起立放水带架上，每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦，必要时要交换折边。
③使用方面。铺设时应避免骤然曲折、扭转，充水后避免在地上强行拖拉，避免与油、酸、碱等腐蚀性化学物质接触;在可能有火焰或强辐射热的区域，应采用棉或麻质水带;登高铺设水带时要用水带挂钩;通过铁路时应从铁轨下面穿过，通过道路时，应垫上水带护桥;防止水带与有棱角的硬物体接触，破拆建筑物时，不要向水带上抛木板、钢件等物品;水带用完后应清洗干净;寒冷地区在建筑物外部铺设水带应使用衬里水带。
④修补方面。使用时发现漏洞，应及时用包布包扎，以免小孔扩大，并做上记号，用后及时修补。平时应经常检查，发现破损，及时修补。
使用
(2)消防水带附件有哪些?各有哪些用途?
消防水带附件有水带包布、水带挂钩、水带护桥、接口、分水器等。
①水带包布用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。由帆布带和金属夹钳等零件组成。
②水带挂钩是悬挂消防水带的工具，在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，用水带挂钩将水带挂在梯子或其他物体上，既能减轻水带的下坠力，又便于水枪手操纵水枪射水灭火。水带挂钩由帆布带、金属钩、半环组成。
③水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。
④接口种类较多，有水带接口、管牙接口、异径接口、异型接口、螺纹接口等。用于水带与水带、消火栓、消防泵、水枪等喷射装置的连接。按结构形式可分为内扣式、插入式和螺纹式等多种。
⑤分水器的用途，一是以一股水流分出两股或两股以上的水流;二是作为开关使用，借助分水器可以从水带线路上开启或关闭水流，不需要到水泵处进行开关，从而缩短开启和关闭水流所需的时间，及时保证火场供水。分水器有二分水器、三分水器和四分水器三种。
消防水带的五个基本保养措施
消防水带的使用与保养：
第一、水带连接，消防水带在套上水带接口时，须垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。
第二、水带的使用。使用消防水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。
第三、水带铺设。铺设水带时，要避开夹锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩，通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥，通过铁路时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏而间断供水。
第四、防止结冰。严冬季节，在火场上需暂停供水时，为防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量。
第五、水带清洗，水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，对冻结的水带，首先要使用之融化，然后清洗晾干、没有晾干的水带不应收卷存放。[1]