标题：高压开关柜
功能
开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。
组成
开关柜应满足GB3906-1991"3-35 kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求，由柜体和断路器二大部分组成，柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。材料冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);
敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).
不锈钢板(不导磁性).
铝板((不导磁性).
2.柜体的功能单元：
主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构
断路器室
电缆室
继电器和仪表室
柜顶小母线室
二次端子室
电器元件柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备：
电流互感器简称CT[如：LZZBJ9-10]
电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]
  开关柜接地开关[如:JN15-12]
避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]
隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]
高压断路器[如：少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]
高压接触器[如： JCZ3-10D/400A型]
高压熔断器[如：RN2-12、XRNP-12、RN1-12]
变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变]
高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型]
绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]
主母线和分支母线
高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG]
负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]
高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等
柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备，是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
继电器，电度表，电流表，电压表，功率表，功率因数表，频率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号灯，电阻，按钮，微机综合保护装置等等。
分类
断路器安装方式按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
安装地点按安装地点分为户内和户外
柜体结构按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类
互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。

“五防”
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）
2、高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。（防止带电挂接地线）
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）
产品分类
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备
产品用途
该产品适用于三相交流50Hz，40.5kV单母线分段电力系统中，在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用，并对电路实行控制、保护和监测，满足IEC60298，DL404等标准的要求，并具备完善的“五防”功能。
使用条件
1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃
2、海拔高度：不超过1000m
3、湿度
相对湿度：日平均值不大于95%，月平均不大于90%
饱和蒸气压：日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa；
4、地震烈度不超过8度；
5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染；
6、无经常性的剧烈震动。
当开关柜使用条件超出以上规定，由用户与制造厂协商确定。
产品特点
1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺，优化电极形状，柜体结构紧凑，缩小占地面积；
2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后，通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成，构件表面采用喷塑或镀锌工艺；
3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国施耐德SF1、SF2型及阿尔斯通FP系统六氟化硫断路器，以满足不同用户的需求；
4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔，并设有独立的压力释放通道；
5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行，即可实现关门操作；
6、开关柜的结构适应性强，主接线方案可达到198种以上，能满足不同用户需要；
7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置，“五防”功能齐全，安全可靠。
主要技术参数
额定电压40.5KV
额定频率 50Hz
主母线额定电流 1250A、1600A、2000A
分支母线额定电流 630A、1250A、1600A
额定绝缘水平（1min工频耐压：相间、相对的95KV，一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压：相间、相对的185KV，一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压：2KV）
外型尺寸（宽*深*高） 1400*2800（3000）*2800
KYN44(KYN28)-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备
产品用途
本开关设备适用于3.6～12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置，主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等，实行控制、保护、监测之用。本开关设备符合GB3906，DL404标准及国际IEC298。
本开关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF（韩国现代）、EV12型真空断路器，具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合
使用条件
1、环境温度 -10℃至+40℃
2、海拔高度：不超过1000m
3、湿度
相对湿度：日平均值不大于95%，月平均不大于90%
4、地震烈度不超过8度；
5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染；
6、无严重污秽及经常性的剧烈振动。
7、在超过GB3906和本标准规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。
产品特点
1、本开关设备具备完全铠装结构，低压与高压分离，充裕的电线室，可安装多组电缆，电缆接线端子距地面最大高度可达800mm；
2、坚固可靠的五防联锁装置，在关闭的面板上也可操作断路器，通过观察窗可看到断路器所处的状态；
3、功能齐全的手车，100%手车互换性，具操作轻巧，动作平稳；
4、维护简捷，易于安装母线和电缆，可升降的转运车，手车的推进，抽出和运输非常方便；
5、全组装式的开关柜使用敷铝钢板，耐腐蚀、抗氧化，采用多重折边工艺，保证高的强度的刚度。
主要技术参数
额定电压 10KV
最高电压 12KV
额定绝缘水平（1min工频耐压：对地及相间42KV，一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压：对地及相间75KV，一次断口间85KV。）
额定短路开断电流16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA
额定短路稳定电流 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA
4S热稳定电流 31.5KA
额定动稳定电流(峰值) 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA
主母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A
公支母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A
防护等级 外壳为IP4X，手车室门打开时为IP2X`
ZBW19系列户外箱式组合变电站
产品用途
ZBW19 系列组合（箱）式变电站 是由高压开关设备、低压开关设备、配电变压器、电能计量设备等组合成紧凑的成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田有及临时施工用电等场所。作配电系统中接受和分配电能之用，在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统。是目前城市变电站建设和改造的新型成套设备。
本系列组合式变电站符合SD320-92《箱式变电站技术条件》和ZBK4001-89《组合式变是站》标准。
使用条件
1、周围空气温度 -25℃至+40℃
2、海拔高度：1000m
3、湿度
相对湿度：日平均值不大于95%，月平均不大于90%
4、地震：地震水平加速度不大于0.3g；
5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染；
6、无经常性剧烈振动。
7、安装地点的倾斜度不大于3度
8、超出本文件的规定时，由用户和制造厂协商解决。
产品特点
1、采用上下自然风对流、横向自然风对流及底部特种风机强迫风冷三种冷却措施，温升有很大的裕度；
2、重量轻、体积小、刚度高；
3、模块化：高低压电器室、变压器室、计量箱、电容柜各成模块，可按用户需要选用组合；
4、外形美观，噪音小，和周围环境协调一致并增加美观；
5、功能强大，设施齐全，高压可满足环网供电，低压室可有 8 路动力出线和 4 路照明出线
6、高低压操作走廊达 1 米宽，四面均有向外开的门，操作、维修十分方便；
7、适应性强，可以满足不同设计方案、不同客户的要求。可配用任何一种 10kV 高压环网开关柜；低压室具有低压成套开关设备的总体功能，任客户配用不同类型的低压开关设备；变压器客配用有油枕的或全密封的或干式的变压器，变压器容量为 50~1250kVA 。
主要技术参数
额定电压高压电器：6；10KV 变压器：6（10）04KV 低压电器：0.4KV
额定容量 变压器:50KVA~1250*2KVA
额定电流 高压电器:200A~630A 低压电器:100A~3000A
额定开断电流 高压电器:负荷开关400A-630A,组合电器取决于熔断器. 低压电器15A-63A
额定短时耐受电流(KAX S) 高压电器20*2 12.5*4 变压器:200-400KVA >400KVA 低压电器15*1 30*1
额定峰值耐受电流(KA)31.5；50 变压器200-400KVA >400KVA 低压电器 30 63
额定关合电流(KA) 31.5；50
工频耐压（1min）KA 高压电器 相间及对地：42 隔离断口：48
变压器 油浸式35 干式28 低压电器 ≤300V时，2 >300V时,2.5
雷电冲击耐压(峰值)KV 高压电器:相间及对地:75 隔离断口:85 变压器75
防护等级 高压电器:IP33 变压器:IP23 低压电器:IP33
噪声水平dB 变压器：油浸式<55 干式<65
XGN2-10(Z)箱固定式交流金属封闭开关设备
用途
XGN2-10（Z）箱型开关柜适用于3.5-12KV交流三相50HZ的单母线系统中,作为接收和分配电能之用.该开关柜为户内装置,系不靠墙安装.特别适用于频繁操作的场合.
产品特点
该产品是我公司自行设计、研制的新一代高压电器成套产品，符合国家标准《3~35KV交流金属封闭开关设备》和DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》要求，也满足国际标准IEC298《1KV以上52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》的要求，并且具有两部提出的“五防”强制闭锁功能。
该产品吸收了国外先进技术，针对目前我国现有同类开关柜在运行中发生的事故率较高和体积庞大等问题而自行设计研制。具有体积小，仅普通开关柜体积的60%，断路器可靠性高、性能好，“五防”闭锁机构可靠、简单等优点。
主要技术参数
额定电压KV 3.5 6.9 12
额定电流A 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150
额定开断电流KA 20 25 31.5 40 50
额定热稳定电流KA 20 25 31.5 40 50
额定动稳定电流KA 50 63 80 100 125
额定关和电流KA 50 63 80 100 125
热稳定时间S 4 3
防护等级别 IP2X
母线系统工程 单母线及旁路母线
操作方式样 电磁式、弹簧储能式
外型尺寸mm 110*1200*2650 1200*1200*2650 1200*1200*2800
GG-1A(F)固定式高压开关设备
用途特点：
GG-1A(F)防误型开关柜适用于3.6及10千伏交流系统中作接受与分配电能之用，具用五种防止误操作功能：防止走错间位、错分错合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止误入带电间隔；防止带电挂是线；防止带地线合闸。
主要技术参数
额定电压：3.6、10kV
额定电流：3000A以下
电流种类：三相50Hz交流
主母线类型：单母线、单母线加旁母
使用环境
1、安装高度不超过海拔1000米
2、周围介质温度不高于+40度，不低于-20度
3、室内相对湿度不超过85%
4、没有导电尘埃与能破坏金属和绝缘的气体的场所
5、没有危险爆炸的场所
6、没有剧烈震动及颠簸，且垂直斜度不超过5度的超所
DXG-12(L)户内交流高压六氟化硫环网开关设备
产品用途
环网柜适用于三相交流50Hz，额定电压12kV的户内配电装置。广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。
特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市居民小区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配电能之用。
产品特点
DXG-12（L）户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。
环网柜具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点，对各种不同的应用场合、不同用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的要求。
主要技术参数
额定电压KV 负荷开关柜 12 组合电器柜 12
额定频率Hz 负荷开关柜 50 组合电器械 50
额定电流A 负荷开关柜 630 组合电器柜125
额定短路关合电流KA 负荷开关柜50 组合电器柜80
回主路电阻μΩ 负荷开关柜≤400 组合电器柜≤400
额定绝缘水平KV： 1min工频耐受电压相间，相对地42 断口48；
雷电冲击耐受电压 相间，相对地75 断口85
辅助回路1min工频耐受电压KV 负荷开关柜2 组合电器柜2
SF6气体额定气压（20度表压）Mpa 负荷开关柜0.04 组合电器柜0.04
SF6气体年泄露率 负荷开关1% 组合电器柜1%
防护等级 负荷开关IP3X 组合电器柜IP3X
选购要点
1.明确项目定位高压开关柜是成套的组合产品，目前国内虽有数百家生产厂商，但其核心部件仍采用进口的产品为主，如果遇到技术问题，设备维护和更换都比较麻烦，因此，在预算充裕的情况下，应尽量选择知名的品牌，由于其备货充足，遇到问题时的解决效率比较高。2.检验资质选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲（或要求），一般正规生产厂家都会有的，应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了指定品牌，如西门子、施奈德等。3.柜体材料高压开关柜体积较大，因此，柜体材料对价格影响很大，一般情况下，部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。4.整组柜排列柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据，平面布置图要与现场进出线实际位置吻合，尤其是要正确表示出柜体操作面方向，才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视，设备到达现场后，发觉与现场要求不符合，最后导致返工。5.进出线方式开关柜上常规进出线基本有二种连接方式：（1）进出线电缆电缆室连接，（2）进出线由柜顶穿墙套管引出，并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户，电缆电缆架由柜顶引入，柜内连接，柜顶连接，另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案，但进出线方式不可能完全表达十分清楚，用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥，到现场安装时发生困难。6.母线出线大小主母线材料和规格应一次系统图上表明，但有些用户一次系统图缺少主母线规格，有以宽代窄。母线合理选择满足能长期额定工作电流时，其温升允许范围内，同时当系统发生短路故障时，能经受动热稳定考验。该项计算工作，应由设计单位设计一次系统图时，一并进行。主母线一次插头均用梅花触头。7.断路器开断容量正确选择一次系统图上，所选用断路器，表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸，断路器开断容量不选定，使制造厂进行工程设计时带来困难，开断容量选择要依据系统短路参数来选定，若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸，不考虑系统短路参数情况，盲目选择高开断参数，造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要，既要保证安全运行，又要考虑到降低产品成本。

相关标准
SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法
DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则
DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件 凝露及污秽试验技术条件
TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件
DL/T 404-2005|户内交流高压开关柜订货技术条件
高压开关
产品型号及含义
用途
KYN-10户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称手车式柜)手车柜适用于交流50Hz额定电压3―10KV中心点不接地的单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置,供各类型发电厂,变电站及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测.
KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系3.6~12kV三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的户内成套开关设备,主要作为发电厂,变电所,冶金,造纸,石化,纺织及工矿企业的高压配电装置,可用于电动机,变压器和电容器的控制与保护.
KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备称开关,系3.6-12KV,三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置.主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电,送电及大型高压电动机起动等,实行控制保护,监测之用.本开关柜满足IEC298,GB3906等标准要求.
结构特点
KYN户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称手车式柜)是根据《3-35KV交流金属封闭开关设备》按IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》标准设计制造,同时也能满足水电部提出的高压开关柜应具有"五防"功能的要求.
KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备中一部分,可与KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备配套使用,构成组合式配电装置.本开关柜是一种双层铠装F-C柜,一面开关柜可容纳两台F-C手车,相当于两面单层柜的功能,而占地面积同一面单层柜差不多.为用户节省大量的占地面积及设备投资.本产品选用的真空接触器是专门为双层柜结构计的,具有结构简单,体积小,造型美观,绝缘水平高,寿命长等优点,有电保持和机械锁扣两种结构.
KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,柜体为铠装式结构,采用中置式布置,分为断路室,主母线室,电缆室和继电器仪表室,为使柜体具有承受内部故障电弧的能力,除继电器室外,各功能隔室均设有排气通道和汇压窗,一次触头为捆绑式圆触头.
开关高备可按用户要求,采用前维护型结构,使设备可以靠墙安装或背靠背安装.开关设备内装有安全可靠的联锁装置,完全满足"五防"闭锁要求.
a,断路器手车在推进或拉出过程中,无法合闸;
b,断路器手车只有在试验位置或工作位置时,才能进行合,分操作而且在断路器合闸合,手车无法从工作位置拉出;
c,仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分,合闸操作;
d,接地开关处于分闸位置时,后门无法打开;
e,手车在工作位置时,二次插头被锁定,不能被拨除.
断路器室底盘架两侧除设有供手车运动的固定导轨外,为便于对断路器进行观测与检查,在固定导轨两侧专门设有可抽出的延伸导轨,当断路器分闸后,可将两根延伸导轨拉至柜外,这样手车即可从柜内直接移至柜外的延伸导轨上.
附一些市场上存在的高压柜:
①GR系列:
用途
GRC1型高压开关柜用于3~10kV变电所作为改善电网功率因数之用.本系列柜为高压静电电容器柜,由电容器柜,互感器柜,测量及放电柜组成.
方案分类
GRC1型为普通型,由电容器柜和互感器柜组成.电容器柜分四种方案,互感器柜分三种方案.
GRC1C型为横差保护型,即当柜内某一电容器跳闸时,依靠接成横差线路的电流互感器驱使主电路开关跳闸.此型也有四种方案.
GRC1Y型为抑制高次谐波,电抗器型,即带有串联电抗器的电容器柜.
结构
柜体由角钢及薄钢板弯制焊接而成,分三层布放,最底层安装油槽板,测量及放电柜,电压互感器在中层,电抗器安装于底层,正面为钢板门,门上可安装仪表,开关,信号灯.
②GGX2系列:
用途
GGX2C10高压真空开关柜适用于额定电压3~10kV,频率50Hz的三相交流电网中,作为接受和分配电能,并对电路实行控制,监测和保护的成套配电装置.
结构特点
本开关柜为金属封闭箱式外壳,所有带电体均被封闭在柜内,并按功能分为母线室,断路器室,电缆室,仪表箱为单独结构,安装于柜上;真空断路器及电磁操作机构或弹簧操作机构为一整体车式结构,推入柜内后用螺栓固定.主接线方案24种.
主要技术数据(见下表)
参数名称
单位
参数值
额定电压
kV 3 6 10
最高电压
kV 3.5 6.9 11.5
额定频率
Hz 50
额定 绝缘 水平
1分钟工频耐压
相对地,相间
kV 24 32 42
断口间
kV 26 36 48
全波工频耐压
相对地,相间
kV 40 60 75
断口间
kV 43 66 85
额定电流
A
6301000
额定开断电流
kA 2031.5
额定操作循环
分――0.3s――合分――180s――合分
额定动稳定电流(峰值)
kA 5080
额定热稳定电流
kA 2031.5
额定热稳定时间
s
4
③GGX2系列:
用途
GSGC1A型双母线式高压开关柜适用于区域性变电站,大型工矿企业变电站所及电气设备试验站的电压为3,6,10kV,交流50Hz双母线系统,亦可于单母线带有旁路母线的供电系统,作为接受和分配电能之用.
结构
柜体系用薄钢板及角钢焊接而成,底座由槽钢焊接而成,柜前面有单扇防护网门,后面有双扇防护网门,顶部母线敞露.
柜分前后两室,前室装有备用(起动)母线隔离开关,线路隔离开关及电缆头等,前室顶部装有备用(起动)母线.后室装有主(工作)母线隔离开关,油断路器,顶部装有主(工作)母线隔离开关,前后室之间下部可安装电流互感器.油断路器和隔离开关操作机构装在柜的前面.柜的后面左侧有一单扇钢板门,门内是继电器室.各室之间,一次电器设备和二次电器设备之间均有薄钢板隔离.可以在一次电器设备不停电的情况下检修二次电器设备.
为防止工作人员误操作,柜上装有程序性的电气联锁装置.
常见故障
分析其原因高压开关柜故障原因，多发生在绝缘、导电和机械方面。
（一）拒动、误动故障
这种故障是高压开关柜最主要的故障，其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成，具体表现为机构卡涩，部件变形、位移或损坏，分合闸铁芯松动、卡涩，轴销松断，脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成，表现为二次接线接触不良，端子松动，接线错误，分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损，辅助开关切换不灵，以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。
（二）开断与关合故障
这类故障是由断路器本体造成的，对少油断路器而言，主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言，表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
（三）绝缘故障 　绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安全又经济，得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿，内绝缘对地闪络击穿，相间绝缘闪络击穿，雷电过电压闪络击穿，瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸，提升杆闪络，CT闪络、击穿、爆炸，瓷瓶断裂等。
（四）载流故障
72～12KV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
（五）外力及其他故障
包括异物撞击，自然灾害，小动物短路等不可知的其他外力及意外故障的发生。[1]
改进
一、高压开关柜存在问题分析
(1)高压开关柜防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系，即只有合上接地开关后才能打开开关柜门，此次事故暴露出旧型号高压开关柜的"五防"机械闭锁装置存在不完善的问题。
(2)高压开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题，目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置，无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时，在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态，按照正常的操作方法，无法用携带式高压验电器对设备进行验电，因此，就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。
(3)目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置，经过长时间的运行使用，发现失明率高，氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷，在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关，平时该开关处于关闭状态，从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式，失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。
(4)氖灯亮度低，特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷，显示性较差。
(5)老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置，闭锁原理过于简单，只是将A、B、C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起，去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时，因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。
(6)目前安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内，一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧，高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化，伤及运行或检修人员。
二、存在问题的解决方案
鉴于老式高压带电显示装置存在的诸多问题，客观上需要一种全新的具有可靠性高、长寿命、免维护、显示清晰醒目、能弥补老式高压带电显示装置缺陷的新型带电显示装置。北京供电局研制成功了新型高压带电显示验电装置，该装置与CG系列传感器配合使用，通过有电显示及现场验电的方式，以反映高压设备是否带有运行电压并具有电气强制闭锁功能。该装置解决了氖灯式带电显示装置的诸多问题，其液晶显示器和长寿命闪光式验电插件构成的双重显示，适合于各种光线下的运行环境，直观醒目。专设的验电插件构成特有的引出式独立验电功能，提高了该装置作为验电依据的可靠性。该装置采用分相检测数字化叠加闭锁控制技术，可以保证在系统缺相等异常运行时，闭锁电压不变，稳定运行。强制性电气闭锁功能，能可靠闭锁接地开关(开关柜门)。新型高压带电显示验电装置的应用可以有效防止误入带电间隔或带电合接地开关等引起的人身、设备事故。
三、结束语
安全是电力生产的基础，预防是保证安全生产的关键。在当前的电力安全生产工作中，人身触电事故和误操作事故仍是威胁安全生产的两大因素。不断完善和改进防止人身触电事故和误操作事故的技术措施，是我们每一位电力企业职工应努力研究的目标。
高压开关柜原理
、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）
2、高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。（防止带电挂接地线）
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）
高压开关柜微机保护装置
高压开关身材微机保护装置[2]是由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的发电厂、变电站、配电站等，也可作为部分70V-220V之间电压等级中系统的电压电流的保护及测控。