标题：欧式箱变
设备简介
欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的，可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等。
欧式箱变中的电器设备元件，均选用定型产品，元器件的技术性能均满足相应的标准要求。为了可靠实现五防要求，各电器元件之间采用了机械联锁，各电器元件都安装在有足够强度和刚度的结构上，以便于导线的连接。操作采用电动方式，不需另配电源，由 TV 引出即可。
另外欧式箱变还都具有电能检测、显示、计量的功能，并能实现相应的保护功能，还设有专用的接地导件，并有明显的接地标志。此外为适应户外工作环境，欧式箱变的壳顶一般都采用隔层结构，内装有隔热材料，箱体底部和各室之间都有冷却进出风口，采用自然风冷和自动控制的强迫风冷等多种形式，以保证电气设备的正常散热，具有防雨、防尘、防止小动物进入等措施。
目前，国内生产的欧式箱变的电压等级：高压侧为 3 ～ 35kV 、低压侧为 0.4 ～ 10kV 。变压器的容量：当额定电压比为 35/10 、 6 、 0.4 kV 时可从几百千伏安～上万千伏安、当额定电压比为 10 、 6/0.4 kV 时可从几十千伏安～几千千伏安。[1]
概述及应用
欧式箱变又称户外成套变电站，也称做组合式变电站，因其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点，受到广泛重视。农网建设(改造)中，被广泛应用于城区、农村10～110kV中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造，因其易于深入负荷中心，减少供电半径，提高末端电压质量，特别适用于农村电网改造，被誉为21世纪变电所建设的目标模式。 
设备特点
1、技术先进安全可靠 
箱体部分采用目前国内领先技术及工艺，外壳一般采用镀铝锌钢板，框架采用标准集装箱材料及制作工艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料，箱体内安装空调及除湿装置，设备运行不受自然气候环境及外界污染影响，可保证在－40℃～+40℃的恶劣环境下正常运行。 
箱体内一次设备采用单元真空开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器(弹簧操作机构)等国内技术领先设备，产品无裸露带电部分，为全绝缘结构，完全能达到零触电事故，全站可实现无油化运行，安全性高，二次采用微机综合自动化系统，可实现无人值守。 
2、自动化程度高 
全站智能化设计，保护系统采用变电所微机综合自动化装置，分散安装，可实现"四遥"，即遥测、遥信、遥控、遥调，每个单元均具有独立运行功能，继电保护功能齐全，可对运行参数进行远方设置，对箱体内湿度、温度进行控制，满足无人值班的要求。 
3、工厂预制化 
设计时，只要设计人员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设备的设计，就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、调试合格，真正实现变电所建设工厂化，缩短了设计制造周期；现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需5～8天的时间，大大缩短了建设工期。 
4、组合方式灵活 
欧式箱变由于结构比较紧凑，每个箱均构成一个独立系统，这就使得组合方式灵活多变，我们可以全部采用箱式，即35kV及10kV设备全部箱内安装，组成全欧式箱变电所；也可以采用35kV设备室外安装，10kV设备及控保系统箱内安装，这种组合方式，特别适用于农网改造中的旧所改造，即原有35kV设备不动，仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。 
5、投资省、见效快 
欧式箱变(35kV设备户外布置，10kV设备箱内安装)较同规模综自变电站(35kV设备户外布置，10kV设备布置于户内高压开关室及中控室)减少投资40%～50%。 
6、占地面积小 
设备安装
(1) 箱变位置应逼近负荷中心，根据小区负荷分布情况，计算出负荷矩，以此确定负荷中心，将箱变安装在负荷中心附近，这样，可缩短供电半径，可减少基建投资，减少电能损耗≤12%，提高电压质量( )运行维护方便，其低压(400V)供电半径≤500m； (2) 箱变使用地点不允许有强烈震动和冲击，不允许有较大的电磁感应强度，对于箱变地埋线路，应布置好各回路出线的敷设路径，并满足对地下设施的安全距离，且不影响供电区长远发展； (3) 使用地点不得有爆炸危险的物质，周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质； (4) 箱体安装垂直倾斜角不应超过5°，户外风速不超过35m/s，空气相对湿度不得超过90%(25℃)； (5) 箱变安装不需建设控制室和相应厂房，10kV设备无架构，占地面积小，现场只需按厂家提供的箱变基础尺寸，制做一基钢筋混凝土基础； (6) 吊装根据标准重量及有关安全规程选用适当的起重设备，起吊钢丝绳之夹角小于60°，起吊时应用绳索对角拉住箱变，以保证其平稳就位； (7) 欧式箱变压器出厂时已调试好，只需将箱变高压及低压电缆与箱变连接； (8) 箱体及主变周围应设置避雷针，并保证设备在其安全保护范围之内，在预制地基前应首先埋好接地网，其接地电阻应小于4Ω，箱体就位后，应将箱体接地端子与之接牢； (9) 由于欧式箱变已达到无人值守的技术要求，可不设后台设备，运行时，要考虑加强防盗。 
适用范围
欧式箱变适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等，用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择欧式箱变。
设备结构
低压室、变压器室、高压室是目字型布置，欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属外壳箱体中，箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜，所以欧式箱变体积较大。
欧、美式箱变的比较
欧式箱变体积大，造价低而美式箱变体积小，结构紧凑，约为同容量欧式箱变的1/3～1/5，外形美观，尽管造价略高，但美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作方便等特点，既可用于户外，又可用于户内。 美式箱变特点美式箱变与欧式箱变不同在于美式箱变是将变压器铁芯、高压负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计，放在同一注油箱中，具有以下特点： (1) 美式箱变体积小、结构紧凑，仅为国内同容量欧式箱变的1/3左右； (2) 美式箱变全密封、全绝缘结构，无需绝缘距离，可靠保护人身安全； (3) 美式箱变既可用于环网，又可用于终端，转换十分方便，提高了供电可靠性； (4) 过载能力强； (5) 损耗小，可选择S9或SH型； (6) 高压电缆头采用公司的产品，可操作200A负荷电流，在紧急情况下可带电插拔作为负荷开关操作，并具有隔离开关操作方便灵活的特点； (7) 采用双熔丝保护，降低运行成本； (8) 选用高燃点油(燃点高达312℃)可置于建筑物内； (9) 箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理
(10)美式箱变是品字型布置。美式箱变分为前、后两部分： 前面为高、低压操作间隔，操作间隔内包括高低压接线端子，负荷开关操作柄，无载调压分节开关，插入式熔断器，油位计等；后部为注油箱及散热片，将变压器绕 组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器油箱中。避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕，采取油加气隙体积恒定原则设计密封式油箱，油箱 及散热器暴露在空气中，没有散热困难。低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化，美式欧式箱变的占地面积和体积大大减小，由于 其体积很小再加上只是一侧开门，其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4，体积仅为同容量欧式箱变的1/5～1/3。
(11)保护方式简单：
美式箱变高压侧采用熔断器保护，低压侧采用塑壳自动空气断路器保护，与我国10kV配变保护方式相同。高压熔断器保护变压器内部故障，自动空气断路器保护低压侧线路的过电流、短路、欠电压故障。
（12）由于箱变的结构的不同使用的地方也不同，供电的网络也不同。
因为美式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同，因此适用的场合也不同。当美式箱变的容量选用的较小而小区的建筑面积较大时，应用的箱变会增加很多，从而使在架空线上支接的负荷点增多；当减少架空线的支接负荷点时必定要增加箱变的串接数量，从而使网络结构薄弱。要克服小容量箱变而带来的网络结构薄弱的问题，最好使用环网站解决。
（13）适用地方不同美式箱变的适用地方
鉴于美式箱变的结构特点和优缺点，美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看，美式箱变配上小型的环网开关站后，完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障，对居民的影响不大，但不适应于小高层和高层。
欧式箱变的适用地方
欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。美式箱变和欧式箱变的区别1、美式箱变：
1）、箱变的接线形式
一路或两路10KV进线；
单台变压器，容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。
2）、箱变的主要部件
变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。
美式箱变的优缺点
优点：体积小占地面积小、便于安放、便于伪装，容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度，降低线路损耗，还可以降低供电配套的造价。
缺点：供电可靠性低；无电动机构，无法增设配电自动化装置；无电容器装置，对降低线损不利；噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高，因为Ⅲ型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内，起到隔音的作用；另外，将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射；由于不同容量箱变的土建基础不同，使箱变的增容不便；当箱变过载后或用户增容时，土建要重建，会有一个较长的停电时间，增加工程的难度。
2、欧式箱变：
1）、箱变的接线形式
a、 单台配变形式—两路10KV进线；
单台变压器容量一般在500KVA~800KVA；低压出线电缆一般为4~6路。
b、 两台配变形式—两路10KV进线；两台变压器，每台变压器的容量在500KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。
2）、箱变的主要部件
变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成，相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内，使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大，造价也比美式箱变要大。
3）、优点：噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当；辐射较美式箱变要低，因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用；可以设置配电自动化，不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点，而且还有美式箱变的主要优点。
4）、缺点：体积较大，不利于安装，对小区的环境布置有一定的影响；
发展前景
目前，在国外 22kV 以下的城市电网和工业电网中已广泛采用了欧式箱变，从而改变了在电杆上安装变压器，蜘蛛网式的布线方式。它对电力网的安全、可靠运行、减少变电所投资、加快建设速度，都起到了良好的作用，是变电设备新的发展趋势之一。另外，还可以通过箱壳颜色的设计使其与使用环境协调一致，有利于美化环境。因此它必将会在我国广大城市、农村、工矿企业、公共建筑中得到广泛的应用。