标题：led感应灯
概述
LED感应灯就是这样一种特定功能性产品。作为频繁开关的间歇性照明光源，相对白炽灯和各类荧光灯来讲，无疑是最理想的选择，其开关寿命长、反应速度快、光效高、体积小、易于控制的特点得到了完美体现！[1]
感应灯工作原理
在有效感应范围内如有人和物体（如汽车）移动，或有声响(喊叫、击掌、撞击等)，光源自动点亮；有效移动/声响结束约1～2分钟后熄灭。配合光控电路可以做成夜间型（仅环境昏暗情况下才会亮灯）或日夜型（无论白天晚上都会自动亮灯）；从感应器工作原理方面来讲，主要有声控、人体红外和微波雷达三种；从产品结构上讲有分体和一体化型（传感器与光源）；从产品外形或安装方式方面来讲，有螺口球泡、灯管、吸顶灯、天花灯等等。 LED光源在感应灯产品中的应用，张扬了优点（开关寿命长、光效高、体积小、易于控制），回避了缺点（没有持续高温而引起光衰、显色性往往较低不成为问题）。节电产生的效益可以快速回收早期高投入，超长寿命节省了大量人工费用，同时自动开关给人们的生活带来了极大的方便，实在值得大力推广。
叙述
目前对市面上产品进行研究，总结出感应的方法目前有四种:1.声音感应，2.微波感应，3.图像对比感应，4.红外线感应。
释义
1.声音感应红外感应的主要器件为人体热释电红外传感器。
人体热释电红外传感器：人体都有恒定的体温，一般在37度左右，所以会发出特定波长10UM左右的红外线，被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲涅尔透镜滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件，这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡，向外释放电荷，后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围，开关将持续接通；人离开后或在感应区域内无动作，开关延时（时间可调TIME 5-120秒）自动关闭负载。 红外感应开关 感应角度120度，距离7-10米，延时时间可调。2.微波感应是由一种声控元件，声音是震动产生的，声波在空气中传播，如果遇到固体则会把这种震动传播到固体上。声控元件就是这种对震动敏感的物质，有声音时就接通（电阻变小），没有声音时就断开（电阻变的很大）。把声音信号转换成电信号传输给周边的延时开关电路模块，就可以使有声音时电路启动接通一段时间。3.图像对比感应图像对比原理：是应用于识别现场有没有人或者有其它外来物体进入、从而作为一个感应控制输出装置。
所使用的方法包括移动对象检测，移动对象分析，移动对象分类。再移动对象检测中，使用背景相减法来检测出移动对象，在移动分析中，利用移动分析表来分析和记录移动对象的状态，根据这些不同移动状态，来改变背景更新的速度，最后，利用移动物体对象几何特性以及人的身体特征，将移动对象分类为人或其它物体，从而实现相关控制相关输出装置。4.红外线感应红外感应的主要器件为人体热释电红外传感器。
人体热释电红外传感器：人体都有恒定的体温，一般在37度左右，所以会发出特定波长10UM左右的红外线，被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲涅尔透镜滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件，这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡，向外释放电荷，后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围，开关将持续接通；人离开后或在感应区域内无动作，开关延时（时间可调TIME 5-120秒）自动关闭负载。 红外感应开关 感应角度120度，距离7-10米，延时时间可调。
红外线感应实例之一：
led感应灯是采用进口技术MCU电路设计而成，主动式红外线工作方式，具有稳定好，抗干扰强等特点, 带有红外解码方式， 广泛应用在要求较高的商业和工业等场合。是新一代的绿色节能照明灯具。
技术说明： led感应灯 采用一发一收主动红外线技术，一体化编解码方式发射，解码接收，控制输出，8位单片机制作功能强大，采用工业区级芯片，负载能力广，抗干扰能力强，适用于任何场所。
功能： 可自动开启照明,人离开后可自动延时关闭，杜绝能源的人为浪费，延长电器使用寿命且集节能、方便保安于一体之功能，感应头直径21mm，感应距离0-5m 感应角度： 120° 负载：40W（灯泡 工作电压：220V 工作频率：50HZ 延时范围0.5min-5min 卫生间、浴室、电梯厅堂、等产品安装方法: 确认电压。安装时先把电源关掉。电源线接220VC，50（HZ）,用4×25大扁头自攻螺丝通过底盘固定在天花顶上或墙壁（需用固定牢固，且安全）。  LED感应投光灯
接线（将灯体电源线其中一根线用接线粒与火线联在一起，另一根与零线联在一起，接好后用力拉线粒），不掉为准;装上灯泡、玻璃或后盖。即可通电试用。本产品第一次接通电源，会有三次连续灯亮，表示正常，但白天或光线较强时仍不会正常灯亮，在晚上光线较暗时人到即可自动亮灯。如在白天，用黑布盖紧红外探头透镜，经过十秒钟（不让其透光）也可试其灯亮工作。
注意事项: 安装时请把智能灯具安装在人经常活动的地方（天花板或墙壁上），可提高其灵敏度及工作范围。 不要安装在潮湿的天花板或墙壁上。 清洗时要先断开电源。 清洗时请选取无腐蚀性的清洁剂。 灯具安装后在一定空间不能用酸性或碱性的化学溶剂，否则对灯具的电镀或喷漆造成损坏。
LED感应灯分类：
LED红外感应球泡灯，LED红外感应吸顶灯，LED红外感应筒灯，LED红外感应日光灯  红外感应球泡灯
总结：
为结合感应灯实际需要，凯西欧在总结传统感应灯的应用上作了很大的改动：
1.万向感应灯
A：装在E27灯头上
B：直接装在墙上
C：装在灯具内
2.单向360度任一方向转动感应
LED感应灯的特点
LED[2]是一种新兴的低压直流驱动的半导体光源，具有在一定条件下寿命长、光效高、体积小、可以频繁开关、易于控制等优点，但是在目前技术水平下（20～30%左右的发光效率导致70～80%的热损耗，与荧光灯相比有30～50%的光效提高），因为LED点光源的固有特性，如果散热处理不好的话，非常容易形成局部高温从而导致光衰；另外用于直流驱动的开关电源如果长时间在高温条件下工作的话，故障率也比较高；因此需要在散热结构、导热材料、芯片光效、开关电源效率及其可靠性等方面都必须做充分的考虑，否则在实际工作寿命和光照效果上都将大打折扣。
需要注意的是，市场上广泛流传的动不动就3万5万小时的LED工作寿命在实际应用中是很难得到验证的，节电80～90%也是模糊概念（最高光效的LED芯片与最低光效的白炽灯相比是有可能的），对此厂家和使用者都必须有清醒的认识。
客观地讲，目前LED作为主照明光源（大功率高亮度及持续长时间）使用的话，有相当的质量风险，实际节能效果也不如大家想象的那么高，再加上成本很高，所以市场接受能力较低，目前只是在如下场合中广泛应用：政府主导的项目（路灯、行政办公、城市亮化工程）、背景照明（液晶显示器、广告显示牌）、数码及图像显示器、交通灯、装饰性灯光（舞台、娱乐场所、建筑物外墙、节日彩灯等）、移动照明产品（头灯、手持灯、汽车灯等）和各类特定功能性产品等。
LED感应灯就是这样一种特定功能性产品。作为频繁开关的间歇性照明光源，相对白炽灯和各类荧光灯来讲，无疑是最理想的选择，其开关寿命长、反应速度快、光效高、体积小、易于控制的特点得到了完美体现！正常情况下，可以延长寿命至少5倍、节电可达90%以上，在一些全天候公共照明场合如地下停车场，仅从节能方面考虑，半年就可收回投资，还免去了经常更换灯管的人工费用（荧光灯管的持续工作寿命在5000小时左右，作为频繁开关使用时更是损坏率极高，白炽灯也是如此）。