标题：羊湖电厂
羊湖电厂
简介羊湖电厂光照西藏(1张)羊湖电厂（羊卓雍湖抽水蓄能电厂）是党中央、国务院送给西藏人民的一份厚礼，国家“八五”计划重
点项目。经过9年的建设，电厂于1997年9月全部投产发电。地理位置位于贡嘎县江塘镇雅鲁藏布江畔，距西藏首府拉萨西南83公里，上游水库为西藏第一大圣湖——羊卓雍湖。
电厂采用羊湖与雅鲁藏布江840米的天然落左发电、发电厂房内安装四台三机式抽水蓄能机组，一台常规发电机组，装机总容量为5×22.5兆瓦，电厂的投产运行，有力地缓解了拉萨电网严重缺电的局面、为藏中电，多的形成打下了基础，标志着西藏电力建设进入了一个崭新的发展阶段，对促进“团结、富裕、文明”的社会主义新西藏建设具有极其重要的意义。
羊湖电厂投产后，在电网中担负着骨干电厂、调频、调峰的任务。电厂的主机设备由奥地利伊林一伏伊特联营公司生产，水轮机调速器彩微机型调速器，励系统用微机控制的可控硅励磁，机组装有计算机监控系统，具有操作简单、运行可靠、调节迅速等特点。是目前我区装机容量最大、自动化程度最高的一座现代化电厂，也是世界上海拔最高的抽水蓄能电厂。
电厂发电生产在西藏山南浪卡子县江塘镇（设有厂区、生活区）此外在拉萨还设有办公、生活基地。
国家领导人题词1990年7月，江泽民总书记来到西藏考察工作。考察中，江泽民总书记反复强调，能源、交通是西藏经济发展的先决条件，近几年要重点搞好羊卓雍湖抽水蓄能电站及其配套项目的建设。1990年7月25日，江泽民写下“建设羊湖电站，造福西藏人民”的题词。
本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。1998年9月18日，西藏自治区各界举行江泽民总书记为西藏羊卓雍湖抽水蓄能电站题词的纪念碑揭幕仪式。同时，羊湖电站经过整整一年的试运行，顺利通过国家组织的竣工验收，由武警水电部队正式移交到西藏人民手中。 在羊湖电站移交仪式上，西藏自治区党委常务副书记热地和武警水电部队政委刘源为江泽民总书记题词“建设羊湖电站，造福西藏人民”纪念碑揭幕。刘源代表羊湖电站建设单位向西藏自治区政府移交了电厂钥匙和竣工验收鉴定书。
羊湖电厂(1张)2001年7月22日，中共中央政治局常委、国家副主席、中央军委副主席、中央代表团团长胡锦涛考察西藏羊卓雍湖电站。
发电方式枢纽发电时，直接从羊湖取水，经隧洞、调压井、压力钢管至厂房，尾水泄入雅鲁藏布江；抽水运行时，由江边低扬程泵房抽水入沉沙池，再进入主厂房多级蓄能泵，经引水系统流入羊湖。
建筑设施电站主要建筑物：羊卓雍湖边进水口，引水隧洞、调压井、压力管道、地面式厂房和110kV开关站，雅鲁藏布江边取水口，低扬程泵，沉沙池及与多级蓄能泵相联接的抽水钢管。 进水口位于湖边，底高程4426m，设有拦污栅和工作闸门。闸门尺寸为2．5m×2．5m，最大引用流量16立方米/秒。引水隧洞总长5888m，直径2．5m，承受的内水压力为0．21～0．72MPa，采用钢筋混凝土衬砌，并进行固结灌浆和回填灌浆。调压井为差动式，上室大井直径11m，高18m，升管直径2．5m，高54．1m。压力管道为1根主管供水方式，长3057m，其中前段为埋藏式钢管，长740m，直径2．4～2．5m；后段为地面钢管，长2317m，直径2．1～2．3m。钢管最大内水压力为9．76MPa，最小内水压力为5．38MPa。 
羊湖电厂光照西藏(1张)地面厂房位于雅鲁藏布江右岸一级阶地，内装4台2．25万kW竖轴三机式抽水蓄能机组及预留1台2．25万kW常规机组机窝，总装机容量11．25万kW，总抽水流量8立方米/秒，厂房长87．65m，宽14．9m，高38m。一次副厂房平行布置于主厂房下游侧，长19．8m，宽10．7m，高10．6m。二次副厂房与主厂房成倒“L”形布置，长26．5m，宽15．5m，高19．7m。110kV开关站长79m，宽79m。低扬程泵房位于江边，装5台泵，工作4台，备用1台；每台抽水流量2立方米/秒，最大抽水扬程13．5m，泵房长36．8m，宽11m，高22m。沉沙池工作段长80m，宽24m，高8m。池内从低隔墙分为3厢，采用定期水力冲沙方式，经试验，拦截粒径≥0．1mm的沉降保证率大于80%。江水经沉沙池沉淀后，进入主机 
蓄能泵前的进水钢管，其末端设有抽水系统调压井。该调压井为圆筒顶部溢流式，直径2m，高11．75m。
工程施工电厂主体工程量：土石方明挖60万立方米，洞挖10万立方米，混凝土14万m3，钢板800t，钢筋9000t。 
施工工期：施工准备1年3个月，主体工程3年9个月，总工期5年。工程投资按1990年价格水平计算，约为7．5亿元（概算尚未核定）。 
羊湖电厂光照西藏(1张)电站于1989年由国家计委列入预备开工项目，1990年国家计委正式列入基建年度计划新开工项目，1991年5月25日主体工程开工。工程由成都勘测设计院负责勘测设计，武警水电部队负责建设和施工。
环境影响评价自羊湖电厂项目论证和建设以来，环境影响问题倍受国内外的广泛关注。国家有关主管部门对羊湖电站建设高度重视，明确要求羊湖电站为抽水蓄能电站，其运行过程中总体上不消耗羊湖水量，不认为降低湖水位，尽可能降低其对环境的不利影响。近年来，由于藏中电网持续缺电，致使羊湖电站不能蓄水与发电并举，运行一直处于单一泄水发电工况。 
根据2006年水利水电规划设计总院成都勘测设计研究院关于《西藏羊湖抽水蓄能电站环境影响后评价报告》的汇报，羊湖电站运行多年来，羊湖流域的环境变化主要是由自然因素造成的，人为和工程活动的影响范围和程度均较小。电站运行对羊湖水质、湿地、鸟类和水生生物等未产生明显影响，而且变化趋势是总体上略有改善。目前，因遇连续丰水年，发电泄水并未使羊湖水位降低，反而略有上升，但如果电站不能蓄水与发电并举，持续以单纯发电耗水的工况运行，其对羊湖水位的影响将不可忽视。由于羊湖水全盐量较高，发电尾水下泄对电站下游雅鲁藏布江右岸局部范围的农业用水产生了一定影响。
羊湖电厂与羊卓雍湖
羊卓雍湖（羊湖）被誉为世界上最美丽的水。“羊”，上面；“卓”，牧场；“雍”，碧玉；“错”湖。连起来就是“上面牧场的碧玉之湖”。这是字面上对羊湖的解释，而一个藏族朋友的解释是“神女散落的绿松石耳坠”。散，是因为无论你在那个角度，都不能看到羊湖的全貌，而且它另外还有三个姐妹——空母错、沉错、巴纠错，四姐妹手足相连，难以割舍，共同组成了让我们肉眼看不到边的圣湖。它们的身躯蜿蜒在群山中达130多公里，只有在地图上或高空中才惊喜地发现它们犹如耳坠，镶嵌在山的耳轮之上。羊湖电厂光照西藏(1张)
羊卓雍湖与转世灵童羊卓雍湖之所以被称为“圣湖”、据说主要原因是它能帮助人们寻找达赖喇嘛的转世灵童。达赖圆寂后，由西藏上层僧俗组成负责寻找灵童的班子，先要请大活佛打挂、巫师降神，指出灵童所在的大方位；然后到羊卓雍错颂经祈祷，向湖中投哈达，宝瓶，药料等；最后，主持仪式的人会从湖中看出显影，指示灵童所在的更加具体的方位。如果上述3种仪式所示方位一致，便可派出人马，循所示方位寻找灵童。
羊卓雍湖一绝“羊湖"藏语意为“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一，位于雅鲁藏布江南岸、山南浪卡子县境内。湖面海拔4441米，东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里，总面积638平方公里，湖水均深20——40米，最深处有60米，是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖。羊湖汊口较多，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”。它是高原堰塞湖，大约亿年前因冰川泥石流堵塞河道而形成，水域面积630多平方公里，大约是杭州西湖的70倍从岗巴拉山口俯视呈蝎子状的羊卓雍错，会使人心中产生一种脱离尘世，融入自然的感觉。
羊卓雍湖(2张)它的形状很不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒，并附有空姆错、沉错和纠错等3小湖，历史上曾为外流湖，上述湖连为一体，湖水由墨曲流入雅鲁藏布江，但后来由于湖水退缩成为内流湖，并分为若干小湖，其湖面高度相差不过6.5米，湖中山地突冗，有21个小岛，各自独立水面，最大面积约18平方公里，岛上牧草肥美，野鸟成群。
羊卓雍湖的一绝是她的水源来自四周念青唐古拉山脉的雪水，但她确没有出水口，雪水的流入与自然的蒸发达到一种奇特的动态平衡。
牧场边有雪猪羊湖湖滨是优良的牧场，多牧群及野生动植物，周围5000米海拔的山上有雪猪，草滩上偶尔会遇到野羊和狐狸。
天然“小岛蛋场”羊卓雍湖风景秀丽，站在海拔4790米的岗巴拉山顶向南眺望，像一块镶嵌在群峰之中的蓝宝石，碧蓝的湖水平滑如镜，白云、雪峰清晰地倒映其上，湖光山色，相映成趣。湖中有大小岛屿21个，岛上生活着各种候鸟，使这里成为西藏最大的水鸟栖息地，有天鹅、黄鸭、水鸽、水鹰、鹭鸶和沙鸥等多种水鸟。每当产卵季节，湖里的十多个小岛便成了天然蛋场，场面极其壮观。微风拂过，湖水涟漪轻漾，浮光跃鱼，令人陶醉。
西藏鱼库羊卓雍湖(1张)湖光山色，景色如画，仿如置身人间仙境，羊湖是集高原湖泊、雪山、岛屿、牧场、温泉、野生动植物、寺庙等多种景观为一体的、独特的自然风景区。湖中浮游生物很多，鱼饵丰富，每到夏天，鱼群便由深水游到浅水区觅食、产卵，几乎徒手就可捞到，再加上藏人不吃鱼，这里便成了鱼类的天堂。湖中盛产高原裸鲤，鱼类蕴藏两可达8亿多公斤，有"西藏鱼库"之称。
羊湖电厂大事记
2004年五号机组扩建近几年来，随着西藏经济的快速发展，藏中电网（涵盖拉萨、日喀则、山南、那曲四地市）电力负荷呈现强劲的增长势头，电网用电负荷每年增幅均达25%—30%。根据负荷增长预测，电网负荷在今冬明春将面临严重的缺电形势。为了缓解日趋紧张的电力供需矛盾，区电力公司筹措资金在羊湖电厂扩建一台2万千瓦的发电机，该项工程开工以来，各项工作进展顺利，现已进入设备安装的关键阶段。根据施工安排，在2004年10月2日至16日，羊湖电厂将停水放空压力钢管，进行5号机球阀的安装工作，电厂将全厂停机15天。该工程计划今年底用电高峰到来之前投产发电，工程投产后，增加发电出力2．25万千瓦，对保障电力供应将发挥重要作用。
羊湖电厂光照西藏(1张)根据自治区政府、区电力局的要求，在羊湖停机期间，按照“先生活、后生产”的原则，重点保证照明。确保党政军等重要机关以及医院卫生、新闻媒体、金融机构、交通枢纽、学校、通信、旅游等公共事业与服务机构和国家、自治区重点建设工程供电，最大限度地保障城镇居民的必要生活供电，合理安排其他用户的供电，并按照预定安排的《藏中电网超电网供电能力限电序位表》、《藏中电网事故紧急拉路序位表》实行轮流限电和有序供电。
在做好拉路限电保证重要用户及居民生活用电的同时，拉萨电业局将进一步做好优质服务工作，贯彻落实好“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针和各项优质服务措施，加强“95598”客户服务系统的管理，耐心、热情解答用户咨询，做到缺电不缺服务，并提前向社会公布限电安排，最大限度地减少因停电对用户造成的不便。
2008年当雄县地震“经检测没有任何问题。”近日羊湖电厂机组陆续恢复发电，藏中电网运行正常，市民不用担心会拉闸限电。据了解，由于羊湖抽水蓄能电厂因距离当雄县发生6.6级地震震中格达乡较近羊湖电厂光照西藏(1张)，羊湖电厂迅速组织人员对发供电设备、设施和建筑物进行巡视检查，发现羊湖抽水蓄能电厂压力管道纵向移位11毫米，管道边坡有3处垮塌。为避免发生险情以致影响藏中电网正常运行，暂停羊湖电厂发电，并于地震当日19时15分至22时55分之间，启动了拉萨电网应急电源共4台机组发电，同时将直孔水电厂调至满负荷运行，保证了当晚用电高峰时段的正常电力供应。
地震时羊湖电厂共有5台机组，除1台在检修，地震发生时有4台机组在发电。经检测电厂压力管道没有受损，发电机组也运行正常，7日下午1台机组恢复发电，其它机组也将于近日恢复发电。
据了解，目前我区正处丰水期，藏中电网各电源点和主网运行正常，电力供应能够保证生产生活需求。