标题：地源热泵中央空调
简介
热泵技术　
是近代科学发明的一种节能技术。向热泵机组输入一定电能驱动压缩机作功，使机组中的工质（如R22、R134a）反复发生蒸发吸热和冷凝放热的物理相变过程，就能实现空间上的热量交换和传递转移。
地源热泵中央空调工作原理：
浅层地热能源
在太阳的辐射照耀下，地球成为太阳能的巨型“存贮器”，在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源，称为浅层地热能，简称地源。]地源热泵中央空调系统 　b]它是以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。其工作原理是：冬季，热泵机组从地源（浅层水体或岩土体）中吸收热量，向建筑物供暖；夏季，热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中，实现建筑物空调制冷。根据地热交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。
什么是地源热泵
地源热泵通过输入少量的高品位能源（如电能），实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源，即在冬季，把地能中的热量“取”出来，提高温度后，供给室内采暖；夏季，把室内的热量取出来，释放到地下去。通常地源热泵消耗1kW的能量，用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 
地源热泵供暖空调系统主要分三部分：室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式：水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递，水源热泵与地能之间换热介质为水，与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
地源热泵中央空调应用条件：
一、地下水地源热泵系统应用条件：
1、建筑项目附近地下水资源丰富，并便于实施供回水工程。
2、地方政策允许利用地下水。
3、地下水温适度，水质适宜，供水稳定，回灌顺畅。
二、地表水地源热泵系统应用条件：
1、建筑项目附近有丰富的地表水（例如：江水、河水、湖水、海水、水库水、污水、中水、地热尾水、工业废水等等）。
2、水量充足，水温适度，水质经简单处理能达到使用要求。
三、土壤源热泵系统（地埋管）应用条件：
1、建筑物附近缺乏水资源或因各种因素限制，无法利用水资源。
2、建筑物附近有足够场地敷设“地埋管”（例如：办公楼前后场地、别墅花园，学校运动场等等）。
清华同方地源热泵中央空调设计理念：
“在满足人们冷热基本需求的前提下，最大限度地实现环境保护和能源节约，同时创造优良的室内空气品质”这是清华同方对空调产品的诠释。
“环保、节能、节水、满足用户需要”是研发设计的主题理念。
一、环保

清华同方地源热泵中央空调技术创新：
清华同方地源热泵在产品设计时，从我国国情和用户需求出发，采用成熟科学的热泵技术，优化配置资源。兼顾制冷与制热工况，重点保证用户使用效果。机组运行时的冷热工况切换，通过水系统管路和切换而实现，氟系统保持稳定不变。
清华同方水源热泵机组，除了具有传统水源热泵特点以外，还针对中国国情进行创新设计：
一、供热出水温度高
在标准工况下，通用型水源热泵机组可以保证出水温度在48℃以上，环保高温型水源热泵机组出水温度可在60℃以上。高出水温度，可以减小室内侧设备的选型容量，并保证室内的温暖舒适性。
二、进出水温差大，节约水资源
在机组工况时，水源侧在冬季的进出水温差为8℃，而夏季的进出水温差为11℃。区别于传统的5℃温差设计，机组用水量可以节省40%，降低运行费用。
三、世界先进水平的满液式技术
高效满液型水源热泵机组采用满液式蒸发器，机组换热效率高。设计独特的回油系统及制冷剂流量精密控制系统，大大提高了机组能效，节能效果比国家标准高30%。
四、系统优化简洁，部件精良可靠
通过对系统的优化设计和独立模块组合，使机组系统运行简便可靠。制冷系统控制元件及电气元件均采用全球顶级部件，保证机组在宽广的使用工况范围内长期高效可靠地工作。运动部件少，故障率低，维护成本低。
五、机组型号齐全，适用范围广
机组型号齐全，单机容量从150KW-3800KW，可广泛利用各类水资源，如：地下水、江水、河水、湖水、海水、水库水、污水、中水、地热尾水、工业废水等等。
六、智能化数字控制
采用大屏幕液晶显示器、工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统，具有全数字化汉显功能，工作流程采用可视化控制面板，令操作者对机组运行情况一目了然。并可与外部设备、远程用户和控制室通过标准接口相连，实现自动开关机，报警、提示、记录、检索、故障诊断等多重维护管理控制功能。
七、多重自动保护功能
机组具有压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻温度保护；过电流、缺相、逆相、过载电气保护；冷媒系统高低压、油位、油压差、断水异常状态保护等多重保护功能。
八、节能效率显著
蒸发器、冷凝器均采用内外强化传热的换热管，换热效率更高。先进的工艺设计，使能量损耗降到最低。
九、操作简便、运行平稳
机组采用智能自动控制，操作非常简便；并且采用了高效的防护消声措施，运行平稳。
清华同方地源热泵中央空调产品系列：
一、通用型水源热泵机组
清华同方通用型水源热泵机组，技术领先、产品成熟、性能稳定，广泛适用于各种地源条件的工程项目。
◎采用高效制冷压缩机，分级或无级能量调节，控制灵活方便，运行稳定可靠。
◎制冷系统控制元件及电气元件均采用全球顶级品牌部件，保证机组在宽广的使用工况范围内稳定高效地工作。
◎换热器具有“大温差、小流量”工作特性，为用户最大限度节省宝贵的水资源，降低机组运行费用。
二、高效满液型水源热泵机组
清华同方高效满液型水源热泵机组具有世界领先水平的满液式技术，独特的回油技术，节能效果比国家标准高30%。
◎满液式水源热泵机组采用满液式蒸了器，换热效率高。
◎采用独特的回油系统及制冷剂流量精密控制系统。
◎计算机电脑芯片自动化控制，智能调节机组的最佳运行状态，运行费用低，具有较高的经济性。
三、环保高温型水源热泵机组
2001年，“供热体制改革”成为国家关注的重点问题。应市场所需，清华同方成功在业界率先推出高温水源热泵机组，为淘汰污染空气的老式燃煤锅炉提供了替代产品，成为社会关注的高科技产品。
◎历经5年的研发于2006年推出新一代环保型高温水源热泵机组。
◎出水温度60-70℃，实现一机三效——冬季制热，夏季制冷、提供生活热水。
◎采用R134a绿色环保制冷剂，有效保护环境。
四、地源热泵机组
清华同方GHP型地源热泵机组专门针对地温工况设计研发，能较好地适应低温工况，尤其适用于土壤源热泵项目
◎机组采用模块化设计，使用进口制冷压缩机，效率高、噪音低、性能可靠。
五、防腐蚀型水源热泵机组
2005年清华同方针对劣质水源开发了防腐蚀型水源热泵机组，采用了防腐蚀的高效换热器，适用于海水、污水、地热尾水、坑道水和工业废水等劣质水源。
清华同方地源热泵中央空调系统应用方案：
一、利用地下水的地源热泵系统项目
1、北京蜂鸟社区 住宅区建筑面积80000平方米
2、北京民岳家园 住宅区建筑面积92000平方米
3、北京鹰翔宾馆 宾馆、办公楼、家属楼建筑面积25000平方米
二、利用地表水的地源热泵系统项目
1、利用海水项目
大连星海假日酒店 四星级产权式私人酒店建筑面积40000平方米
2、利用江水项目
浙江建德月亮湾大酒店 四星级高档酒店建筑面积40000平方米
三、利用地表水与地下水联合的地源热泵系统项目
北京居庸关古客栈 五星级标准修建建筑面积20000平方米
四、利用地下坑道水的地源热泵系统项目
辽宁锦州市人防办公大楼 办公大楼建筑面积6000平方米
五、利用城市污水的地源热泵系统项目
北方寒冷地区城市污水是一种可以利用的热能资源，它的温度一年四季相对稳定，冬季比环境空气温度高，夏季比环境空气温度低，是很好的热泵冷热源。这种温度特性使得污水源热泵比传统空调系统运行效率要高，因此在节能和节省运行费用方面效果显著。污水源热泵系统可应用于供暖、供冷、提供卫浴热水，一机多用。
1、北京延庆县公安局和法院办公楼 建筑面积13000平方米
2、石家庄污水处理厂办公楼 建筑面积11000平方米
六、利用土壤源热泵系统项目
 1、清华同方无锡科技园综合楼 建筑面积4400平方米
2、北京龙颐顺景别墅住宅区 建筑面积40000平方米
清华同方中央空调河南办事处为您提供中央空调系统方案及综合服务，请点击参考资料为您提供的链接可直接登录办事处网址或清华同方中央空调网站，竭诚为您提供专家级的中央空调系统解决之道！