标题：防眩灯
防眩灯
一、防眩灯组成部分防眩灯组成部分：铝合金灯具壳体+防眩玻璃+光源+镇流器
防眩灯防眩的主要起作用的是在于防眩玻璃。防眩玻璃又称减反射玻璃或无反射玻璃。是一种将玻璃表面进行特殊处理的玻璃。其原理是把优质玻璃单面或双面进行工艺处理。使其与普通玻璃相比具有较低的反射比，使光的反射率降低到1%以下，从而降低环境光的干扰，提高画面的清晰度和能度，减少屏幕反光，使图像更清晰、逼真。让观赏者享受到更佳的视觉效果。防眩玻璃降低了玻璃表面的反射率≤2%，透光率≥80，光泽度≥60。
防眩灯,无眩光、无重影,防震耐腐蚀,节能、安全可靠。二、防眩灯性能特点1、防眩功能：透明件选用先进的照明光学原理优化设计,光线均匀、柔和,无眩光、无重影,有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。
2、光效节能：选用的气体放电光源,光效高、寿命长，功率因数大于0.9,发光效率高,透光性好。
3、防震功能：多道防震结构和一体化设计,确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。
4、适用环境：采用高强度合金外壳,进行特殊的表面喷涂和密封处理,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。
防眩灯分类
防眩灯分为：防眩泛光灯、防眩通路灯、防眩隧道灯、 防眩棚顶灯、防眩应急灯A、防眩灯－泛光类防眩泛光灯
1、安装方式：座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式,适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护,开盖后自动切断电源,增加了使用和维护的安全性、稳定、可靠性。防眩灯(2张)
主要技术参数
1、额定电压：220V
2、光    源
MH放电灯
功    率：150/70W
光通量：13000/5500lm
使用寿命：10000h
HPS放电灯
功    率：150/70W
光通量：16000/6000lm
使用寿命：30000h
3、引入电缆：φ8～10mm
4、外形尺寸：266x220x300mm
5、灯具重量：6.0KgB、防眩灯－投光类1、防眩通路灯防眩功能：选用纳米光触媒玻璃,能自动分解表面污渍,保持透光效果;同时选用漫反射技术和保护角设计可有效防止眩光。能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激,避免产生不适和疲劳感。
2、光效节能：选用特制的气体放电灯泡作光源,光效高、寿命长;使用双管HPS灯时,无需冷却可立即启动和再启动。
3、防眩通路灯安装方式：壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。可根据现场需要适配φ10～4mm不同线径的电缆,并可实现多灯并连使用,适合布局工程照明。电子、机械双重保护装置,开盖后自动切断电源,使用维护更加安全可靠。
三、主要技术参数防眩灯(2张)
1、额定电压：220 V
2、HPS放电灯
光通量400W：52000lm
使用寿命：50000h
光通量250W：27500lm
使用寿命：50000h
MH放电灯
光通量400W：38000lm
使用寿命：20000h
光通量250W：23000lm
使用寿命：20000h
3、外形尺寸：480x380x200mm
4、重    量：16kgC、防眩灯－隧道系列1、防眩隧道灯为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要,最新研制开发生产的防眩应急通路灯,广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。
2、适用环境：特殊的表面涂层和密封处理,确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。多重防振结构设计和高强度合金外壳,确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节。使用维护更加安全可靠。(其中功率为70W加装远程控制续电器,可进行多路遥控,主要适用于铁路、公路隧道。)电子、机械双重保护装置,开盖后自动切断电源,使用维护更加安全可靠。
4、主要技术参数
A型
1、额定电压：220V防眩灯(2张)
2、光    源
MH放电灯
70W光通量5500lm
100W光通量9000lm
150W光通量13000lm
使用寿命：10000h
HPS放电灯
70W光通量6000lm
100W光通量9600lm
150W光通量16000lm
使用寿命：30000h
3、熔断器：3A
4、引入电缆：φ6～8mm
5、外形尺寸：340x270x193mm
6、重    量：4.6kg
B型
1、额定电压：AC160~260V
2、频    率：50Hz
3、应急电压：DC12~16V
4、光源 MH
额定功率：35/70W
光通量：2600/5200lm
使用寿命：15000h
5、应急时间：90/50 min
6、外形尺寸
灯    具：340×270×193mm
镇流器：210×160×145mm
7、重    量
灯    具：4.6kg
镇流器：5kgD、防眩灯－棚顶系列1、防眩棚顶灯专业设计：采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计,具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术,防护等级达到IP65,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。独立的腔体结构设计,散热性能好,极大的提高了灯具的寿命;维护方便,简单。结构紧凑、外形美观,安装方便。
2、安装方式：可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。
3、专业配光：A、B两种的配光设计,其中A型为对称配光设计,B型为非对称配光两种型号,可根据不同的现场照明需求进行选择。
4、主要技术参数
额定电压 :220V
光源(HM气体放电,或HPS气休放电)防眩灯(2张)
额定功率:75W / 150W
光通量: 6000LM 9500LM
5、使用方法
根据现场环境和照明需要,确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的φ8~φ10mm三芯电缆线。
吸顶式安装,使用2个M8的膨胀螺钉打在天花板或者M8的普通螺栓固定在支撑梁上;嵌入式安装,直接使用4个M6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。
装好支架后,拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝,并掀开灯壳(吸顶方式,吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式)，把三芯电缆穿过防水葛兰接头,对应接在有极性标识的接线座上。注意,请务必将进线电缆使用压线卡锁紧,防止拔脱。嵌入吊顶安装方式,在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。
更换灯泡时,先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝,通过吊链结构,将面板轻吊在灯壳上,即可旋下旧灯泡,换上新灯泡。更换其他电气元件,请打开镇流器腔,即可更换任何电气元件。
6、注意事项
安装和维护灯具时,必须先断开电源。
非专业人员不得随意拆卸灯具。
使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。E、防眩灯－应急类  防眩灯应急型　　1、防眩应急灯广泛适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。
灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。
运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。A型在主电断电时可立即启动应急照明,也可通过外接开关控制在主电停电期间随时启动.B型单纯作为应急照明平常处于关闭状态;D型可作为正常照明,同时具有应急功能.
2、使用方法
根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。
在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。
更换灯泡时，先切断电源，松开灯头一侧的锁紧螺母，通过铰链翻转机构，打开灯头，旋下旧灯泡，换上新灯泡。
A、B型输入
注：白色电缆线（左）表示电源线
红、黑色接220V电源
棕色、蓝色为应急开关线（两线短接）
黄绿双色线为接地线
A、B型输出
注：黑色电缆线（右）表示光源线
红、黑色接光源
黄绿双色线接地线
D型输入
注：白色电缆线（左）表示电源线
红、黑色接220V(正常照明)
棕色、蓝色接220V（电池充电）
黄绿双色线为接地线
D型输出
注：白色电缆线（右）表示光源线
红、黑色接光源
棕色、蓝色为应急开关线（两线短接）
黄绿双色线为接地线
3、主要技术参数
额定电压：-220V/50Hz
额定功率：35/70W
外壳防护：IP65
绝缘等级：I                     
防腐等级：WF2
应急时间：60/45min
充电时间：<20h
引入电缆：φ8~φ10mm 
距高比：2.5
外形尺寸：φ255*191mm(灯具)   240*202*132mm(镇流器箱)
总重量：4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)
安装和维护灯具时，必须先断开电源。 
非专业人员不得随意拆卸灯具。
使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，
不得用手直接触摸
若应急电器箱长期不使用，请每隔4 个月将应急电器箱中的电池
进行充电，充满电后再重新放置（充电时间为8 h）。
换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，
应相应更换配套镇流器。
警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;
2.不可直接安装在可燃物上;
3.灯具必须可靠接地.