标题：中空纤维超滤膜
概述
中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm，内径:0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩水排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一。 
超滤技术是一种广泛用于水的净化，溶液分离、浓缩，以及从废水中提取有用物质，废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单，不需加热，能源节约，低压运行，装置占地面积小。
特点
1、膜的强度高
2、膜的化学稳定性能好
3、结构设计独特[1]
养护方法
1.原水采用杀菌剂杀灭细菌及微生物。保持适当余氯量;
2.预过滤去除固体颗粒悬浮体，在胶体含量较高时，采用絮凝沉淀预处理;
3.定时反冲洗快速冲洗，定期化学冲洗;
4.动态过滤，排放浓缩水，回收比视原水水质而定;
5.缓慢升降压，防止冲击。
膜的清洗：
中空纤维超滤膜在连续正常运行过程中，必须定时、定期进行各种方法的清洗。目前常用的清洗方法主要有下列几种：
背压反冲洗法：以洁净的水，从超滤液侧进入向正面进行冲洗，由于膜的正反方向耐压程度不一，一般只能以低压进行反冲洗，反冲洗强度不大，效果不大。必须选择耐压强度较高的膜，以较高的压力，较大的流量进行反冲洗，效果最好。冲洗时间30～60秒即可。
等压水力冲洗法：关闭超滤水出口阀门，全开浓缩水出口阀门，使膜面流速增大，对去除表面附着松软物质较为有效。
化学清洗法：根据膜表面污染物质的种类，选择适当的化学药品与之进行溶解、氧化或其他化学反应达到去除的目的。常用的化学药品的选择必须根据膜材料的性质选择，如酸类、碱类、氧化剂、杀菌剂、表面活性剂以及加酶洗涤剂等。进行方法与正常超滤过程相同，清洗液自原液入口处进入，浓缩液及超滤液全部返回清洗液容器，循环后排放，以净水洗净即可。
用途
主要用于超滤净水器。普遍使用的直饮机用的就是超滤技术。
中空纤维超滤膜由于其特殊的性质广泛应用在矿泉水的制备；反渗透设备的预处理；自来水净化处理；海水淡化的预处理；废水回用的净化处理；去除水中的胶体和细菌；滤除中药提取液中的大分子量杂质、蛋白质和多糖，最后制得中药制剂；对中药有效成分进行浓缩，滤除药液中水分和小分子量杂质；低度白酒去浊除菌；果酒、啤酒及其他酒类的精制；净化茶汁，制备浓缩茶；针剂、大输液除热源；浓缩人体血清。
特点： 
1)不锈钢卡箍结构，承压能力更强，有效防止中型超滤系统瞬间的高压和冲击所导致的爆裂和漏水。
2)壳体选用高韧性的UPVC材料，该材料具有良好的抗老化.耐酸碱及化学稳定性的特点，适用广泛的工况条件。
3)采用独特的7扇区装丝工艺，使壳体内布水均匀
4)装填膜丝5000根，16平方米的有效膜面积，远高于同类产品的有效膜面积，从而单支组件的水通量更大。
5)进出水口均为国家标准DN32的接口口，四个活结螺纹端盖都是统一尺寸规格，安装维护方便。
6)膜的有效面积大，水通量大，纯水通量3500升。　
分类
  1、中空纤维超滤膜4040
型号
4040膜芯
膜组件初始产水量（M/h)
1.5
建议设计产水流量（M/h)
0.5
膜面积通量（L/m/h)
40～180
产水浊度（进水<70NTU）
<0.1
产水污染指数（SDI）
<1 （进水<25NTU）
膜组件几何尺寸 （mm)
φ101×1016
膜丝类型
内压式中空纤维丝
中空膜丝材质
PES
膜结构特征
合金亲水性双致密层
膜组件封胶材料
食品级环氧树脂
截流分子量（MWCO）
30000~100000
公称有效膜面积（M）
4
中空纤维丝数量（根）
1100
中空纤维丝内/外径（mm)
0.8/1.2 (1.0/1.6)
膜丝组件进/出口径（mm)
D32/D32
此类膜芯需要外装一个4040的膜壳。
2、中空纤维超滤膜4046：
型号
4046一体式
膜组件初始产水量（M/h)
1.5
建议设计产水流量（M/h)
0.5
膜面积通量（L/m/h)
40～180
产水浊度（进水<70NTU）
<0.1
产水污染指数（SDI）
<1 （进水<25NTU）
膜组件几何尺寸 （mm)
φ101×1155
膜丝类型
内压式中空纤维丝
中空膜丝材质
PES
膜结构特征
合金亲水性双致密层
膜组件封胶材料
食品级环氧树脂
截流分子量（MWCO）
30000~100000
公称有效膜面积（M）
4
中空纤维丝数量（根）
1100
中空纤维丝内/外径（mm)
0.8/1.2 (1.0/1.6)
膜丝组件进/出口径（mm)
D32/D32
3、中空纤维超滤膜8040：
型号
8040膜芯
膜组件初始产水量（M/h)
6
建议设计产水流量（M/h)
2
膜面积通量（L/m/h)
40～180
产水浊度（进水<70NTU）
<0.1
产水污染指数（SDI）
<1 （进水<25NTU）
膜组件几何尺寸 （mm)
φ201×1016
膜丝类型
内压式中空纤维丝
中空膜丝材质
PES
膜结构特征
合金亲水性双致密层
膜组件封胶材料
食品级环氧树脂
截流分子量（MWCO）
100000
公称有效膜面积（M）
20
中空纤维丝数量（根）
5800
中空纤维丝内/外径（mm)
0.8/1.2 (1.0/1.6)
膜丝组件进/出口径（mm)
D40/D40
此类膜芯需要外装一个8040的膜壳。
4、中空纤维超滤膜8060：
型号
8060一体式
膜组件初始产水量（M/h)
7
建议设计产水流量（M/h)
2.5
膜面积通量（L/m/h)
40～180
产水浊度（进水<70NTU）
<0.1
产水污染指数（SDI）
<1 （进水<25NTU）
膜组件几何尺寸 （mm)
φ302×1405
膜丝类型
内压式中空纤维丝
中空膜丝材质
PES
膜结构特征
合金亲水性双致密层
膜组件封胶材料
食品级环氧树脂
截流分子量（MWCO）
100000
公称有效膜面积（M）
25
中空纤维丝数量（根）
7300
中空纤维丝内/外径（mm)
0.8/1.2 (1.0/1.6)
膜丝组件进/出口径（mm)
D40/D40
​
160组件特点：
1)不锈钢卡箍结构，承压能力更强，有效防止中型超滤系统瞬间的高压和冲击所导致的爆裂和漏水。  
2)壳体选用高韧性的UPVC材料，该材料具有良好的抗老化.耐酸碱及化学稳定性的特点，适用广泛的工况条件。
3)采用独特的7扇区装丝工艺，使壳体内布水均匀
4)装填膜丝5000根，16平方米的有效膜面积，远高于同类产品的有效膜面积，从而单支组件的水通量更大。
5)进出水口均为国家标准DN32的接口口，四个活结螺纹端盖都是统一尺寸规格，安装维护方便。
6)膜的有效面积大，水通量大，纯水通量3500升，远高于国内同种规格产品。[1]
中空超滤膜使用注意事项
1、过滤系统要定期灭菌。
超滤膜可以截留细菌，但不可以杀死细菌，截留率再好的超滤膜也不能长期保证干净区不长一个细菌，有细菌就可能大量繁殖。直接影响到透过水质，譬如有的矿泉水成品中出现半透明丝状白色絮状的霉菌团，主要是系统被霉菌污染所致。因此，必须定期对周转环境及过滤系统进行定期灭菌，灭菌的操作周期因供给原水的水质情况而定，对于城市普通自来水而言，夏季7～10天，冬季30～40天，春秋季20～30天。地表水作为供给水源时，灭菌周期更短。灭菌药品可用500～1000mg/L次氯酸钠溶液或1%过氧化氢水溶液循环流或浸泡约半小时即可。
2、超滤组件要轻拿轻放，并注意保护，由于超滤组件是精密器材，所以在使用安装时要小心，要轻拿轻放，更不能甩坏。组件若停用，要先用清水冲洗干净后，加0.5%甲醛水溶液进行消毒灭菌，并密封好。如冬天组件还要进行防冻处理，否则组件可能报废。
3、使用中空纤维超滤膜前必须认真阅读使用说明，按照超滤膜在水处理应用工艺进行操作。
4、由于每根超滤组件在出厂前加入保护液，使用前要彻底冲洗组件中的保护液，先用低压(0.1MPa)给水冲洗1小时，然后再用高压(0.2MPa)给水冲洗1小时，无论低压还是高压冲洗时，系统的产水排放阀均应全部打开。在使用产水时，应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。[1]