标题：生活饮用水卫生标准
简要介绍
生活饮用水卫生标准可包括两大部分：法定的量的限值，指为保证生活饮用水中各种有害因素不影响人群健康和生活质量的法定的量的限值；法定的行为规范，指为保证生活饮用水各项指标达到法定量的限值，对集中式供水单位生产的各个环节的法定行为规范。
立法过程
我国政府一向十分关心和重视饮用水卫生工作，多次发布和修改饮用水卫生标准。1956年制定的饮用水卫生标准及1959、1976年修订的标准分别包括15项、17项、23项微生物、一般化学和感官指标，着重技术要求，均未列为强制性卫生标准。
1985年卫生部组织饮水卫生专家结合国情，吸取了世界卫生组织（WHO）《饮用水质量标准》和发达国家饮用水卫生标准中的先进部份，制定了《生活饮用水卫生标准》，将水质指标由23项增至35项，由卫生部以国家强制性卫生标准发布（GB5749-85）增加了饮用水卫生标准的法律效力。该标准于1985年8月16日发布，1986年10月10日实施，共五章22条。（分总则、水质标准和卫生要求、水源选择、水源卫生防护和水质检验。）  生活饮用水卫生标准具体来讲，生活饮用水卫生标准可包括两大部分：法定的量的限值，指为保证生活饮用水中各种有害因素不影响人群健康和生活质量的法定的量的限值；法定的行为规范，指为保证生活饮用水各项指标达到法定量的限值，对集中式供水单位生产的各个环节的法定行为规范。
2001年6月，卫生部于颁布了《生活饮用水卫生规范》，自2001年9月1日起实施。《生活饮用水卫生规范》是在《生活饮用水卫生标准》GB5749-85的基础上修改而成，该规范共包括生活饮用水水质卫生规范、生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范、生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范、生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范、生活饮用水集中式供水单位卫生规范、涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范和生活饮用水检验规范。《生活饮用水水质卫生规范》中水质指标共96项，常规检测项目34项，非常规检测项目62项，与《生活饮用水卫生标准》GB5749-85相比，增加和修改了某些指标，加强了对有机污染的监测，对人体健康危害大的指标限值更加严格。基本上是一个既符合国情，又与国际接轨的生活饮用水卫生规范。通过卫生部和各级卫生行政部门的宣传贯彻，目前已在全国范围内得到较好的落实。
2006年，GB5749-85修订为《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），2006年12月29日由国家标准委和卫生部联合发布。同时发布的还有13项生活饮用水卫生检验方法国家标准。经过修订，标准中的指标数量不仅由35项增至106项，还对原标准的8项指标进行了修订，指标限量也与发达国家的饮用水标准具有可比性。
水质标准
1．为防止介水传染病的发生和传播，要求生活饮用水不含病原微生物。
2．水中所含化学物质及放射性物质不得对人体健康产生危害，要求水中的化学物质及放射性物质不引起急性和慢性中毒及潜在的远期危害（致癌、致畸、致突变作用）。
3．水的感官性状是人们对饮用水的直观感觉，是评价水质的重要依据。生活饮用水必须确保感官良好，为人民所乐于饮用。
生活饮用水水质标准共35项。其中感官性状和一般化学指标15项，主要为了保证饮用水的感官性状良好；毒理学指标15项、放射指标2项，是为了保证水质对人不产生毒性和潜在危害；细菌学指标3项是为了保证饮用水在流行病学上安全而制定的。
水质安全106项
水质安全106项检测指标与仪器
——水质指标由GB 5749-85的35项增加至106项，增加了71项；修订了8项；其中：
——微生物指标由2项增至6项，增加了大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子虫；修订了总大肠菌群；
——饮用水消毒剂由1项增至4项，增加了一氯胺、臭氧、二氧化氯；
毒理指标中无机化合物由10项增至21项，增加了溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰；并修订了砷、镉、铅、硝酸盐；
——毒理指标中有机化合物由5项增至53项，增加了甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦；修订了四氯化碳；
——感官性状和一般理化指标由15项增至20项，增加了耗氧量、氨氮、硫化物、钠、铝；修订了浑浊度；
——放射性指标中修订了总α放射性。
检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备名称、
型号/规格价格预算
（万元）序号名称1色度《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 色度仪0．52浑浊度《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 实验室浊度仪0．53臭和味《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 //4肉眼可见物《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 //5pH《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 实验室pH计、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2]/5
液相，气相，原子吸收，原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/6总硬度（以CaCO3计）《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 滴定管、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2]或专用玻璃仪器0.47铝《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）TAS-990AFG21
（进口原子吸收预算56万）《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 电感耦合等离子体质谱仪/7500a1608铁《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 电感耦合等离子体质谱仪/《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2原子吸收分光光度计A3
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/9铜《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的4.6 原子吸收分光光度计TAS-990AFG
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/10锰《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 电感耦合等离子体质谱仪/7500a/《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/11锌《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/12挥发酚类（以苯酚计）《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的9.1 紫外可见分光光度计TU1901713阴离子合成洗涤剂《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 
/
紫外可见分光光度计/14硫酸盐《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 
/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2离子色谱仪6015氯化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪
16溶解性总固体《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 电子分析天平217耗氧量（以O2计）《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 电热恒温水浴锅0.218砷《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 原子荧光光度计（相关附件）
TAS-990AFG2019镉《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 原子荧光光度计（相关附件）
TAS-990AFG/20铬（六价）《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 可见分光光度计
/721/21氰化物《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 紫外可见分光光度计TU1901/22铅《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 原子吸收/23氟化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1离子活度计、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/24汞《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 原子荧光PF6-2/《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/25硒《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 原子荧光/26硝酸盐（以N计）《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/

《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2紫外可见分光光度计/27四氯化碳《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 气相色谱仪
7897028三氯甲烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 气相色谱仪
789/29菌落总数《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 电热恒温培养箱0.530总大肠菌群《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 微生物检测系统431耐热大肠菌群《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 恒温培养箱132游离余氯《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 
/《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 袖珍式余氯总氯分析仪333总α放射性《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 电子分析天平
M214AI/
低本底α、β测量仪
FYFS-400X/34总β放射性《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 低本底α、β测量仪
FYFS-400X/
电子分析天平
M214AI/35硫化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 可见分光光度计
/721/36钠《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、原子吸收分光光度计/37锑《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/38钡《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/39铍《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/40硼《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3可见分光光度计/721/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/41镍《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/42钼《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/43铊《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/44银《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/45二氯甲烷《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 气相色谱仪/46一氯二溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/47二氯一溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/481,2-二氯乙烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 气相色谱仪/491,1,1-三氯乙烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 气相色谱仪/501,1-二氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 中的1气相色谱仪/511,2-二氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/52三氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/53四氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/54苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 气相色谱仪/55甲苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/56乙苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/57苯并（α）芘《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001 高效液相色谱仪国产20
（进口液相50万）58氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 气相色谱仪/591,2-二氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/145-2001 气相色谱仪/601,4-二氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/611,2,3-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/621,2,4-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/631,3,5-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/64溴氰菊脂《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 气相色谱仪/65微囊藻毒素-LR《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 高效液相色谱仪/66林丹《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 气相色谱仪/67滴滴涕《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 气相色谱仪/68六氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1气相色谱仪/69乐果《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/70六六六《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 气相色谱仪/71对硫磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/72甲基对硫磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/73五氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/742,4,6-三氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/75三溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/76钾《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/77钙《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/78镁《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/79硅《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1紫外可见分光光度计/80溶解氧《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11913-89 溶解氧仪2《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7489-87 滴定管、通用
或专用玻璃仪器/81总碱度《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10滴定管、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪或专用玻璃仪器182总有机碳《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1总有机碳测定仪5083石油类《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5
GB/T16488-1996红外测油仪884敌敌畏《中华人民共和国城镇建设行业标
准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/85敌百虫《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/862,4-二氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/871,1,2-三氯乙烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001中的1气相色谱仪/88钒《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/89锶《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/90钛《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/91溴化物《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2可见分光光度计/721/《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 离子色谱仪/92碘化物《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3离子色谱仪/

《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4气相色谱仪/93莠去津《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 气相色谱仪/94钴《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3电感耦合等离子体质谱仪/《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1可见分光光度计
/721/95锂《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/96总铬《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/97甲胺磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/98荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/99苯并(b) 荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/100苯并(k) 荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/101苯并(g,h,i) 苝《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/102茚并(1,2,3-c,d)芘《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/103粪链球菌《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T148-2001中的2电热恒温培养箱0.5104电导率《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1电导率仪2105氨氮《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 紫外可见分光光度计/


便携式分光光度计/106亚硝酸盐氮《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 紫外可见分光光度计/
便携式分光光度计/107悬浮物《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB/T11901-89电子分析天平/108五日生化需氧量（BOD5）《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7488-87BOD仪与生化培养箱5109化学需氧量（COD）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11914-89COD3109化学需氧量（COD）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89COD3110总磷（以P计）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89
4111总氮《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11894-89
卫生标准
发布新标随着经济的发展，人口的增加，不少地区水源短缺，有的城市饮用水水源污染严重，居民生活饮用水安全受到威胁。1985年发布的《生活饮用水卫生标准》（GB5749－85）已不能满足保障人民群众健康的需要。为此，卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了修订，联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）（下称“新标准”）。
2007年7月1日，由国家标准委和卫生部联合发布的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）强制性国家标准和13项生活饮用水卫生检验国家标准将正式实施。这是国家21年来首次对1985年发布的《生活饮用水标准》进行修订。
《生活饮用水卫生标准》的修订是保证饮用水安全的重要措施之一。在国家标准化管理委员会协调下，由卫生部牵头，会同建设部、国土资源部、水利部、国家环保总局，组织卫生、供水、环保、水利、水资源等各方面专家共同参与完成了该项标准的修订工作。
强制实施一直以来，我国实施的是1985年制定的《生活饮用水卫生标准》，但是随着经济的发展，人口的增加，不少地区水源短缺，有的城市饮用水水源污染严重，居民生活饮用水安全受到威胁。旧版的《生活饮用水卫生标准》已不能满足保障人民群众健康的需要。为此，2006年底，卫生部会同国标委、原建设部、水利部、国土资源部、环保部完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订工作，并正式颁布了新版《生活饮用水卫生标准》，规定自2012年7月1日起全面实施。
新标特点对水质的要求
一是加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求，新标准中的饮用水水质指标由原标准的35项增至106项，增加了71项。其中，微生物指标由2项增至6项；饮用水消毒剂指标由1项增至4项；毒理指标中无机化合物由10项增至21项；毒理指标中有机化合物由5项增至53项；感官性状和一般理化指标由15项增至20项；放射性指标仍为2项。
统一了城镇和农村饮用水卫生标准。
标准与国际接轨
选购饮用水
1、购买品牌首选规模比较大的企业和知名品牌，饮用水已纳入质量安全市场准入管理，所有产品上应有QS标志。
2、看产品标签：合格的产品标签应清晰标注其产品名称、净含量、制造者名称、地址、生产日期、保质期、产品标准号等内容。
3、鉴别水的感官质量：合格的饮用水应该无色、透明、清澈、无异味、无异臭，没有肉眼可见物。颜色发黄、浑浊、有絮状沉淀或杂质，有异味的水一定不能饮用。
4、桶装、瓶装水一旦打开，应尽量在短期内使用完，不能久存。最好放在避光、通风阴凉的地方。
5、购买净水机制水时要看清机器的卫生状况，机器管理的巡视及滤芯更换及清洁频率记录。尽量选择机器的卫生状况良好，机器管理的巡视及滤芯更换及清洁频率高的购买。