标题：三集一体除湿热泵
三集一体除湿热泵
  三集一体除湿热泵三集一体除湿热泵，是指具有：泳池水热水、泳池室空气除湿、室内空调三样功能集一体的热泵，该热泵一般还具有，新风排风功能，热回收功能，因此也有人叫它五集一体。
设备等传热损失只占总热损失的15～30%左右。池水表面蒸发造成室内泳池空气湿度加大，如不及时采取除湿以控制合适的湿度，天花板、墙壁、玻璃会凝结水滴，对室内装饰产生严重腐蚀，同时人体感觉不舒适。常规的除湿方式既是外排暖湿空气，补进室外干燥空气并将其加热到室温。由此可见，常规“加热+空调”方式能源损失很大：冬季一方面需不断补充热量加热泳池水，另一方面又需补充热量加热空气，夏季还需不断补充冷量对引进室外新风进行降温处理。此设计运行费用较高。 
1.能耗高解决措施
泳池内90%以上的能量损失是由于池水蒸发造成的，这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中，如采用传统的通风除湿，一般排风量为每小时3倍的泳池空间容积，这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失，在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失。为了补充泳池损失的能量，在传统通风除湿方式中，游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量，耗费大量的能源费用。三集一体除湿热泵利用能源再生系统，在春、夏、秋三季完全可采用除湿热泵运行过程中回收的池水表面蒸发的水蒸气热量保持室内空气恒温恒湿和池水恒温。
2.含氯湿空气解决措施
室内恒温游泳池由于表面水蒸发的原因，导致室内空气相对湿度过高，由于空气中含有氯离子，在遇冷时容易凝结成水，对泳池装饰建筑结构造成腐蚀。选用三集一体泳池恒温除湿热泵机组，经过合理的系统设计，可以确保室内空间的恒温恒湿、池水的恒温和新风换气，确保空气质量，避免凝结水的产生，保证室内装饰及墙体结构不受损失。
[1]3.局部凝结水解决措施
三集一体除湿热泵在系统设计上，配备了防凝结水装置，在泳池空间死角预先安装防结霜温湿度传感器，确保在任何不利的低温气候情况下，能够预防凝结水的形成，避免含氯离子的凝结水对墙体结构的腐蚀和对内装饰的破坏。其原理是当室内最不利点的温度因室外气温下降而过低时，该处的防结霜温湿度传感器将此冷表温湿度数据传输到除湿热泵控制系统，通过除湿热泵运行，以防止冷凝结霜。
工作原理
设备的风机从游泳池室内抽入温暖潮湿的空气。该空气流经蒸发器（除湿器）盘管，在制冷除湿的同时将回收的因池水蒸发产生的热能传递给冷的液态制冷剂。这种能量交换使空气温度降至露点以下，在蒸发器盘管上形成结露，形成的水分流入设备的承液盘中，通过排水管排出，潮湿空气转变为干燥的冷空气。液态制冷剂流过蒸发器之后回收的空气热能就变为一种低温低压的气态制冷剂。低温气态制冷剂然后进入压缩机，经压缩变为高温气态。高温气态制冷剂流过主机风冷冷凝器或池水热泵辅助加热冷凝器或室外机冷凝器，这是高温气态制冷剂由气态转变为液态，释放回收的热量，对室内空气温度或池水温度进行加热。需要对室内空气进行加热时主机风冷冷凝器工作，送出干燥的热空气对室内空气进行升温。如果室内空气温度达到要求时，回收的冷凝热给池水加热，主机送出干燥冷空气对室内空气进行制冷。如室内空气温度和池水温度同时都达到要求时，这是回收的冷凝热通过室外冷凝器排到室外大气中。高温气态制冷剂流经冷凝器后冷凝成温暖的液态，释放冷凝热。当室内空气温度超过要求上限时，主机风冷冷凝器停止工作，通过除湿蒸发器送出冷空气，对室内空气进行冷却降温。所以说三集一体除湿热泵具备了除湿功能、空调制冷功能、室内空气加热功能、新风处理功能、池水热泵辅助加热功 
能。
气流循环流程：室内空气→风管回风口→回风管→静压箱→除湿热泵机组→排风（污浊湿空气排到室外）→新风、回风混合→制冷除湿→加热→送风→静压箱→送风管→送风口→室内
排风系统：室内空气→排风机→静态箱→排风管→排风口→室外
新风系统：室外空气→新风口→新风管→除湿热泵→室内
三集一体空气分布
恒温除湿热泵设备采用连续空气再循环方式，采用良好的空气分配系统确保泳池室内空气温湿度均匀性。为了保证空气温湿度满足规定的控制要求，室内游泳池必须保证充分的空气流动和风量分配，设备必须通过循环风系统抽走室内的潮湿空气，经过除湿和温度调节，通过送风系统释放到室内。送风和回风气流为抛物线循环。
三集一体热泵风系统
合理的气流组织才能使室内空气整体温湿均匀，避免结露现象产生，所以风管系统的设计至关重要。三集一体风管组织设计，送风的分配可使用一条或多条管道，气流导向向下或导向易于出现冷凝的墙壁、窗户等，或从中心部位向两侧送风。回风的分配可使用一条管道或分支，回风口向下。风管设计时必须保证送风、回风之间不能出现短路，否则会超出高湿度层和气囊。新风口和排风口距离不能太近，否则会造成部分排风直接进入新风系统内。 
经过多年工程实践经验证明，送风口与回风口相互斜对角安装可使设备在室内泳池内最有效的工作。风管安装时设备送风口、回风口、新风口必须安装风量调节阀，用户在使用过程中可根据室内人员的多少。季节的气候变化合理选择风量配比。送风口应安装电动防火风阀，并与消防控制并网控制。送风口、回风口、排风口应安装消音箱，以降低噪音。风管材料建议选用防腐性能好的玻璃材料或酚醛复合材料，尽量不采用防腐性能差的镀锌板加保温，如已采用镀锌板材质则必须对镀锌板风管内侧进行环氧树脂防腐喷漆处理。
池水恒温系统
1.日常池水恒温通过热泵提供的回收热量来维持，不能满足时池水温度要求时采用锅炉或空气源热泵或电加热器辅助加 
热进行补充。
2.池水初加热由锅炉或空气源热泵或电加热器加热完成，此加热系统与三集一体恒温除湿热泵机组并联完成，池水恒温
为全自动控制运行。
3.池水→水泵→除湿热泵→池水
冷热水盘管
为了充分节约能源，冬季由于泳池室内初始温度较低，如采用除湿热泵压缩机加热，则时间较长，能耗较大。这时，可利用现有热水源，通过除湿热泵机内的热水盘管对室内空气迅速升温，而不需要再风管系统安装加热器。夏季可选择能耗度7-12℃冷冻水直接接入除湿热泵机冷热水换热器，利用冷冻水对室内空气温湿度进行控制。
防火和噪音处理措施
1.防火：在三集一体恒温除湿热泵机组送风口必须安装电动防火阀，此防火阀与恒温除湿热泵联动控制，防火阀关闭后除湿热泵自动停止工作。
2.降噪处理：三集一体恒温除湿热泵机组送风口、回风口、排风口与风管连接时中间需加静压箱降低噪音，静压箱安装在风管与设备风口之间，安装时采用软连接方式减震。
三集一体控制系统
1.三集一体除湿热泵机组采用PLC可编程触摸屏控制系统并带有故障显示功能，机组采用全自动控制模式。当室内空气温湿度，池水温度设置完成后，设备进入全自动运行状态，保证泳池空间恒温恒湿区域的温湿度满足使用要求和节约能源，并使池水保持恒温，无需专人看管，机组还预留通讯接口可与消防、中央控制室并网集中控制。操作简单方便，避免了用户因人员流动对设备使用不方便的缺陷。
2.设备具有多重保护措施，制冷系统配有高、低压保护，池水热泵辅助加热循环水冷冷凝器配有池水流量开关盒温度开关，电器控制配有过流保护和漏电保护器。
空调制冷功能
根据不同气候条件和泳池内人员的多少选择使用冷凝器。气温低的地区，夏天不需要对空气制冷可不选配冷凝器；南方地区需要对室内空气空调制冷的地区最好配置冷凝器，代替空调。 
在夏天，当室内空气过热，需要对空气进行空调制冷功能时，室外冷凝器就启动散热功能。室外冷凝器与空调的室外机原理相同，主要是把多余的热量排出室外。室外冷凝器，一般是风冷式散热器，象空调室外机一样，以走冷媒的铜管连接。但如果冷凝器连主机过远，也可以用空调的冷却塔，走水冷的模式，把冷水引入主机内制冷。 
特殊注明：室外冷凝器一般厂商都由甲方选配，室外冷凝器可给室内空气降温实现空调功能，如不配夏天就只能以换新风来给室内空气降温。其安装条件为冷媒单程走管距离不超过25米，主机与室外冷凝器高度落差在+10米至-3米之间。 
三集一体恒温除湿热泵机组带在自身制冷制热不足情况下，设备还可以添加表冷器。只要提供外来冷热源（冷热水蒸气）就可对空气进行辅助制冷加热功能。  [2]
三集一体的杀菌
机组可根据用户要求安装杀菌装置
主要具有四大功能
1.有效杀灭有害微生物：如霉菌、军团杆菌、肝炎病毒、冠状病毒、禽流感病毒、流感病毒等；
2.分解可挥发有机物：苯、甲醛、氨气、乙醚等化学有机物；
3.消除异味：通过人体呼吸、汗液、大小便等物体霉变、腐烂等化学反应产生的异味；
4.沉降可吸入颗粒物：空气中的可吸入悬浮颗粒物
热回收功能
三集一体除湿热泵是空气源热泵的原理，因此设备也是吸收空气中的热量为热来源（含室内泳池水散发到空气中的热量，英国研究发现室内空气中的热量90%为泳池水散发的热量），也就是吸收室内空气中的热量为来源，因此室内空气中的热量没有浪费（特别是冬天已升温的空气没有被排出室外浪费），而是为设备吸收，重新给室内泳池水加热及对室内空气加热。充分节约能源及运行费用，并且可根据要求在排风系统中安装排风热回收装置，使排到室外的空气的热最也充分回收再利用。从而减少热损失，节能减排，保护环境。
    三集一体除湿热泵