标题：江西铁炉电站
前言
江西铁炉电站分铁炉一级水电站和铁炉二级水电站。主管单位为中电投江西三和电力股份有限公司。
铁炉一级电站
（一）电站概况
铁炉一级水电站位于江西省铅山县黄岗山乡，距县城52公里，距上游谢家电站约10km，座落于铅山河支流石垅水上，是一座以发电为主，兼有防洪灌溉、养殖等综合效益的中型水库，水库控制流域面积84.5平方公里，多年平均流量3.75 立方米/秒，最大水头78.6 m，最小水头63 m，平均水头80m。铁炉一级的水库洪水调度由铅山县防办负责调度，每年的水库度汛方案是报铅山县防办。35kv出线1回。
水库正常高水位350m，相应库容3128万立方米，死水位320 m，相应库容482万立方米，调节库容2646万立方米，设计洪水位350.03 m，校核洪水位350.94 m，对应库容3283万立方米，库容系数24.4%，为年调节水库。电站主要建筑物有浆砌石重力坝，左岸发电引水隧洞，右岸放空隧洞、发电厂房等。电站装机3×1.6MW，设计发电量1559万kwh，1991年建成投产。
大坝为浆砌块石重力坝，最大坝高71.10m，坝顶长246.3m，坝顶高程351.10米。防浪墙高1.0米，坝顶溢流段长24米，设有3孔弧形闸门，闸门尺寸为6×12米（高×宽）。泄流采用底流消能，堰面采用WES标准曲线，堰顶高程344.2米，鼻坎高程285.0米。1985年12月底动工，1990年11月4日下闸蓄水，1991年2月3日首台机组并网发电，1993年6月工程全面竣工。1995年11月25日已经通过省计委主持的工程竣工验收（见赣计设字〔1995〕72号）。
（二）机电设备
铁炉一级水电站采用手动开机方式，单机容量1.6Mw，总装机容量4.8Mw。因大坝在进行除险加固处理，三台机停机。
1、          水轮机及设备参数
三台卧式混流水轮发电机组
型    号HL220-WJ-60设计流量3.2立方米/秒额定出力1720Kw设计水头63m​​最高水头78.6 m额定转速1000r/min飞逸转速1960r/min生产厂家南平电机厂出厂日期88年8月2、          发电机及设备参数
型    号SFWK1600-6/1430相    数3额定频率50Hz绝缘等级B/B额定功率2000KVA  1600 Kw额定功率因数0.8额定电压6300V额定电流184A励磁电压48V励磁电流353A定子接线Y重    量15600Kg生产厂家南平电机厂出厂日期88年3月3、          调速器及设备参数
三台小型自动调速器，调速器由油压进行操作。
型    号YT-1000额定油压2. 5Mpa出厂编号88.178额定工作容量1000KG·M充 油 量180L生产厂家上饶水动力机械厂出厂日期88年10月4、          主阀
一条引水遂洞分岔为三条钢管至水轮发电机组，机组前端各设置一台电动主阀(具有手动操作功能)。
主阀参数
型    号ZD120-18A输出转矩120公斤·米输出转速18 转/分电机功率3千瓦生产厂家天津第二通用机械厂出厂日期87年7月5、          水系统
1)    机组技术供水系统：从主阀前端取水，减压后供机组冷却用水。 
2)    渗漏排水：由三台离心式水泵及一集水井组成渗漏排水系统。渗漏水泵电源除厂用电外，还有一路10KW的自备柴油机电源。
6、          风系统
低压气系统由两台低压机、一台储气罐及相应的管路组成，主要起机组制动、检修用气等作用。
7、          桥机
厂房设置桥机两台，一台为拆货用，一台在发电机层安装间，供检修用。
8、          其他机械设备：
大坝设置一台进水口闸门、两台溢洪闸门、一台放空闸门，尾水设置一台尾水闸门。
9、          主变：
型    号S7-4000联结组标号Yd11空载损耗5.503kw阻抗电压7.52%短路损耗31.773 kw  出厂日期1988年6月空载电流0.71生产厂家江西变压器厂另一台主变无名牌。
10、     线路出口开关
型    号LW16-40.5额定电流1600A生产厂家浙江开关厂有限公司出厂日期2005年12月11、     主变高压开关:
型    号DW12-35​​额定电流630A额定电压35KV生产厂家浙江开关厂有限公司出厂日期1996年2月（三）存在的主要问题
1、          大坝渗漏较严重，大坝无观测设施。目前大坝正在进行补强加固，投资2715.83万元（国家投资），补强加固项目有：坝体钢筋混凝土防渗墙，坝基（肩）帷幕灌浆，坝体填充灌浆，坝基排水孔重钻，溢流坝面补墙加固、增设启闭机房等，防空洞修补、增设大坝观测设备、水情测报系统。该工程于2009年1月开工，计划2010年9月结束。
2、          水库蓄水位没有达到设计值350米，只有348米，大坝补强加固才有可能蓄至设计正常高水位。
3、          大坝溢洪闸门及启闭机、进水口拦污栅锈蚀严重。
4、          厂房渗水严重，包括机组漏水、厂房外墙渗水、汛期下游河道的反渗水。集水井泵需一直抽水。
5、          尾水闸门漏水相当严重。
6、          电气设备陈旧，多数操作为手动。保护装置为电磁式。
7、          升压站开关为多油式，主变压器比较陈旧。
**天山组机组
天山组厂房距铁炉一级厂房约100m，有两台斜击式水轮机，单机容量0.1 Mw，总装机容量0.2MW。机组由天山小溪引水，由压力钢管经主阀到两台机组，采用手动开停机、并网，机组通过变压器升压至6.3kv，接入铁炉一级母线。
1、              水轮机
型    号XJ78-W-25/1×67设计流量0.07-0.17立方米/秒功   率20-155Kw水    头35-130m转   速900-1800r/min出厂日期97年10月生产厂家乐清机械厂​​2、              发电机
发电机为半导体自激恒压式同步发电机
型    号SFW493/4绝缘等级E/B额定频率50Hz额定功率因数0.8额定功率100 Kw额定电流180A额定电压400V额定转速1500 r/min飞逸转速3000 r/min重    量830Kg定子接线Y励磁方式半导体自励生产厂家浙江临海电机厂出厂日期97年3月3、              机组状况：
a.              机组开停机均为纯手动。  b.主阀纯手动。
铁炉二级电站
（一）电站概况
铁炉二级水电站位于铅山县紫溪乡境内，座落于铅山河的东支石垅水上，坝址以上控制流域面积90.7平方公里，多年平均径流量1.236亿立方米。水库正常高水位270m，相应库容321万立方米。电站装机2.4MW，多年平均发电量700万千瓦时。铁炉二级的水库洪水调度根据上游一级的调度情况由电厂自行调度，每年的水库度汛方案上报铅山县防办。
电站主要建筑物由挡水建筑物、泄水建筑物、引水隧洞、发电厂房、升压站等组成。电站装设3×800kw水轮发电机组，设计水头30.4米，单机引用流量3.28 立方米/秒。电站通过一回35kv线路接入铅山县紫溪35kv变电站，并入铅山县电网。
（二）机电设备
铁炉二级水电站有三台卧式混流式机组，采用手动开机方式，单机容量0.8 Mw，装机容量2.4Mw。调研时一台机运行，出力700Kw。
1、          水轮机设备参数
型    号HLA286A-WJ-71设计流量3.28立方米/秒额定功率856Kw设计水头30.4m额定转速800r/min飞逸转速1120r/min生产厂家江西水力发电设备制造厂出厂日期94年2月2、          发电机设备参数
型    号SFW800-10/1430相    数3额定频率50Hz最高允许温度120/130度额定功率1000KVA 额定功率因数0.8额定电压6300V额定电流91.6A励磁电压57V励磁电流249A定子接线Y重    量9200Kg生产厂家江西电机厂出厂日期93年6月3、          调速器及设备参数
三台小型自动调速器，调速器由油压进行操作。
型    号YT-600额定油压2. 2Mpa出厂编号95-012额定工作容量6000N·m充油量110L生产厂家上饶水动力机械厂出厂日期95年4月4、          蝴蝶阀
一条引水遂洞分岔为三条钢管至水轮发电机组，机组前端各设置一台蝴蝶阀。
型    号D150-LD-120开启时间60S最高水头50m关闭时间80S生产厂家江西水力发电设备制造厂出厂日期95年6月5、          水系统
1)    机组技术供水系统：从蝴蝶阀前端取水，减压后供机组冷却用水。 
2)    渗漏排水：集水井一个，用一台潜水泵排水。
6、          风系统
低压气系统由两台低压机、一台储气罐及相应的管路组成，主要起机组制动、检修用气等作用。
型    号W-1.35/0.45额定排气压力0.45Mpa额定气量1.35 m3/0.45min 重    量200Kg功    率8.5Kw出厂日期96年4月生产厂家江西上饶水动力机械厂7、          桥机
厂房设置桥机一台10t电动单梁桥式起重机。
8、          其他机械设备
大坝设置一台进水口闸门、三台溢洪闸门、一台放空闸门，尾水未设置尾水闸门。
9、          励磁装置
KGLB可控硅励磁装置。出厂日期：1995年，
生产厂家：水利部长委陆水自动化设备厂。
10、     多油断路器
型号：DW12-35，额定电流：630A，出厂日期：1996.02
厂家：湖南开关厂
11、     主变
型号：S7-3150/35，阻抗电压：6.8%