标题：电力系统自动化
英文名
Automation of Electric Power Systems
简介
对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔，由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制，系统和元件的自动安全保护，网络信息的自动传输，系统生产的自动调度，以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量（频率和电压），保证系统运行的安全可靠，提高经济效益和管理效能。
发展过程 20世纪50年代以前，电力系统容量在几百万千瓦左右，单机容量不超过10万千瓦，电力系统自动化多限于单项自动装置，且以安全保护和过程自动调节为主。例如，电网和发电机的各种继电保护，汽轮机的危急保安器，锅炉的安全阀，汽轮机转速和发电机电压的自动调节，并网的自动同期装置等。50～60年代，电力系统规模发展到上千万千瓦，单机容量超过20万千瓦，并形成区域联网，在系统稳定、  相关设备经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置，并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70～80年代，以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统 (SCADA）开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。
主要领域
简介按照电能的生产和分配过程，电力系统自动化包括电网调度自动化、火力发电厂自动化、水力发电站综合自动化、电力系统信息自动传输系统、电力系统反事故自动装置、供电系统自动化、电力工业管理系统的自动化等7个方面，并形成一个分层分级的自动化系统(见图）。区域调度中心、区域变电站和区域性电厂组成最低层次；中间层次由省（市）调度中心、枢纽变电站和直属电厂组成，由总调度中心构成最高层次。而在每个层次中，电厂、变电站、配电网络等又构成多级控制。电网调度自动化现代的电网自动化调度系统是以计算机为核心的控制系统，包括实时信息收集和显示系统，以及供实时计算、分析、控制用的软件系统。信息收集和显示系统具有数据采集、屏幕显示、安全检测、运行工况计算分析和实时控制的功能。在发电厂和变电站的收集信息部分称为远动端，位于调度中心的部分称为调度端。软件系统由静态状态估计、自动发电控制、最优潮流、自动电压与无功控制、负荷预测、最优机组开停计划、安全监视与安全分析、紧急控制和电路恢复等程序组成。火力发电厂自动化火力发电厂的自动化项目包括：①厂内机、炉、电运行设备的安全检测，包括数据采集、状态监视、屏幕显示、越限报警、故障检出等。②计算机实时控制，实现由点火至并网的全部自动起动过程。③有功负荷的经济分配和自动增减。④母线电压控制和无功功率的自动增减。⑤稳定监视和控制。采用的控制方式有两种形式：一种是计算机输出通过外围设备去调整常规模拟式调节器的设定值而实现监督控制；另一种是用计算机输出外围设备直接控制生产过程而实现直接数字控制。水力发电站综合自动化需要实施自动化的项目包括大坝监护、水库调度和电站运行三个方面。①大坝计算机自动监控系统：包括数据采集、计算分析、越限报警和提供维护方案等。②水库水文信息的自动监控系统：包括雨量和水文信息的自动收集、水库调度计划的制订，以及拦洪和蓄洪控制方案的选择等。③厂内计算机自动监控系统：包括全厂机电运行设备的安全监测、发电机组的自动控制、优化运行和经济负荷分配、稳定监视和控制等。
传输系统
电力系统信息自动传输系统 简称远动系统。其功能是实现调度中心和发电厂变电站间的实时信息传输。自动传输系统由远动装置和远动通道组成。远动通道有微波、载波、高频、声频和光导通信等多种形式。远动装置按功能分为遥测、遥信、遥控三类。把厂站的模拟量通过变换输送到位于调度中心的接收端并加以显示的过程称为遥测。把厂站的开关量输送到接收端并加以显示的过程称为遥信。把调度端的控制和调节信号输送到位于厂站的接收端实现对调节对象的控制的过程，称为遥控或遥调。远动装置按组成方式可分为布线逻辑式远动装置和存储程序式逻辑装置。前者由硬件逻辑电路以固定接线方式实现其功能，后者是一种计算机化的远动装置。
事故装置
反事故自动装置的功能是防止电力系统的事故危及系统和电气设备的运行。在电力系统中装设的反事故自动装置有两种基本类型。①继电保护装置：其功能是防止系统故障对电气设备的损坏，常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。按照产生保护作用的原理，继电保护装置分为过电流保护、方向保护、差动保护、距离保护和高频保护等类型。②系统安全保护装置：用以保证电力系统的安全运行，防止出现系统振荡、失步解列、全网性频率崩溃和电压崩溃等灾害性事故。系统安全保护装置按功能分为4种形式：一是属于备用设备的自动投入，如备用电源自动投入，输电线路的自动重合闸等；二是属于控制受电端功率缺额，如低周波自动减负荷装置、低电压自动减负荷装置、机组低频自起动装置等；三是属于控制送电端功率过剩，如快速自动切机装置、快关汽门装置、电气制动装置等；四是属于控制系统振荡失步，如系统振荡自动解列装置、自动并列装置等。
自动化
包括地区调度实时监控、变电站自动化和负荷控制三个方面。地区调度的实时监控系统通常由小型或微型计算机组成，功能与中心调度的监控系统相仿，但稍简单。变电站自动化发展方向是无人值班，其远动装置采用微型机可编程序的方式。供电系统的负荷控制常采用工频或声频控制方式。
管理化
管理系统的自动化通过计算机来实现。主要项目有电力工业计划管理、财务管理、生产管理、人事劳资管理、资料检索以及设计和施工方面等。
同名期刊
期刊信息《电力系统自动化》[1]（半月刊）是由国网电力科学研究院主办的全国性专业技术期刊，每月10日、25日出版，国内外公开发行。已发行至全国各省、市、自治区和港、澳、台地区，国外发行至北美、欧洲和亚太地区数十个国家，拥有大量国内外读者。《电力系统自动化》是国际著名科学文献检索数据库——美国《工程索引》（EI）的核心期刊，被国内外11种著名文献数据库和文摘期刊收录。1999年、2003年和2004年蝉联三届中国期刊界最高奖——首届、第二届和第三届“国家期刊奖”。2001进入“中国期刊方阵”最高层面——双高（高知名度、高学术水平）期刊。2002年成为国家自然科学基金专项资助的30种重点学术期刊之一。2002年以来，多次被评为“百种中国杰出学术期刊”。2008年荣获首届“中国精品科技期刊”称号。2009年荣获“新中国60年有影响力的期刊”和“RCCSE中国权威学术期刊”称号。办刊宗旨《电力系统自动化》以“立足行业，鼓励创新，面向应用，促进电力工业科技进步”为办刊宗旨，主要面向电力行业从事科研、设计、运行、试验、制造、管理与营销的专业技术人员以及相关专业的大专院校师生、电力产品用户等，既具有学术性和前瞻性，又注重实用性和导向性，同时也重视和鼓励来自科研、生产第一线的经验、改进和革新的技术交流。期刊历史-大事记l 1977年 创刊，季刊，自办发行。l 1980年 改为双月刊，由邮局发行。  
l 1981年 由中国国际书店向国外发行。
l 1982年 被确定为水利电力部的专业科技期刊；正式组建电力系统自动化杂志社。
l 1987年 被中国科学技术情报所选为中国科技论文统计源。
l 1990年 在国内科技期刊中率先实现使用计算机自行排版。
l 1991年 被《中文核心期刊要目总览》（第一版）列为中文核心期刊。
l 1993年 改为月刊。
l 1995年 被评为第一届江苏省双十佳期刊； 杂志社配置彩色平面设计制作系统，自行完成广告设计制作。
l 1996年 改为国际标准开本，平装胶订； 被评为电力部优秀期刊； 入选《中国科学引文数据库》； 在《中文核心期刊要目总览》（第二版）中，列电工技术类第一名。
l 1997年 获第二届华东地区最佳期刊奖； 被评为第二届江苏省双十佳期刊； 获江苏省期刊印刷质量二等奖； 成为《中国科学引文数据库》300个重要核心期刊之一，在被引频次最高的中国 科技期刊500名表中列第159位。
l 1998年 在长期被英国《科学文摘》（SA-EEA，SA-CCA）和俄罗斯《文摘杂志》 收录后，又入选美国《工程索引》（EI）；建立《电力系统自动化》网站。
l 1999年 改为半月刊； 荣获首届“国家期刊奖”； 成为美国《工程索引》（EI）核心期刊；期刊评价指标进入全国前100名，在被引频次最高的中国科技期刊500名表中列第58位，在"电子、通讯与自动控制"类期刊中列第1位； 被评为第三届江苏省双十佳期刊； 获江苏省期刊印刷质量一等奖。
l 2000年 在《中文核心期刊要目总览》（第三版）中，再次名列电工技术类第一名；新版《电力系统自动化》网站建成开通。 
l 2001年 进入“中国期刊方阵”的最高层面——双高（高知名度、高学术水平）期刊。
l 2002年 荣获国家自然科学基金重点学术期刊专项资助；荣获“第二届国家期刊奖”；荣获“百种中国杰出学术期刊”称号。
l 2003年 荣获“百种中国杰出学术期刊”称号。
l 2004年 荣获第三届“国家期刊奖”；荣获“百种中国杰出学术期刊”称号；被评为第四届江苏省双十佳期刊。
l 2005年 荣获“百种中国杰出学术期刊”称号。
l 2006年 网站全面升级为集读者、作者、审稿专家和编辑于一体的网络化工作平台。
l 2008年 荣获“中国精品科技期刊”称号。
2009年 荣获“新中国60年有影响力的期刊”称号；荣获“百种中国杰出学术期刊”称号；荣获“RCCSE中国权威学术期刊”称号。专业范围电力系统运行、分析与控制，电力市场，电网调度自动化，配电自动化，电力系统远动、通信、继电保护、信息管理，电力企业管理现代化，火电厂自动化，水电厂自动化，变电站自动化，计算机技术、现代控制理论、IT技术及智能化仪器仪表在电力系统中的应用等。主要栏目学术研究，研制与开发，工程应用，专家论坛，特约专稿，新技术新产品，引进技术与设备，现场经验，讨论园地，信息动态，综述等，以及针对行业技术发展和热点课题组织的各种专题研讨和专栏。收录情况国家新闻出版总署收录　1999年荣获首届“国家期刊奖”
1998年获“华东地区最佳期刊”称号
连继三届江苏省优秀期刊投稿须知1、要求论文语言流畅，逻辑关系明确。在不影响基本思想表述完整性的前提下，请尽量精炼语句、精简图表和公式、简化推导和证明过程，宜将篇幅控制在6千字以内（包括图表所占篇幅）。
2、请写明题目的英译文、作者姓名的汉语拼音以及作者单位的英译文，同时附3～8个中英文关键词和200～400字的中文摘要及约250个实词的英文摘要。摘要请采用第三人称写法，应是一篇独立的短文，包含与论文同等量的主要信息，一般应包括目的、方法、结果、结论四要素。
3、文中和公式中字符（数字、希文、英文、罗马字）的大小写、上下标及上下标字母含义须明晰，表示向量及矩阵的字母请用黑体。图表中文字、变量、单位、数字要清晰。图表应有中、英文标题，并注明物理量及其单位。
4、在投稿的同时，请附言说明稿件涉及的科研项目概况、有关的背景资料和成果的主要创新点。若为基金资助项目或部省级重大科研攻关项目，请提供项目编号，本刊将酌情优先录用和发表。
5、请对稿件署名（即成果的主要责任人和成果所属单位）及顺序进行检查，以避免发生知识产权纠纷。本刊友情提醒:作者署名中的单位一般指成果所属单位，而不是作者投稿时的就学单位或工作单位。
6、凡学生投稿，请务必提供导师信息。对本刊拟采用的稿件，请导师参考本刊审稿意见对稿件涉及的学术道德和学术内容予以严格把关，并由导师向编辑部致函确认。
7、请登录本刊网站由作者登录处进入投稿或查询稿件状态，原则上不受理电子邮件或纸质稿件。编辑部收稿后，一般在2个月内提交审理意见。在稿件受理期间，不得另投他刊。请务必在收到编辑部的修改要求后1个月内提供修改稿，若有必要延迟，请及时向编辑说明。
8、编辑部有权对采用的稿件做必要的删改。
9、在稿件付印前，将请作者做最后审校，以避免编辑、排版工作中可能产生的差错。为确保稿件审理、编辑、排版工作的有效性，作者不得对录用稿再做较大改动，否则将按新投稿处理，而且编辑部有权追究由此造成的一切损失。
10、作者个人信息或通讯方式有变时，请及时登录本刊网站进行修改，以确保稿酬和样刊准确邮寄。
11、请对有关成果的原创性进行确认，坚决杜绝抄袭、剽窃等不良现象。凡借鉴他人成果，需给出成果来源和相应的文献出处，并在文中与作者的贡献区别开来。
12、请对有关成果的投稿情况进行检查，不得将相似的内容另投他刊，更不得一稿多投。若已向他刊投稿，请先向有关期刊明确撤稿后再投本刊，并向本刊说明有关情况。
13、请确认文中内容不涉及国家机密，以及不得有损国家主权和利益。
14、凡拟参加国内外学术会议的论文，如要向本刊投稿，务请在投寄学术会议的同时投寄本刊，同时告知学术会议的名称、主办单位及召开日期。
15、《电力系统自动化》将在本刊网站全文上网和制作相应的光盘、专题论文集，同时加入了《中国学术期刊(光盘版、》、“中国期刊网”和“万方数据资源系统(ChinaInfo、数字化期刊群”。作者著作权使用费与本刊稿酬一次性付给。如作者不同意将文章编入，请在来稿时声明，本刊将做适当处理。
16、本刊拟适当刊载全英文论文，欢迎国内外作者将具有原创性的科技成果直接以英文形式投稿，要求语言流畅，符合科技英语表达习惯，并附有中文标题、摘要和关键词以及中、英文作者简介。[2]
同名图书
基本信息作者：丁坚勇，程建翼 
出版社：中国电力出版社； 第1版 （2006年5月1日）  电力系统自动化丛书名： 电气工程及其自动化专业继续教育函授专升本系列教材 
平装：207页 
开本：16开 
ISBN:7508342119 
条形码：9787508342115 
商品尺寸： 26.1 x 18.4 x 0.9 cm 
商品重量： 358 g 
ASIN:B00114JY2O内容简介全书共分为七章，分别论述了同步发电机自动并列和励磁自动控制、电力系统频率和有功功率自动调节、电力系统调度自动化和EMS、配电自动化技术、电力系统安全自动装置等内容。本书力求文字简练，通俗易懂，紧密结合当前电力发展动向，并将一些电力系统自动化的新技术、新概念介绍给读者。内容及文字表述充分考虑成人函授教育的特点，每章配以思考题，便于自学。
本书适合高等院校电气工程及其自动化（函授）专业专升本学生使用，也可作为高等院校全日制电自专业学生和工程技术人员参考书。目录编者按语
前言
第一章 电力系统自动化概述
思考题
第二章 同步发电机自动并列
第一节 电力系统并列概述
第二节 准同期并列基本原理
第三节 模拟式自动准同期装置
第四节 微机型自动准同期装置原理
思考题
第三章 同步发电机励磁自动控制
第一节 励磁系统的主要任务及其基本要求
第二节 同步发电机励磁系统
第三节 励磁系统中的整流电路
第四节 自动励磁调节器基本原理
第五节 励磁调节与并联运行机组间无功功率的分配
第六节 同步发电机微机励磁控制
思考题
第四章 电力系统频率和有功功率自动调节 
第一节 电力系统频率特性和频率调节 
第二节 同步发电机调速器及其建摸
第三节 电力系统频率和有功功率自动控制的基本原理
第四节 自动发电控制和经济调度控制（AGC/EDC)
思考题
第五章 电网调度自动化
第一节 概述
第二节 远方终端RTU
第三节 信息传输和通信规约
第四节 电网调度中心计算机系统
第五节 SCADA/EMS系统
思考题
第六章 配电自动化技术
第一节 配电管理系统（DMS）概述
第二节 馈线自动化技术（FA)
第三节 变电站综合自动化
第四节 配电地理信息系统（AM/FM/GIS)
第五节 自动抄表计费
思考题
第七章 电力系统安全自动装置
第一节 概述
第二节 自动低频减负荷装置
第三节 自动解列装置
第四节 输电线路自动重合闸装置（AAR)
第五节 备用电源自动投入装置
第六节 故障录波装置
思考题
参考文献