标题：连云港市文化艺术中心
建筑概况
主要分为3个区，其中A区包括包括一个1117座的剧场，一个280座的音乐厅及为剧场服务的门厅、休息大厅、化妆间、排练厅等，空调总面积7500 ㎡;B区一-四层为规划展示中心，空调总面积7000 ㎡，五层为办公用房，1500 ㎡;C区为行政审批中心，空调总面积5000 ㎡。整栋建筑一般为5层。建筑外形大部分采用玻璃幕墙。项目完成设计于2004年，2008年1月投入使用。[1]地图本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。
空调系统的划分
由于该建筑功能较为复杂，投入使用后的隶属单位也较多，在建筑设计时就在分区上做了考虑，空调系统也根据使用功能的需要做了多套系统。大致上按A、B、C三个区分别设置独立的空调系统。其中A区为电制冷+锅炉供热的水空调系统，B区为风冷热泵冷热水机组的水空调系统，C区为多联机系统。以下按各分区分别叙述。A区剧场舞台，观众厅，休息大厅，后台化妆间，音乐厅等采用冷热水集中空调系统(三级)
空调总面积7500M2，夏季总冷负荷1850KW，面积冷指标247W/M2;冬季总热负荷1380KW，面积热指标184W/M2。供冷采用一台1500KW和一台450KW螺杆式电制冷机，仅音乐厅需供冷或剧场彩排等可只开启一台小冷水机，所有区域均需供冷时两台完全开启，其他情况根据需要开启。冷冻水额定供回水温度7-12℃，冷却水额定供回水温度32-37℃。供热采用一台900KW的电锅炉和一个125M3的蓄热水箱，夜间蓄热，白天根据情况采用水箱释热或与电锅炉联合供热。
剧场舞台空调采用四台组合式空调机组，对主台和侧台分别送风(三级)
主台送风管布置在台口两侧，同时设喷口侧送风和旋流风口下送风，每个风口前设无级调速电动风阀，可根据演出需要进行开关和调节，空调机组出风管段上设压力传感器，根据压力信号调节风机转速，变风量运行。
观众厅一楼采用座椅送风系统每只座位下设一个￠100的座椅送风口，每只送风量约70M3/H。空调机组设于一楼座位下的地仓内，整个地仓作为一个送风静压箱，地仓内壁及底板顶板均设保温层。系统采用新回风比可调的控制方式，可在过度季节实现全新风运行。
观众厅二楼采用旋流风口下送观众厅二楼采用旋流风口下送，冬夏季可电动调节送风角度。系统采用新回风比可调的控制方式，可在过度季节实现全新风运行。
休息大厅均采用组合式空调器散流器下送风
休息大厅均采用组合式空调器散流器下送风，定风量运行。
音乐厅观众席采用组合式空调器旋流风口下送风
系统采用新回风比可调的控制方式，可在过度季节实现全新风运行。音乐厅舞台采用组合式空调器条缝型散流器下送风，系统采用变频控制方式，可根据演出需要变风量运行。
后台化妆间等采用风机盘管加新风系统
吊顶式新风机设在三楼，分别送至二三层各房间。
采用可变制冷剂流量的多联机系统
四层办公、演出公司、五层练功房等分别采用可变制冷剂流量的多联机系统。
后台电气控制室，声控光控机房，消防值班室等分别采用独立的空调系统
放映室与声控光控机房一起设置两套空调系统，中央空调系统为全新风直流系统，当中央空调系统不开启时又有工作需要时开启独立空调，原中央空调系统的空调器开启风机做送风用，排风机风量满足15次/小时换气。
空调水系统采用二管制，闭式一次泵，变流量异程式系统
每台组合式空调器回水管上设平衡阀，其中为剧场及音乐厅内部服务的机组上设动态压差平衡阀，其余部位设静态平衡阀。空调末端支管上均电动调节二通阀，风机盘管采用双位式阀;组合式空调器等采用等百分比阀，根据室内温度控制冷热水流量，并设热水最小开度限制以防冻，且电动调节二通阀与风机联锁，以达到节能的目的。B区B区一-四层为规划展示中心，空调总面积7000 M2，夏季总冷负荷1120KW，面积冷指标160W/M2;冬季总热负荷700KW，面积冷指标100W/M2。采用三台风冷热泵机组，设于屋面，每台额定供冷量420KW，额定供热量480KW。冷水循环泵等设于地下层空调水泵房。每层设组合式空调机组散流器下送风，定风量运行。小房间采用风机盘管加新风方式，新风采用新风机处理至室内温度后送至各房间。
B区五层为办公用房，空调总面积1500M2，采用可变制冷剂流量的多联机系统。C区C区为行政审批中心，空调总面积5000 M2，采用可变制冷剂流量的多联机系统。
主要设计思路的分析
该项目BC区为常规的空调系统，较为简单。整个工程成败的关键在于A区，而A区的关键在于舞台和观众厅的空调设计。
舞台的空调设计
舞台空调设计的要点是处理好噪声和干扰气流，因为任何一点的噪声都会对演出效果造成重大的影响，而由于大幕较为轻薄，稍大一点的气流就会使幕布产生晃动影响视觉效果。可以说，把舞台的空调设计好了，就意味着剧场的空调成功了一半。为解决好这一难题，该项目舞台部分设计了4台组合式空调机组，设置在两侧侧台的下一层，对主台和侧台分别送风。机组进出风口均设置了消声静压箱，进出风主管风速3.8M/S。主台设计了2台22000M3/H的组合式空调机组，送风管布置在台口两侧，为避开舞台上方的设备，高度设在约8~9米处，同时设11只￠400喷口侧送风和5只￠400旋流风口下送风，风口流速3.2~4.4M/S。每个风口前设无级调速电动风阀，可根据演出需要进行开关和调节，空调机组出风管段上设压力传感器，根据压力信号调节风机转速，变风量运行。回风口设置在侧台靠近台口部位，风口流速2.78M/S。经冬季调试运行，发现不仅舞台的温度达到20~25℃，而且几乎听不到气流的噪声，幕布除一处紧贴出风口处稍有晃动外，也基本不影响视觉效果。可以说完全达到了设计效果。侧台设计了2台11000M3/H的组合式空调机组，送风管布置在侧台后侧，4只￠500的喷口侧送风，风口流速4.86M/S，回风口设置在侧台后部，风口流速2.78M/S。
观众厅的空调设计
剧院里，和观众最亲密接触的就是观众席了。由于观众厅高度达14~18米，采用常规的下送风方式将很难达到理想的空调效果，且消耗很大的能量。本项目在设计之初就与业主反复沟通，并借鉴了其他城市类似项目的成功经验，决定在一层观众厅采用置换式送风方式，送风口结合座椅设置(共775座)，观众厅侧墙上结合装修设置几处回风口，顶部设排风口。计算所需新风量16000M3/H，新风冷负荷140KW，室内冷负荷146KW，采用一次回风处理方式，系统送风量46500M3/H，送风状态点19.5℃。考虑一定的设计裕量，选用3台18000M3/H的4排管组合式空调器，设置在一层观众厅后部楼座下的设备机房内。经设备处理后的空气用送风管分三根送至观众厅下部的地仓内，送风管上均匀开设送风口，空气经风口再由座椅下的送气孔均匀送至观众厅。每个座椅下送气孔的送风量为70M3/H。
观众厅二层的空调采用旋流风口下送的方式。新风量7000M3/H，新风冷负荷61KW，室内冷负荷71KW，采用一次回风处理方式，系统送风量24700M3/H，送风状态点19.6℃。
经冬季调试运行，发现一层、二层观众厅的温度达到16~20℃，几乎听不到气流的噪声，仅观众厅前几排与后排相比温度略显低。分析可能与观众厅前部侧壁没有设置回风口有关。本来设计中在观众厅前中后部分别留有回风口，但由于内装单位与安装的施工配合出现了一点问题，致使漏设一处风口，因工期紧张，调试前未来得及整改。
冷热源设计
考虑到整个剧场空调系统很少同时使用，供冷系统设计了一大一小两台电制冷机，仅音乐厅需供冷或剧场彩排等可只开启一台小冷水机，所有区域均需供冷时两台完全开启，其他情况根据需要开启。这样就很好地满足了用户在各种情况下的需求，避免了单台机组过大，大部分时间处于低效率运行情况的发生。
该项目热源的选择颇费了一番周折。最初考虑了外部蒸汽热源供热或自备燃气热水炉的方案。但考虑到剧场在冬季的使用频率并不高，使用外部蒸汽热源需要很大一笔增容费，每次使用时又要负担大量的管网损耗，且受到外部因素的影响较大，经济上相当划不来。使用燃气热水炉，也面临同样的问题，由于用气时间短，用气总量小，燃气公司的增容费也居高不下。最后选择了采用电锅炉加蓄的方式，采用一台900KW的电锅炉和一个125M3的蓄热水箱，夜间蓄热，白天根据情况采用水箱释热或与电锅炉联合供热。此方案几乎无需额外增加电增容费，这就省掉一大笔初投资，另外利用了峰谷电价差，供电部门提供了很好的电价支持，使得运行费用也占有很大优势。由于剧场的使用特性决定了空调的开启具有很大的可预约性，完全可以通过蓄热的方式实现提前供热。
总结
剧场空调设计的关键在于舞台和观众厅。舞台采用侧送加下送的方式，通过控制主风管和出风口的风速，可以很好的满足温度场的要求，且不会产生讨厌的噪声。观众厅采用座椅送风方式，不仅可以很好的解决高大空间送热风难的问题，而且能大大节约运行能耗。观众在观看演出时，感受不到气流的存在，却能享受到空调带来的舒适。