标题：VST气动调节阀
单座调节阀
APS气动高压单座调节阀是一种上导向结构的调节阀，阀结构紧凑，压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向部分的导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体
型  式：单座铸造球型阀
公称通径：25、40、50、80mm
公称压力：ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
连接型式：法兰连接：RF、RJ
法兰标准：JIS B2201-1984、ANSIB16.5-1981等
焊接连接：嵌接焊SW（25～80mm）对接焊BW(80mm)
材  料：碳钢（ZG230-450）、CrMo钢、不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti）等
上阀盖：常温型（P）：-5～+230℃
伸长Ⅰ型（E1）：+230～+566℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式：螺栓压紧式
填  料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式：单座柱塞型阀芯
流量特性：等百分比特性（%）和线性特性（L）
材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金等
执行机构
型  式：LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料： 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：20～100、40～200、80～240kPa（LHA、LVA5型），190～250、190～300、190～350kPa（LVA6型）
供气压力：260～400kPa（LHA型），260～280kPa（LVA5型），280～400kPa（LVA6型），300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4” 
环境温度：-30～+70℃ 
阀作用型式： 用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附  件定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性 能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104IV级
回  差：带定位器：小于全行程的1%，
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%， 
（注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料）
可调范围：50：1
Cv值和行程
公称通径25405080阀座直径253240324050506580额定Cv值等百分比（%）
线性（L）JIS63K
ANSI 900
ANSI 15000.250.40.631.01.62.54.06.3121217251725474775110ANSI 2500-1217121731314775额定行程（mm）14.32538
法兰距mm
公称通径AJIS63KANSI 900ANSI 1500ANSI 2500RFRF（SW，BW）RJRF（SW，BW）RJRF（SW，BW）RJ25276292292292292318318403233333333333333583615035437537837537840040380431440443460463498504
外形尺寸 mm
公称通径执行机构HECφBANSI900 JIS 63KANSI 1500ANSI 2500ANSI 900ANSI 1500ANSI 2500常温型(P)伸长型(E1)常温型(P)伸长型(E1)常温型(P)伸长型(E1)25LHA3D、R710840710840740860909095363350LHA4D、R870100087010009001020520470LVA6R111512451115124511451265-445LVP5895102589510259251045-34540LHA3D、R735875735875780925100105120363350LHA4D、R890103089010309351080520470LVA5D128014201280142013251470-620LVA5R139015301390153014351580-620LVA6R114012801140128011851350-445LVP5920106092010609651110-345LVP6114012801140128011851380-44550LHA3D、R765925765925800960110120130363350LHA4D、R925108592510859601120520470LVA5D131514751315147513501510-620LVA5R142515851425158514601620-620LVA6R117513351175133512101370-445LVP5955111595511159901150-345LVP6117513351175133512101370-445LVP7127014201270142013051465-54580LHA3D、R809808009808351005140150165363350LHA4D、R960114096011409951165520470LVA5D134515251345152513801550-620LVA5R145516351455163514901660-620LVA6R120513851205138512401410-445LVP59851165985116510201190-345LVP61205113851205138512401410-445LVP7129514751295147513301500-545注：表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果带手轮机构，要相应加上手轮机构的尺寸。
重量Kg
公称
通径执行机构法兰连接焊接连接ANSI 900 JIS63KANSI 150ANSI 2500ANSI 900 JIS63KANSI 150ANSI 2500常温型(P)伸长型
(E1)常温型
(P)伸长型(E1)常温型
(P)伸长型
(E1)常温型
(P)伸长型
(E1)常温型
(P)伸长型
(E1)常温型
(P)伸长型
(E1)25LHA3D、R556060658590455050557075LHA4D、R8590909511512080858590100105LVA6R230235230235255260220225225230240245LVP51051101051101301359510010010511512040LHA3D、R606565709095505555607580LHA4D、R90959510012513080858590105110LVA5D190195195200225230180185185190205210LVA5R215220220225250255205210210215230235LVA6R230235235240265270220225225230245250LVP510511011011514014595100100105120125LVP618018518519021522017017517518019520050LHA3D、R90807585110120556560708595LHA4D、R100110105115140150859590100115125LVA5D200210205215240250185195190200215225LVA5R225235230240265275210220215225240250LVA6R240250245255280290225235230240255265LVP5115125120130155165100110105115130140LVP6190200195205230240175185180190205215LVP730031030531534035028529529030031532580LHA3D、R1051151401602252458595110130170190LHA4D、R135145170190255275115125140160200220LVA5D235245270290355375215225240260300320LVA5R260270295315380400240250265285325345LVA6R275285310330395415255265280300340360LVP5150160185205270290130140155175215235LVP6225235260280345365205215230250290310LVP7335345370390455475315325340360400420注：括号内数字是公称压力JIS63K阀的重量。