标题：通信电源系统
通信电源系统的概念
通信电源系统由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。通信电源系统一般包括双回路10 kV高压系统、10 kV/380 V的低压变配电系统、油机供电系统、高频开关电源系统（直流整流及配电系统）、UPS系统、防雷接地系统、集中监控系统等。而在基站供电系统中，一般不包括10 kV高压系统，通常直接引入当地的220/380 V电源，其他的基本相同。通信电源系统在整个通信行业中虽然占的比例比较小，但它是整个通信网络的关键基础设施，是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。对于电源产品来说也是最基础的，产品技术的发展和变化速度也不同于其他通信产品，通信电源产品的种类繁多，包括高频开关电源设备、半导体整流设备、直流-直流模块电源、直流-直流变换设备、逆变电源设备、交、直流配电设备、交流稳压器、交流不间断电源（UPS）、铅酸蓄电池、移动通信手持机电池、发电机组、集中监控系统等。
图书信息
  书 名: 通信电源系统
作　者：漆逢吉
出版社： 人民邮电出版社
出版时间： 2008年11月
ISBN: 9787115186560
开本： 16开
定价: 46.00 元
内容简介
《通信电源系统》读者对象主要是全国各大通信运营商及其代维公司、通信建设公司和监理公司的电源专业技术人员与管理人员，以及通信电源设备制造商的售后服务工程技术人员，可以用作上述人员的在职培训教材，并可供通信电源设计人员和通信类高等院校师生参考。
图书目录
第1章通信电源系统概述　1
1.1　通信局(站)电源系统的组成　1
1.1.1　集中供电方式电源系统的组成　1
1.1.2　分散供电方式电源系统的组成　6
1.1.3　混合供电方式电源系统的组成　6
1.1.4　一体化供电方式电源系统的组成　7
1.2　低压交流配电系统的接地型式　7
1.2.1　TN系统　7
1.2.2　TT系统　9
1.2.3　IT系统　11
1.3　通信电源供电要求　11
1.3.1　基础电源的供电质量指标　11
1.3.2　供电可靠性　12
1.3.3　安全供电　13
1.3.4　电磁兼容性　13
1.4　电气设备外壳防护等级　18
1.5　安全用电基本知识　19
1.5.1　触电事故的种类和触电形式　19
1.5.2　电流对人体的危害　20
1.5.3　安全电压　21
1.5.4　触电救护　21
1.5.5　电气安全用具　21第2章通信局(站)的交流变配电设备　23
2.1　交流供电系统概述　23
2.2　高压交流供电系统　24
2.2.1　高压交流供电系统的组成　24
2.2.2　高压配电方式　24
2.2.3　两路市电供电的运行方式　26
2.2.4　专用变电站(所)　26
2.2.5　变电站(所)主接线　27
2.3　高压开关柜　29
2.3.1　高压开关柜分类　29
2.3.2　常用高压电器　29
2.3.3　高压开关柜的“五防”功能及倒闸操作相关技术要求　31
2.4　降压电力变压器　32
2.4.1　降压电力变压器的结构和类型　32
2.4.2　降压电力变压器的规格　33
2.4.3　降压电力变压器绕组接线方式　33
2.5　低压交流供电系统　33
2.5.1　低压配电系统　33
2.5.2　常见的低压配电设备　34
2.5.3　常见的低压配电电器　36
2.6　功率因数补偿　39
2.6.1　功率因数的概念　39
2.6.2　功率因数补偿措施　40
2.7　变配电设备的维护　41
2.7.1　变配电设备维护的基本要求　41
2.7.2　高压变配电设备的维护　42
2.7.3　低压配电设备的维护　43第3章通信局(站)的接地与防雷　44
3.1　联合接地概述　44
3.1.1　联合接地的定义与联合接地系统的组成　44
3.1.2　室内接地系统的等电位连接　46
3.2　综合通信大楼的接地系统　47
3.2.1　接地网　47
3.2.2　接地引入线与接地汇集线　47
3.2.3　各楼层接地系统的两种连接形式　49
3.2.4　通信设备和其他设施的接地　50
3.3　移动通信基站的接地系统　52
3.3.1　基站地网　52
3.3.2　基站的接地引入线　54
3.3.3　基站的接地汇集线及接地汇流排　54
3.3.4　基站的接地线与接地处理　56
3.4　微波站与卫星地球站的接地系统　56
3.4.1　微波站的接地系统　56
3.4.2　卫星地球站的接地系统　58
3.5　小型有线和无线通信站的接地系统　58
3.5.1　市话接入网站和模块局的接地系统　58
3.5.2　宽带接入点的接地　59
3.5.3　小型无线通信站的接地系统　60
3.6　接地电阻　60
3.6.1　通信局(站)的接地电阻要求　60
3.6.2　接地电阻的定义　62
3.6.3　工频接地电阻的测量方法　62
3.6.4　土壤电阻率的测量　65
3.7　通信局(站)防雷基本知识　67
3.7.1　雷电危害的来源　67
3.7.2　描述雷电的参数　68
3.7.3　防雷区的划分　69
3.7.4　浪涌保护器　70
3.8　通信局(站)的防雷措施　75
3.8.1　直击雷防护　75
3.8.2　供电线路与电力变压器的防雷　77
3.8.3　低压供电系统的防雷　77
3.8.4　计算机网络及各类信号线的防雷　80
3.9　通信局(站)防雷与接地系统的维护　81
3.9.1　防雷与接地系统的日常维护　81
3.9.2　防雷与接地系统维护周期表　81
3.9.3　限压型浪涌保护器的检测　82第4章阀控式密封铅酸蓄电池　83
4.1　阀控式密封铅酸蓄电池的型号命名及工作原理　83
4.1.1　通信用阀控式密封铅酸蓄电池的型号命名　83
4.1.2　阀控式密封铅酸蓄电池的结构　83
4.1.3　阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理　84
4.1.4　阀控式密封铅酸蓄电池的特点　86
4.2　全浮充工作方式　86
4.2.1　浮充电压　86
4.2.2　均充电压　87
4.2.3　恒压限流充电　88
4.3　蓄电池的放电特性　89
4.4　蓄电池的容量及寿命　90
4.4.1　蓄电池容量的概念　90
4.4.2　蓄电池容量与放电率的关系　90
4.4.3　蓄电池容量与电解液温度的关系　91
4.4.4　蓄电池容量的选择　91
4.4.5　蓄电池的寿命　91
4.5　蓄电池组接入开关电源系统的方法　92
4.6　阀控式密封铅酸蓄电池的安装与维护　92
4.6.1　对蓄电池运行环境的要求　92
4.6.2　对蓄电池安装与维护的一般要求　93
4.6.3　蓄电池的充放电与浮充运行　94
4.6.4　蓄电池的日常维护检测　95
4.6.5　蓄电池常见故障分析　96第5章整流电路与高频开关电源电路原理　99
5.1　整流电路　99
5.1.1　单相桥式整流电路　99
5.1.2　三相桥式整流电路　100
5.2　开关电源中的功率电子器件　103
5.2.1　概述　103
5.2.2　VMOS场效应晶体管　104
5.2.3　绝缘栅双极晶体管(IGBT)　105
5.3　非隔离型开关电源电路　106
5.3.1　电感和电容的特性　106
5.3.2　降压(Buck)式直流变换器　107
5.3.3　升压(Boost)式直流变换器　111
5.3.4　反相(Buck-Boost)式直流变换器　113
5.4　隔离型开关电源电路　114
5.4.1　单端反激(Flyback)式直流变换器　115
5.4.2　单端正激(Forward)式直流变换器　122
5.4.3　推挽(Push-Pull)式直流变换器　124
5.4.4　全桥(Full-Bridge)式直流变换器　129
5.4.5　半桥(Half-Bridge)式直流变换器　132
5.5　集成PWM控制器　136
5.5.1　概述　136
5.5.2　电压型控制器举例　136
5.5.3　电流型控制器举例　140
5.6　边沿谐振型直流变换器　144
5.6.1　硬开关PWM直流变换器存在的主要问题及解决办法　144
5.6.2　移相控制全桥零电压开关脉宽调制直流变换器　145
5.6.3　移相控制全桥零电压零电流开关脉宽调制直流变换器　150
5.6.4　移相全桥软开关PWM变换器的集成控制器举例　153第6章通信用智能高频开关电源系统　159
6.1　高频开关电源系统的组成　159
6.2　交流配电部分　159
6.2.1　输入两路电源手动转换的交流配电主电路举例　159
6.2.2　输入两路电源自动转换的交流配电主电路举例　160
6.2.3　交流电压与电流的测量　162
6.2.4　交流输入电源线的选用与接入　162
6.3　高频开关整流器　164
6.3.1　高频开关整流器的组成　164
6.3.2　具有共模电感的抗干扰滤波器　166
6.3.3　功率因数校正电路　167
6.3.4　高频开关整流器主电路举例　171
6.3.5　均流电路　172
6.3.6　高频开关整流器的若干技术指标及其测量　174
6.3.7　QZY-11型高低频杂音测试仪的使用方法　177
6.4　直流配电部分　178
6.4.1　直流配电主电路举例　179
6.4.2　分流器与霍尔器件　180
6.4.3　熔断器通断的检测　181
6.4.4　直流馈线截面积的计算　182
6.5　监控器　183
6.5.1　监控器的主要功能　183
6.5.2　开关电源系统的参数设置　184
6.6　高频开关电源系统的配置　184
6.7　高频开关电源设备的维护　185
6.7.1　维护基本要求　185
6.7.2　维护周期表　185
6.7.3　开关电源故障处理概述　186第7章交流不间断电源设备(UPS)　188
7.1　UPS的基本组成及分类与选用　188
7.1.1　UPS的基本组成　188
7.1.2　UPS的分类　188
7.1.3　UPS的性能分类代码　190
7.1.4　UPS的选用　191
7.2　正弦脉宽调制技术　192
7.2.1　正弦脉宽调制(SPWM)基本原理　192
7.2.2　SPWM单相半桥逆变器　194
7.2.3　SPWM单相全桥逆变器　196
7.2.4　SPWM三相桥式逆变器　199
7.3　UPS中的整流器　201
7.3.1　三相六管高频开关整流器　201
7.3.2　6脉冲整流器　204
7.3.3　12脉冲整流器　210
7.4　静态开关　213
7.4.1　静态开关主电路原理　213
7.4.2　静态开关的应用　214
7.5　锁相同步基本原理　214
7.5.1　锁相环的组成　214
7.5.2　锁相环的基本工作原理　215
7.6　UPS系统中蓄电池容量的选择　215
7.7　UPS的串并联使用　216
7.7.1　双机串联热备份工作方式　217
7.7.2　并联冗余供电工作方式　217
7.7.3　双母线供电系统　218
7.8　UPS的电气性能指标　218
7.8.1　通信用UPS的电气性能指标　218
7.8.2　若干指标的含义　219
7.9　UPS的安装与维护　220
7.9.1　UPS安装注意事项　220
7.9.2　UPS维护的一般要求　221
7.9.3　UPS维护周期表　222
7.9.4　UPS常见故障及处理　222第8章油机发电机组　225
8.1　油机发电机组的基础知识　225
8.1.1　油机发电机组分类　225
8.1.2　发动机的编号规则　226
8.1.3　发动机常用术语　227
8.2　油机发电机组的构造与工作原理　227
8.2.1　柴油发电机组分类　227
8.2.2　柴油发电机组的应用范围　228
8.2.3　柴油机的基本工作原理　228
8.2.4　柴油发电机组的构成　229
8.2.5　汽油机的基本工作原理　233
8.3　发电机的工作原理　233
8.3.1　同步发电机的基本结构　233
8.3.2　同步发电机的工作原理　234
8.3.3　数码发电机简介　234
8.4　柴油发电机组主要技术指标　235
8.4.1　电气性能主要指标　235
8.4.2　环境污染限值　237
8.4.3　机组的耗油要求　237
8.4.4　安全性　238
8.4.5　可靠性　238
8.4.6　自启动性能要求　238
8.4.7　多台机组并机性能要求　239
8.4.8　系统监控要求　239
8.5　通信用油机发电机组的选用　239
8.5.1　功率规定　239
8.5.2　发电机组输出功率的选择　240
8.5.3　油机输出功率的选择　241
8.5.4　负载因素影响　241
8.5.5　主要配套系统的选用　241
8.5.6　移动通信基站固定油机发电机组　242
8.5.7　移动通信基站固定油机发电机组的智能控制系统　242
8.6　油机发电机组的使用与维护　244
8.6.1　油机发电机组维护的基本要求　244
8.6.2　移动式发电机组的维护　245
8.6.3　油机发电机组的检查　245
8.7　油机发电机组故障分析　246
8.7.1　发电机组不能发电或电压过高过低　246
8.7.2　发电机组频率不稳　247
8.7.3　发电机组启动失败　247
8.7.4　启动时发动机转动但不能点火　248
8.7.5　发动机点火后停机或爆响　248
8.7.6　发动机故障　248
8.7.7　发电机故障查找　248第9章机房空调　249
9.1　制冷原理与主要部件　249
9.1.1　制冷技术基础知识　249
9.1.2　单级蒸气压缩式制冷系统　251
9.1.3　制冷剂、冷媒和冷冻油　252
9.1.4　热泵型空调器原理　252
9.1.5　制冷系统主要部件　253
9.2　空调系统　255
9.2.1　空气调节的基础知识　255
9.2.2　涉及空调的通信机房环境要求　257
9.2.3　房间空调器　258
9.2.4　通信机房空调设备的类型　261
9.2.5　通信机房所需空调总制冷量的估算　262
9.3　空调设备的维护　263
9.3.1　空调设备常见故障判断方法　263
9.3.2　识别空调假性故障　264
9.3.3　制冷系统常见故障—漏和堵　265
9.3.4　空调设备故障检查及排除步骤　266
9.3.5　通信用空调设备的维护　266第10章通信局(站)动力及环境集中监控系统　272
10.1　动力环境集中监控系统的网络结构　272
10.1.1　动力环境集中监控系统的基本结构　272
10.1.2　动力环境集中监控系统组网结构的多样性　273
10.1.3　动力环境集中监控系统的接口　274
10.1.4　监控中心的结构　274
10.1.5　SU的结构　275
10.2　传输方式　276
10.2.1　监控模块(SM)与监控单元(SU)之间的传输方式　276
10.2.2　监控单元(SU)与上级监控中心之间的传输方式　278
10.2.3　市(州)监控中心(SC或LSC)与省监控中心(PSC或CSC)之间的传输方式　281
10.3　监控对象及内容　281
10.3.1　中心机房的动力环境监控对象及内容　282
10.3.2　移动通信基站的动力环境监控对象及内容　284
10.4　现场采集简介　285
10.4.1　非智能设备和环境量的数据采集　285
10.4.2　智能设备的数据采集　289
10.4.3　图像监控　290
10.5　动力环境集中监控系统的功能要求　292
10.5.1　动力环境集中监控系统的一般要求　292
10.5.2　动力环境集中监控系统的管理功能　293
10.6　集中监控系统的使用维护　294
10.6.1　日常使用和维护　294
10.6.2　现场人员故障处理流程　295
10.7　动力环境集中监控系统的发展方向　296
10.7.1　组网全IP化　296
10.7.2　监控对象更全面，功能更完善　296
10.7.3　监控系统的开放性应加强　296
参考文献