标题：龙事达喷泉泵
龙事达喷泉泵产品概述
QSP喷泉潜水泵是我公司新开发研制的喷泉专用泵,该泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快,轴承采用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。  QSP喷泉泵
应用范围
龙事达QSP型小型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。  喷泉效果
使用条件
1、电泵应完全浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、环境水温度应不高于40℃。
3、工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。
4、电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内。
5、电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。
6、 电泵应配置相应的启动保护器，可靠接地。
型号意义说明
QSP80-12-4
QSP ：潜水喷泉专用泵
80  ：额定流量80立方/小时
12  ：额定扬程12米
4   ：额定功率4千瓦
喷泉泵执行标准
喷泉泵执行标准：JB/T8092-2006
使用方式
1、立式使用
2、卧式使用
材质：一般分铸铁HT200和不锈钢304材质。
结构原理
1.电机由定子转子、机壳和上下轴承座五大部分组成。定子绕组采用了耐水尼龙电磁线，上下轴承各具有一个轴承室，轴承。
2.定转子表面和其他非配合表面部分分别涂覆了特殊优质耐水材料。
3.该泵采用自动进水结构，使电机散热达到最优。
4.泵体由叶轮、导流体和进水节组成，装在电机上部。水泵由锥形套（或键）锁紧在电机外伸轴的上端，水泵出水口配备专用法兰盘。
5.当电机接通380V电源后，定子便产生旋转磁场，使转子转动，从而带动叶轮旋转，叶轮对水产生压力后，通过导流体从水管流出。
安装、使用
1. 潜水泵必须正确选用，选泵的主要依据是合理选用流量、扬程和功率。不同的规格有不同的使用范围。使用扬程太高出水少或出不了水，实际使用扬程太低则会使电机超载，严重时烧坏电机。
2. 检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
3. 电源电压和频率是否符合使用条件。
4. 熟悉安装使用说明书。
5.检查电气线路，控制和保护装置是否合理安全可靠。
6.连接法兰时要加胶垫，对正后紧固螺钉要对角钱方向同时上紧，防止歪斜漏水。
7.电泵应单独使用适当的保护开关，其额定电流的旋钩位置不应随意改变，以免失去保护作用。
8.长期停止使用的电泵，使用前先空转运行，如果转不动，应先拆下泵体，转动叶轮，待转动灵活后，再装上导流泵体方可使用。
维护保养
安全注意事项一般故障排除包装说明
性能参数
龙事达QSP喷泉水泵性能参数
型 号流量
m3/h
扬程
m
功率
kw
电压
v
最大外径
mm
水泵高度
mm
法兰
mm
中心距
mm
QSP10-10-0.5510100.55380150420142120QSP10-7-0.551570.55380150420142120QSP10-13-0.7510130.75380168440142120QSP15-10-0.7515100.75380168440142120QSP25-6-0.752560.75380168440142120QSP10-13-0.7510130.75380168440142120QSP25-9-1.12591.1380168460142120QSP40-6-1.14061.1380168460142120QSP15-14-1.115141.1380150460142120QSP65-5-1.16551.1380150460142120QSP25-12-1.525121.5380168460142120QSP40-8-1.54081.5380168460142120QSP15-26-2.215262.2380168535155135QSP20-20-2.220202.2380168535155135QSP25-17-2.225172.2380168570155135QSP40-13-2.240132.2380168560155135QSP65-7-2.26572.2380168570155135QSP40-16-340163380168530155135QSP40-18-340183380168530155135QSP45-16-345163380168530155135QSP25-25-325253380168530155135QSP32-20-332203380168530155135QSP50-13-350133380168530155135QSP65-10-365103380168610155135QSP15-36/2-315363380168640155135QSP30-25/2-330253380168640155135QSP20-30/2-320303380168640155135QSP15-40/3-3M15403380168750155135QSP40-21-440214380168600155135QSP40-24-440244380168600155135QSP65-13-465134380168600155135QSP80-10-480104380168610155135QSP100-7-410074380184650155135QSP25-36/2-425364380168700155135QSP15-45/3-4M15454380168810155135QSP15-52/4-4M15524380168920155135QSP20-40/2-420404380168700155135QSP30-26/2-430264380168700155135QSP40-28-5.540285.5380225620155160QSP45-25-5.545255.5380184620155135QSP60-20-5.560205.5380184620155135QSP65-18-5.565185.5380184620155135QSP120-10-5.5120105.5380205760155175QSP200-8-5.520085.5380205760155210QSP220-5-5.522055.5380205760155210QSP250-5-5.525055.5380205760155210QSP40-30/2-5.540305.5380168740155135QSP30-36/2-5.530365.5380168740155135QSP30-40/3-5.530405.5380168840155135QSP20-50/3-5.520505.5380168840155135QSP20-54/4-5.5M20545.5380168950155135QSP15-65/4-5.5M15655.5380168950155135QSP65-25-7.565257.5380184740155135QSP80-20-7.580207.5380184740155135QSP100-17-7.510077.5380205780155135QSP150-8-7.515087.5380205780155175QSP250-8-7.525087.5380205780155210QSP40-40/2-7.540407.5380184850155135QSP80-24/2-7.580247.5380184880155135QSP30-54/3-7.530547.5380184940155135QSP25-65/3-7.525657.5380184945155135QSP50-36/2-7.550367.5380184850155135QSP20-78/6-7.5M20787.53801841360155132QSP120-18/2-7.5120187.5380205880155175