标题：智能IC卡梯控系统
梯控系统硬件功能
所谓的“梯控”其实就是一种电梯控制技术，在原有的电梯上安装一个类似“门禁”的系统装置，只有刷卡后电梯才会启动，将业主送到其要达到的楼面[1]。
1.基本功能能自动识别IC卡的类别和权限，防止无卡人员非法使用电梯,控制器一旦有硬件和软件故障，可立即使电梯自动恢复为自由状态，可按选层钮乘梯与电梯的消防紧急开关实现联动的功能
独特的内嵌式密码键盘，代替IC卡操作。住户可自行修改密码，无须管理人员参与，减少烦琐的管理工作，增加安全性
2.管理功能
系统管理：设置系统管理人员和操作人员权限。
发卡管理：IC卡初始化、换卡、补卡、黑名单、挂失等。
权限设置：设置持卡人楼层权限。
时段设置：时间、日期、节假日等进出电梯许可权设置
电梯开放使用时段：按时段切换到非IC卡控制状态
楼层开放时段、某个IC卡的有效时段 
3.记录功能
控制器记录每次操作（包括卡号、刷卡时间、登记楼层等信息）
该记录可通过采集器或联网在管理中心计算机上读出，并可按时间、电梯号、特定持卡人等进行检索查询，并自动生成各种综合管理报表
4.一卡通功能
采用标准非接触IC卡，可与停车场、会所消费、门禁考勤等系统共用一张IC卡，构成真正意义上的一卡通。
共同使用一个一卡通管理中心，在一个平台上实现一卡通管理。
可采用旺龙公司整体集成一卡通；
如已有其他公司IC卡系统，只需预留相应分区，并提供卡片密钥，即可实现电梯一卡通；
5.扩展功能
支持消防联动、BA联动；
支持楼宇对讲系统智能联动开放业主对应楼层电梯权限功能；
更多的根据客户要求增加其它一卡通子系统的扩展；
6.系统特点
系统IC卡控制设备安装于轿箱内或轿顶，联动信号采集设备安装于梯井内或楼宇弱电竖井内；
脱机、联网两种管理模式，自带RS485接口，可通过网络或数据采集器与电梯管理电脑进行数据上传、下载等；鉴于系统的施工和检修方便，此项目为脱机模式。
主板配有RS232通讯接口，管理电脑可通过数据采集器与系统进行数据通讯。
对讲联动型IC卡控制器与电梯本身系统采用无源触点连接，两者完全隔离，保证两者运行互不干扰。
配合软件、数据采集器等选配设备使用，可以实现黑名单管理功能，防止卡片遗失被非法使用者拾到后非法使用。
时间段限制：灵活设置刷卡使用时段（即IC卡控制时段）和不刷卡使用时段（即开放使用时段），可针对楼栋、电梯号、某个电梯楼层进行个性化设置，二者功能过时间段后会自动转换。
刷卡直达：刷卡直接登记，无需按键，彰显智能，卡片内只有一个楼层权限的用户，可以实现刷卡直达功能。
密码键盘：行业内唯一密码键盘读头，针对忘带卡的业主，增加了一项按密码键盘使用电梯功能，每个楼层对应不同的密码，每层可根据需要按户由业主设定不同的密码，密码的设定与修改由业主自已完成，无需通过物管处，用户只要记住对应楼层的密码并输入，该楼层按钮将被自动激活。对讲主机联动呼梯（此功能可选）：对讲机通过嵌入式门禁（此门禁必须提供两路无源开关量输出），可实现刷卡开单元门禁锁的同时，对讲分机会给电梯1个信号（该信号为无源干触点信号，对讲机厂家提供）联动电梯外呼按键，同时激活电梯外呼上行按键使电梯自动运行至1楼。
梯控系统设备安装方式
IC卡电梯控制器安全于轿箱顶，IC卡电梯读卡器安  安装示意图装于轿内操作箱COP面板适当位置，为了方便用户刷卡和输入密码，读卡器安装一般安装于轿箱内底至操作面板1.2~1.4M之间。（若电梯为非并联，即每台都独立运行，则无需群控器，楼层信号采集器直接连接电梯控制器。）安装示意图如下：
梯控系统使用模式
1、对于业主：住户在嵌入式门禁上刷卡通过后呼梯，进入电梯后刷卡，相应楼层按钮点亮，直接到达用户所住楼层。 住户在忘带卡的情况下，通过在读卡键盘上输入指定楼层号和密码，也可进入指定楼层。（详见业主使用流程）
2、对小区物管：可配置1张可到所有（或部分）楼层的卡，进梯刷卡后，再按某楼层键，即可。
3、对于访客：无需刷卡和密码就可实现乘梯，访客通过楼宇对讲接通住户分机，住户确认访客身份后，通过对讲分机按开锁键开单元大门，访客进门呼梯，当电梯下到1层时；访客直接进梯后按下住户所住楼层的按键，则登记启动电梯直达该住户所在楼层，而其他未授权的楼层，访客无法按键登记。（详见访客使用流程）
4、住户互访：
1）如果楼宇对讲系统本身可实现分机之间的互访，则可以使用楼宇对讲系统互通来实现。
使用方式为：A业主可在家中使用对讲系统呼叫B业主，双方通话后，B业主按下开锁键开通所在楼层的电梯权限，A业主按电梯外呼按键呼梯，进电梯后，按下B业主所在的楼层按键即可到达B业主楼层。（详见业主互访使用流程）
2）由业主提供密码的方式实现。
3）管理员用接待卡开放指定楼层的访问权限来实现。
5、地下停车场：对于非住户，通过设置，使其只可到达地面楼层，不能进入住户层和地下停车场；
6、顶层观光：对于非住户，可通过设置使其只可到达观光楼层，不能进入住户层；
7、特殊情况：由于IC卡系统可实现与消防信号的联动，故启动消防信号后，IC卡控制系统自动脱离电梯，以确保电梯在紧急情况下的紧急使用。
控制原理
随着大楼使用时间的日渐增长使用者将越来越多，自然推销人员、装修人员等等亦随之增多，为避免各业主、住户受到不必要的骚扰、加强楼宇的保安、提高物业的智能化管理、支持环保倡议（省电），电梯控制管理显得尤为重要。
控制方式一：控制电梯外的电梯召唤按钮，该控制模式是在电梯外即电梯厅电梯门口安装读卡器，连接电梯控制器，当用户刷卡有效时，才能启动电梯召唤按钮，并启动电梯桥箱内的楼层按钮，用户方可使用电梯。刷卡器安装于首层电梯厅或同时安装于首层与地下车库电梯厅，此种控制模式较为简单，无法限制用户所能到达的楼层。
控制方式二：控制电梯桥箱内的楼层按钮，在电梯箱内安装感应式读卡器、读卡模块和功能扩展模块即构成电梯控制单元。持卡人在电梯内读卡后，系统即根据事先的设置允许持卡人到达授权进入的楼层。持卡人如操作未授权进入的楼层按钮，电梯将不作任何反应。非持卡者则无法操作电梯[2]。
访客使用流程
访客使用流程  访客使用流程
梯控系统参数
1)使用DC 24V±10%/5A单电源工作,主控板最大工作电流<500mA；扩展板最大工作电流<200mA
2) 主控板带16路干触点输出；每一扩展板可带8路干触点输出、可控制8层楼，每个主控板最多可接4个扩展板。
3) 每个触点的输出特性为：导通电阻小于5Ω；截止电阻大于10MΩ；
4) 输出驱动能力为：AC 125V 0.3A
DC 110V 0.3A
DC30V 1A
5) 使用环境:温度： 0--60℃
相对湿度：20%--90%不结露；
6) 储存环境:温度： -10--90℃
相对湿度: 20%--90%不结露；
7) 系统使用非接触式IC卡，典型操作时间0.2秒；
8) RS232/RS485外部通讯接口，传输格式9600bps，8，N，1。
2.IC卡电梯读卡器技术参数
IC卡电梯读卡器作为IC卡电梯控制系统中必配重要组件，旺龙公司依照行业相关规定结合自身从事IC卡电梯控制系统多年的经验，自主研发出了拥有国家外观专利保护的IC卡电梯读卡器，其功能全部，外观新颖，与电梯系统配套使用，彰显尊贵品质。
1) 产品型号：ITL-DT0200A(密码型) OR ITL-DT0200B（普通型）
2) 外观尺寸：L94*W65*35H；
3)工程开孔尺寸：L90*W58
  密码型读卡器4) 工作电压:DC24V 电梯控制器供电； 
5) 使用环境：温度： 0--60℃相对湿度: 20%--90%不结露；
6) 储存环境: 温度：-10--90℃相对湿度: 20%--90%不结露；
7) 适用卡片: 系统使用非接触IC卡，典型操作时间0.2秒；
8) 读卡距离：≤5cm 识别非接触IC卡  普通型读卡器[3]与电梯控制器配套使用，达到选层使用电梯，密码型读卡器支持手动输入合法密码进行选层操作，支持卡片密码修改。
功能介绍
系统设置功能：包括电梯控制器端口设置、控制器数量设置、控制器号设置、控制器号名称设置和安装位置设置等。
1) 电梯管理功能：
设置楼层控制表：允许用户设置或修改电梯发卡楼层号与电梯硬件接线号对应关系。
初始化控制器：初始化后的控制器内的主密钥、通信数据、参数设置将全部清除。
2) 电梯操作功能：
下载系统时间：用于校准控制器机内运行时间。
下载/清除黑名单：对控制器下载和清楚黑名单操作。
下载开放时区：对控制器下载常开放时间表，下载后，当电梯系统时间运行在时间段期间则电梯自动处于常开状态，当电梯系统时间运行在时间段外则电梯自动恢复原来关闭状态，用户必须刷卡或使用预设密码才能通行。
下载楼层表：下载电梯楼层-电梯接线板对应表，默认系统为楼层号与电梯接线板号一一对应。
读取运行记录：用于读取所选择电梯控制器的通行记录。
下载节假日组：节假日组用于设定某日期，在开放时区表中，所设置的节假日开放时间段内，电梯控制器实现开放状态，否则电梯控制器处于关闭状态，而节假日时间段生效后，对应的该星期设置的开放时区有效。
3) 系统数据备份和恢复功能：
用于备份系统用户通行记录及相关设置参数；恢复当系统数据损坏时的最后备份数据，主要是用户通行记录和设置。
4) 查询管理功能：
含通行记录查询、用户资料查询、系统运行日志查询、IC卡检测。支持电梯收费功能。