标题：日立中央空调
简介
日立，以技术引领未来日立，位于世界500强前列，世界最受尊敬品牌排名前10位，在机械制造，集成电路，电路电子，核能，磁悬浮列车等高尖端行业领域具有强大的科技实力。长久以来，日立空调系统以科技进步，技术引领为己任，不断推陈出新，以满足社会日新月异的变化。
专利的空调涡旋压缩机技术1983年，日立发明了世界上第一台空调用涡旋压缩机并拥有专利；
2003年，日立在业界首次推出具有内部油分离功能的新型高背压涡旋压缩机；
2008年，日立将领先水平的大容量涡旋压缩机应用于新一代商用空调。
领先的变频和控制技术1910年，日本历史上的第一台电机出自日立公司；
1964年，日本新干线变频机车6000KW变频器及其电机和控制系统全部采用日立产品；
1987年，日立首创变频器无速度传感器矢量控制技术并具有全球专利。
8度荣获节能大奖2008年1月30日，在日本东京举行“省能源大奖”颁奖典礼，共设会长奖共12名，日立变频空调是唯一荣获大奖的空调品牌。日立空调历史上共8度获此殊荣，展现了变频空调领导者的科技实力。
高品质生活的标记——日立对个性化需求的关注
随着家居观念的变革，人们对高品质的家居空调环境提出了更高的要求，比如：居住的舒适度、噪音程度、安装使用便利程度等等；在对这些关注的同时，个性化的风格也得到彰显——一种更加独特的、更加适合自己的空调空间方案日渐凸显——家用中央空调便成为这其中最杰出的代表！
产品
在这里只是简单的介绍几种很常见的日立家用中央空调的品种。SET-FREE mini系列、IVX mini系列、VAMmini系列。
SET-FREE mini系列SET-FREE mini变频家用中央空调，是日立专为家庭用户设计的中央空调系统，产品具有超级舒适、健康节能、性能稳定等优点，室内机更通过与室内装修的完美配合，大大节省空间，尽显现代生活高档品位。SET-FREE mini变频家用中央空调广泛应用于公寓、别墅等家庭室内环境。
其主要特点:
1、日立专利的高效直流变速涡旋压缩机和无级变频技术
采用进口日立的高背压涡旋压缩机，压缩机转子采用钕磁材料，使其效率全面提升。采用无级变频技术，电机的运转频率自由调节，实现无级变频。
2、两级油分离
压缩机具有内部油分离功能，同时在系统排气回路增加了油分离器，实现两级油分离，系统运行效率更高，运行更稳定可靠。
3、制冷制热速度快，温度精确控制
采用直流变频控制技术，启动时迅速达到设定温度，并能根据房间内负荷进行细微调节，可将室内温度控制在设定温度的±0.5℃之间。
4、运行范围宽广
在室外环境-23℃时，室外机仍然能够启动制热运行，可以满足北方寒冷地区冬季制热的需求。
5、超长冷媒配管
室外机与室内机之间的冷媒配管长度最长可达120米（最大经济配管长度可达75米），最大总管长度300米，室内外机的最大垂直高度差可达30米。
6、系统拖带自由
1台室外机最多可以拖带9台室内机（以160型为例），室内机共有9个型号82个机种可供选择使用，能更方便更自由的满足用户的个性化要求。
7、超级节能
室外机通过采用直流变速压缩机、压缩机无级变频技术、直流风扇电机和带过冷回路的“2进1”的新型热交换器，大幅提高了能源利用率，制热额定工况运行时，COP高达4.10（以RAS-140FSYNQ为例）。全系列产品通过了国家节能认证，能效标准达到国家一级节能水平。
8、双电源设计形式
有两种电源型式机组可供选择： 1Ф /220V/50Hz、3Ф/380V/50Hz，满足不同用户不同电源需求，适应性更强。
9、健康环保
采用获得世界对人体无毒害，对大气臭氧层无破坏的R410A环保冷媒，将温度、湿度、鲜度、健康度传送到居室的每一寸空间，让您和您的家人尽享舒适生活。
IVX mini系列IVX mini系列变频家用中央空调，是日立专为现代高品质生活空间研发的空调系统，系统使用R410A环保冷媒，具有高效稳定、静音舒适、自由多联、操控便利及适用广泛等无可比拟的优势。产品广泛适用于公寓、别墅、商铺、办公室及餐厅等不同场所，IVX mini竭诚为您创造高品质空调环境。
其主要特点:
1、 业界顶级的COP
日立IVX mini产品通过各环节的优化匹配设计，在制冷和制热运转时均能保持高COP值，COP值最高可达业界顶级的4.53。全系列产品已通过国家一级节能认证，综合能效系数（简称IPLV）达到业内顶级水平。
2、 日立压缩机无级变频技术
日立无级变频技术，采用PAM（脉冲幅度调制）、PWM（脉冲宽度调制）、PFC（功率因素校正）组合控制技术控制压缩机的转速，有效而精确地保持室内温度，无需消耗更多的能量。
3、 独特单管制连接技术
与传统、简单多管制产品相比，日立 IVX mini产品采用独特的单管制连接技术，其特点表现在： 
◆ 有效避免多管制连接室外机处节点多、易泄漏的缺点；节省安装空间；节省管材；安装、检修方便。
4、 顶级静音享受宁静生活
超流层轴流风扇采用最佳流体分布设计，通过加大风扇口径，控制转速，降低噪音。新型风口（树脂型）将流动摩擦阻力最小化，使空气顺利流动且只产生很小的声音。业界最静音的薄型风管机RPIZ-28HRNQ运行噪音最低至25 dB(A)。 
5、 管路设计自由
以5HP为例,室外机与室内机之间的实际冷媒配管长度最高可达50米，最大垂直高度差可达30米。室内机高度差为3.5米，第一分歧管到最远端室内机长度为10米，使设计、安装更自由。
6、 率先推出适用3Φ/380V电源机型
IVX mini小型变频多联产品，突破小型多联机技术瓶颈，在业内率先推出3Φ/380V电源机型。可满足中国高档住宅三相动力电源需要，应对更广泛的使用环境。至此，客户可根据实际情况，选择1Φ/220V或3Φ/380V电源的IVX mini产品。3Φ/380V动力电源具有电流平稳，电流小的特点，可满足高档住宅同时应用多种电器的需求。
VAMmini系列立家用中央空调推出了VAM mini系列产品,V,即Villa,表示该产品适用于别墅、洋房和高级公寓;A,即Advance,表示该产品技术高端和领先;M,即Multi,表示产品为多联式,此系列产品开启了家用中央空调个性化供应时代。
中央空调
系统中央空调术语是集中空调通风系统，中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式，用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风，有效改善室内空气的质量，预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境，其次从审美观点和最佳空间利用上考虑，使用家用中央空调使室内装饰更灵活，更容易实现各种装饰效果，即使您不喜欢原来的装饰，重新装修，原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调（或称户式中央空调、单元式可调中央空调）是指由一个室外机产生冷（热）源进而向各个房间供冷（热）的空调，它是属于（小型）商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成；水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端（风 机盘管、明装等）组成。
特点家用中央空调的特点是： 1 整个家庭都处于舒适性条件下，避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象； 2 装饰性好，配合装修无任何外露管线； 3 操作简单，自动运行，无需维护； 4 可根据各个房间的朝向、功能等增加或减少送风（热）量； 5 可加新风和加湿，使室内空气保持新鲜和卫生。家用中央空调的局限性是： 1 布置上：设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果； 2 电源要求：电负荷较大。老式住房要考虑电路负荷是否足够。
主要组成部分分类：
一.按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:
1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4.冷剂系统 
二.按空气处理设备的集中程度可分为:
1.集中式 2.半集中式
三.按被处理空气的来源可分为:
1.封闭式 2.直流式 3. 混合式(一次回风 二次回风)
主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等 
空调用制冷技术属于普通制冷范围，主要是采用液体气化制冷法。（主要是利用液体气化过程要吸收比潜热，而且液体压力不同，其沸点也不同，压力越低，沸点越低。）根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式，可分为：蒸气压缩式制冷、吸收式制 冷。
中央空调种类
蒸气压缩式制冷　制冷原理气态制冷工质（如氟利昂）经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器，与水（空气）进行等压热交换，变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质，进入膨胀阀节流减压，成为低温低压液态工质，在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热，而且液体压力不同，其饱和温度（沸点）也不同，压力越低，饱和温度越低。例如，1kg的水，在绝对压力为0.00087MPa，饱和温度为5℃，气化时需要吸收2488.7KJ热量；1kg的氨，在1个标准大气压力（0.10133MPa）下，气化时需要吸收1369.59KJ热量，温度可抵达-33.33℃。因此，只要创造一定的低压条件，就可以利用液体的气化获取所要求的低温。依此原理，气化过程吸取冷冻水的热量，使冷冻水温度降低（一般降为7℃）。制冷工质在蒸发器内吸取热量，温度升高变成过热蒸气，进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式。
压缩机制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多，根据工作原理的不同，可分为两大类：容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机，如图2-3所示。
容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积，将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复活塞式制冷压缩机和回转式制冷压缩机。
离心式制冷压缩机是靠离心力的作用，连续地将所吸入的气体压缩。这种压缩机的转数高，制冷能力大。目前，国外空调用氟利昂离心式制冷压缩机的单机制冷量高达30000kw。
制冷剂制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质，其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发，在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水，而被冷却为液体，往复循环，借助于状态的变化来达到制冷的作用。常用制冷剂有氨（R717）、氟利昂（R22、R134a、R404A等）。
载冷剂载冷剂是一种中间物质，如常用的空调冷冻水，其在蒸发器内被冷却降温，然后远距离输送，来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水，它只能用于高于0 ℃的条件，当要求低于0 ℃时。一般采用盐水，如：氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。
吸收式制冷吸收式制冷是液体气化的一种形式，它和蒸气压缩式制冷一样，是利用液态制冷剂在低温低压下气化以达到制冷的目的。所不同的是：蒸气压缩式制冷是靠消耗机械功（或电能）使热量从低温物体向高温物体转移，而吸收式制冷则是靠消耗热能来完成这种非自发过程的。
制冷原理吸收式制冷机主要由四个交换设备组成，即发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器，它们组成两个循环环路：制冷剂循环与吸收剂循环。左半部是制冷剂循环，属逆循环，由冷凝器、节流装置和蒸发器组成。高压气态制冷剂在冷凝器中向冷凝器中向冷却介质放热被凝结为液态后，经节流装置减压降温进入蒸发器；在蒸发器内，该液体被气化为低压气态，同时吸取被冷却介质的热量产生制冷效应。这些过程与蒸气压缩式制冷完全相同。右半部为吸收剂循环（图中的点画线部分），属正循环，主要由吸收器、发生器和溶液泵组成，相当于蒸气压缩式制冷的压缩机。在吸收器中，用液态吸收剂不断吸收蒸发器产生的低压气态制冷剂，以达到维持蒸发器内低压的目的；吸收剂吸收制冷剂蒸气而形成的制冷剂-吸收剂溶液，经溶液泵升压后进入发生器；在发生器中该溶液被加热、沸腾，其中沸点低的制冷剂气化形成高压气态制冷剂，进入冷凝器液化，而剩下的吸收剂溶液则返回吸收器再次吸收低压气态制冷剂。
吸收剂吸收式制冷机中的吸收剂通常并不是单一物质，而是以二元溶液的形式参与循环的，吸收剂溶液与制冷剂—吸收剂溶液的区别只在于前者所含沸点较低的制冷剂量比后者少，或者说前者所含制冷剂的浓度比后者低。二元溶液通常有溴化锂水溶液、氨水溶液等。 
中央空调制冷系统的选择，应根据负荷大小、能源提供方式、便利程度等多种客观条件决定。其中活塞式制冷压缩机多为中型（标准制冷量60~600KW）和小型（小于60KW），但是由于其噪音大、效率低切容易发生故障，目前使用的已不多；涡旋式制冷压缩机目前主要用于小型制冷系统，在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用；而螺杆机具有结构简单、可靠性高及操作维护方便，另外技术成熟等一系列独特的优点，已经广泛应用于空调中；离心式压缩机结构简单紧凑，运动件少，工作可靠，经久耐用运行费用低，一般适用大于500RT的制冷系统中，并且可以实现无级调节，使机组的负荷在30%~100%范围内工作。通常情况下，多采用电制冷，在燃气或燃煤资源丰富的地区，可采用吸收式制冷。
中央空调常用术语
功能1、舒适性空调: 使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数. 
2、工艺性空调; 又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求. 
3、制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。 
4、热泵制热量； 空调器进行热泵制热运行时（热泵辅助电加热器应同时运行）单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。 
5、性能系数: 制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数.制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示. 
6、制冷剂: 制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质.制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体.制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的. 
7、载冷剂: 载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质.载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的. 
8、风机盘管: 集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温.风机盘管属于空气冷却设备. 
9、水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组.与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的. 10、冷却塔; 借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部.在制冷、电力、化工等许多行业中,.从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的. 
11、VRV系统: 是Variable Refrigerant Volume系统的简称，即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机，由功能机和恒速机，变频机组成。通过并联室外机系统，将制冷管通集中进入一个管道系统，可以方便地根据室内机的容量的匹配，对室内机的合适的容量从122.5以1.5KW的级差进行选择，即最多一组室外机可连接30台室内机。室内机有天花板嵌入式、挂壁式、落地式等。型式不同的室内单机可连接到一个制冷回路上，并可进行单独控制。室内单机最小容量为0.6KW，最大为3.75KW，室内机的容量可在室外机容量的50%到130%内调节。 
12．模块机： 在VRV系统的基础上发展而来，在1985年，由澳大利亚捷丰集团发明并申请专。它将传统的氟利昂管路改变为水路系统，将室内外机合并为制冷机组，室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程，模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量，实现灵活组合而得名。
13．活塞式冷水机组； 活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、辅助设备及附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组单机制冷从60到900KW，适用于中，不工程。 
14．螺杆式冷水机组； 螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节，以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、冷凝器、蒸发器以及自控无件和仪表等组成的一个完整制冷系统。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运转平稳待优点，因而获得了广泛的应用。其单机制冷量从150到2200KW，适用于中、大型工程。 
15．离心式冷水机组； 是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的冷水机组。单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程。 
16．溴化锂吸收式冷水机组： 以热能为动力，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取0℃以上的冷媒水，可用作空调或生产工艺过程式的冷源。溴化锂吸收式以热能为动力，常见的有直燃型、蒸汽型、热水型三类，其冷量范围为230到5800KW，适用于中型、大型、特大工程。
国内中央空调产业部分领先技术
国内部分中央空调领先技术余热回收领先技术
热回收技术是暖通空调领域比较成熟和先进的节能环保技术，可以最大限度回收废热，节省机组用电量，提供免费生活热水；直接减少向大气的废热排放量，尤其对于南方地区具有良好的经济性。目前清华同方已将热回收技术成功应用于空气源热泵机组和水冷冷水机组中。　
目前国内外所生产销售的水源热泵机组多为干式系统和满液式系统。干式系统能效比比较低，而满液式系统存在液位控制难和回油困难等弊端。降膜式系统综合了干式与满液式系统的优点，不仅实现了高效，尤其应用了新的压差回油方式更加稳定、可靠。降膜式全热回收水源热泵技术采用降膜式蒸发器达到高效运行，相比满液式机组只需更少的制冷剂充注量，对环境影响更小；采用了双管束的壳管冷凝器实现供冷的同时回收冷凝废热加以利用，以提供生活用热水。而传统做法是采用双换热器串并联工作，或在工程系统中实现。双换热器系统控制复杂，可靠性差；工程系统实现的所回收的热水品位偏低。而本项目采用的双管束换热器实现热回收均克服了以上弊端。 
采用双管束壳管冷凝器保证冷却水和回收的生活热水独立运行、自由切换且互不污染，完美实现全热回收功能。　
采用降膜式蒸发器提高机组运行效率，提高了维护性能。提高了制冷性能系数（能效比）；提高了蒸发器的换热性能，降低材料成本；降膜式蒸发器的传热温差小，可适当加大水的温差，因而减少了使用的地下水流量和水泵功耗。维修方便：冷媒水在管内流动，可通过打开端盖，清理水侧污垢；制冷剂充注量小，更符合环保的要求。　
采用间歇式压差回油方案，简洁、运行可靠。新压差回油方案：集油时，高压电磁阀关闭，压力平衡电磁阀打开，油自蒸发器通过单向阀流至集油器。回油时，压力平衡电磁阀关闭，高压电磁阀打开，利用高压将油压回压缩机。通过时间继电器控制电磁阀动作实现间歇式回油。　
经合肥通用机电产品检测院检测，同方人环的降膜式全热回收水源热泵机组，实测名义制冷能效比达5.97，比国家标准（≥4.60）高出30%；制冷热回收运行时的综合能效比（综合能效比定义：制冷量与制热量之和同功率的比值）达到7.09；名义制热能效比达到4.72，比国家标准（≥3.60）高出31%。同时，机组性能已达到“中标认证中心”规定的“水源热泵机组节能产品认证技术要求”中的节能机组要求，同时达到国家发改委提出的“十一五期间水源热泵机组”攻关技术参数，机组的性能已达到世界一流水平。目前，该技术已经申报了国家专利一项。该技术的研发成功，符合世界空调领域“节能、环保”的发展趋势，同时也符合国家节能减排的号召，具有很高的经济利益和深远的社会利益。