标题：施工规范
施工规范简述
1         为保证室内分布系统工程的施工质量，明确工程质量监查的技术规范，特制定本施工规范。
2         本规范既是移动部进行工程管理与工程施工的技术指导标准，又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。
3         为保证系统能够可靠运行，必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。
1.1 安装位置要求：
1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；
1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好；
1.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线；
1.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品；室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围；
1.1.5主机挂壁式安装时，主机底部距离地面为1米，在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时，主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上；
1.1.6主机落地式安装时，龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米，在移动机房、
交换机房等特殊专用设备机房内安装时，应与原有设备保持整体协调。
1.1.7微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时，由分布厂商负责安装；如微蜂窝机房内需做隔断，由负责安装主设备的施工单位负责，根据石棉瓦、门窗、面积、台阶做预算，报给建设单位和监理方。
1.1.8建议主设备安装及微波安装在分布工程施工期限间进行，根据分布厂商与业主之间的协议，分布厂商须事先告知安装主设备的施工方是否需要加装电表，如需装电表，由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于察看。
1.1.9主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。
天线部分的安装
2.1 天线架安装：2.1.1各类型天线支架应结实牢固，支掌杆要垂直，横担要水平，安装位置要符合
设计方案；2.2 天线安装：2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书，天线选用依据设计方案；
2.2.2所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下，安装位置符合设计方案；
2.2.3室内天线外露安装时，必须戴干净手套操作，保证天线美观且不破坏整体环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。
2.2.4天线安装在无吊顶的位置时,必须用“马蹄形”支架固定,保证天线安装牢固、稳定。
附件安装：
附件是指固定功分器、耦合器用的专用固定座、托盘及配电箱、电表、电源插座、电源保护开关、接地排等；
3.1 专用固定座用四个M6x60的膨胀螺丝牢固固定在墙壁上，功分器、耦合器安装在托盘上，同时位置必须符合设计方案；
3.2接地排的安装：
3.2.1接地排水平安装于主机左/右下方，线排下边缘距离地面0.1米—0.2米水平安装
3.2.2接地排用两个M10x60的膨胀螺丝牢固稳定地固定于墙上。
3.3 电源插座
3.3.1干放接电源不得使用插线板,一律使用空开。
3.4   干放/托盘安装在竖井等非公共场所内，须安装在1.7米左右高度易于维护的位置，干放/托盘没有安装在竖井内,而是安装在如车库等经常人员走动的公共场所，且安装位置在2米以下易导致干放/托盘被人为破环的，须加装铁皮箱保护。
走线：
4.1 射频走线：4.1.1所有馈线必须按照设计方案（文件）的要求布放，要求走线牢固、美观，不
得有交叉、扭曲、裂损情况；各种套管须用同色扎带、胶布进行捆扎、缠绕；PVC须用PVC对接管进行对接。
4.1.2走线用喉箍、扎带和L型馈线座、单/双孔波导卡、隔墙码、PVC管卡码等进行固定。室外走线淮河以北可用喉箍、单/双孔波导卡、隔墙码固定。
4.1.3工程走线裸露部分（除线井内）必须加套白色PVC管，拐弯处用波纹管连接，拐弯波纹管长度不大于0.3米。尾纤全部加套波纹管。天花板内不用PVC管或金属软管,如特殊地区或特殊单个工程要求天花内也要套PVC管，则由客户提出,同时在设计中必须明确提出,另作说明。
4.1.4加套PVC管的馈线水平/垂直走线固定间距为1米，未加套PVC管的馈线水平/垂直走线固定间距为0.8米；
4.1.5加套PVC管的馈线在走线架或墙壁垂直走线时，每隔9米必须用扎带把馈线固定于走线架或其它固定件上，以防止馈线因自身重力而引起馈线下堕；
4.1.6垂直走线或必要的空中飞线若无法固定，则预先将馈线用扎带或电缆挂钩固定在钢丝绳上，钢丝绳两端用膨胀螺丝、地锚、紧绳卡和调节环拉紧。客户特别要求时，必须安装专用走线架；
4.1.7上、下楼层的布线要求安装在弱电线井内；
4.1.8馈线转弯半径：7/8馈线大于150mm，1/2馈线大于120mm，8D馈线大于70mm；
4.1.9室外馈线进入室内前必须有一个滴水弯，波纹管滴水弯底部必须剪切一个漏
水口，以防止雨水沿馈线进入室内，入线口/孔必须用防火泥密封；
4.1.10室外馈线加套PVC管后，水平布线的PVC管每6米在PVC管下方必须切口，作漏
水口；
4.1.11对于地下车场等特殊场所，馈线无法靠墙布放,又无走线架时，必须每隔1.5米安装一个馈线吊架,以供线管布线固定,且布线应高于消防管道或排气管道；线缆不能在消防管道、热力管道、通风管道及其他管线上布放、捆扎，须打吊筋，套镀锌管（或PVC管）。
4.1.12所有馈线避免与消防管道及强电高压管道一起布放走线，距强电不得少于30厘米,确保无强电、强磁的干扰；
4.1.13禁止馈线沿建筑物避雷网带或避雷地线捆扎一起布放走线。
4.1.14馈线穿墙须做套管保护。穿墙套管必须是整根管全部穿墙，套管与套管搭接处不允许接头留在墙体内，可允许留在墙体的两侧。如检查时发现有假套管现象，发现一处罚款5000元人民币。
4.1.15线缆须严格控制，废缆不可超过实际用缆的8%，设备厂商须做线缆长度测试表格，由施工单位与厂家督导共同填写并上报监理，监理进行核实。
4.1.16托盘器件之间的跳线及开线尾线，要求拐弯处角度不能太小，否则会影响驻波比的测试。
4.1.17吊顶天棚内的走线必须在适当距离处与吊筋绑扎，不允许绑在其他管线上。4.2 电源走线：4.2.1电源走线要加套PVC管，走线要平直/垂直美观；
4.2.2电源线如遇穿墙走线，穿墙部分必须加套PVC管或波纹管加以保护，穿墙孔/
口必须用防火泥加以密封；
4.2.3电源线加套PVC管水平/垂直布线的固定间距为1米，在100x40的线槽内布线的
固定间距为0.3米；
4.2.4电源线不可与电缆平行布放,更不可布放在电信井道中,要避免与弱电系统一并布放。4.3 地线走线：4.3.1母地线使用25mm的铜蕊橡胶皮包线，子地线使用16mm的铜蕊橡胶皮包线；地线并和铜鼻子进行连接。
4.3.2地线如遇穿墙走线，穿墙部分必须加套PVC管或波纹管加以保护，穿墙孔/口必须用防火泥加以密封；
4.3.3每台干放设备、微蜂窝设备须各自安装独立的地线，不可共用一根地线；地线须按国标规定，用黄绿色专用线，须加装平垫、弹簧垫拧紧。干放接地点必须作处理,尽量不同一点接地。4.4机房走线：4.4.1在有防护静电板的交换机房、移动机房等其它特殊机房布线时,馈线、地线、尾纤、电源线均可直接在地板下布线，但各类走线必须加套相应的PVC管或波纹管且必须分开布线，并适当用扎带固定，布线要整齐美观；　　4.4.2在无防护静电地板的机房布线时，有走线架必须在走线架上布线，无走线架
时则沿墙面、边布线，各类走线必须加套相应的PVC管、波纹管、线槽等，固定原则与射频走线相同。
5连接：
5.1射频连接:
5.1.1主机/分机、天线、耦合器、功分器接口为N-K座，馈线为N-J头；
5.1.2馈线接头与主机/分机、天线、耦合器连接口连接时，距离馈线接头必须保持
50mm长的馈线为直出，方可转弯；
5.1.3馈线接头与主机/分机、天线、耦合器连接口连接时，必须连接可靠，接头进
丝顺畅，不得野蛮死扭。
5.1.4馈线与接头的连接处须用热缩管封固，封固位址尺寸统一，不能用电工胶布包裹。5.2 电源连接：5.2.1提供给主机/分机的电源必须稳定,交流电电压允许波动范围为198V—242V；   
5.2.2主机/分机必须安装配电箱，配电箱的安装位置可靠近主机/分机，与主机/分
机同高,也可安装在用户指定位置,但须置于不易触摸或不易被破坏的地方；
5.2.3电表、插座、电源漏电保护开关均置于配电箱专用位置；
5.2.4主机至配电箱的电源线须截断，无需使用插头，线头直接接于漏电保护
开关上。如电源线不够长时，可以驳接，但火线、零线、地线须错位驳接，
并用锡焊焊接，焊接处先用电工胶布包裹后，再用热缩管封固；
5.2.5主机输入电源，必须火线、零线、地线相对应连接，不得错接；
5.2.6连至主机的电源线不能和其它电缆捆扎在一起；
5.2.7交流220V供电电源线采用2.5mmx3的橡胶皮包缆线;
5.2.8直流(-48V、24V)供电电源线采用2.5mmx2的橡胶皮包缆线;
5.2.9连接电源时，必须作好安全防护工作，以绝对保证人身安全。5.3 地线连接：5.3.1主机/分机与接地线排的连接地线为子地 线，用16mm铜蕊橡胶皮包线连接；
5.3.2馈线上的接地点直接用防水胶泥密封再用电工胶布包裹，接地排或地网上的
接地点必须加涂黄油作防水、防锈处理；
5.3.3主机用尾纤和适当光衰减器或光法兰头与用户的光缆连接，注意保护尾纤头
以防止碰撞，使用前用无水酒精清洁尾纤头以防止灰尘沾染；
5.4.4连接时插销与插孔要准确对位，连接螺母要拧到底。
标识：
6.1  室内分布系统标签用专用标签,天线标签用专用联通标志。
6.2  室内分布系统工程内所有设备均必须粘贴标识，贴于设备的显眼处，且不影响整体环境的统一协调性，以保持整体美观；天线标签须贴在天线外圈上的来线方向，不可贴在天线的正中，“中国结”横向贴；主设备及干放设备须贴联通的“中国结”标签，贴在设备的右上位置，干放须贴标签分别注明G网设备和C网设备。
6.3  主机、电源必须加挂警示牌；
6.4  馈线的走向以系统信源下行为去向，即以施主天线或与基站直接耦合点为起始端，用户天线为最终端点。起始端标签为：“TO-设备代号”，终止端标签为：“FROM-设备代号”；
6.5  馈线及地线两端均须粘贴标签，以标明走线的去向与来源。标签均贴于距线头20mm处；
6.6  在并排有多个设备或多条走线时，标签必须贴在同一水平线上；
6.7  在同一工程系统原理图内不得有相同的设备代号；
6.8  设备代号种类：
6.8.1无源设备代号：
天  线：ANTn–mF                          
功分器：PSn–mF
耦合器：Tn–mF
电桥/合路器：CBn–mF
负  载：LDn–mF
衰减器：ATn–mF
6.8.2光纤设备代号：
主机单元：   HSn-mF
远端单元：   RSn-mF
光路功分器： OPSn-mF
6.8.3有源设备代号：
干线放大器：RPn-mF
主机单元：  HUBn-mF
6.8.4馈线
起始端：TO - 设备代号
终止端：FROM - 设备代号
n表示设备的编号，以每楼层编一次序号;m表示该设备安装的楼层.