标题：智能配线架
基本概述
综合布线系统是网络应用的物理平台，作为承载网络应用、信息技术领域的基础设施，在建筑物的智能化中起到了关键的作用。智能布线为综合布线系统的管理提供了更为便捷、人性化及智能化的解决方案。该系统的核心是物理层的管理，包括整条物理链路连接/断开状态的监控。
为了达到物理层的实时监控，智能布线系统在硬件及所支持软件的设计和应用上与普通综合布线系统有一定的区别。根据软硬件的工作原理不同，智能布线的设计在智能配线架部分可以分为单配线架及双配线架两种模式。在此我们从两种模式的工作原理入手，对比一下在工程应用领域两种模式的优劣。
工作原理及应用分析
2.1双配线架模式的工作原理
1．在配线机柜中应用两组智能配线架，并设置分析仪，通过分析仪的I/O传输电缆连接到智能配线架的方式，收集两组智能配线架上的连接信息；
2．其中一组智能配线架作为交换机映射配线架，将交换机的端口延伸到该组配线架上；
3．另外一组智能配线架作为水平映射配线架，将水平链路连接到该组配线架的后端模块；
4．应用智能跳线连接两组智能配线架后，可通过分析仪检测到智能配线架的连接信息，并结合SNMP功能检测到整个链路的连接状态，结构见下图所示。
2.2双配线架模式的特点及在工程中的应用
在双智能配线架系统的管理中，用户对跳线的插拔可以通过分析仪对配线架的物理连接进行实时的监控，并且这个监控过程不需要经过任何网络的连接就可以完成，或者说它是独立于网络以外的。
这样的智能管理系统不会对网络的传输，包括传输速度和信息的安全性，产生任何影响。并且无论网络状态如何，双配线架的结构都可以对智能跳线部分进行有效的管理。
双智能配线架配合服务器上的SNMP功能，可以从：交换机—交换机配线架—水平配线架—工作区面板—终端设备，对整条链路进行有效且可靠的智能管理。
另外将交换机的端口延伸出来并不只是智能布线系统对双配线架的要求，很多应用高密度交换机端口或希望将跳线的管理与有源设备进行物理隔离的环境为了更好的管理跳线，避免在密集的交换机端口进行操作，也将交换机端口延伸到配线架上（见下图），并在交换机配线架和水平配线架之间进行跳接及管理工作。这样可以减少由于端口密度高及操作不当引起的网络故障发生。
所以双配线架的模式不仅可以提供给智能布线系统以可靠的管理方式，还可以提高布线系统在管理维护过程中的移动、增加及变更的能力。
3．单配线架的工作原理及应用分析
3.1单配线架模式的工作原理
1．设置一组智能配线架，当新的跳线插入该配线架时，配线架感应到连接，并向分析仪报告配线架部分连接的更新；
2．随后插入跳线的另一端到交换机端口，交换机感应到端口的连接（此处的端口连接需要预先在终端连接一台正常工作的网络设备）后向数据库报告连接的形成并储存。
3.2单配线架模式的特点及在工程中的应用
这种模式与双配线架的原理不同，工作方式也不相同。我们可以看出，单配线架的模式实际上是首先使用SNMP功能发现网络的连接（首端及末端要连接网络设备），再通过植入智能配线架的连接点的方式形成整个链路的连接状态，这样当网络断开时，首先由SNMP功能检测到网络的断开，管理人员就可以通过先前确定的网络链路连接寻找到具体连接的点位并进行处理。
单配线架对比双配线架的模式在配线架部分会节约一些成本，但了解了其工作原理后我们会发现，单配线架在实际的应用和维护方面存在着很多缺陷：
1．该模式的模拟链路是在连接跳线时产生的，在连接跳线时就需要按照一定顺序，例如先插入配线架一端确认连接的点，再插入交换机一端确认链路的连接。这样，当操作人员没有按顺序插入一条跳线的两端时，在数据库中就会形成错误的连接状态；
2．由于链路的发现主要依靠SNMP功能，当交换设备的该功能关闭或无法使用时，单配线架的智能布线就会无法实现；
3．当链路连接断开时，或者链路两端某一个设备断开（交换机端断开或终端设备断开）时，智能管理系统无法确认是从哪一端或哪一端的跳线断开的，也就无法进行有效的管理；
4．链路断开后设备重新恢复时，单配链路无法自动识别连接情况，例如在交换机侧断开跳线后插入另外一个插口，如果不重新进行一次跳线的顺序插接，智能管理系统将无法正确检测网络的连接状态，这样应用在具体工程中，单配线架系统无法快速完成智能布线链路的恢复工作，仍需要人工逐一的进行跳线的顺序拔插等工作。
对于大型布线系统，例如数据中心等布线环境，单配线架的形式由于操作的复杂性，对宕机时间的影响也会增加很多
所以应用单配线架的智管理系统和双配线架管理系统相比，在实际使用上更加的复杂，需要更多的管理流程。在长期的线缆管理过程中，由于各种断开和连接状态都需要人工确认和重新进行跳线的两端操作，导致了人工成本的提高及管理的复杂程度增加，不利于长期有效的线缆管理。
4．两种方案的对比
下面我们可以通过表格的形式进行两种智能配线模式的对比，可以直观的发现两种模式的差别：
综上所述，对于实际工程应用，双配线架模式通过检测物理回路的连接状态并配合SNMP功能，可以达到真正的物理层连接的管理，真正简化了综合布线系统的管理工作，并为综合布线系统将来的移动、增加和变更提供了强有力的支持。
系统优势
1、实时监测端到端网络连接
电子配线架智能布线系统采用ANSI/TIA/EIA568-B《商业建筑通信布线标准》推荐的交叉连接模式，即水平一侧（或垂直一侧）的线缆和网络设备一侧的线缆分别端接在不同的配线架，跳线的管理只在两侧配线架内实施。电子配线架智能布线系统采用智能型配线架和智能型跳线，每个端口都包含电子信息。
智能型铜缆配线架的端口采用标准RJ-45，最左侧的第0帧位备用，中间8芯（第1帧位至第8帧位）用于通讯，最右侧的第9帧位则用于智能管理，和传统布线系统的RJ-45相比，只有第9帧多了一根铜芯，并没有改变原来RJ-45的结构。智能型铜缆跳线同样采用标准RJ-45，最左侧的第0帧位备用，中间8芯（第1帧位至第8帧位）用于通讯，最右侧的第9帧位则用于智能管理，也并没有改变原来RJ-45的结构。因此智能型铜缆配线架和传统型铜缆配线架可以互相通用，智能型铜缆跳线和传统型铜缆跳线也可以互相通用。
智能型光缆配线架只在传统型光缆配线架端口上增加独立的一帧位则用于智能管理，光缆跳线也同样增加独立的一帧位则用于智能管理因此智能型光缆配线架和传统型光缆配线架也可以互相通用，智能型光缆跳线和传统型光缆跳线也可以互相通用。当智能型跳线插入或拔出智能型配线架的端口时候，端口的电子信息及其连接或断开的信息就可以即使地通过管理设备传达到管理软件，可以通过声光邮件等形式对紧急事件进行报警，管理人员就也及时知道网络连接的变化，对其进行报警处理。
同时，连接变化后，新的网络结构便会被管理软件所自动记录，不会有遗漏或延迟等情况。
2、控制工作任务（比如跳线等）的执行
智能型配线架相比较传统型配线架的另一个不同点就是，智能型配线架每个端口上都有LED指示灯。LED指示灯为执行现场操作提供重要的依据，和传统布线系统相比，大大提高了现场操作的准确性和高效性。管理人员可以通过软件将需要执行的任务（比如跳线等）下达到每个管理设备，继而下达到配线架。操作人员到达现场后，只需要根据LED指示灯的示意操作，就可以保证其准确率，节省大量的时间，进行高效的管理。如果操作人员的操作有误，系统会通过LED指示灯提示操作人员，管理人员也可以即时通过软件的报警功能得知。当任务被下达给不同的操作人员时，这些人员可以通过PDA等设备，从管理设备下载属于自己的任务，相互实施，互不干扰。
3、图形化显示物理层的连接架构
电子配线架智能布线系统的管理软件可以图形化显示物理层的连接架构，从所在的国家、城市、建筑物、楼层、房间、机架、配线架、线缆、插座和网络设备等，十分直观。远在不同国家不同城市不同建筑物的设备，也可以在同一个管理软件里进行管理。网络连接发生变化后，管理软件内的图形化架构会实时更新，非常高效，避免了人力资源的重复投入。管理人员面对图形化管理界面，就如同是面对微缩的布线系统，并可以通过软件了解到任意管理元素的详细内容。
上述这些都是传统布线管理无法做到的。
4、自动识别网络和拓扑结构
与传统布线系统不同，电子配线架智能布线系统将有源网络设备也纳入管理的范畴，电子配线架智能布线系统能发现网络、子网中所有的有源设备，并识别下列设备参数：
主机名、IP地址、MAC地址、系统服务类型（如果工作站是SNMP代理）
设备和设备的参数将被自动添加到数据库中，并置于正确的位置，未来就可以识别设备连接关系的所有变化情况。全面将网络设备纳入管理，使得管理更加完善，是智能布线管理区别于传统布线管理的巨大优势。
5、侦测非法设备的侵入
与传统布线系统不同，电子配线架智能布线系统可以轻松将某些链路定义为“保密”链路，管理软件通过和有源网络设备协同工作，规定只有带某个或者某几个MAC地址的设备可以连接到该条链路。如果有非法设备的接入，管理软件将通过各种方式进行告警。这是传统布线系统无法想象的，大大提高了网络管理的安全性。
6、支持PBX系统
电子配线架智能布线系统的管理软件从PBX端口获取信息，并映射PBX交换机端口和电话末端设备之间的完全连接关系，比如包括电话的物理位置。集成了PBX端口信息后，电话线路管理将变得更便捷。
7、支持IP电话系统
电子配线架智能布线系统的管理软件支持企业网络集成IP电话系统。应用程序结合IP电话呼叫管理工具，提供最新的连接信息以及网络内IP电话的分机。
8、搜索功能
管理传统布线系统的时候，搜索任何东西往往要翻阅成堆的文档，费时费力，如果文档的记载没有及时更新，查找到的最终结果还可能出错。电子配线架智能布线系统在这方面拥有得天独厚的优势，只要在搜索引擎内输入设备名称、甚至是IP地址等信息，就会立刻得知搜索结果。由于电子配线架智能布线系统的信息是实时更新的，所以搜索的准确率大大提高。而且，搜索结果还可以准确的用图形化显示设备所在的位置。还有，由于所有的现场操作也是被记录在案的，所以，还可以对这些进行精确的搜索查询。
9、资产管理
电子配线架智能布线系统可以进行资产管理，这也是传统布线系统所难以做到的。管理软件对连接在系统内所有的设备经行管理（包括配线设备、交换机、服务器、PC、电话、打印机等），统计设备的使用率和闲置率（如配线端口、网络端口、机柜空间和功率等），通过油表盘、饼状图和树状图等多种方式进行图形显示。通过分析识别使用过度和使用不足的资源，有效利用资源，节省不必要的投资，提高运行质量。
10、报告功能
传统布线系统的报告工作需要借助大量的文档工作，而且准确性比较不高。电子配线架智能布线系统则大大提高了效率，搜索查询的结果和资产管理的数据可以由软件根据不同的要求输出成各种各样的报告，可打印、输出和以邮件形式发送给管理人员。
11、和其它智能系统的结合