标题：西洱河梯级水电站
概述
西洱河位于云南省大理,是洱海的泄水通道，洱海为云南三大高原湖泊之一，常年湖水位1973 sm时，湖面面积 250 平方公里，总容积31.6亿立方米。西洱河出洱海流经下关、 漾醉等地，注人栩沧江支流漾醉江。河道大多穿行于深山峡谷之间，岸坡陡峻.水流湍急，落差集中，具有修建水电站的优良条件。河道全长23km,天然落差约610m。分4级研发,均为引水式电站,共利用落差608m,利用率为99.7%。总装机容量255MW,多年平均年发电量合计9.03亿kWh。
西洱河梯级水电站由昆明勘侧设计研究院规划设计，中国水利水电第十四工程局施工。梯级水电站由4级电站组成(见图)，均为引水式开发，共利用落差6o8m，利用率为”7写。总 装机容t 255 MW，多年平均年发电黄设计为n.07 亿kwh，后经复核为9.03亿kwh。首先建设的是四级电站，于1958年10月开工。最后建设的是三级电站，于1980年12月竣工。
西洱河一级水电站
西洱河一级电站位于距大理市11km处，下关市下游约10km 处。利用洱海水利工程资源发电,电站始建于1972年1月，在1979年10月1日建国三十周年国庆发电，装机容量3 ×35MW。西洱河一级水电站位于.首部枢纽位于下关湖盆地边缘天生桥处，坝型为潜孔式拦河闸，引水随洞布里在河道右岸，洞径4.3~ 5.6m，长817l m，末端设有直径4 sm、高76m的 双室式调压井.设计水头220m，最大水头245m，最小水头208m，最大引流量57立方米/ 秒。厂房为混合式地下厂房，装有3台单机 容量35 MW的混流式水轮发电机组。设计年发电量4.4亿度,输电容量2 ×120MW,220kV输电线一回,与下关变电站相连,110kV输电线两回,分别与二、三级电站相连,是滇西地域重要的中心环节电站。工程于1972年 1月开工，1979年12月第一台机组发电，1980年12 月竣工。
水电站位于云南省滇西重镇——大理市西洱河畔，东距市区11公里，有压引水隧洞长达8.2公里，最高水头245米，是国内首次利用天然淡水湖泊——洱海作为多年调节水库的西洱河四个梯级水电站中的第一级水电站。厂房设在十分隐蔽的地下窑洞里，装机容量10.5万千瓦，占西洱河四个梯级水电站总装机容量25.5万千瓦的41%。不仅是西洱河四个梯级中的主力水电站，而且是云南省滇西电网中的重要枢纽电站。 
水电站由水电昆明勘测设计院设计，水电三局二处承建。主体工程于1972年5月开工，由于受“文革”的干扰和影响，曾两度被迫停工。1978年8月，云南省电力局组织水电一处、水电二处、水电安装处“大会战”，使水电站抢在预定的日期发电。这时有些输电线路等扫尾工程还没结束，但争取在建国三十年国庆这一光辉节日发电，本身就注定了水电站未来的辉煌历史。三十年来的发展历史足以证明当时的决策是英明的。发展历程这座水电站所走过的历程，恰好与改革三十年同步。这是历史的安排。当初抱定为国增辉的西洱河一级水电站，三十年来，在党的十一届三中全会以来的路线、方针和政策的指引下，在上级党委和行政的领导下，坚持开拓创新，在改革发展中前进。 
水电站在投产发电前期，处于粗放经营状况。由于设备质量、人员多且复杂等问题，不安全事故频繁发生，发电量较少。1982年企业整顿，水电站理顺了生产工作秩序，各项生产工作走上正轨，安全天数连续上升，发电量才逐步增多。1985年，实行厂(局)长四年任期制，对水电站推行经济责任制承包，安全生产得到了保证，发电量有所增多。随着生产工作发展，水电站人员逐渐增多，最多的1988年已达到了145人，运行由四班三运转改为五班四运转，人均发电量没有大的增长。但是，长期以来，为电力系统培养输送了大批人才，其中：中级职称以上技术人才50多人，高级职称以上技术人才近20人;乡科级以上近40人，副县处级以上6人，正县处级以上4人;有1人还被表彰为全国劳动模范。 
后来，从1993企业第一轮“三改”开始，水电站以改革为动力，加大员工“一专多能”的培训力度，实现了水机无人值班，精减了部分人员。在全厂(局)率先走出了一条机电合一的新路子。长周期安全纪录不断刷新，生产力有了初步发展。跨入二十一世纪，水电站设备更新、技术改造非常之快。2001年计算机集控自动化改造结束。随后，发电机、主变及线路保护改为微机保护，辅助设备全部达到自动化。到2004年，水电站全面实现计算机集中监控，正式实施无人值班少人值守，运行由以前的五班四运转改变为两个大倒班，大量压缩编制，富裕人员开始分流到厂(局)属其他单位。 
水电站发展到今年的企业第六轮“三改”，人员又从第一轮“三改”时的126人精减到现在的26人，技术素质得到进一步提高。虽然工作量有所增加，安全生产压力增大，但水电站(厂)年年与班组签订安全目标责任书，实行经济责任制考核与岗位动态管理制度，用制度管人。最大限度地发挥了人的潜能，保住了安全生产，人均发电量逐步成倍增长，解放和发展了生产力。辉煌业绩水电站1979年国庆投产发电不久，于1980年4月20日22万千伏电压系统正式并入滇中电网后，西洱河电厂一举跨入云南电力系统“三大电源”的行列，充分开发和利用了洱海这一丰富的水力资源，使古老的洱海焕发了青春，为云南省工农业生产的发展提供了强大的动力。同时，也为澜沧江水电开发创造了必要条件。 　经过长期不懈地艰苦努力，克服了重重困难，闯过了道道难关，曾创下过2000天、3000天、4000天安全纪录，打破了5000天安全纪录。并实现了5238天安全发电历史最高纪录，在全国同类型水电站中罕见。据统计，截至今年9月30日，整整三十年一共发电约 93.6亿千瓦时，年平均发电量达 3.113亿千瓦时，其中1993年发电量突破5.116亿千瓦时，超过设计年发电量4.4亿千瓦时的116%，创造了年发电量历史最好水平，还在“西电东送”中立新功，取得了辉煌的业绩，为国增了光添了彩。
这座水电站从设想、勘测、设计开始，又从正式修建到三台机投产发电、两台主变及其一条220千伏、两条110千伏输电线路并网运行，伴随着的设备更新、集控自动化改造，并经过企业整顿、六轮“三改”，发展到今天，三十年创造出很好的经济效益和社会效益，作出了巨大的贡献。镶嵌在祖国云贵高原上的这颗明珠——西洱河一级水电站始终放射出璀璨的光芒，一座历史的丰碑在西洱河畔巍然屹立。无不凝聚着多少人的心血和汗水呵!我想，水电站的光辉历史，人民是永远不会忘记的。
西洱河二级水电站
西洱河二级水电站为引水式电站，利用水头121m，电站装机50MW。 首部枢纽位于一级水电站厂房下游约10Om处，拦河坝为混凝土重力坝。进水口 设于右岸坝内，后接22m长的钢筋混凝土明管，然后 于坝址下游26m处进入有压引水隧洞，洞长2184m， 内径4.3m。设计水头109m，最大水头121m，最小水头101sm。地面厂房内装有4台单机容量为12.5 MW的混流式水轮发电机组，该电站于1972年5月开工建设，1978年7月1日第一台机组发电，1980年12月20日竣工，全部机组投产至今已运行29年。
西洱河三级水电站
西洱河三级水电站首部枢纽位于二级水电站尾 水梁出口下游230m处.拦河坝为钢筋混凝土闸坝。进水口布置在右岸，下接引水隧洞，洞长3266 m 润径 4.3m，末端设有带上室回筒式调压井.设计水头101 m，最大水头120m，最小水头97 m.地面厂房在大合 江村上游河边，距二级水电站厂房5 km，装有2台单 机容量为25 MW的混流式水轮发电机组。工程于 1980年开工，1987年一。月第一台机组发电，1988年 12月竣工。
西洱河四级水电站
西洱河四级水电站为西洱河四个梯级电站的最后一个梯级电站，位于云南省大理白族自治州漾濞县境内，坝址以上流域面积2609平方公里，多年平均流量28.9立方米/秒，多年平均径流总量9.12×108立方米，水库校核洪水位1489.23m，正常蓄水位1488.9m，死水位1484m，水库总库容20×104立方米，为日调节水库。电站为引水式开发，装机容量50MW。厂区枢纽位于西洱河与漾濞江交汇处，位于320国道对岸，西洱河河谷内。 
水电站拦河坝位于大合江村附近，为混凝土重力坝。引水隧洞布t在左岸，洞长196om， 洞径4. 3m，末端设有带上室圆筒式调压井。设计水头 logm，最大水头122m，最小水头100 m 地面厂房 位于西洱河下游，漾协江左岸河滩上，距三级水电站厂 房约3km，装有4台单机容t为12.SMW混流式水 轮发电机组.工程于1958年10月开工，1961年停工， 1966年复工，1971年12月第一台机组发电，1972年竣工。