标题：离心泵
工作原理
  离心其实是物体惯性的表现，比如雨伞上的水滴，当雨伞缓慢转动时，水滴会跟随雨伞转动，这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快，这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动，那么水滴将脱离雨伞向外缘运动，就像用一根绳子拉着石块做圆周运动，如果速度太快，绳子将会断开，石块将会飞出.这个就是所谓的离心。
离心泵的主要工作原理
（1）叶轮被泵轴带动旋转，对位于叶片间的流体做功，流体受离心力的作用，由叶轮中心被抛向外围。当流体到达叶轮外周时，流速非常高。
（2）泵壳汇集从各叶片间被抛出的液体，这些液体在壳内顺着蜗壳形通道逐渐扩大的方向流动，使流体的动能转化为静压能，减小能量损失。所以泵壳的作用不仅在于汇集液体，它更是一个能量转换装置。
（3）液体吸上原理：依靠叶轮高速旋转，迫使叶轮中心的液体以很高的速度被抛开，从而在叶轮中心形成低压，低位槽中的液体因此被源源不断地吸上。  气缚现象
气缚现象：如果离心泵在启动前壳内充满的是气体，则启动后叶轮中心气体被抛时不能在该处形成足够大的真空度，这样槽内液体便不能被吸上。这一现象称为气缚。
为防止气缚现象的发生，离心泵启动前要用外来的液体将泵壳内空间灌满。这一步操作称为灌泵。为防止灌入泵壳内的液体因重力流入低位槽内，在泵吸入管路的入口处装有止逆阀（底阀）；如果泵的位置低于槽内液面，则启动时无需灌泵。
（4）叶轮外周安装导轮，使泵内液体能量转换效率高。导轮是位于叶轮外周的固定的带叶片的环。这些叶片的弯曲方向与叶轮叶片的弯曲方向相反，其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应，引导液体在泵壳通道内平稳地改变方向，使能量损耗最小，动压能转换为静压能的效率高。
（5）后盖板上的平衡孔消除轴向推力。离开叶轮周边的液体压力已经较高，有一部分会渗到叶轮后盖板后侧，而叶轮前侧液体入口处为低压，因而产生了将叶轮推向泵入口一侧的轴向推力。这容易引起叶轮与泵壳接触处的磨损，严重时还会产生振动。平衡孔使一部分高压液体泄露到低压区，减轻叶轮前后的压力差。但由此也会引起泵效率的降低。
（6）轴封装置保证离心泵正常、高效运转。离心泵在工作是泵轴旋转而壳不动，其间的环隙如果不加以密封或密封不好，则外界的空气会渗入叶轮中心的低压区，使泵的流量、效率下降。严重时流量为零——气缚。通常，可以采用机械密封或填料密封来实现轴与壳之间的密封。　
离心泵的工作原理介绍
离心泵的工作原理介绍  离心泵图片离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面，起到把液体引向叶轮的作用；压水室主要有螺旋形压水室（蜗壳式）、导叶和空间导叶三种形式；叶轮是泵的最重要的工作元件，是过流部件的心脏，叶轮由盖板和中间的叶片组成。
离心泵工作前，先将泵内充满液体，然后启动离心泵，叶轮快速转动，叶轮的叶片驱使液体转动，液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去，同时叶轮从吸入室吸进液体，在这一过程中，叶轮中的液体绕流叶片，在绕流运动中液体作用一升力于叶片，反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体，这个力对液体做功，使液体得到能量而流出叶轮，这时液体的动能与压能均增大。
离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中，其速度能和压力能都得到增加，被叶轮排出的液体经过压出室，大部分速度能转换成压力能，然后沿排出管路输送出去，这时，叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压，吸水池中的液体在液面压力（大气压）的作用下，被压入叶轮的进口，于是，旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
解决离心泵的汽蚀
离心泵发生汽蚀是由于液道入口附近某些局部低压区处的压力降低到液体饱和蒸汽压，导致部分液体汽化所致。所以，凡能使局部压力降低到液体汽化压力的因素都可能是诱发汽蚀的原因。产生汽蚀的条件应从吸入装置的特性，泵本身的结构以及所输送的液体性质三方面加以考虑。
1）结构措施：采用双吸叶轮，以减小经过叶轮的流速，从而减小泵的汽蚀余量；在大型高扬程泵前装设增压前置泵，以提高进液压力；叶轮特殊设计，以改善叶片入口处的液流状况；在离心叶轮前面增设诱导轮，以提高进入叶轮的液流压力。
2）泵的安装高度，泵的安装高度越高，泵的入口压力越低，降低泵的安装高度可以提高泵的入口压力。因此，合理的确定泵的安装高度可以避免泵产生汽蚀。
3）吸液管路的阻力，在吸液管路中设置的弯头、阀门等管件越多，管路阻力越大，泵的入口压力越低。因此，尽量减少一些不必要的管件或尽可能的增大吸液管直径，减少管路阻力，可以防止泵产生汽蚀。
4）泵的几何尺寸，由于液体在泵入口处具有的动能和静压能可以相互转换，其值保持不变。入口液体流速高时，压力低，流速低时，压力高，因此，增大泵入口的通流面积，降低叶轮的入口速度．可以防止泵产生汽蚀。
5）液体的密度。输送密度越大的液体时泵的吸上高度就越小，当用已安装好的输送密度较小液体的泵改送密度较大的液体时，泵就可能产生汽蚀，但用输送密度较大液体的泵改送密度较小的液体时，泵的入口压力较高，不会产生汽蚀。
6）输送液体的温度。温度升高时液体的饱和蒸气压升高。在泵的入口压力不变的情况下，输送液体的温度升高时，液体的饱和蒸气压可能升高至等于或高于泵的入口压力，泵就会产生汽蚀。
7）吸液池液面压力。吸液池液面压力较高时，泵的入口压力也随之升高，反之，泵的入口压力则较低，泵就容易产生汽蚀。
8）输送液体的易挥发性在相同的温度下较易挥发的液体其饱和蒸汽压较高，因此，输送易挥发液体时的泵容易产生汽蚀。
9）其他措施：采用耐汽蚀破坏的材料制造泵的过流部分元件；降低泵的转速。[1]
基本构造
  IRG离心泵离心泵的基本构造是由八部分组成的，分别是：叶轮，泵体，泵盖，挡水圈，泵轴，轴承，密封环，填料函。
1、 叶轮是离心泵的核心部分，它转速高输出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。
2、 泵体也称泵壳，它是水泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。
3、 泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。
4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3～3/4的体积太多会发热，太少又有响声并发热！
滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂失，太少轴承又要过热烧坏造成事故！在水泵运行过程中轴承的温度最高在85℃一般运行在60度左右，如果高了就要查找原因（是否有杂质，油质是否发黑，是否进水）并及时处理！
5、 密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区，影响泵的出水量，效率降低！间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏，延缓叶轮和泵壳的所使用寿命，在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环，密封的间隙保持在0.25～1.10mm之间为宜。
6、 填料函主要由填料，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空！当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管注水到水封圈内使填料冷却！保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意！在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
7、轴向力平衡装置 在离心泵运行过程中，由于液体是在低压下进入叶轮，而在高压下流出，使叶轮两侧所受压力不等，产生了指向入口方向的轴向推力，会引起转子发生轴向窜动，产生磨损和振动，因此应设置轴向推力轴承，以便平衡轴向力。
过流部件
简介
离心泵的过流部件有：吸入室，叶轮，压出室三个部分。叶轮室是泵的核心，也是流部件的核心。泵通过叶轮对液体的作功，使其能量增加。
叶轮分类  XBD-ISG消防离心泵
叶轮按液体流出的方向分为三类： 
（1）径流式叶轮（离心式叶轮）液体是沿着与轴线垂直的方向流出叶轮。 
（2）斜流式叶轮（混流式叶轮）液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮。 
（3）轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的。
叶轮按吸入的方式分为二类： 
（1）单吸叶轮（即叶轮从一侧吸入液体）。 
（2）双吸叶轮（即叶轮从两侧吸入液体）。
叶轮按盖板形式分为三类： 
（1）封闭式叶轮。 
（2）敞开式叶轮。 
（3）半开式叶轮。 
其中封闭式叶轮应用很广泛，前述的单吸叶轮双吸叶轮均属于这种形式。
种类
一、按叶轮数目来分类  单级离心泵
1、单级泵：即在泵轴上只有一个叶轮。
2、多级泵：即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮，这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
二、按工作压力来分类
1、低压泵：压力低于100米水柱；
2、中压泵：压力在100~650米水柱之间；
3、高压泵：压力高于650米水柱。
三、按叶轮吸入方式来分类
1、单侧进水式泵：又叫单吸泵，即叶轮上只有一个进水口；
2、双侧进水式泵：又叫双吸泵，即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍，可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
四、按泵壳结合来分类
1、水平中开式泵：即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。
2、垂直结合面泵：即结合面与轴心线相垂直。
五、按泵轴位置来分类
1、卧式泵：泵轴位于水平位置。
2、立式泵：泵轴位于垂直位置。
六、按叶轮出方式分类
1、蜗壳泵：水从叶轮出来后，直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
2、导叶泵：水从叶轮出来后，进入它外面设置的导叶，之后进入下一级或流入出口管。
七、按安装高度分类
1、自灌式离心泵：泵轴低于吸水池池面，启动时不需要灌水，可自动启动。
2、吸入式离心泵（非自灌式离心泵）：泵轴高于吸水池池面。启动前，需要先用水灌满泵壳和吸水管道，然后驱动电机，使叶轮高速旋转运动，水受到离心力作用被甩出叶轮，叶轮中心形成负压，吸水池中水在大气压作用下进入叶轮，又受到高速旋转的叶轮作用，被甩出叶轮进入压水管道。
另外，根据用途也可进行分类，如油泵、水泵、凝结水泵、排灰泵、循环水泵等。
特点
按吸入方式
单吸泵液体从一侧流入叶轮，存在轴向力 
双吸泵液体从两侧流入叶轮，不存在轴向力，泵的流量几乎比单吸泵增加一倍 
按级数
单级泵泵轴上只有一个叶轮 ISG管道离心泵(7张)
多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮，液体依次流过每级叶轮，级数越多，扬程越高 
按泵轴方位
卧式泵轴水平放置 
立式泵轴垂直于水平面 
按壳体型式
分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分，节段与节段之间用长螺栓连接 
中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分 
蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵，如常用的端吸式悬臂离心泵 
透平式泵装有导叶式压水室的离心泵 
特殊结构 
管道泵泵作为管路一部分，安装时无需改变管路 
潜水泵泵和电动机制成一体浸入水中 
液下泵泵体浸入液体中 
屏蔽泵叶轮与电动机转子联为一体，并在同一个密封壳体内，不需采用密封结构，属于无泄漏泵 
磁力泵除进、出口外，泵体全封闭，泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动 
自吸式泵泵启动时无需灌液 
高速泵由增速箱使泵轴转速增加，一般转速可达10000r/min以上，也可称部分流泵或切线增压泵
立式筒型泵进出口接管在上部同一高度上，有内、外两层壳体，内壳体由转子、导叶等组成，外壳体为进口导流通道，液体从下部吸入。　 
  南方泵ISG生活给水泵,生活用泵，小区水泵，生活给排水设备，根据 IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计，并严格按照 ISO2858 要求进行设计制造，采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。 应用范围： ISW 型泵适用于工业和城市给排水，如高层建筑增压送水,园林喷灌，消防增压,远距离输送，暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85℃。ISWR 型泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过120℃。
安装
一、关键安装技术
管道离心泵的安装技术关键在于确定离心泵安装高度即吸程。这个高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离，它与允许吸上真空高度不能混为一谈，水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值，而且是在1标准大气压下、水温20℃情况下，进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后，所剩下的那部分数值，它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值，否则，离心泵将会抽不上水来。另外，影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程，因此，宜采用最短的管路布置，并尽量少装弯头等配件，也可考虑适当配大一些口径的水管，以减管内流速。 
应当指出，管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时，如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20℃，则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20℃水温时的饱和蒸汽压力。但是，水温为20℃以下时，饱和蒸汽压力可忽略不计。 
从管道安装技术上，吸水管道要求有严格的密封性，不能漏气、漏水，否则将会破坏离心泵进水口处的真空度，使离心泵出水量减少，严重时甚至抽不上水来。因此，要认真地做好管道的接口工作，保证管道连接的施工质量。
二、安装高度Hg计算
允许吸上真空高度Hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。
而实际的允许吸上真空高度Hs值并不是根据式计算的值，而是由泵制造厂家实验测定的值，此值附于泵样本中供用户查用。位应注意的是泵样本中给出的Hs值是用清水为工作介质，操作条件为20℃及及压力为1.013×105Pa时的值，当操作条件及工作介质不同时，需进行换算。
1 输送清水，但操作条件与实验条件不同，可依下式换算
Hs1=Hs+Ha－10.33 － Hυ－0.24
2 输送其它液体当被输送液体及反派人物条件均与实验条件不同时，需进行两步换算：第一步依上式将由泵样本中查出的Hs1；第二步依下式将Hs1换算成H猃
2 汽蚀余量Δh
对于油泵，计算安装高度时用汽蚀余量Δh来计算，即泵允许吸液体的真空度，亦即泵允许的安装高度，单位用米。用汽蚀余量Δh由油泵样本中查取，其值也用20℃清水测定。若输送其它液体，亦需进行校正，详查有关书籍。
吸程=标准大气压（10.33米）-汽蚀余量-安全量（0.5米）
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如：某泵必需汽蚀余量为4.0米，求吸程Δh？
解：Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
从安全角度考虑，泵的实际安装高度值应小于计算值。当计算之Hg为负值时，说明泵的吸入口位置应在贮槽液面之下。
例2-3 某离心泵从样本上查得允许吸上真空高度Hs=5.7m。已知吸入管路的全部阻力为1.5mH2O，当地大气压为9.81×104Pa，液体在吸入管路中的动压头可忽略。试计算：
1 输送20℃清水时离心泵的安装。
2 改为输送80℃水时离心泵的安装高度。
解：1 输送20℃清水时泵的安装高度。
已知：Hs=5.7m
Hf0-1=1.5m
u12/2g≈0
当地大气压为9.81×104Pa，与泵出厂时的实验条件基本相符，所以泵的安装高度为Hg=5.7-0-1.5=4.2 m。
2 输送80℃水时泵的安装高度
输送80℃水时，不能直接采用泵样本中的Hs值计算安装高度，需按下式对Hs时行换算，即
Hs1=Hs+Ha－10.33 － Hυ－0.24
已知Ha=9.81×104Pa≈10mH2O，由附录查得80℃水的饱和蒸汽压为47.4kPa。
Hv=47.4×103 Pa=4.83 mH2O
Hs1=5.7+10－10.33－4.83+0.24=0.78m
将Hs1值代入 式中求得安装高度
Hg=Hs1－Hf0-1=0.78－1.5=－0.72m
Hg为负值，表示泵应安装在水池液面以下，至少比液面低0.72m
单级双吸离心泵
单级双吸离心泵为新型高效节能水泵，同等用能条件下，其运行效率可高出原水泵近20%
1. 结构紧凑 外形美观，稳定性好，便于安装。
2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。
3. 轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。
4. 轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5. 安装形式 装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6. 加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需真空泵，不需倒灌，泵可以启动。
三、离心泵安装注意事项
离心泵基础安装应注意以下几点问题：
(1)安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷。
(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓。
(3)对于垂直安装的泵，地脚螺栓必须有足够的强度。
(4)如果垂直安装，电机必须位于水泵上方。
(5)当固定在墙上时，要注意找正，对中。
选择安装
离心泵应该按照所输送的液体进行选择，并校核需要的性能，分析抽吸，排出条件，是间歇运行还是连续运行等。离心泵通常应在或接近制造厂家设计规定的压力和流量条件下运行。泵安装时应进行以下复查：
①基础的尺寸，位置，标高应符合设计要求，地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中，机器不应有缺件，损坏或锈蚀等情况；
②根据泵所输送介质的特性，必要时应该核对主要零件，轴密封件和垫片的材质；
③泵的找平，找正工作应符合设备技术文件的规定，若无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定；
④所有与泵体连接的管道，管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。
使用
泵的试运转应符合下列要求：
①驱动机的转向应与泵的转向相同；
②查明管道泵和共轴泵的转向；
③各固定连接部位应无松动，各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定；
④有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑；
⑤各指示仪表，安全保护装置均应灵敏，准确，可靠；
⑥盘车应灵活，无异常现象；
⑦高温泵在试运转前应进行泵体预热，温度应均匀上升，每小时温升不应大于50℃；泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃；
⑧设置消除温升影响的连接装置，设置旁路连接装置提供冷却水源。
离心泵操作时应注意以下几点：
①禁止无水运行，不要调节吸入口来降低排量，禁止在过低的流量下运行；
②监控运行过程，彻底阻止填料箱泄漏，更换填料箱时要用新填料；
③确保机械密封有充分冲洗的水流，水冷轴承禁止使用过量水流；
④润滑剂不要使用过多；
⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录，包括运行小时数，填料的调整和更换，添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力，流量，输入功率，洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
⑥离心泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的，而大气压最多只能支持约10.3m的水柱，所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。
维护
3.1、离心泵机械密封失效的分析
离心泵停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏，泄漏原因有以下几种：
①动静环密封面的泄漏，原因主要有：端面平面度，粗糙度未达到要求，或表面有划伤；端面间有颗粒物质，造成两端面不能同样运行；安装不到位，方式不正确。
②补偿环密封圈泄漏，原因主要有：压盖变形，预紧力不均匀；安装不正确；密封圈质量不符合标准；密封圈选型不对。
实际使用效果表明，密封元件失效最多的部位是动，静环的端面，离心泵机封动，静环端面出现龟裂是常见的失效现象，主要原因有：
①安装时密封面间隙过大，冲洗液来不及带走摩擦副产生的热量；冲洗液从密封面间隙中漏走，造成端面过热而损坏。
②液体介质汽化膨胀，使两端面受汽化膨胀力而分开，当两密封面用力贴合时，破坏润滑膜从而造成端面表面过热。
③液体介质润滑性较差，加之操作压力过载，两密封面跟踪转动不同步。例如高转速泵转速为20445r/min，密封面中心直径为7cm，泵运转后其线速度高达75 m/s，当有一个密封面滞后不能跟踪旋转，瞬时高温造成密封面损坏。
④密封冲洗液孔板或过滤网堵塞，造成水量不足，使机封失效。
另外，密封面表面滑沟，端面贴合时出现缺口导致密封元件失效，主要原因有：
①液体介质不清洁，有微小质硬的颗粒，以很高的速度滑人密封面，将端面表面划伤而失效。
②机泵传动件同轴度差，泵开启后每转一周端面被晃动摩擦一次，动环运行轨迹不同心，造成端面汽化，过热磨损。
③液体介质水力特性的频繁发生引起泵组振动，造成密封面错位而失效。
液体介质对密封元件的腐蚀，应力集中，软硬材料配合，冲蚀，辅助密封0形环，V形环，凹形环与液体介质不相容，变形等都会造成机械密封表面损坏失效，所以对其损坏形式要综合分析，找出根本原因，保证机械密封长时间运行。
3.2、离心泵停止运转后的要求
①离心泵停止运转后应关闭泵的人口阀门，待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
②高温泵停车应按设备技术文件的规定执行，停车后应每偏20一30min盘车半圈，直到泵体温度降至50℃为止。
③低温泵停车时，当无特殊要求时，泵内应经常充满液体；吸入阀和排出阀应保持常开状态；采用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。
④输送易结晶，易凝固，易沉淀等介质的泵，停泵后应防止堵塞，并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。⑤排出泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂。
3.3、离心泵的保管
①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂，用油润滑的轴承应该注满适当的油液，用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂，不要使用混合润滑脂。
②短时间泵人干净液体，冲洗，抽吸管线，排放管线，泵壳和叶轮，并排净泵壳，抽吸管线和排放管线中的冲洗液。
③排净轴承箱的油，再加注干净的油，彻底清洗油脂并再填充新油脂。
④把吸人口和排放口封起来，把泵贮存在干净，干燥的地方，保护电机绕组免受潮湿，用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。
⑤泵轴每月转动一次以免冻结，并润滑轴承。
启动
一、离心泵启动前的准备工作
a.离心泵启动前检查
润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合技术文件的要求；
轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好，轴承的油路、水路是否畅通；  
盘动泵的转子1～2转，检查转子是否有摩擦或卡住现象；
在联轴器附近或皮带防护装置等处，是否有妨碍转动的杂物；
泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动；
泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷最小的位置，应关闭出口调节阀；
点动泵，看其叶轮转向是否与设计转向一致，若不一致，必需使叶轮完全停止转动后，调整电动机接线后，方可再启动。
b.离心泵充水
水泵在启动以前，泵壳和吸水管内必须先充满水，这是因为有空气存在的情况下，泵吸入口真空无法形成和保持。
c.离心泵暖泵
输送高温液体的多级离心泵，如电厂的锅炉给水泵，在启动前必须先暖泵。这是因为给水泵在启动时，高温给水流过泵内，使泵体温度从常温很快升高到100～200℃，这会引起泵内外和各部件之间的温差，若没有足够长的传热时间和适当控制温升的措施，会使泵各处膨胀不均，造成泵体各部分变形、磨损、振动和轴承抱轴事故。
二、注意的事项
离心泵是一种叶片泵，依靠旋转的叶轮在旋转过程中，由于叶片和液体的相互作用，叶片将机械能传给液体，使液体的压力能增加，达到输送液体的目的。离心泵的启动要注意四点：
①离心泵泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。
②工作稳定，输送连续,流量和压力无脉动。
③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。
④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动，旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动，以减少启动功率。
因为离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起，所以，离心泵启动时，必须先把闸阀关闭，灌水。水位超过叶轮部位以上，排出离心泵中的空气，才可启动。启动后，叶轮周围形成真空，把水向上吸，其闸阀可自动打开，把水提起。因此，必须先闭闸阀。
不出水故障
离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛一种水泵，但也因提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障原因加以分析。
一、进水管和泵体内有空气
1、有些用户水泵启动前未灌满足够水；看上去灌水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气还残留进水管或泵体中。
2、与水泵接触进水管水平段逆水流方向应用0.5%以上下降坡度，连接水泵进口一端为最高，不要完全水平。向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中真空度，影响吸水。
3、水泵填料因长期使用已经磨损或填料压过松，造成大量水从填料与泵轴轴套间隙中喷出，其结果是外部空气就从这些间隙进入水泵内部，影响了提水。
4、进水管因长期潜水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入了进水管。
5、进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小间隙，都有可能使空气进入进水管。
二、水泵转速过低
1、人为因素。有相当一部分用户因原配电动机损坏，就随意配上另一台电动机带动，结果造成了流量少、扬程低抽不上水后果。
2、传动带磨损。有许多大型离水泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松也,出现打滑现象，降低了水泵转速。
3、安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行，传动带紧边安装到上面，致使包角太小，两带轮直径计算差错以及联轴传动水泵两轴偏心距较大等，均会造成水泵转速变化。
4、水泵本身机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，造成叶轮多移，直接与泵体摩擦，或轴承损坏，都有可能降低水泵转速。
5、动力机维修不录。电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法改变，或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
三、吸程太大
有些水源较深，有些水源外围势较平坦处，而忽略了水泵容许吸程，产生了吸水少或根本吸不上水结果。要知道水泵吸水口处能建立真空度是有限度，绝对真空时吸程约为10米水柱高，而水泵不可能建立绝对真空。真空度过大，易使泵内水气化，对水泵工作不利。各离心泵都有其最大容许吸程，一般3～8.5米之间，安装水泵时切不可只图方便简单。
四、水流进出水管中阻力损失过大
有些用户测量，蓄水池或水塔到水源水面垂直距离还略小于水泵扬程，但提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多，水流管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大，每一90度弯管扬程损失约0.5～1米，每20米管道阻力可使扬程损失约1米。此外，有部分用户还随意水泵进、出管管径，这些对扬程也有一定影响。
五、其他因素影响
（1）底阀打不开。通常是水泵搁置时间太长，底阀垫圈被粘死，无垫圈底阀可能会锈死。
（2）底阀滤器网被堵塞；或底阀潜水中污泥层中造成滤网堵塞。
（3）叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，影响了水泵性能。
（4）闸阀或止回阀有故障或堵塞会造成流量减小抽不上水。
（5）出口管道汇漏也会影响提水量。
主要性能
一、离心泵功率与效率
泵在运转过程中由于存在种种损失，使泵的实际（有效）压头和流量均较理论值为低，而输入泵的功率较理论值为高，设  XBD-DL立式多级消防泵
H______ 泵的有效压头，即单位量液体在重力场中从泵获得的能 量，m； 
Q ______ 泵的实际流量，m3/s； 
ρ ______ 液体密度，kg/ m3； 
Ne______ 泵的有效功率，即单位时间内液体从泵处获得的机械能，W。 
有效功率可写成 Ne = QHρg 
由电机输入离心泵的功率称为泵的轴功率，以N表示。有效功率与轴功率之比定义为泵的总效率η，即
η=Ne/N
二、泵内损失
离心泵内的各种损失有： 
（1）容积损失 
由于泵的泄漏所造成的损失称为容积损失。无容积损失时泵的功率与有容积损失时泵的功率之比称为泵的容积效率ηv。 
（2）水力损失 
流体流过叶轮、泵壳时，流速大小和方向的改变以及逆压强梯度的存在引起了环流和旋涡，造成了能量损失，这种损失称为水力损失。额定流量下离心泵的水力效率ηh一般为0.8到0.9。 
（3）机械损失 
高速转动的叶轮与液体间的摩擦以及轴承、轴封等处的机械摩擦造成的损失称为机械损失。机械效率ηM一般为0.96到0.99。
注意：
1、在离心泵的铭牌上标明的主要性能参数是以20℃清水作实验在最高效率条件下测得的数值。
2、了解并熟练掌握特性曲线中各曲线的含义及使用条件，注意最高效率区的范围（η=92%ηmax）及用途。
优点
紧凑式结构 
宽范围 流量和扬程范围宽
适用于轻度腐蚀性液体液体 
多种控制选择
流量均匀、运转平稳、振动小。不需要特别减震的基础。
设备安装、维护检修费用较低。
技术参数
流量 
扬程
泵送液体温度范围 
系统承压
轴功率
应用范围
液体输送 
冷却系统 
工业清洗系统
水产养殖场 
施肥系统 
计量系统 
工业设备
离心泵可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。离心泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下离心泵由于受到结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。
工作流量
一、工作点 
离心泵的特性曲线是泵本身固有的特性，它与外界使用情况无关。但是，一旦泵被安排在一定的管路系统中工作时，其实际工作情况就不仅与离心泵本身的特性有关，而且还取决于管路的工作特性。所以，要选好和用好离心泵，就还要同时考虑到管路的特性。 
在特定管路中输送液体时，管路所需压头He随着流量Qe的平方而变化。将此关系绘在坐标纸上即为相应管路特性曲线。 
若将离心泵的特性曲线与其所在管路特性曲线绘于同一坐标纸上，如上图所示，此两线交点M称为泵的工作点。选泵时，要求工作点所对应的流量和压头既能满足管路系统的要求，又正好是离心泵所提供的，即Q = Qe，H = He。 
二、流量调节 
（1）改变阀门的开度 
改变离心泵出口管线上的阀门开关，其实质是改变管路特性曲线。如下图所示，当阀门关小时，管路的局部阻力加大，管路特性曲线变陡，工作点由M移至M1，流量由QM减小到QM1。当阀门开大时，管路阻力减小，管路特性曲线变得平坦一些，工作点移至M2，流量加大到QM2。 
用阀门调节流量迅速方便，且流量可以连续变化，适合化工连续生产的特点。所以应用十分广泛。缺点是阀门关小时，阻力损失加大，能量消耗增多，不很经济。 
（2）改变泵的转速 
改变泵的转速实质上是改变泵的特性曲线。泵原来转速为n，工作点为M，如下图所示，若把泵的转速提高到n1，泵的特性曲线 H——Q往上移，工作点由M移至M1，流量由QM加大到QM1。若把泵的转速降至n2，工作点移至M2，流量降至QM2。 
这种调节方法需要变速装置或价格昂贵的变速原动机，且难以做到连续调节流量，故化工生产中很少采
性能参数
大西洋泵业
型 号
流 量Q
扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h
l/s
15-80
1.5
0.42
8
34
2800
0.18
2.3
20-110
2.5
0.69
15
34
2800
0.37
2.3
20-160
2.5
0.69
32
25
2900
0.75
2.3
25-110
4
1.11
15
42
2900
0.55
2.3
25-125
4
1.11
20
36
2900
0.75
2.3
25-125A
3.6
1.0
16
35
2900
0.55
2.3
25-160
4
1.11
32
32
2900
1.5
2.3
25-160A
3.7
1.03
28
31
2900
1.1
2.3
32-100
4.5
12.5
12.5
44
2900
0.55
2.3
32-100(I)
6.3
1.75
12.5
54
2900
0.75
2.3
32-125
5
1.39
20
44
2900
0.75
2.3
32-125A
4.5
1.25
16
43
2900
0.55
2.3
32-160
6.5
5
32
44
2900
1.5
2.3
32-160A
4
1.1
25
34
2900
1.1
2.0
32-160(I)
6.3
1.75
32
40
2900
2.2
2.0
32-200
4.5
12.5
50
32
2900
3
2.0
32-200(I)
6.3
1.75
50
33
2900
4
2.0
32-200A
4
1.11
44
40
2900
2.2
2.0
40-100
6.3
1.75
12.5
54
2900
0.55
2.3
40100A
5.6
1.56
10
52
2900
0.37
2.3
40-125
6.3
1.75
20
46
2900
1.1
2.3
40-125A
5.6
1.56
16
45
2900
0.75
2.3
40-160
6.3
1.75
32
40
2900
2.2
2.3
40-160A
5.9
1.64
28
39
2900
1.5
2.3
40-160B
5.5
1.53
24
38
2900
1.1
2.3
40-200
6.3
1.75
50
33
2900
4
2.3
40-200A
5.9
1.64
44
31
2900
3
2.3
40-200B
5.3
1.47
36
29
2900
2.2
2.3
40-250
6.3
1.75
80
28
2900
7.5
2.3
40-250A
5.9
1.64
70
28
2900
5.5
2.3
40-250B
5.5
1.53
60
27
2900
4
2.3
40-100(I)
12.5
3.47
12.5
62
2900
1.1
2.3
40-100(I)A
11
3.05
10
60
2900
0.75
2.3
40-125(I)
12.5
3.47
20
58
2900
1.5
2.3
40-125(I)A
11
3.05
16
57
2900
1.1
2.3
40-160(I)
12.5
3.47
32
52
2900
3
2.3
40-160(I)A
11.7
3.25
28
51
2900
2.2
2.3
40-160(I)B
10.4
2.89
22
50
2900
1.5
2.3
40-200(I)
12.5
3.47
50
46
2900
5.5
2.3
40-200(I)A
11.7
3.25
44
45
2900
4
2.3
40-200(I)B
10.6
2.94
36
44
2900
3
2.3
40-250(I)
12.5
3.47
80
38
2900
11
2.3
40-250(I)A
11.6
3.22
70
38
2900
7.5
2.3
40-250(I)B
10.8
3.0
60
37
2900
7.5
2.3
40-250(I)C
10.0
2.78
52
36
2900
5.5
2.3
50-100
12.5
3.47
12.5
62
2900
1.1
2.3
50-100A
11
3.05
10
60
2900
0.75
2.3
50-125
12.5
3.47
20
58
2900
1.5
2.3
型 号
流 量Q
扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m/h
l/s
50-125A
11
3.05
16
57
2900
1.1
2.3
50-160
12.5
3.47
32
52
2900
3
2.3
50-160A
11.7
3.25
28
51
2900
2.2
2.3
50-160B
10.4
2.89
22
50
2900
1.5
2.3
50-200
12.5
3.47
50
46
2900
5.5
2.3
50-200A
11.7
3.25
44
45
2900
4
2.3
50-200B
10.6
2.94
36
44
2900
3
2.3
50-250
12.5
3.47
80
38
2900
11
2.3
50-250A
11.6
3.22
70
38
2900
7.5
2.3
50-250B
10.8
3.0
60
37
2900
7.5
2.3
50-250C
10.0
2.78
52
36
2900
5.5
2.3
50-100(I)
25
6.94
12.5
69
2900
1.5
2.5
50-100(I)A
22.3
6.19
10
67
2900
1.1
2.5
50-125(I)
25
6.94
20
68
2900
3
2.5
50-125(I)A
22.3
6.19
16
66
2900
2.2
2.5
50-160(I)
25
6.94
32
63
2900
4
2.5
50-160(I)A
23.4
6.5
28
62
2900
4
2.5
50-160(I)B
21.6
6.0
24
58
2900
3
2.5
50-200(I)
25
6.94
50
58
2900
7.5
2.5
50-200(I)A
23.5
6.53
44
57
2900
7.5
2.5
50-200(I)B
21.8
6.06
38
55
2900
5.5
2.5
50-250(I)
25
6.94
80
50
2900
15
2.5
50-250(I)A
23.4
6.5
70
50
2900
11
2.5
50-250(I)B
21.6
6.0
60
49
2900
11
2.5
50-315(I)
25
6.94
125
40
2900
30
2.5
50-315(I)A
23.7
6.58
113
40
2900
22
2.5
50-315(I)B
22.5
6.25
101
39
2900
18.5
2.5
50-315(I)C
20.6
5.72
85
38
2900
15
2.5
65-100
25
6.94
12.5
69
2900
1.5
2.5
65-100A
22.3
6.19
10
67
2900
1.1
2.5
65-125
25
6.94
20
68
2900
3
2.5
65-125A
22.3
6.19
16
66
2900
2.2
2.5
65-160
25
6.94
32
63
2900
4
2.5
65-160A
23.4
6.5
28
62
2900
4
2.5
65-160B
21.6
6.0
24
58
2900
3
2.5
65-200
25
6.94
50
58
2900
7.5
2.5
65-200A
23.5
6.53
44
57
2900
7.5
2.5
65-200B
21.8
6.06
38
55
2900
5.5
2.5
65-250
25
6.94
80
50
2900
15
2.5
65-250A
23.4
6.5
70
50
2900
11
2.5
65-250B
21.6
6.0
60
49
2900
11
2.5
65-315
25
6.94
125
40
2900
30
2.5
65-315A
23.7
6.58
113
40
2900
22
2.5
65-315B
22.5
6.25
101
39
2900
18.5
2.5
65-315C
20.6
5.72
85
38
2900
15
2.5
65-100(I)
50
13.9
12.5
73
2900
3
3.0
65-100(I)A
44.7
12.4
10
72
2900
2.2
3.0
65-125(I)
50
13.9
20
72.5
2900
5.5
3.0
大西洋泵业
型 号
流 量Q
扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m/h
l/s
65-125(I)A
45
12.5
16
71
2900
4
3.0
65-160(I)
50
13.9
32
71
2900
7.5
3.0
65-160(I)A
46.7
13.0
28
70
2900
7.5
3.0
65-160(I)B
43.3
12.0
24
69
2900
5.5
3.0
65-200(I)
50
13.9
50
67
2900
15
3.0
65-200(I)A
47
13.1
44
66
2900
11
3.0
65-200(I)B
43.5
12.1
38
65
2900
7.5
3.0
65-250(I)
50
13.9
80
59
2900
22
3.0
65-250(I)A
46.7
13.0
70
59
2900
18.5
3.0
65-250(I)B
43.3
12.0
60
58
2900
15
3.0
65-315(I)
50
13.9
125
54
2900
37
3.0
65-315(I)A
46.5
12.9
110
54
2900
30
3.0
65-315(I)B
44.5
12.4
100
53
2900
30
3.0
65-315(I)C
41
11.4
85
51
2900
22
3.0
80-100
50
13.9
12.5
73
2900
3
3.0
80-100A
44.7
12.5
10
72
2900
2.2
3.0
80-125
50
13.9
20
72.5
2900
5.5
3.0
80-125A
45
12.5
16
71
2900
4
3.0
80-160
50
13.9
32
71
2900
7.5
3.0
80-160A
46.7
13.0
28
70
2900
7.5
3.0
80-160B
43.3
12.0
24
69
2900
5.5
3.0
80-200
50
13.9
50
67
2900
15
3.0
80-200A
47
13.1
44
66
2900
11
3.0
80-200B
43.5
12.1
38
65
2900
7.5
3.0
80-250
50
13.9
80
59
2900
22
3.0
80-250A
46.7
13.0
70
59
2900
18.5
3.0
80-250B
43.3
12.0
60
58
2900
15
3.0
80-315
50
13.9
125
54
2900
37
3.0
80-315A
46.5
12.9
110
54
2900
30
3.0
80-315B
44.5
12.4
100
53
2900
30
3.0
80-315C
41
11.4
85
51
2900
22
3.0
80-350
50
13.9
150
66
2900
55
3.0
80-350A
44.5
12.4
142
65
2900
45
3.0
80-350B
41
11.4
135
62
2900
37
3.0
80-100(I)
100
27.8
12.5
76
2900
5.5
4.5
80-100(I)A
89
24.7
10
74
2900
4
4.5
80-125(I)
100
27.8
20
76
2900
11
4.5
80-125(I)A
89
24.7
16
74
2900
7.5
4.5
80-160(I)
100
27.8
32
76
2900
15
4.5
80-160(I)A
93.5
26.0
28
74
2900
11
4.5
80-160(I)B
86.6
24.1
24
72
2900
11
4.5
80-200(I)
100
27.8
50
74
2900
2
4.5
80-200(I)A
93.5
26.0
44
73
2900
18.5
4.5
80-200(I)B
87
24.2
38
71
2900
15
4.5
80-250(I)
100
27.8
80
69
2900
37
4.5
80-250(I)A
93.5
26.0
70
68
2900
30
4.5
80-250(I)B
87
24.2
60
66
2900
30
4.5
80-315(I)
100
27.8
125
66
2900
75
4.5
大西洋泵业
型 号
流 量Q
扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m/h
l/s
80-315(I)A
95
26.4
113
66
2900
55
4.0
80-315(I)B
90
25
101
65
2900
45
4.0
80-315(I)C
82
22.8
85
63
2900
37
4.0
100-100
100
27.8
12.5
76
2900
5.5
4.5
100-100A
89
47
10
74
2900
4
4.5
100-125
100
27.8
20
76
2900
11
4.5
100-125A
89
24.7
16
74
2900
7.5
4.5
100-160
100
27.8
32
76
2900
15
4.5
100-160A
93.5
26.0
28
74
2900
11
4.5
100-160B
86.6
24.1
24
72
2900
11
4.5
100-200
100
27.8
50
74
2900
22
4.0
100-200A
93.5
26.0
44
73
2900
18.5
4.0
100-200B
87
24.2
38
71
2900
15
4.0
100-250
100
27.8
80
69
2900
37
4.0
100-250A
93.5
26.0
70
68
2900
30
4.0
100-250B
87
24.2
60
66
2900
30
4.0
100-315
100
27.8
125
66
2900
75
4.0
100-315A
95
26.4
113
66
2900
55
4.0
100-315B
90
25
101
65
2900
45
4.0
100-315C
82
22.8
85
63
2900
37
4.0
100-100(I)
160
44.4
12.5
73
2900
11
4.5
100-125(I)
160
44.4
20
74
2900
15
4.5
100-125(I)A
140
39
17
72
2900
11
4.5
100-160(I)
160
44.4
32
32
2900
22
5.6
100-160(I)A
140
39
28
28
2900
18.5
5.0
100-200(I)
100
44.4
50
50
2900
37
5.2
100-200(I)A
140
39
45
45
2900
30
4.5
100-200(I)B
100
27.8
40
40
2900
22
4.5
100-250(I)
160
44.4
80
80
2900
55
4.8
100-250(I)A
140
39
72
72
2900
45
4.5
100-250(I)B
100
27.8
65
65
2900
37
4.5
100-350
100
27.8
150
150
2900
90
4.0
100-350A
87
24.2
142
142
2900
75
4.0
100-350B
82
22.8
135
135
2900
55
4.0
125-100
160
44.4
12.5
12.5
2900
11
4.0
125-100A
143
39.7
10
10
2900
7.5
4.0
125-125
160
44.4
20
20
2900
15
4.0
125-125A
143
39.7
16
16
2900
11
4.0
125-160
160
44.4
32
32
2900
22
4.0
125-160A
150
41.7
28
28
2900
18.5
4.0
125-160B
138
38.3
24
24
2900
15
4.0
125-200
160
44.4
50
50
2900
37
5.5
125-200A
150
41.7
44
44
2900
30
5.5
125-200B
138
38.3
37.5
37.5
2900
22
5.5
125-250
160
44.4
80
80
2900
55
5.0
125-250A
150
41.7
70
70
2900
45
5.5