标题：ACU气动不平衡笼式调节阀
ACU气动不平衡笼式调节阀
ACU气动不平衡笼式调节阀阀芯采用套筒导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，耐空化腐蚀。流量特性精度高，符合IEC534-2标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体


执行机构
型  式：LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸动活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：20～100、80～240kPa（LHA，LVA5型），190～350、190～400kPa（LVA6型）
供气压力：140～400kPa（LHA型）、140～280kPa（LVA5型）400～500kPa（LVA6型）、300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4”
环境温度：-30～+70℃
阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附  件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性 能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级
回  差：带定位器：小于全行程的1%，
不带定位器：小于全行程的3%（LHA1型小于全行程的5%）
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，
不带定位器：小于全行程的±5%
注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围：50：1（0.25≤Cv≤14）或30：1（CV≤0.16）
Cv值和行程
I.高容量阀芯
公称通径
40
50
65
80
100
150
200
阀座直径
40
50
65
80
100
150
200
额定Cv值
30
50
85
125
200
420
700
额定行程
25
38
50
75
II.高精度流量特性阀芯
公称通径
40
50
65
80
100
150
200
阀座直径
25
32
40
32
40
50
40
50
65
50
65
80
65
80
100
100
125
150
125
150
200
额定Cv值
10
17
24
17
24
44
24
44
68
44
68
99
68
99
175
175
275
360
275
360
640
额定行程
25
38
50
75
注：1、符号○表示阀的规格范围。
法兰距mm
公称通径
A
ANSI 125 FF
ANSI 150 RF
JIS 10K FF RF
PN1.6 
JIS 16K RF
ANSI 300 RF
JIS 20K RF
JIS 30K RF
PN4.0 
ANSI 600RF
JIS 40K RF
PN6.4
JIS 16K
沟槽型
嵌入型 
JIS 20
沟槽型
嵌入型 
JIS 30K
沟槽型
嵌入型 
JIS 40K
沟槽型
嵌入型 
40
222
231
235
251
235
236
248
251
50
254
263
267
286
265
267
276
286
65
276
288
292
311
290
292
303
311
80
298
313
317
337
310
317
326
337
100
352
364
368
394
360
368
379
394
150
451
465
473
508
475
473
486
508
200
543
560
568
610
570
568
580
610
公称通径
A
ANSI 150
RJ 
ANSI 300
RJ 
ANSI 600
RJ 
ANSI 300
LG 
ANSI 600 LG
ANSI 150
SW、BW
ANSI 150、600
SW、BW 
40
235
248
251
244
248
251
251
50
267
283
289
276
283
286
286
65
289
308
314
302
308
311
311
80
311
333
340
327
333
337
337
100
365
384
397
378
391
394
394
150
464
489
511
483
505
473
508
200
556
584
613
578
606
568
610
注：法兰距符合IEC534-3标准。
外形尺mm
公称通径
执行机构
H
C
φB
E
常温型（P）
伸长Ⅰ型（E1）
伸长Ⅱ型（E2I）
伸长Ⅱ型（E2W）
40
LHA2D、R
500
665
780
1020
281
267
70
LHA3D、R
590
760
875
1140
363
350
50
LHA2D、R
500
670
785
1025
281
267
80
LHA3D、R
595
765
875
1140
363
350
65
LHA3D、R
630
800/810
930
1180
363
350
88
LHA4D、R
865
1035/1045
1165
1495
520
470
80
LHA3D、R
635
810/820
955
1190
363
350
98
LHA4D、R
870
1045/1055
1190
1505
520
470
100
LHA3D、R
660
860/870
1020
1205
363
350
113
LHA4D、R
890
1100/1110
1255
1520
520
470
LVA5D
1300
1515
1710
1940
-
620
LVA5R
1420
1635
1820
2050
-
620
LVA6R
1160
1375
1560
1790
-
445
LVP5
940
1155
1340
1570
-
345
LVP6
1150
1365
1550
1780
-
445
150
LHA4D、R
955
1190/1215
1425
1570
520
470
170
LVA5D
1360
1620
1870
2000
-
620
LVA5R
1480
1740
1980
2110
-
620
LVA6R
1220
1480
1720
1850
-
445
LVP5
1000
1260
1500
1630
-
345
LVP6
1210
1470
1710
1840
-
445
LVP7
1290
1550
1790
1920
-
545
200
LHA4D、R
1090
1350
1580
1710
520
470
220
LVA5D
1475
1740
2025
2155
-
620
LVA5R
1585
1850
2145
2275
-
620
LVP6
1375
1635
1875
2005
-
445
LVP7
1455
1715
1955
2085
-
545
备注：
1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数值，如果带顶装手轮机构，那么要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长Ⅰ型H栏尺寸，左边数字为JIS 10K和ANSI 125，150的阀，右边数字为JIS 16K和ANSI300以上的阀。
重量kg
公称通径
执行机构
法兰连接
焊接连接
ANSI 125、150
JIS 10K
ANSI 300
JIS 16、20、30K
ANSI 600
JIS 40K
ANSI 150、300、600
JIS 10、16、20、30K
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
40
LHA2D、R
31
34
37
39
36
39
42
44
44
47
50
52
36
39
42
44
LHA3D、R
43
46
49
51
48
51
54
56
56
59
62
64
48
51
54
56
50
LHA2D、R
37
40
43
45
42
45
48
50
47
50
43
55
42
45
48
50
LHA3D、R
49
52
55
57
54
57
60
62
59
62
65
67
54
57
60
62
65
LHA3D、R
55
59
63
65
60
64
68
70
77
81
85
87
60
64
68
70
LHA4D、R
86
90
94
96
91
95
99
101
108
112
116
118
91
95
99
101
80
LHA3D、R
65
71
77
80
75
81
87
90
97
103
109
112
75
81
87
90
LHA4D、R
96
102
108
111
106
112
118
121
128
134
140
143
106
112
118
121
100
LHA3D、R
75
85
90
93
90
100
105
108
125
135
140
143
87
97
102
105
LHA4D、R
106
116
121
124
121
131
136
139
156
166
171
174
118
128
133
136
LVA5D
208
218
223
226
223
233
238
241
258
268
273
276
220
230
235
238
LVA5R
233
243
248
251
248
258
263
266
283
293
298
301
245
255
260
263
LVA6R
248
258
263
266
263
273
278
281
298
308
313
316
260
270
275
278
LVP5
123
133
138
141
138
148
153
156
173
183
188
191
135
145
150
153
LVP6
198
208
213
216
213
223
228
231
248
258
263
266
210
220
225
228
150
LHA4D、R
188
203
210
213
218
233
240
243
268
283
290
293
208
223
230
233
LVA5D
290
305
312
315
320
335
342
345
370
385
392
395
310
325
332
335
LVA5R
315
330
337
340
345
360
367
370
395
410
417
420
335
350
357
360
LVA6R
330
345
352
355
360
375
382
385
410
425
432
435
350
365
372
375
LVP5
205
220
227
230
235
250
257
260
285
300
307
310
225
240
247
250
LVP6
280
295
302
305
310
325
332
335
360
375
382
385
300
315
322
325
LVP7
390
405
412
415
420
435
442
445
470
485
492
495
410
425
432
435
200
LHA4D、R
268
288
298
303
318
338
348
353
438
458
468
473
308
328
338
343
LVA5D
370
390
400
405
420
440
450
455
540
560
570
575
410
430
440
445
LVA5R
395
415
425
430
445
465
475
480
565
585
595
600
435
455
465
470
LVP6
360
380
390
395
410
430
440
445
530
550
560
565
400
420
430
435
LVP7
470
490
500
505
520
540
550
555
640
660
670
675
510
530
540
545