标题：防火隔离带
基本信息
市场上的防火隔离带截止目前用于建筑上的防火隔离带包括： 岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥、泡沫混凝土等一些A级防火材料制作。[1]　
外墙外保温防火隔离带
为防止火灾蔓延而在建筑外保温系统可燃保温材料之间设置的由不燃保温材料构成的，具有一定的设计宽度和长度且与墙体无空腔粘结构造。 
基层
岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙。 
保温层
由憎水性岩棉板组成，在外保温系统中起保温作用的构造层。 
抹面层
由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在岩棉保温层或找平层上，保护岩棉板并起防裂、防水、抗冲击作用的面层。 水泥发泡防火隔离带防火隔离带是指，设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中，按水水平方向，采用不燃烧保温冯阻止火灾沿外墙而或在外墙外保温系统风蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。防火隔离带是外墙外保温系统的一部分，一个完整的系统从里到外一般由墙体基层、锚栓。胶粘剂，防火隔离带和玻纤网格布饰面层七部分组成，在这个系统中，要求防火隔离带带保温必须厚度相同，做到全面积的粘贴，而锚栓必须压住底层的网格布。
水泥发泡防火隔离带属于无机材料，可广泛运用于防火隔离。[2]
46号文件内容
出台背景由于多起建筑保温火灾事件的发生，引发了各界对保温防火材料的思考，保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而，很多保温材料起火都是在施工过程中产生的，如：电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟，同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此，下发了[46]号文件。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色的系统更能赢得市场的任可。规定全文第一章 一般规定 　第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级，且不应低于B2级。
第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用，除执行本暂行规定外，还应符合国家现行标准规范的有关规定。
第二章 墙 体 
第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定： 
（一）住宅建筑应符合下列规定： 1、高度大于等于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑，该保温材料的燃烧性能不应低于B2级。如果采用B2级保温材料，每层设置防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑，其燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑，燃烧性能不应低于B2级。在采用B2级保温材料时，每三层应设置水平防火隔离带。 
（二）其他民用建筑应符合下列规定： 1、高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。如果采用B1级保温材料时，每两层设置防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不能够低于B2级。其中，B2级保温材料作为保温层时，每层需要设置水平防火隔离带。 
（三）外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应完全覆盖保温材料。首层的防护层厚度不应小于6mm，其他层不应小于3mm。 
（四）采用外墙外保温系统的建筑，其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 
第五条 幕墙式建筑应符合下列规定： 
（一）建筑高度大于等于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级。
（二）建筑高度小于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中，当B1级保温材料作为外墙保温层时，每层应设置水平防火隔离带。
（三）保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 （四）采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑，应设置基层墙体，其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定；玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
（五）基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 
第六条 按本规定需要设置防火隔离带时，应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
第七条 建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时，不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
第三章 屋 顶 
第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑，其屋顶的保温材料不应低于B2级；其他情况，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。
第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。 
第四章 金属夹芯复合板材 
第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材，其芯材应采用不燃或难燃保温材料。 
第五章 施工及使用的防火规定 
第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定： 
（一） 保温材料进场后，应远离火源。露天存放时，应采用不燃材料完全覆盖。 
（二）需要采取防火构造措施的外保温材料，其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
（三）可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行，各区段应保持足够的防火间距，并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
（四）幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件，其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的，应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。 
（五）不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
（六）施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时，需要采取防火保护措施。 
（七）聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时，应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
（八）施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
（九）外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定： 
（一）与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等，不应堆放可燃物。 
（二）火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离，并应加强对火源、热源的管理。 
（三）不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的，应采取可靠的防火保护措施，并应在施工完成后，及时将裸露的外保温材料进行防护处理。 
（四）电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时，应采取穿管等防火保护措施。外墙保温防火隔离带外墙保温多元无机发泡防火隔离带，它具有的几大优势：
  外墙防火隔力带1、高耐火性
多元无机发泡材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000℃以上，完全满足了防火隔离带的耐火要求。
2、高保温性
由于多元无机发泡材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此筑诚防火隔离带导热系数能达到0.045W/m·k，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。
3、强度相对好，不易碎裂
筑诚防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。
4、质轻
质轻是筑诚防火隔离带的又一优势。当密度在100-300kg/m3完全可以达到防火隔离带的各项指标要求。同时可以大大降低成本。
5、无毒无害
外墙保温多元无机发泡防火隔离带的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。
6、寿命长
外墙保温多元无机发泡防火隔离带的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。
7、耐水性好
由于多元无机发泡材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。
8、界面好
由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。
9、节能安全
生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。