标题：万安水电站
简介
万安水电站坝址位于低山丘陵边缘，河谷宽阔，为一复式河槽，左半部为河床段，宽4  万安水电站50米，右半部由高漫滩和Ⅰ、Ⅱ级阶地组成，宽约500米，覆盖层厚13米。左岸山坡35°～50°，右岸山坡25°。主要岩层为侏罗纪灰绿色或灰白色石英砂岩、紫色粉砂岩或砂质页岩。断层发育，较大断层7条，断距约0.2～8米。地震基本烈度为6度。
坝址以上流域面积3.69万平方公里，多年平均流量947立方米/秒，实测最大洪峰流量15200立方米/秒，多年平均悬移质含量0.259千克/立方米，年输沙量792.4万吨。千年一遇设计洪水流量27800立方米/秒，相应库水位100米，相应库容17.16亿立方米;万年一遇校核洪水流量33900立方米/秒，库水位100.7米；可能最大洪水流量40700立方米/秒保坝，相应水位103.6米，相应总库容22.16亿立方米。正常蓄水位100米，死水位90米，调节库容10.19亿立方米。水库面积100平方公里。
特点
万安水电站坝址地处峡谷出口，枯水期河面宽约450米，地质条件虽不很复杂，但断层、软弱夹层及深风化槽是坝基的主要工程地质问题。工程的主要特点是洪峰流量大，万年一遇校核洪水达33900 立方米/秒。同时综合利用要求较高，由于赣江是横贯江西省的南北水运大动脉，所以要求施工期不断航。根据以上特点，选择了枢纽总布置为：泄洪建筑物和主厂房布置在主河床，船闸布置在右岸，使主要建筑物相互之间比较协调，顺应河势较好，满足了枢纽综合利用要求。设计上充分利用了技术创新，主要有：
技术创新1万安船闸是中国设计水头最高的单级船闸，按照当时的船闸设计规范应选用复杂分散式输水系统，国外高水头（30米以上）单级船闸的输水系统均十分复杂，相比之下，万安船闸只采用了简单分散式输水系统，成功地解决了高水头船闸的水力问题及船舶停泊条件要求，大大简化了结构布置，节约了工程投资。同时在国内首创利用永久船闸解决施工期临时通航问题，使主河床截流后就可利用永久船闸临时通航。
技术创新2万安碾压砼溢流坝坝高44米，坝轴线长164米。该坝段设计采用了当年处于国内领先及先进的若干新技术，如利用国家“七五”攻关课题《碾压砼筑坝技术在大型水利水电工程中的应用》的研究成果。在施工技术上，在国内首次采用了皮带机运送砼，成功地解决了高落差砼骨料分离等技术难题；因采用过水围堰，碾压砼汛期长间歇施工，增加了砼温控防裂、汛期保护、新老砼结合等技术难度，施工中均予以攻克。1992年由能源部和水利部颁发的《碾压砼坝设计导则》已将万安水电站碾压砼溢流坝作为中国早期建成的碾压砼坝实例列入其中。
技术创新3万安水电站厂房是中国继葛洲坝水电厂之后的又一大型河床厂房，在同期同类厂房设计中处领先水平。厂房部位结构复杂，形状不规划，容易发生裂缝。在结构上优化结构形状和采用合理的分层分块，在砼配合比上尽量降低水泥水化热，采用上述综合措施之后，厂房砼只发生了少数表面裂缝，在国内外已建工程中是少见的。
技术创新4底孔坝段采用封闭抽排护坦，护坦周边设封闭防渗帷幕以阻截各方渗流进入消力池地基，并设置纵横排水沟，形成统一排水网，从而全面降低扬压力，使护坦的厚度由4m减为2.5m，减少砼约2万立方米。同时合理采用分块尺寸，边长小于10米，在施工和运行中，护坦块体没有发现裂缝，保证了抽排效果。经原型监测，护坦底部扬压力低于设计值，总排水量仅为50～60升/min，并有逐年减小的趋势，取得了较好的效果。
技术创新5在中国国内首次采用国产220kV GIS 
220kV高压配电装置首次采用由院与西安高压电器研究所共同研制的ZF1-220型SF6GIS总体性能与日本三菱公司的SFHT型SF6GIS性能相当，ZF1-220型GIS从1991～1992年10个间隔先后挂网运行，断路成功地开断了电力系统内外故障10多次。采用ZF1-220型GIS较SFHT型GIS节省工程投资达3000余万元（按1986年价格计）。
技术创新6优化的深风化槽处理措施取得成功。 
左岸地基深风化槽深8～18米，槽内岩石性状较差，作为大坝基础，按常规应该  万安水电站全部挖除。但施工工期紧，施工难度大，经分析研究决定采用浅挖，采用结构及灌浆处理方案，节约开挖石方1.2万立方米，砼0.5万立方米，减小了施工难度，争取了工期。在灌浆工艺上，采用了丙稀酸盐化学灌浆材料和湿磨细水泥浆材，成功地解决了细微裂隙的可灌性，使岩石灌后纵波速度达到4500米/秒。经工程运行多年的检验，渗控工程运行正常，基础扬压力小于设计值，大坝垂直位移1.5毫米左右，蓄水运行后，变形没有明显增加，说明基岩变形已趋稳定，深风化槽处理是成功的。
技术创新7砼溢流坝和底孔坝体，弧形闸门支座结构设计，总结了国内已建工程的资料，并进行结构模型试验研究，提出合理的布筋方式，取消了传统的不起作用的斜弯筋，加强了起作用的水平箍筋。此项成果已纳入1997年颁布的《水工砼结构设计规范》，所提出的研究报告获得1994年水利部科技进步三等奖。
技术创新8为加快保护层爆破开挖速度，在国内首次将小梯段爆破、孔底设柔性垫层、宽孔距小抵抗线、短间隔毫秒爆破技术综合应用于基岩保护层开挖，实现了保护层一次爆破开挖。在万安试验成功后，已向中国推广。与常规的保护层分层爆破法相比，可降低造价45%，缩短保护层开挖工期50%。
枢纽布置
万安水电站枢纽布置自右至左为：土坝（430米）、船闸（51米）、右岸非溢  万安水电站流坝（18米）、电厂（197米）溢流坝（328米）、左岸溢流坝（73米），灌溉渠首分设在两端。拦河大坝坝顶高程104～105米（土坝），挡水前沿长1104米。
底孔坝段长150米，布置10个底孔，孔口尺寸7米×9米，孔底高程68米，装有弧形闸门，下游消力池长58米，护坦高程63米。表孔坝段长164米，布置9个表孔，孔口宽14米，堰顶高程84米，装有弧形闸门，下游消力池长58米，护坦高程64米。底孔坝段与表孔坝段之间用一个14米的坝段分隔，下接导墙，便于运用和检修。
电站为河床式厂房，厂房长197米，宽27米，高68.5米，机组间距30.4米，安装场长45米，内装5台单机容量10万千瓦的轴流式水轮发电机组，水轮机为ZZ440-LH-850型，直径8.5米，额定转速76.9r/min，设计水头22.0米，最大水头32.3米，最小水头12.8米。
单级船闸布置在右岸，闸室有效尺寸为175米×14米×2.5米，可通过2艘500吨驳船组成的船队，船闸最大水头32.3米。
土坝为粘土心墙砂石坝，最大坝高37米，基础采用混凝土防渗墙防渗。
右岸灌溉渠首位于土坝右侧，为坝下混凝土埋管，断面尺寸2.2米×2.5米，引用流量15立方米/秒.左岸灌溉渠设于左岸非溢流坝内，2条管径分别为0.6米和1.2米的埋管，引用流量5.2立方米/秒，可灌农田2万公顷。
施工
万安水电站主体建筑物工程量:覆盖层开挖158.7万立方米，石方开挖125.0万立方  万安水电站米，土石方回填124.8万立方米，混凝土148.7万立方米，钢筋33770吨，钢材13179吨，固结灌浆26880米，帷幕灌浆20828米。
采用明渠导流，分两期施工。第一期基坑内包括有溢流坝和厂房以及船闸。二期上游围堰为碾压混凝土过水围堰，下游为钢筋网护面过水围堰，挡水标准为10月至次年3月频率为5%的洪水，流量为7100立方米/秒。1989年11月3日截流成功，1990年8月21日水库开始蓄水，9月30日第一台机组发电。为了缩短二期施工停航时间，将上闸首门槛高程临时降低至67.3米，同时，在上闸首增设临时平板钢闸门控制。随着库水位的提高，加高门槛直至最终规模的82.5米高程。与此相适应，上游引航道底部高程也开挖至67.3米。
混凝土浇筑主要设备为10吨/30吨丰满门机及小高架门机。最高月浇筑强度4.3万立方米。混凝土拌和系统包括右岸3×1600拌和楼和左岸2×5000、3×1600拌和楼，月生产能力分别为3000立方米和8000立方米。
工程
万安水电厂位于赣江中游惶恐滩头，地处江西省万安县城上游2公里处，东临京九铁路，西接赣粤高速公路，南离江西南大门赣州市90公里，北距英雄城南昌市320公里，是江西最大的水力发电  万安水电站厂。电厂以发电为主，兼有防洪、航运、灌溉、养殖等综合利用效益，是江西南北电力交换中枢，具有调频、调峰、事故备用等作用。 
万安水电站采取“工程一次建成，水库分期蓄水”的建设方案。电站为Ⅰ等工程，主要建筑物为Ⅰ级，按照千年一遇洪水设计，万年一遇洪水校核，可能最大洪水保坝。水库最终规模设计蓄水位100米，电站装机50万千瓦（5×10万千瓦）。按初期方式运行，水库正常蓄水位96米，电站装机40万千瓦（4×10万千瓦），设计多年平均发电量11.5亿千瓦时。 
万安水利枢纽主要建筑物由混凝土坝、泄洪建筑物、电站厂房、船闸、土坝和灌溉渠首组成。大坝全长1104米, 最大坝高68.1米，水库总库容22.16亿立方米，船闸为2×500 吨单级船闸。 
万安水电厂的建设始于1958年，由于多种历史原因，工程建设经历了“三上两下”的坎坷历程。1978年2月批准复工兴建，1990年11月第一台机组发电,1992年四台机组全部投产,1993年水库下闸蓄水至96 米,1996年1月通过国家竣工验收。2003年3月通过首次大坝安全定期检查,确定为正常坝。自1990年11月投产以来，已累计发电158亿多千瓦时，创造了安全运行近千天的生产记录，并逐步实施绿化、美化、亮化工程，建成花园式工厂。1996年以来荣获原电力部“安全文明生产达标企业”和省、部级“双文明单位”，2000年9月被国电公司授予“一流水力发电厂”、“思想政治工作先进单位”，2002年获得“江西省人居环境范例奖”，2003年安全生产工作荣获“国电二级奖状”，厂党委被集团公司党组授予“先进基层党组织”，厂工会被中华中国总工会授予“模范职工之家”。 
万安水电厂于2002年12月化归中国国电集团公司管理后，遵循集团公司“做新、做大、做实、做强”的八字工作方针，按照“巩固一流成果，做精主业，大力发展多产业，壮大万电实力，为电业的振兴再作新贡献”的工作思路，认真抓好生产经营和改革发展，以更加饱满的热情和充沛的干劲向新的目标迈进。