标题：西门子温控阀
温控阀的工作原理
电动温控阀是电动流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热（冷）媒入口流量，以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。
  西门子温控阀应用系统图
西门子温控阀分类
a、西门子原装——电动温控阀
b、混装（西门子）——电动温控阀（配西门子合作伙伴济南工达生产的阀体）
西门子温控阀组成
控制器：接受温度信号，经P/PI/PID运算，输出0...10V控制信号。西门子控制器常用型号有RWD60\RWD62\RWD68\RLU236\RMZ730-B等　执行器：接受控制器送出的调节信号，精确调节阀门开度，运行稳定，可选断电复位、3P或模拟调节、230DCV或24DCV供电。西门子执行器常用型号有SUA21\SQS65\SSC85\SQX62（2011新代替产品SAX61)\SKD62\SKB62\SKC62等。阀体：调节介质流量的执行者，与执行器搭配组成电动调节阀。西门子阀门按材质分为：铜阀，铸铁阀、球铁阀、铸钢阀；按连接方式可分为：螺纹连接和法兰连接阀门；按使用介质可分：水阀和蒸汽阀。口径DN10...DN150。传感器：测量介质温度，种类齐全。按安装位置可分为：浸入式温度传感器、捆绑式温度传感器、风管式温度传感器、室内温度传感器、室外温度传感器等多种类型。
西门子温控阀特点
优点：a、具有比例积分（PI）或比例积分、微分(PID)调节功能，控制稳定、精确。
b、针对不同的现场工况，可灵活调整控制参数，达到系统最优化。
c、可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。
d、可扩展功能，如远程设置、温度补偿、超温报警、用热计量及自动抄表、远传等。
e、大部分型号可在断电时进行手动操作。特点：1、西门子温控阀门控制器安装调试简单，不需要昴贵的调试及现场编程费用。 
2、控制器自动根据二次侧出水温度，调整一次侧阀门内水流量，达到舒适、节能的效果。换热器出水温度根据室外温度进行补偿变化，用户在使用过程中感觉舒适，避免了室外温度越高室内温度越高，室外温度越低室内温度越低的怪圈。用户在使用舒适的前提下，可节约运行费用，降低运营成本，取得可观的经济效益。 
3.根据不同的使用现场，特别是无人值守工作站，可选用多功能控制器的外延功能，支持对水泵、流量、压差等进行控制，并对运行中的故障报警。 
4.阀体部分采用先进的压力反馈装置，解决了长期以来困扰电动调节阀因高压降而影响其使用的问题。用途广泛，可用于化工、石油、冶金、电力轻工等各行业生产和实现自动控制，适用于空调、制冷、通风、供热等换热场合。 
5、电动阀门执行器采用西门子楼宇科技的液压控制专利技术，实现大推力，长寿命，安全稳定，可有效节约用户投资。 
6、加入室外温度传感器，实现室外温度补偿，并可节约能源、降低运营费用。
西门子温控阀的选型常识
1、应根据热媒种类（蒸汽/热水）、温度、压力参数以及使用工况（换热器类型、开/闭系统）综合考虑选用阀门材质、流通能力和执行器关断力。
2、用于蒸汽流量控制时，一般指98%干度的饱和蒸汽。若为过热蒸汽，由于蒸汽绝热指数k发生变化及流体粘性系数导致流量相应变化，一般需重新计算校核。
3、介质流量与阀门前后压差成平方根关系。过大的压差不仅产生噪音，而且对阀体产生汽蚀作用，影响使用寿命，轻者密封不严，重者可能爆炸，造成人员伤亡等重大事故。
4、优良的温度调节曲线是实现温控效果的保证。除快热性系统特殊要求外，应尽量保证阀门为等百分比或抛物线型特性。
等百分比：Q/Qmax=R（L/Lmax－1）
抛物线型：Q/Qmax=1/[1+（根号下R-1)L/Lmax]2
5、电动温控阀不可长时间做截止阀使用。停机时，请关闭
6、两通阀切不可通过拆除阀底座盲板用作三通阀。
7、使用第三方生产的设备与西门子产品配套，应注意符合安全要求。
8、温控阀不可用直供水系统，须加循环，若为即热式换热器则还需加储热罐。
9、生活热水工况时，请区分24小时热水和定时热水供应工况。
西门子温控阀使用注意事项
环境湿度的影响-执行器允许的环境湿度≤95%r.h ，不得有湿气露水  电动温控实物[1]-谨防机房管道、设备跑冒滴漏 
-注意凝结水二次挥发 
-机房保持通风或定时换气排风 
-注意门窗防雨，建筑漏水环境温度的影响-执行器允许的环境温度≤55℃； 
-阀体、换热器、管道注意保温； 
-机房保持通风或定时换气通风； 
-避免阳光直射。露天安装导致的故障-结冰：冬季室外低温，设备不用时，内部存水，结冰膨胀
-紫外线照射：塑料件电子件易老化
-雨水：导致线路板烧坏，金属件生锈
-灰尘：线路板积垢，机械件阻塞安装位置注意事项-不要太高，否则不便于调试、维修、更换 
-避开调节阀上部管线，尤其是管道法兰、活结等管件接口，以免漏水损坏执行器 
-执行器应安装于阀体上部，以免漏水损伤执行器 
-阀体安装切忌装于管道“U”型底部或设备能够凝水倒流处，以免温控阀阀体内存水，造成二次通汽时产生汽锤设备开机运行-设备初次运行时，由于暖管及二次水大幅提温要求，温控阀会处于急剧满负荷运行，导致损伤;
-建议由旁通过汽、过水，待二次侧温度升至接近设定值时，再关闭旁通（注意旁通一定要关闭死）;
-新管网，系统投入运行一段时间，请务必清理过滤器，以免堵汽堵水冲坏;
-注意操作时，蒸汽阀慢开快关，水阀慢开慢关.维护保养-温控阀运行时，定期检查，及时排除故障
-设备停机后，检修保养
-设备开机前，检修保养
-设备长时间停用时，注意定期检查，改善机房环境，对于易积灰、易生锈部位需清理防护
-须由经过学习培训的专业技工进行操作和维保。
西门子温控阀特点
西门子电动温控阀的传感器、控制器、执行器均采用 Siemens（西门子） 原装产品，性能质量均优；
体积小重量轻，安装简单方便；
控制精度高，支架上有机械式行程显示，可手动控制；
控制器内置微处理器芯片，液晶显示被控参数，可现场设定多项参数；
等百分比或线性流量特性，可选比例积分控制；
部分型号产品可定义温度补偿曲线，根据室外温度变化自动改变供水温度达到舒适节能目；
部分型号产品附带节假日功能，在下班后或节假日期间，维持系统在最低能耗（防冻模式下运行）；
西门子温控阀配置
西门子温控阀执行器  西门子温控阀执行器[2]执行器采用siemens(西门子) SKB\SKC\SKD\SQX 系列执行器。
执行器有三态浮点控制和连续调节控制两种；
SKB\SKC\SKD为液压式执行器，弹簧复位功能；
SIEMENS执行器电源规格为AC24V；
SIEMENS执行器带有手动操作盘，方便现场紧急操作西门子温控阀控制器  西门子温控阀控制器标准型配置：
RWD控制器有大屏幕液晶显示，可现场设定各种参数；
多种输入信号选择：Ni1000、Pt1000、DC0-10V、开关量输入；
DC0-10V或开关量输出；
比例或比例积分控制；
白天/夜晚设置点选择，及冬季夏季模式转换；
用于温度补偿的设定点飘移功能，也可远程设定温度；
控制器分辨率0.5℃。
注：以上控制器及所需的变压器、空气开关、接线端子排等均已组装在墙装式控制箱内。西门子温控阀的传感器  西门子温控阀传感器浸入式温度传感器 QAE2120
Ni1000，无源，接口为1/2〃管螺纹，浸入杆长度100-150mm，温度范围为-30－130℃。用于测量管道水温。
室外用温度传感器 QAC22：
Ni1000，无源，墙上安装，温度范围为-30~+50℃。用于测量室外环境温度。
风道用温度传感器 QAM22：
Ni1000，无源，温度范围为-30~+80℃。用于测量风道空气温度。