标题：弱电线缆
弱电电缆的定义
电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。
电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
弱电电缆命名原则
1、产品名称中包括的内容
(1)产品应用场合或大小类名称
(2)产品结构材料或型式；
(3)产品的重要特征或附加特征
基本按上述顺序命名，有时为了强调重要或附加特征，将特征写到前面或相应的结构描述前。
2、结构描述的顺序
产品结构描述按从内到外的原则：导体-->绝缘-->内护层-->外护层。
3、简化
在不会引起混淆的情况下，有些结构描述省写或简写。
例如：
SYV 75-5-1(A、B、C） S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A：64编 B：96编 C：128编 75：75欧姆 5：线径为5MM 1：代表单芯 
SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75：75欧姆 5：线缆外径为5mm 1：代表单芯
RVVP2*32/0.2 R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2：2芯多股线 32：每芯有32根铜丝 0.2：每根铜丝直径为0.2mm 
ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2：2芯多股线 24：每芯有24根铜丝 0.12：每根铜丝直径为0.12mm 
弱电电缆组成
由内而外由内导体、绝缘 、外导体以及护套组成；
内导体：由于衰减主要是内导体电阻引起的，内导体对信号传输影响很大
绝缘：影响衰减、抗阻、回波损耗等性能
外导体：回路导体、屏蔽作用
线缆代号意义
RVVP ：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯 用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 
KVVP ：聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途：电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV （ Y ）、 SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构：（同轴电缆）单根无氧圆铜线 + 物理发泡聚乙烯（绝缘） + （锡丝 + 铝） + 聚氯乙烯（聚乙烯） 
RVV 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途：家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 
RV 、 RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 
RVS 、 RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 
BV 、 BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途：适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 
弱电线缆选型举例
1 、视频线 摄像机到监控主机距离≤200 米 ，用SYV75-3视频线。 摄像机到监控主机距离>200 米 ，用SYV75-5视频线。 
2 、云台控制线 云台与控制器距离 ≤ 100 米 ，用 RVV6×0.5 护套线。 云台与控制器距离> 100 米 ，用 RVV6×0.75 护套线。 
3 、镜头控制线 采用 RVV4×0.5 护套线。 
4 、解码器通讯线 应采用 RVV2×1 屏蔽双绞线
弱电线缆的选用
视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率（约8MHz带宽）的形式，最常用的传输介质是同轴电缆；同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送视频信号的任务。 
一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆；常用型号为SYV75-5（它对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m）；距离较远时，需采用SYV75-7、SYV75-9同轴电缆（在实际工程中，粗缆的无中继传输距离可达1km以上）
通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置，在使用时需在现场安装遥控解码器；现场解码器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆，一般采用2芯屏蔽通信电缆（RVVP）或3类双绞线UTP，每芯截面积为0.3mm&sup2;～0.5mm&sup2;；选择通信电缆的基本原则是距离越长，线径越大；RS-485通信规定的基本通信距离是1200m，但在实际工程中选用RVV2-1.5的护套线可以将通信长度扩展到2000m以上。
控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆；控制电缆一端连接于控制器或解码器的云台、电动镜头控制接线端，另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上；控制电缆提供的是直流或交流电压，而且一般距离很短（有时还不到1m），基本上不存在干扰问题，因此不需要使用屏蔽线
常用的控制电缆大多采用6芯或10芯电缆，如RVV6-0.2、RVV10-0.12；其中6芯电缆分别接于云台的上、下、左、右、自动、公共6个接线端，10芯电缆除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍、聚焦、光圈、公共4个端子；在监控系统中，从解码器到云台及镜头之间的控制电缆由于距离比较短一般不作特别要求；而由中控室的控制器到云台及电动镜头的距离少则几十米，多则几百米，对控制电缆就需要有一定的要求，即线径要粗，如选用RVV10-0.5、RVV10-0.75
声音监听线缆一般采用4芯屏蔽通信电缆（RVVP）或3类双绞线UTP，每芯截面积为0.5mm&sup2; 
监控系统中监听头的音频信号传到中控室是采用的点对点布线方式，用高压小电流传输，因此采用非屏蔽的2芯电缆即可，如RVV2-0.5
前端探测器至报警控制器之间一般采用RVV2*0.3（信号线）以及RVV4*0.3（2芯信号+2芯电源）的线缆；报警控制器与终端安保中心之间一般采用的也是2芯信号线
信号线用屏蔽线或者双绞线还是普通护套线，就需要根据各种不同品牌产品的要求来定；信号线线径的粗细则根据报警控制器与中心的距离和质量来定；报警控制器的电源一般采用本地取电而非控制室集中供电，线路较短，一般采用RVV 2×0.5”以上规格；周界报警和其他公共区域报警设备的供电一般采用集中供电模式，线路较长，一般采用RVV2*1.0”以上规格
楼宇对讲系统所采用的线缆大都是RVV、RVVP、SYV等类线缆 
具有：传输语音、数据、视频图像，同时线缆要求还表现在语音传输的质量、数据传输的速率、视频图像传输的质量及速率等方面
传输语音信号及报警信号的线缆主要采用RVV4-8*1.0
视频传输上都是采用SYV75-5的线缆为主 
有些系统因怕外界干扰或不能接地时，其在系统当中用线必须采用RVVP类线缆
直接按键式楼宇可视对讲系统用线标准 ：
各室内机的视频、双向声音及遥控开锁等接线端子都以总线方式与门口机并接，但各呼叫线则单独直接与门口机相连 
－－视频同轴电缆SYV75-5、SYV75-3 
－－传声器/扬声器/开锁线用一根4芯非屏蔽或屏蔽护 套线（AVVR4、RVV4或RVVP4等） 
－－电源线用一根2芯护套线（AVVR2、RVV2等）
－－呼叫线用2芯屏蔽线（RVVP2）
数字编码按键式可视对讲系统：
－－主干线包括视频同轴电缆（SYV75-5、SYV75-3等） 
－－电源线（AVVR2、RVV2等） 
－－音频/数据控制线（RVVP4等）
－－分户信号线（RVVP6等）
弱电电缆的区别
SYV 与 SYWV 区别： SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。 SYWV是射频传输线，物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯 区别： RVS为双芯RV线绞合而成，没有外护套，用于广播连接。 RVV 2芯线直放成缆，有外护套，用于电源，控制信号等方面。
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别： RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线，即RV线组成。 KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线，即BV线组成。
AVVR 与 RVVP 区别： AVVR是指线径小于0.5MM的不带屏蔽的电缆，RVVP是指线径大于或等于0.5MM的带屏蔽的电缆
RVS 与RVV 2芯 区别： RVS为双芯RV线绞合而成，没有外护套，用于广播连接。 RVV 2芯线直放成缆，有外护套，用于电源，控制信号等方面
[1]