标题：综合布线
概述
所谓综合布线系统是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物(或建筑群)内各种系统的通信线路，包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。因此，综合布线系统是一种标准通用的信息传输系统。
综合布线
综合布线系统的国外标准主要有：
l ANSI/ EIA / TIA -569 商业大楼通信通路与空间标准
l ANSI/ EIA / TIA -568-A 商业大楼通信布线标准
l ANSI/ EIA / TIA -606 商业大楼通信基础设施管理标准
l ANSI/ EIA / TIA -607 商业大楼通信布线接地与地线连接需求
l ANSI/TIA TSB-67 非屏蔽双绞线端到端系统性能测试
l EIA/ TIA-570 住宅和N型商业电信布线标准
l ANSI/TIA TSB-72 集中式光纤布线指导原则
l ANSI/TIA TSB-75 开放型办公室新增水平布线应用方法
l ANSI/TIA/EIA- TSB-95 4对100Ω5类线缆新增水平布线应用方法
综合布线系统的国内标准有：
l GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
l GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范[1]发展过程[2]  综合布线综合布线的发展与建筑物自动化系统密切相关。传统布线如电话、计算机局域网都是各自独立的。各系统分别由不同的厂商设计和安装，传统布线采用不同的线缆和不同的终端插座。而且,连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法互相兼容。办公布局及环境改变的情况是经常发生的，需要调整办公设备或随着新技术的发展,需要更换设备时，就必须更换布线。这样因增加新电缆而留下不用的旧电缆,天长日久，导致了建筑物内一堆堆杂乱的线缆,造成很大的隐患。维护不便，改造也十分困难。随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展，人们对信息共享的需求日趋迫切，就需要一个适合信息时代的布线方案。　
美国电话电报公司(AT&T)的贝尔实验室(Bell)的专家们经过多年的研究,在办公楼和工厂试验成功的基础上，于20世纪80年代末期率先推出SYSTIMATMPDS(建筑与建筑群综合布线系统)，现时已推出结构化布线系统SCS。经中华人民共和国国家标准GB/T50311-2000命名为综合布线GCS(Generic　cabling　system)。
综合布线是一种预布线，能够适应较长一段时间的需求。主要特点综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性，是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。　
兼容性：综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。过去，为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时，往往是采用不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料，而连接这些不同配线的插　头、插座及端子板也各不相同,彼此互不相容。一旦需要改变终端机或电话机位置时，就必须敷设新的线缆,以及安装新的插座和接头。　
综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计，采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见，这种布线比传统布线大为简化,可节约大量的物资、时间和空间。
在使用时，用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)插人这个信息插座，然后在管理间和设备间的交接设备上做相应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统中了。
开放性：对于传统的布线方式，只要用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输媒体。如果更换另一设备，那么原来的布线就要全部更换。对于一个已经完工的建筑物,这种变化是十分困难的，要增加很多投资。
综合布线由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准，因此它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,如计算机设备、交换机设备等；并对所有通信协议也是支持的，如ISO/IEC8802-3,ISO/IEC8802-5等。
灵活性：传统的布线方式是封闭的，其体系结构是固定的,若要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的，甚至是不可能。
综合布线采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模块化设计。因此所有通道都是通用　的。每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌环网工作站。所有设备的开通及更改均不需要改变布线，只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可。另外,组网也可灵活多样，甚至在同一房间可有多用户终端,以太网工作站、令牌环网工作站并存，为用户组织信息流提供了必要条件。
可靠性：传统的布线方式由于各个应用系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方案。因此建筑系统的可靠性要由所选用的布线可靠性来保证，当各应用系统布线不当时,还会造成交叉干扰。
综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道。所有线槽和相关连接件均通过ISO认证，每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统布线全部采用点到点端接，任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,这就为链路的运行维护及故障检修提供了方便，从而保障了应用系统的可靠运行。各应用系统往往采用相同的传输媒体,因而可互为备用，提高了备用冗余。
先进性：综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式，极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按八芯双绞线配置。5类双绞线带宽可达100MHz,6类双绞线带宽可达200MHz。对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面(Fiber　To　The　Desk)。语音干线部分用钢缆，数据部分用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的带宽容量。
  综合布线经济性：综合布线比传统布线具有经济性优点，主要综合布线可适应相当长时间需求,传统布线改造很费时间，耽误工作造成的损失更是无法用金钱计算。
通过上面的讨论可知,综合布线较好地解决了传统布线方法存在的许多问题，随着科学技术的迅猛发展,人们对信息资源共享的要求越来越迫切，尤其以电话业务为主的通信网逐渐向综合业务数字网(ISDN)过渡,越来越重视能够同时提供语音、数据和视频传输的集成通信网。因此，综合布线取代单一、昂贵、复杂的传统布线,是"信息时代"的要求，是历史发展的必然趋势。
用户的网络系统必须具有一定的容错能力，保障在意外情况下不中断用户的正常工作。选用的技术和设备是成熟的、标准化的。在条件允许的前提下，主干网上和各种设备应有冗余备份，机房设计要有不间断电源。具体系统综合布线系统应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统，还应能支持会议电视、监视电视等系统的需要。综合布线系统可划分成六个子系统：工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。
智能建筑与智能建筑园区的工程设计，应根据实际需要，可选择以下三种类型的综合布线系统：
基本型：适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯双绞线电缆组网。基本型综合布线系统配置如下：每个工作区有一个信息插座；每个工作区的配线电缆为1条4对双绞线电缆；采用夹接式交接硬件；每个工作区的干线电缆至少有1对双绞线。
增强型：适用于综合布线系统中中等配置标准的场合，用铜芯双绞电缆组网。增强型综合布线系统配置如下：每个工作区有2个或以上信息插座；每个工作区的配线电缆为2条4对双绞电缆；采用夹接式或插接交接硬件；每个工作区的干线电缆至少有2对双绞线。
综合型：适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯双绞电缆混合组网。综合型综合布线系统配置应在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统。
综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求，并应选用相应等级的缆线和传输设备。
综合布线系统应能满足所支持的电话、数据和电视系统的传输标准要求。
综合布线系统工程设计,选用的电缆、光缆、各种连接电缆、跳线，以及配线设备等所有硬件设施,均应符合　ISO/IEC　11801：1995(E)国际标准的各项规定，确保系统指标得以实施。
综合和线系统应设置汉显计算机信息管理系统。人工登录与综合布线系统相关的硬件设施的工作状态信息,这些状态信息包括：设备和缆线的用途和使用部门、组成局域网的拓扑结构、传输信息速率、终端设备配置状况、占用硬件编号和色标、链路的功能和各项主要特征参数、链路的完好状况和故障记录等内容。还应登录设备位置和缆线走向内容以及建筑物名称、位置、区号、楼层号和房间号等内容。　
在系统设计时，全系统所选的缆线、连接硬件、跳线、连接线等必须与选定的类别相一致。如采用屏蔽措施时,则全系统必须都按屏蔽设计，需要保持屏蔽的连续性。
新型系统
超5类电缆系统（Enhanced Cat 5）：是在对现有的5类UPT双绞线的部分性能加以改善后产生的新型电缆系统，不少性能参数，如近端串扰（NEXT）、衰减串扰比（ACR）等都有所提高，但其传输带宽仍为100MHz。目前有非屏蔽线缆和屏蔽线缆两种类型。
6类电缆系统（Cat 6）：一个新级别的电缆系统，除了各项性能参数都有较大提高外，其带宽将扩展至250MHZ。其实这个即便的布线系统很早就已经提出，而且目前应用较广。有屏蔽和非屏蔽线缆。
6A类电缆系统（Cat 6A）：在6类电缆系统之上的一种类别，除了各项性能参数都有较大提高外，其带宽将扩展至500MHZ，适用于万兆传输。目前处于发展阶段。只有屏蔽线缆，而且因为频率变高，其必须使用对对屏蔽的方式来实现。　
7类电缆系统：7类电缆系统是欧洲提出的一种电缆标准，其实现带宽为600MHZ，但是其连接模块的结构与目前的RJ－45完全不兼容。由于频率的提升所以必须在外层在加以铜网编制层。只有屏蔽线缆，以对对铝箔屏蔽加外层铜网编织层屏蔽实现。
7A类电缆系统：7A类是更高等级的线缆，其实现带宽为1000MHZ，其对应的连接模块的结构与目前的RJ－45完全不兼容，目前市面上能看到GG45(向下兼容RJ45)和Tear模块(可完成1200MHz传输)。由于频率的提升所以必须在外层在加以铜网编制层。只有屏蔽线缆，以对对铝箔屏蔽加外层铜网编织层屏蔽实现。为4万兆和10万兆而准备的线缆。
8类电缆系统：8类是目前知道的最高等级的传输线缆，其实现带宽计划在为1500MHZ，最后是个什么样子，还需要等待。基本标准标准委员会
  综合布线国际标准化组织（ISO）的职责是保证所有普遍性的标准得到所有成员国的一致认可。ISO所负责的标准范围从制造和质量控制规程到电气与电信分布布线系统。在北美洲，有四个标准化组织为北美市场开发或推行市线标准。美国国家标准协会（ANSI）于1918年在美国成立。该组织的主要任务是美国国内的国家标准的协调、正规化和采纳工作。ANSI还在ISO技术会议上代表美国。电讯工业协会（TIA)是一个由ANSI授权的单独的组织。并附属于电子工业协会(EIA)。TIA最著名的活动是开发用于当今的结构化布线系统的设计与安装的布线标准，并支持未来广泛的应用及满足高速的要求。在加拿大，所有国内使用的电气与电子商品必须经CSA批准。产品获得批准说明它符合加拿大电气标准（CEC）的所有要求。CEC引用CSA相关的标准。在TIA/EIA内开发布城标准的过程中，决定CSA应参与结构化布线标准的进一步的共发工作．以保证将加拿大独特的要求包含在标准内。
标准的历史
在1985年前的布线系统没有标准化。其中有几个原因。首先，本地电话公司总是关心他们的基本布线要求。其次，使用主机系统的公司要依靠其供货商来安装符合系统要求的布线系统。随着计算机技术的日益成熟，越来越多的机构安装了计算机系统，而每个系统都需要自己独特的布线和连接器。客户开始大声报怨每次他们更改计算机平台的同时也不得不相应改变其布线方式。为赢得并保持市场的信任，计算机通信工业协会（CCIA）与EIA联合开发建筑物布线标准。讨论在1985年开始，并取得一致，认为商用和住宅的话音和数据通信都应有相应的标准。EIA将开发布线标准的任务交给了TR－41委员会。TR－41委员会认识到该任务的艰巨性，于是设立了下属委员会及数个工作组来负责开发商用和住宅建筑物布线标准的各方面的广泛工作。这些委员会在开发这些标准时卞要关注的重点是保证开发的标准是独立于技术及生产厂一家的。
建筑物布线基础设施标准
ANSWIA / EIA－569（CSA T530）商业大楼通讯通路与空间标准　
ANSI / TIA / EIA－568－A（CSAT529－95）商业大楼通讯布线标准　
ANSI / TIA / EIA－607（CSA T527）商业大楼布线接地保护连接需求　
ANSI / TIA / EIA－606（CSA T528）商业大楼通讯基础设施管理标准　
ANSI / TIA / EIA TSB－67非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试　
ANSI / TIA / EIA TSB－72集中式光纤布线准则　
ANSI / TIA / EIA TSB-75开放型办公室水平布线附加标准　
ANSI / TIA / EIA－568－AI传输延迟和延迟差规范
ANSI/TIA/EIA-570概要
美国国内标准委员会（ANSI）与TIA/EIATR-41委员会内的TR-41.8分委会的TR-41.8.2工作组于1991年5月份订出首个ANSI/TIA/EIA570的家居布线标准，并于1998年9月， TIA/EIA协会正式修定及更新家居布线的标准，并重新定为ANSI TIA/EIA-570A-家居电讯布线标准（Residential Telecommunications Cabling Standard)。
在这个发展要求中，工作组主要作出以下一些技术的更改：
标准不涉及商业大楼　
基本规范将跟从TIA手册中所更新的内容及标准 　
标准不涉及家居布线中的外线数量　
订出家居布线的等级　
认可介面包括光缆，同轴电缆，三类及五类非屏蔽双绞电缆（UTP）　
键路长度由插座到配线箱不可超出90米，信道长度不可超出100米　
主干布线将包括在内　
固定装置布线，如对讲机，火警感应器将包括在内　
通讯插座只适合T568-A接线方法及使用四对UTP电缆端接八位模块或插头　
标准目的
TIA/EIA 570-A所草议的要求主要是给订出新一代的家居电讯布线给与现今及将来的电讯服务。标准主要提出有关布线的新等级，并建立一个布线介质的基本规范及标准，主要应用支持话音，数据，影像，视频，多媒体，家居自动系统，环境管理，保安，音频，电视，探头，警报及对讲机等服务。标准主要规划于新建筑，更新增加设备，单一住宅及建筑群等。  综合布线B.标准范围
TIA570-A标准适用于现今的综合大楼布线标准及有关的管道，空间的标准于建筑群内，并且可支持不同种类的电讯应用于不同的家居环境中。标准中主要包括室内家居布线及室内主于布线。
标准的规范主要跟随国际电气规范（NationaI Electric Code），国际电气安全规范（NationaI Electric Saftey Code），FCC第68项中的规则管理。　
家居布线等级
等级系统的建立有助于选择适合每个家居单元不同服务的布线基础结构。　
等级一：
提供可满足电讯服务最低要求的通用布线系统，该等级可提供电话，CATV和数据服务。等级一主要采用双绞线及使用星型拓扑方法连接，等级一布线的最低要求为一根四对非屏蔽双绞线 （UTP），并必须满足或超出ANSI/TIA/EIA-568A规定的三类电缆传输特性要求：以及一根75欧姆同轴电缆（Coaxial），并必须满足或超出SCTE IPS-SP-001的要求，建议安装五类非屏蔽双绞线（UTP）方便升级至等级二。
等级二：
提供可满足基础，高级和多媒体电讯服务的通用布线系统，该等级可支持当前和正在发展的电讯服务。等级二布线的最低要求为一或二根的四对非屏蔽双绞线（UTP），并必须满足或超 出ANSI/TIA/EIA-568-A规定的五类电缆传输特性要求，以及一或二根75欧姆同轴电缆（Coaxial)，并必须满足或超出SCTE ZPS-SP-001的要求。可选择的光缆，并必须满足或超出ANSI/ICEA S-87-640的传输特性要求。　
一般单一的家居布线系统
一般的家居布线要求都是跟随二个等级来设定方案，并于每一家庭中设定一个划定点（demarcation point）或一个辅助分离插座（Auxiliary & discount outlet）来连接到终端的设备。有关接地及引进设备的保规定，必须参照适当的电气规范或本地的电气规范。　
一般分布装置（Distributor Device）
每一个家庭里是必须安装一个分布装置（DD），分布装置是一个交叉连接的配线架，主要端接所有的电缆，跳线，插座及设备连线等。分布装置配线架主要提供用户增加，改动或更改服务，并提供连接端口给与外间服务供应商提供不同的系统应用。配线架必须安装于一个适合安装及维修的地方，并能提供一个保护装置将配线引进大厦。所有端接如需连接大厦，必须安装接地及引进大厦设备，并合乎有关的适当标准及规格。 配线架可包括一般的交叉连接设备，并可连接机电设备，如HUB等，两者都必需符合标准。　
以下是配线架配置及单一典型家居的一般要求：
配线架必须安装于每一家庭内，并能提供一个舒适的安装及维护环境，尽量减少跳线的长度。配线架应安装于墙上，并加上一木背板，以固定配线架位置。
配线架所需的面积及位置，主要由插座数量及服务等级决定。
配线架有机会需要电源插座，如需要请安装15A独立电源插座，并必须符合当地的电源电压，如120V/220V。配线架与电源开关应该安装于一个适当的位置，大约距离1.5米（5尺），并必须跟随当地的电气规范及规定。
电缆长度从DD到用户插座/插头不可超出90米（295尺），如两端加上跳线及连线后，长度不可超出100米（328尺），电缆种类可选用等级一或等级二之介质。
布线系统必须使用星型拓扑方法。
一些固定装置，如对讲机，保安系统键盘，探头及烟感器是可以使用底座接线方式直接安装。即使标准建议使用星型拓扑方法，但固定装置器可以使用回路（Loop）或链路（daisy chain）的方法连接。
足够数量的通讯插座是必需的，主要是预备将来新增点数。插座必须安装于所有房间，插座位置于一些固定墙的位置。
所有新建筑从插座到配线架的电缆必须埋藏于管道，不可使电缆外露，有关管道或喉管设计及标准，请参考ANSI/TIA/EIA-569-A。
插座必须安装于固定的位置，如使用非屏蔽双绞线，必须使用8芯T568A接线方法。如某些网络及服务需要连接一些特别的电子部件，如分频器，放大器，匹配器等，所有电子部件必须安装于插座外。
配线架可以使用跳线，设备线及交叉跳线提供一个互连方法或交叉跳线，以信道为标准，跳线，设备线及交叉跳线之长度不可超过10米（33尺）。质量保证首先，不要把厂商提供的若干年产品或系统质保，当作是保证产品多少年不落后。随着人类科学技术日新月异的变化和通信技术的飞速发展，没有谁能预见到几年、十几年甚至几十年后会发生什么，也就是说厂家的若干年质保，并不保证系统不会在一段时期内过时。但用户可以放心的是，布线系统本身的一大特点就是便于扩容和升级。　
布线系统本身是一种无源的物理连接系统，一旦安装完成并通过测试，一般情况下无需维护，只需要对其加以正确的管理即可；所以厂家的所谓若干年质保，主要是针对其在工程项目中所提供的全系列市线产品本身的质量而言。对于由非人为因素造成的产品质量问题，厂家是完全负责的；而真正意义的售后服务，应该是由负责实施该项目的系统集成商来完成的。所以用户应选择品质优良的产品，通过厂家提供的正规渠道拿货，并选择国内信誉好、技术水平高的系统集成商来施工，让他们在得到合理的利润后，使用户也得到这些集成商所提供的增值服务以及售后的长期服务和质保。如何选择选择电缆系统需要从实际应用出发，考虑未来发展的余地和投资费用，确保安装质量。　
从实际出发是指要考虑目前用户对网络应用的要求有多高、10Mbit/S以大网能对用户的应用需求支持多长时间，以及100Mbit/S以太网是否够用。　
因为网络的布线系统是一次性长期投资，考虑未来发展是指要考虑到网络的应用是否在一段时期内会有对高速网络如千兆位以太网或未来更高速网络的需求。 　
最后是如何保证安装的质量。除了布线系统本身的质量以外（通常是由厂家来保证，而且通常不是问题的主要原因），不论是3类、5类、超5类还是6类电缆系统，都必须经过施工安装才能完成，而施工过程对电缆系统的性能影响很大。即使选择了高性能的电缆系统，例如超5类或6类，如果施工质量粗糙，其性能可能还达不到5类的指标。所以，不论选择安装什么级别的电缆系统，最后的结果一定要达到与之相应的性能，也就是说需要对安装的电缆系统进行相关标准的认证测试以保证。目前的情况是5类双绞线系统已有认证标准可循，超5类系统1998年底就有标准出台，而6类标准目前也正式出台。
相关资料
综合布线术语（中英文对照）ANSI:American National Standards Institute美国国家标准协会
AU:Administration Unit 管理单元
AUG:Administration Unit Group 管理单元组
BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络
B-ISDN:Brand band ISDN宽带综合业务数字网
BMS:Building Management System智能建筑管理系统
CD:Campus Distributor 建筑群配线架
ER：Equipment Room设备间
FCC:Fire Alarm System火灾报警系统
FCS:Field Control System 现场总线
FDDI：Fiberdistributed Data Interface光纤缆分布式数据接口。
FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址
FPD:Fire Public Derice 消防设施  综合布线FTTB:Fiber To The Building光纤到大楼
FTTC:Fiber To The Curb光纤到路边
FTTH:Fiber To The Home 光纤到家庭
FW:fire Wall防火墙
PACR：Attonuation to Crosstalk Ratio 衰减与串扰比　.
GC:Generic Cabling 综合布线
GSM:Global System for Mobile communications全球移动通信系统
HFC:Hybrid fiber coax 光纤-同轴电缆混合系统
I:Interference 串扰
IA:Intruder Alarm防盗报警
IB：Intelligent Building 智能建筑
ICMP:Internet Control Message Protocol控制信息协议
IDC:Insucation Displacement Connection绝缘层信移连接件
IDF: Intermediate Distribution Frame 分配线架
IDS:Industrial Distribution System 工业布线系统
IMA:Interactive Multimedia Association交互式多媒体协议
IN:Information Network 信息网
IO：Information Outlet信息插座
IT:Information Technology信息技术
ITU:International Telecommunications Union国际电信联盟
LE:Local Exchange本地交换网
MDF: Main Distribution Frame 主配线架
MIC：Medium Interface Connector 介质接口连接器
MIO:Multiuser Information Outlet 多用户信息插座
MMO:Multionedia Outlet 多媒体插座
MN-NES:MN-Network Element System 网元管理系统
MN-RMS:MN-Region Management System网络管理系统
MO:Managed Object 管理目标.
NEXT：Near End Crosstalk 近端串扰
NMS:Network Management System网络管理系统
O/E:Optical to Electrical coverter 光电转换器
OAM&P:Operation Administration, Maintenance and Provisioning运行、管理、维护和预置
OAM:Operation, Administration and Maintenance操作、管理和维护
OSI:Open Systems Interconnection开放系统互连
OTDK：Optical Time Doman Reflectometer 光时域反射线
OTDM:Optical Time Division Multiplexing 光时分复用
PA:Power Amphfier 功率放大器
PABX:Private Automatic Branch Exchange 程控数字自动交换机
Paging :无线呼叫系统
PBX:Private Branch exchange 程控用户交换机
PDS：Premises Distribution System 建筑物布线系统
PSNT：Ponver Sum Next 综合近端串扰
PVC: Polyvinyle Chloride 聚氯乙烯
PWS:Power system电源系统
ITU-T:International Telecommunication Union-Telecommunication Sector国际电信联盟-电信标准部
SC：Subscriber Connector(Optical Fiber Connector) 用户连接器(光纤连接器)
SC-D：Duplex SC Connector 双工SC连接器
STI:Surface Transfer Impedance 表面传输阻抗
ST：Straight Tip 直通式光纤连接器
SCS:Structured Cabling System结构化布线系统
SLC:Statelite Commumication 卫星通信
SNR:Signal To Noise Ratio 信噪比
STB:Set -Top -Box 机顶盒
TC:Telecommunication Closet 通信插座
TP：Tunst Pair 对绞线
TP:Transirion Point 转接点
TR:Token Ring令牌网
VI:Video interphone可视对讲门铃
VCS:vIdeo conferphone system 会议电视系统
VOD:Video on demand 视频点播
布线工具：
铜介质信息模块
光纤模块
面板/插座
双绞线
跳线
光缆
光纤跳线
光纤尾纤
配线架
布线工具
桌面终端产品
智能布线箱
注意事项
根据多年结构化布线和故障排除的经验，总结出布线时需要注意的几点事项，我们需要在布线时注意这些，这样才能保证我们更顺畅的享受网络。
1．硬件要兼容
在网络设备选择上，尽量使所有网络设备都采用一家公司的产品，这样可以最大限度地减少高端与低端甚至是同等级别不同设备间的不兼容问题。而且不要为了省几十块钱而选择没有质量保证的网络基础材料，例如跳线、面板、网线等。这些东西在布线时都会安放在天花板或墙体中，出现问题后很难解决。同时，即使是大品牌的产品也要在安装前用专业工具检测一下质量。
2．联线要当
当我们完成结构化布线工作后就应该把多余的线材、设备拿走，防止普通用户乱接这些线材。另外，有些时候，用户私自使用一分二线头这样的设备也会造成网络中出现广播风暴，因此布线时遵循严格的管理制度是必要的。布线后不要遗留任何部件，因为使用者一般对网络不太熟悉，出现问题时很有可能病急乱投医，看到多余设备就会随便使用，使问题更加严重。
3．防磁
为什么电磁设备可以干扰到网络传输速度呢?因为在网线中走的是电信号，而大功率用电器附近会产生磁场，这个磁场又会对附近的网线起作用，生成新的电场，自然会出现信号减弱或丢失的情况。
需要注意的是防止干扰除了要避开干扰源之外，网线接头的连接方式也是至关重要的，不管是采用568A还是568B标准来制作网线，一定要保证1和2、3和6是两对芯线，这样才能有较强的抗干扰能力。在结构化布线时一定要事先把网线的路线设计好，远离大辐射设备与大的干扰源。
4．散热
高温环境下，设备总是频频出现故障。为什么会这样呢?使用过计算机的读者都知道，当CPU风扇散热不佳时计算机系统经常会死机或自动重启，网络设备更是如此，高速运行的CPU与核心组件需要在一个合适的工作环境下运转，温度太高会使它们损坏。设备散热工作是一定要做的，特别是对于核心设备以及服务器来说，需要把它们放置在一个专门的机房中进行管理，并且还需要配备空调等降温设备。
5．按规格连接线缆
众所周知网线有很多种，如交叉线、直通线等，不同的线缆在不同情况下有不同的用途。如果混淆种类随意使用就会出现网络不通的情况。因此在结构化布线时一定要特别注意分清线缆的种类。线缆使用不符合要求就会出现网络不通的问题。
布线经验谈：虽然目前很多网络设备都支持DIP跳线功能，也就是说不管你连接的是正线还是反线，它都可以正常使用。但有些时候设备并不具备DIP功能，只有你在连线时特别注意了接线种类，才能避免不必要的故障。
6．留足网络接入点
确实如此，很多时候在结构化布线过程中没有考虑未来的升级性，网络接口数量很有限，刚够眼前使用，如果以后来住宅布局出现变化的话，就会出现上述问题。因此在结构化布线时需要事先留出多出一倍的网络接入点。
众所周知，网络的发展非常迅速，几年前还在为10Mbps到桌面而努力，而今已经是100Mbps，甚至是1000Mbps到桌面了。网络的扩展性是需要我们重视的，谁都不想仅仅使用2～3年便对布线系统进行翻修、扩容，所以留出富余的接入点是非常重要的，这样才能满足日后升级的需求。
方面
1．明确要求、方法
施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方法、材料使用，并能向施工人员说明网络施工要求、施工方法、材料使用，而且要经常
在施工现场指挥施 工，检查质量，随时解决现场施工人员提出的问题。
2．掌握环境资料
尽量掌握网络施工场所的环境资料，根据环境资料提出保证网络可靠性的防护措施：
为防止意外破坏，室外电缆一般应穿入埋在地下的 管道内，如需架空，则应架高(高4米以上)，而且一定要固定在墙上或电线杆上，切勿搭
架在电杆上、 电线上、墙头上甚至门框、窗框上。室内电缆一般应铺设在墙壁顶端的电缆槽内。
通信设备和各种电缆线都应加以固定，防止随意移 动，影响系统的可靠性。
为了保护室内环境，室内要安装电缆槽，电缆放在电缆槽内，全部电缆进房间、穿楼层均需打电缆洞，全部走线都要横平竖直。
3．区分不同介质
保证通信介质性能，根据介质材料特点，提出不同施工要求。计算机网络系统的通信介质有许多种，不同通信介质的施工要求不同，具体如下：
光纤电缆
光纤电缆铺设不应绞结；
光纤电缆弯角时，其曲律半径应大于30cm;
光纤裸露在室外的部分应加保护钢管，钢管应牢固地固定在墙壁上；
光纤穿在地下管道中时，应加PVC管;
光缆室内走线应安装在线槽内；
光纤铺设应有胀缩余量，并且余量要适当，不 可拉得太紧或太松。
同轴粗缆
粗缆铺设不应绞结和扭曲，应自然平直铺设;
粗缆弯角半径应大于30cm;
安装在粗缆上各工作站点间的距离应大于25米；
粗缆接头安装要牢靠，并且要防止信号短路;
粗缆走线应在电缆槽内，防止电缆损坏；
粗缆铺设拉线时不可用力过猛，防止扭曲;
每一网络段的粗缆应小于500米，数段粗缆可以用粗缆连结器连接使用，但总长度不可大于5 00米，连接器不可太多；
每一网络段的粗缆两端一定要安装终端器，其中有一个终端器必须接地;
同轴粗缆可安装在室外，但要加防护措施，埋 入地下和沿墙走线的部分要外加钢管，防止意外损坏。
同轴细缆
细缆铺设不应绞结；
细缆弯角半径应大于20cm;
安装在细缆上各工作站点间的距离应大于0. 5米；
细缆接头安装要牢靠，且应防止信号短路;
细缆走线应在电缆槽内，防止电缆损坏；
细缆铺设时，不可用力拉扯，防止拉断;
一段细缆应小于183米，183米以内的两段细缆一般可用"T"头连结加长；
两端一定要安装终端器，每段至少有一个终端 器要接地;
同轴细缆一般不可安装在室外，安装在室外的部分应加装套管。
4、网络设备安装
Hub的安装
Hub应安装在干燥、干净的房间内；
Hub应安装在固定的托架上;
Hub固定的托架一般应距地面500mm以上；
插入Hub的电缆线要固定在托架或墙上，防止意 外脱落。
收发器的安装
选好收发器安装在粗缆上的位置(收发器在粗缆上安装，两个收发器最短距离应为25米);
用收发器安装专用工具，在粗缆上钻孔，钻孔 时要钻在粗缆中间位置，要钻到底(即钻头全部钻入);
安装收发器连结器，收发器连结器上有三根针( 中间一只信号针，信号针两边各有一只接地针)，信号针要垂直接入粗缆上的孔中，上好固定螺栓(要安 装紧固);
用万用表测信号针和接地针间电阻，电阻值约为25欧姆(粗缆两端粗缆终端器已安装好)，如电阻无穷大，一般是信号针与粗缆芯没接触上，或收 发器连结器固定不紧，或钻孔时没有钻到底，需要重新钻孔或再用力把收发器连结器固定紧；
安装好收发器，固定好螺钉;
收发器要固定在墙上或托架上，不可悬挂在空 中；
安装好收发器电缆;
收发器电缆首先与粗缆平行走一段，然后拐弯，以保证收发器电缆插头与收发器连接可靠。
网卡安装
网卡安装不要选计算机最边上的插槽，最边上的插槽有机器框架，影响网络电缆的拔插，给调试带来不便；
网卡安装与其它计算机卡安装方法一样，因网 卡有外接线，网卡一定要用螺钉固定在计算机的机架上。
5、设备安装
为保证网络安装的质量，网络设备的安装应遵循如 下步骤：
首先阅读设备手册和设备安装说明书。
设备开箱要按装箱单进行清点，对设备外观进行检查，认真详细地做好记录。
设备就位。
安装工作应从服务器开始，按说明书要求逐一接好电缆。
逐台设备分别进行加电，做好自检。
逐台设备分别联到服务器上，进行联机检查，出现 问题应逐一解决。有故障的设备留在最后解决。安装系统软件，进行主系统的联调工作。
安装各工作站软件，各工作站可正常上网工作。
逐个解决遗留的所有问题。
用户按操作规程可任意上机检查，熟悉网络系统的各种功能。
试运行开始。
1．构架设计合理，保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时，转弯坡度要平缓，重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
放线过程中主要是注意对拉力的控制，对于带卷轴包装的线缆，建议两头至少各安排一名工人，把卷轴套在资质的拉线杆上，放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆，供合作者在管线另一端抽取，预拉出的线不能过多，避免多根线咋场地上缠结环绕。
3．拉线工序结束后，两端流出的冗余线缆要整理和保护好，盘线时要顺着原来的旋转方向，线圈直径不要太小，有可能的话用废线头规定在桥架、吊顶上或纸箱内，做好标注，提醒其他人员勿踩勿动。
4．在整理、绑扎、安置线缆时，冗余线缆不要太长，不要让线缆叠加受力，线圈顺势盘整，固定扎线绳不要勒得过紧。
5．在整个施工期间，工艺流程及时通报，各工种负责人做好沟通，发现问题马上通知甲方，在其他后续工种开始前及时完成本工种任务。
6．如果安装的是非屏蔽双绞线，对接地要求不高，可在与机柜相连的主线槽处接地。
7．线槽的规格是这样来确定的：线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充，超5类双绞线的横截面积为0.3平方厘米。线槽安装时，应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无线屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3米以上。如果无法避免，该段线槽需采取屏蔽隔离措施。进入家居的电缆线管由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面，并从地面镗槽埋管到家居隔离下。
管槽过渡、接口不应有毛刺，线槽过渡要平滑。
线管超过两个弯头必须留分线盒。
墙装底盒安装应该距地面30厘米以上，并与其他地和保持等高、平行。
线管采用镀锌薄壁钢管或PVC。
综合布线系统要综合考虑。由于结构化布线大多数都是由布线工人完成的，这些工人都拥有专业的布线合格证，因此大多数故障都是可以避免的。不过在铺设线路时仍然需要我们对技术把关，只有我们注意到了上面提到的这些常见问题才能真正地在结构化布线中做到“少出钱、多办事、办好事、不坏事”。

基本信息
书 名: 综  合布线
作　者：杜思深
出版社： 清华大学出版社
出版时间： 2010年7月1日
ISBN: 9787302228110
开本： 16开
定价: 34.00元
内容简介
《综合布线(第2版)》是一本综合布线专业图书。全书共分8章，分别从布线标准、常用布线器材特点、布线工程设计、布线系统工程施工、布线系统的保护与安全隐患、工程测试与验收、综合布线案例、综合布线常见问题解答和综合布线产品选型等几个方面来介绍综合布线。
《综合布线(第2版)》内容详尽，图文并茂，设计方案多样，具有理论指导实践的特点，可作为高等院校相关专业学生的教材，也可作为从事综合布线工程设计、施工、管理、应用和销售的工程技术人员的参考用书。
图书目录
第1章 综合布线概论
第2章 综合布线工程常用器材
第3章 综合布线系统工程设计
第4章 综合布线系统工程施工
第5章 综合布线系统的保护与安全隐患
第6章 建筑综合布线工程电气测试
第7章 综合布线案例
第8章 综合布线常见问题解答
附录 综合布线产品选型