标题：火灾报警系统
简介
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾，并及时采取有效措施，控制和扑灭火灾，而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施，是人们同火灾作斗争的有力工具。 
火灾报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成；也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动，以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 火灾探测器是探测火灾的仪器，由于在火灾发生的阶段，将伴随产生烟雾、高温格火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动，及时扑灭火灾。 区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警，并在屏幕上显示出火灾的房间号；同时还能监视若干楼层的集中报警器（如果监视整个大楼的则设于消防控制中心）输出信号或控制自动灭火系统。 集中报警是将接收到的信号以声光方式显示出来，其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号，机上停走的时钟记录下首次报警时间性，利用本机专用电话，还可迅速发出指示和向消防队报警。此外，也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室。
系统组成
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成  火灾报警系统按钮的火灾报警系统。它能够在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量，通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位，记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动，自动或手动发出指令、启动相应的装置。 
(一)触发器件 
在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件，主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应，并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同，火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件，也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
(二)火灾报警装置
在火灾自动报警系统中，用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源；监视探测器及系统自身的工作状态；接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号；进行声光报警；指示报警的具体部位及时间；同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。 
在火灾报警装置中，还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示 盘等功能能不完整的报警装置，它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用，与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 
火灾报警控制器的基本功能主要有：主电、备电自动转换，备用电源充电功能，电源故障监测功能，电源工作状态指标功能，为探测器回路供电功能，控测器或系统故障声光报警，火灾声、光报警、火灾报警记忆功能，时钟单元功能，火灾报警优先报故障功能，声报警音响消音及再次声响报警功能。 
(三)火灾警报装置 
在火灾自动报警系统中，用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号，以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。 
(四)消防控制设备 
在火灾自动报警系统中，当接收到火灾报警后，能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备，称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器，自动灭火系统的控制装置，室内消火栓系统的控制装置，防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置，常开防火门，防火卷帘的控制装置，电梯回降控制装置，以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心，以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场，但其动作信号则必须返回消防控制室，实行集中与分散相结合的控制方式。 
(五)电源 
火灾自动报警系统属于消防用电设备，其主电源应当采用消防电源，备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外，还为与系统相关的消防控制设备等供电。 
火灾报警系统安装与调试
一、调试前的准备工作1、资料准备：应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图，平面图，使用说明书，业主或施工方对工程的要求、要点等)。[1]　
2、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。　　3、调试中应用到的表格及工具备件等，如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。　　4、对系统进行自检及了解工程施工情况：
①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入，应告知对方作相应处理。
②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接，如达不到要求，应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯，了解现场有没有大电流工作的设备，如正压送风阀、电动防火阀、分离脱扣等，计算出点灯所需电流，如主机电源供应不了，则应通知工程方需外加电源。
③对消防报警主机，广播通讯柜、CRT等设备逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。如在单机检查时，发现设备不正常，应分析清楚原因并及时解决。
④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求，对地绝缘电阻不小于20兆欧，使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆，使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。
⑤检查系统线路，对错线、开路、短路、接地等进行处理。⑥连接好交流供电电源，测量电压范围不应超出220V+10%-15%，接好备用蓄电池，做好开机调试的最后准备工作。　　二、系统调试1、按系统设计图纸(平面图或系统图)对安装的探测器、手动报警按钮及各种模块(输入、输出模块)进行编码，如果图纸上没有探测器和各种模块的编号，调试人员应配合施工方将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。安防报警系统(4张)
2、据编完地址码的信号线路、控制器对应的回路、探测器和各种模块的编号，整理出地址编码表，并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行显示信息、系统信息、联动关系编程。联动关系方案由消防安装公司提供。如果联动关系方案不符合消防规范必须要求施工方签字确认(例如要求烟感报警联动水泵等)。　　联动逻辑关系编辑的一般要求：
(1)消火栓系统：消火栓手动报警按钮动作启动本层或上下层控制警铃或声光警报器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。消火栓手动报警按钮动作启动消防泵。
(2)、自动喷水灭火系统：水流指示器动作信号启动本层控制警铃或声光报警器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。压力开关动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号和压力开关动作信号复合启动喷淋泵。(具体联动要求根据各地方情况而定)
(3)、正压送风系统：机械正压送风系统的联动关系如下：探测器报警信号或手动报警按钮报警信号打开正压送风口正压送风口打开信号启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置：
1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启，使整个楼梯间形成均匀的正压；
2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启，即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。
(4)、排烟系统的联动逻辑关系：排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区内的手动报警按钮报警信号启动该排烟分区的排烟口(打开)排烟口打开信号启动相对应排烟分区内的排烟风机(或启动排烟风机高速)。排烟风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号停止相关部位的排烟风机。
(5)、防火卷帘门联动逻辑关系如下：
1)只作为防火分割用的防火卷帘门可以不做两步降落，只做一步降落。探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动本防火区四周的防火卷帘门下降并下降到底。
2)用在疏散通道上的防火卷帘门应分两步下降，其联动关系如下：安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号启动防火卷帘门一步下降，防火卷帘门下降至距地(楼)面1.8M后停止，当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号启动防火卷帘门再次下降降落到底。
(6)、火灾警报装置和火灾事故广播联动：火灾警报装置在高层建筑中主要是指警铃或声光报警器，设有自动开启的声光报警器，其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启警铃或声光报警器和火灾事故广播的联动关系如下：火灾探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动控制警铃或声光报警器、火灾事故广播的输出模块接通警铃或声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下：
1)当2层及2层以上楼层发生火灾时，宜先接通火灾层及其相邻的上、下层；
2)当首层发生火灾时，宜先接通本层、2层及地下各层；
3)当地下室发生火灾时，宜先接通地下各层及首层；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区；
(7)、消防电梯的联动关系如下：手动报警按钮"与"探测器报警信号启动消防电梯迫降输出模块动作消防电梯迫降至首层并向消防控制室返回信号。消防电梯迫降最好的方式应在消防控制室内手动迫降。
(8)、非消防电源切换：非消防电源切换联动逻辑关系如下：手动报警按钮"与"探测器报警启动非消防电源切换输出模块动作该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源。非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。
3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查，初步判定线路没有短路、接地后，才能进行下一步工作。对于模块电源线，必须在用万用表测量无短路、接地，同时保证现场接线端全部接好，没有裸露的线头的情况下才能加电。对于多线联动控制柜，因跟现场设备控制柜连接的线路较多，应按对线路的要求进行检查，现场应加的终端(终端负载、电阻、二极管等)应接好，同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜，严格检查接线端没有接在强电线路上，严禁先把控制线接入控制柜主机，然后再接现场设备端的线。
4、将编完地址码的信号线路准确地接入控制器，并对线路作好明显标记。对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除。
5、排除故障时可以通过主机上的单点测试功能来检测探测器或模块和主机的通讯情况，信号回路有无干扰信号等。
6、对探测器逐一进行吹烟报警试验，对于不报警和误报警的，要及时更换并重新试验，同时验证探测器对应的显示关系是否正确，若出现错误，通过现场编程进行调整。
7、按联动控制要求对控制模块和控制程序进行模拟试验，直至系统全部正常为止。
(1)、手动启动每个受控的消防联动设备，如：消防广播、消防警铃、正压风口、正压风机、排烟阀、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯迫降、非消防电源切断、事故照明等，并查看每个受控设备的反馈信号是否正确，若不正确则须进行改正。如果设备启动不了，可能原因为：编程不正确或编码对应关系不正确；24V电源未接通；设备控制箱不在自动状态；设备控制箱没有送电。
(2)、将控制器设置为自动状态，对探测器进行加烟报警，检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。注意事项：
a.建立良好的同客户的合作关系,高效.及时的完成自己的本职工作。
b.妥善、明确、有原则的处理好调试工程中非公司供应的产品介入的问题。c.委婉、客气、耐心的指导客户解决调试中的技术难题，及时圆满的完成调试任务。三、调试后的工作：1、系统模拟报警、模拟联动试验完毕后，应对系统通电运行，运行120小时无故障后，准备验收。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前，需整理系统有关资料交付用户和公司存档，供日后系统维护使用。　　通常要求整理和存档的资料应包括：
a.消防系统竣工图：系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。
b.系统配置情况：系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。
c.系统显示对应关系：各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。d.系统联动逻辑关系：系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。
2、调试后的工程在进入运行其间要不间断进行监视工作。
3、作好用户维护人员、值班人员的培训工作。