标题：进相器
进相器的定义
在我国，电机所耗电能占整个工业用电的60%～68%，电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源，而大中型电机又是许多工矿企业的主要用电设备，因此，如何减少大中型电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗的关键。进相器应运而生,按照工况情况,进相器又可以分为静止式进相器和变负载进相器两大类.静止式进相器WP系列静止式进相器，是专为大中型绕线式异步电机节能降耗设计的无功功率就地  补偿装置。它是串接在电机转子回路中，通过改变转子电流与转子电压的相位关系，进而改变电机定子电流与电压的相位关系，达到提高电机自身的功率因数和效率，提高电机过载能力、降低电机定子电流、降低电机自身损耗的目的。
WP系列静止式进相器对无功功率的补偿与电机定子侧并联电容器补偿有本质的不同。电容补偿只是对电机之外的电网无功进行补偿，它只是减少了电网上无功的传输量，而电机的电流、功率因数等电机本身的运行参数无任何变化。
WP系列静止式进相器与自激(旋转)式进相机也不同。WP系列进相器采用了先进的交—交变频技术和微机、可控硅控制技术，可自动跟踪电机运行状态的变化并自动凋整相关参数以达到最佳的补偿效果，这是自激式进相机无法做到的。而且，WP系列静止式进相器从根本上克服了自激式进相机“整流子”结构特别怕尘埃、寿命短、维修频繁的缺点，其进相机构无转动部件，不怕灰尘、可靠性高、使用寿命长、维修方便，是理想的取代自激式进相机的新型高科技产品。
WP系列静止式进相器可广泛适用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业大中型绕线式异步电机的就地补偿。变负载进相器由于电机所拖动的负载大多数并不是恒定的，负载变化十分复杂，并且有时还存在负载突变的情况，例如钢厂的轧钢机、穿孔机，木业的热磨机，糖业的撕解机以及矿业  的破碎机等。所以在这样的工况下若采用电容进行无功补偿，则很容易产生过补或补偿不足的情况，因为电容补偿只是对除电机之外的电网无功进行补偿，减少电网上无功传输量，而对电机的电流、功率因数等运行参数并无任何改变，当电机负载发生变化时其补偿量不能够改变。并且电机电流的突变会导致电容使用可靠性大大降低甚至出现爆裂现象。如果采用普通静止式进相器，也会存在过补或补偿不足的现象，因为普通型进相器补偿基本也是恒定的，甚至负载的太低或太高可能会导致无法正常使用。
国内外科研机构及相关企业一直将变负载工况下的无功补偿作为技术难题进行攻关，但收效甚微。我公司根据多年来对无功补偿的研究及应用，组织科研人员历时两年开发出了WVP系列变负载进相器，成功的解决了变负载工况下的无功补偿难题。
WVP系列变负载进相器，是我公司专为大中型绕线式异步电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置，主要应用于突变式负载场合，它除了具备普通静止式进相器的功能以外，还能够自动跟踪电机负载变化情况，同时根据负载的变化情况自动调节相关补偿参数，使其补偿效果无论在何种负载状况下始终保持在理想的补偿状态。
WVP系列变负载进相器可广泛适用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中变负载场合绕线式异步电机的无功就地补偿。
工作原理
静止式进相器WP系列静止式进相器主要是由四大单元组成，进退相机构，信号采集与单片机处理单元，晶闸管变频装置及操作控制回路。进退相机构的作用，是进相补偿时，将电机转子切换到进相器．退相不补偿或进相器出现故障时，将电机转子切换到电机起动器的星点短接接触器上，防止转子开路。信号采集与单片机处理单元的作用是从采集工频电压的信号和电机转子电流的信号后进行处理，给晶闸管发出触发信号，同时监测工作情况，做出自诊断。变频装置是根据触发信号将工频电源变为与转子电流同频率的附加电势。操作控制回路是用来进行进、退相操作和故障自动退相的。变负载进相器WVP系列变负载进相器串接在电机转子回路中，通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态，并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理，根据电机的运行状态自动调整补偿量，实现动态补偿。适时发出的触发指令并经过触发板的放大，控制由12只晶闸管组成的交—－交变频装置，将工频电源变为和转子电流同频率，并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中，改变转子电流与转子电压的相位关系，通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系，减小功率因数角，最终使电机本身的功率因数得以提高，定子电流得以下降，达到对电机补偿的目的。
性能特点
静止式进相器性能特点WP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高科技产品，适用于各行业90～6000kw绕线式异步电动机。WP系列静止式进相器的优良性能主要表现在以下几个方面：
1)采用先进的交交-变频技术和微机控制技术，可靠性高。
2)可使电机功率因数提高到0.95～0.99之间的范围，无功功率降低60%上。
3)降低电机定子电流l0%～20%，降低线损、铜损20%-30%。
4)电机温升显著降低，效率及过载能力大大提高，电机使用寿命延长。
5)补偿性能远优于电容补偿：不只是提高了线路的功率因数，更重要的是提
高了电机本身的功率因数。
6)综合性能优于旋转式进相机：微机控制，可自动跟踪电机运行状态变化并
自动调整相关参数使补偿效果最佳；无转动部件，因而适应环境的能力更
强。
7)因效率提高而节能效果显著。
8)具有故障自动保护功能，操作简单，维修保养不影响生产。
WVP系列静止式进相器的应用范围极为广泛，在水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中用作各种负载的绕线式异步电机的无功就地补偿设备，如：
◆球磨机◆风机  ◆压榨机◆破碎机
◆压缩机◆轧钢机◆撕解机◆热磨机变负载进相器性能特点WVP系列是大中型绕线式电机无功就地补偿的高科技产品，适用于各行业75～10000KW绕线式异步电动机。WVP系列变负载进相器的优良性能主要表现在以下几个方面：
●  突破性地解决了变负载电机就地补偿的难题，填补了国内这一领域的技术和产品空白。
●  采用先进的交—交变频技术和微机控制技术，可靠性高。
●  可使电机功率因数提高到0.95～0.99之间的范围，无功功率降低60%以上。
●  降低电机定子电流10%～20%，降低线损、铜损20%-30%。
●  电机温升显著降低，效率及过载能力大大提高，电机使用寿命延长。
●  补偿性能远优于电容补偿：不只是提高了线路的功率因数，更重要的是提高了电机本身的功率因数。
●  综合性能优于旋转式进相机：微机控制，可自动跟踪电机运行状态变化并自动调整相关参数使补偿效果最佳；无转动部件，因而适应环境的能力更强。
●  变负载工况下的补偿性能远优于普通静止式进相器：采用双CPU控制，可适时根据负载变化调整相关参数，达到动态补偿的目的，使功率因数始终处于最优状态。
●  友好人机界面，操作简单，具有全面、可靠的故障自动保护功能，维修保养不影响生产。进相器的保养与维护注意事项
为确保进相器长期安全、可靠地运行，请操作人员特别注意以下事项：
1. 主电机起动前必须合上进相器内的空气开关，使进相器通电，否则，主机无法起动(按起动按钮无效)。
2. 严禁在主机运行期间切断进相器电源—断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则，会使主机停车。
3. 当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时，第一次进相前应观察柜内控制单元指示灯是否正常(电动机起动并正常运转后)。若正常，才可投入进相。
4. 进相后，当电机定子电流出现大幅摆动时，应立即退相，查出原因并检修后才可投入使用。
5.严禁频繁进相、退相，每次重复操作间隔不得少于2分钟。
6.严禁随意拔插控制板。
7.进相器检修不得在进相状态进行，发现问题应立即退相。
8.必须严格遵守“先起动，后进相”的开机顺序，及“先退相，后停机”的停机顺序，不得反序操作。
基本维护
1. 要经常检查进相冷却风机是否停转，若停转则及时退相，检修或更换风机，以免烧坏可控硅。
2.要定期检修进相器内的两个大接触器的触头，以延长接触器的使用寿命，保障进相器及电动机安全运行。
3.要定期吹扫、清理进相器内的灰尘，以免过多的积灰影响进相器内变压器的正常散热和控制单元的正常工作，尤其在进相器停用一段时间又重新起用时，必须清理。
检修指南
注意：
1.进相的检修，必须由技术人员进行，严禁操作工随意处置。
2. 进相器故障的查找顺序为：先查弱电、后查强电。即先检查控制单元(控制板)是否正常，控制单元正常后，再查强电控制回路的故障。
3. 因检修控制板而要插、拔控制板时，应关断进相器内的单相空气开关(不影响主电机工作)。严禁带电操作。而且，插入时不得用力过大、过猛，以免插坏插针。[1]