标题：燃气燃油蒸汽锅炉
概述
  立式燃气燃油蒸汽锅炉燃气燃油蒸汽锅炉是指燃气蒸汽锅炉或燃油蒸汽锅炉或指同时即可燃油又可燃气的蒸汽锅炉。卧式燃气燃油蒸汽锅炉是采用内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。
燃气燃油蒸汽锅炉特点
1、先进的蒸汽锅炉全自动控制器，全中文液晶屏，人机界面，用户只需轻松设定，锅炉即能按用户要求启停、负荷调节、自动给水等全自动运作。锅炉功能完备，保护齐全，操作简单，安全可靠，具有自我诊断功能。锅炉运行中一旦出现异常现象就自动中断燃烧，发出声光报警。 2、锅炉燃烧器由世界知名制造商供应，按照控制器指令自动燃烧、停止，独立的程控器拥有多项安全保护，性能安全稳定，维修率低。 3、立式蒸汽锅炉采用燃烧机下置方式，二回程结构，燃料燃烧充分，锅炉运行稳定；烟管内插有扰流片，减缓排烟速度，增加换热量，锅炉热效率高，降低用户使用成本。 4、卧式蒸汽锅炉为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，燃烧热效率高，有效地降低了排烟温度，节能降耗，使用经济。波形炉胆和螺纹烟管结构，即提高了锅炉的吸热强度，又满足了换热面受热膨胀的需要，科学合理，经久耐用。 5、本锅炉严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》、JB/T 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、JB/T 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求，进行设计、制造、监检，确保锅炉品质优良，达到能耗低、热效率高、压力稳定、供气量足、经济使用。6、锅炉的炉胆空间大，储存的蒸汽多，适应负荷能力强。设计合理的内置汽水分离器装置，满足用户需用较高品质蒸汽的要求。炉体开设人孔、头孔、手孔，便于对炉胆内部进行清理，使维修、养护极为方便。7、锅炉安全设有多级联锁保护：压力开关保护（高于设定压力自动停机并报警）、低水位保护（锅炉本体内水位低于警戒水位，自动切断电源并报警）、安全阀保护（锅炉压力超过工作压力，自动泄气降压），确保锅炉在各种工况下万无一失，安全到家。8、有机组合的机电一体化外观，精巧新颖、结构紧凑、少占空间，方便运输、安装。9、采用新型隔热保温材料和优质白色彩钢板包装，重量较轻，保温性能好，美观大方，不易锈蚀。10、全自动燃油蒸汽锅炉/燃气蒸汽锅炉广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、服装超市、制衣厂、干洗店、饭店、酒店、馍店、宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、洗浴中心、桑拿、蒸房、婴儿游泳馆等企事业单位场所。
保护系统
水位保护蒸汽锅炉配有二台水泵，运行和备用。锅炉配套一至二只板式水位计，应经常相互比较，发现指示不一致的，须立即校正。水位计应每班进行冲洗，以确定其真实水位。同时还配有电极点水位平衡筒，可以准确的采集水位信号以发出报警或进行给水泵控制。压力保护a.蒸汽压力保护 
锅炉压力超过额定值时，需进行连锁保护：方法是停炉，燃烧系统停止工作；也可改变火嘴，单段或双段燃烧，亦可调节油量，从而降压，确保锅炉安全运行。 燃油(气)蒸汽锅炉压力保护与水位一样，采用多重保护: 
① 压力控制器
一般用二个压力控制器，将压力信号转化为电气信号的机电转换装置，它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关，对外线路进行自动控制或连锁保护。 
常用压力控制器及电接点压力表，能使蒸汽压力超压报警，达到极限时切断燃烧器；压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧；对于大型燃烧器，可根据压力大小调节燃油量的大小，始终保持压力稳定运行。 
② 安全阀
安全阀是锅炉保护中的最后一道防线，在锅炉压力超过极限时，根据安全阀设计所配的整定压力，排汽泄压，确保锅炉正常运行。温度保护温度保护是锅炉安全运行过程中的重要程序，对于蒸汽锅炉温度的调节及保护尤为重要；同时在热水锅炉超温时达到调节保护作用。锅炉常用的温度保护装置为双金属温度控制器熄火保护防止炉膛爆炸事件的发生，燃油（气）锅炉必须设置熄火保护装置，功能是监测炉膛内燃烧情况（包括点火，当点火失败或燃烧中途熄灭时，一般在5秒内重新点火，1秒钟内运行，关闭进油（气）电磁阀，并接通和发出声光报警信号，这时鼓风机继续运转，吹扫炉膛内残余的可燃气体，经过20～30秒钟的吹扫后，自动切断鼓风机及各种辅机电源，锅炉停止运行。）由火焰监测器和控制装置组成。火焰监测器的作用是将控制装置发出火焰存在或中断的信号。
主要使用的是光电倍增管、光敏电阻和光电池，它们都有紫外型或红外型，一种光电转换元件，工作原理将光照辐射的强弱转变成相应的强弱电流。并呈线性状态输出，有时感应电流弱，要通过放大，才能对控制器产生作用。停电自锁保护在突发电源中断情况下，锅炉运行立即停炉自锁，若电流恢复通电，随时启动，必须复位解除自锁，才能重新点火启动。 
采用进口彩色和单色触摸屏控制系统，运行过程实现全自动化，具有自动补水、缺水、超温、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统
适用范围
蒸汽锅炉广泛适用于制衣厂，干洗店，饭店，馍店，食堂，餐厅，厂矿，豆制品厂等场所。
选用要点
1. 蒸汽锅炉选用主要控制参数为额定蒸发量，设计热效率，额定蒸汽压力，额定蒸汽温度，燃料种类等（非额定工况下使用，需对主要控制参数进行相关修正）。 
2. 所选用产品设计热效率应不低于《工业锅炉通用技术条件》（JB/T10094-2002）中规定的下限值及相关节能标准的规定值。  
3. 锅炉污染物排放浓度应符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定，详细限值见表2。 
4. 蒸汽锅炉应设置高低水位报警、极限低水位连锁保护、蒸汽超压报警和连锁保护装置，带有过热器的锅炉还应设置过热蒸汽温度超限报警装置。 
5. 对于设在高层或多层建筑物内的锅炉房，蒸汽锅炉单台热功率不得大于2t/h，总蒸发量不得大于6t/h，额定蒸汽压力不得大于1.6MPa。同时应征得当地安全监察机构和消防部门的认可同意。 
6. 蒸汽锅炉的台数和容量应在考虑锅炉房设计容量和全年负荷低峰期锅炉机组工况等因素基础上确定。需保证当其中最大一台锅炉检修时，其余锅炉满足连续生产工艺用热、以及采暖通风和生活用热所需最低负荷的需求。 
7. 以生产工艺供热为主或常年供热的蒸汽锅炉，设计可考虑一台备用锅炉。以采暖通风和生活用热负荷为主的蒸汽锅炉，一般不考虑备用锅炉。对宾馆、饭店、医院等特殊热用户，可根据具体情况考虑备用锅炉。 
8. 蒸汽锅炉的供汽压力应能满足最远用户点和沿程各用户点的用热压力要求。 
9. 选用锅炉的额定热效率应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中有关“燃油燃气蒸汽、热水锅炉额定热效率≥89%”的规定。 
10. 蒸汽锅炉的给水一般采用锅外化学水处理，水质应符合行业规定。
施工安装
1. 燃油、燃气锅炉的后部或烟管上设有防爆门，防爆门位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合，防爆门上应装设泄压导向管。 
2. 锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。 
3. 设备安装时，应避免设备、安装材料集中堆放在楼板上。利用建筑柱、梁起吊设备时，必须事先核实梁、柱的承载能力。 
4.燃气、燃油 、热水、蒸汽管道安装后的试压验收，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-1997 进行。 
5. 施工作法及主要节点构造详图参见下表的国家建筑标准设计图集。 
02R110 《燃气(油)锅炉房工程设计施工图集》 
02R111 《小型立、卧式油罐图集》 
02R112 《拱顶油罐图集》
执行标准
产品标准 
JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》 
GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》 
GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》 
劳部发[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 
工程标准 
GB50041-1992《锅炉房设计规范》 
GB3096-93《城市区域环境噪声标准》 
GB50028-1993《城镇燃气设计规范》 
GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》
相关标准图集
02R110 《燃气(油)锅炉房工程设计施工图集》 
02R111 《小型立、卧式油罐图集》 
02R112 《拱顶油罐图集》 
音低、效率高等特点。