标题：干式变压器电脑温控器
概述
温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值，经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数，按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理，自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的 启停，并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等，同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控。[1]
产品说明
本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代温控仪，它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心，结合最先进的数据存贮技术设计而成，从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模似与数字电路组成的温度控制器相比，本仪器因采用高性能的微电脑的控制器，使所需电子元器件的数量减少一半以上，从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化，这样就极  大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的温控仪，温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现，而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能，可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面，本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施，共同监视温控器的工作，从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面，本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。
本产品符合JB/T7631-1994《变压器用电阻温度计》标准
产品型号
BWD-4k330系列干式变压器电脑温控器
4k330A ： 巡回检测和湿示器度，超温报警，超高温自动跳闸，传感器故障报警，不控制风机。
4k330B： 巡回显示温度，控制风机启停，超温报警，超高温自动跳闸，传感器故障报警，故障信号输出（选配）。 
4k330C：C在4K330B型所有功能基础上，增加485接口。 
4k330D：在4K330B型所有功能基础上，增加3路4-20mA的电流输出功能，可以远程传输温度信 号。 
技术参数
1、测温范围： -40℃-200℃ 2、测温精度：±1℃
3、分辨率： 0.1℃ 4、工作电压：AC170V～AC250V（50Hz）
5、功耗： <10VA 6、传感器：三支Pt100铂热电阻 Φ3×30×900（引线）
7、继电器触点容量：
有源单相风机：AC125V/20A或AC220V14A 超温报警：AC125V/10A或AC220V / 7A
故障报警： AC125V/10A或AC220V7A 超温跳闸：AC125V/10A / AC220V / 7A
8、仪表外形尺寸：260×200×80 嵌入开孔尺寸：230×180（mm）
9、抗干扰性能：符合JB/T7631-94标准 10、温控器保险管：350V/1A或250V/2A
11、风机保险管：250V/5A或250V/10A 12、仪表重量：<3kg
产品功能介绍
1、具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能。
2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭，保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手机开风机的情况下，风机会开启，同时面板上“风机”工作指示灯变亮。
3、具有超温报警功能。当三线包温度中的最高一相温度超温时，温控器会发出蜂鸣报警、面板上“报警”灯亮，并通过主控板“超温”的输出端（11、12）输出1个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警。
4、具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时，温控器会发出蜂鸣报警，面板上“跳闸”灯亮，并通过电源板“跳闸”输出端（13、14）输出开关信号，切断电源，保护干式变压器。
5、传感器故障时，面板“故障”指示灯会亮，箱内有蜂鸣报警，“故障”输出端（9、10）输出一个开关信号，显示器显示X-HX或X-LO；X表示故障相位（HO表示开路，LO表示短路）。若三相Pt100均出现故障，则同时启动风机。故障报警信号可通过消音键消除。（注意：在检修故障时，应把温控器电源切断，检修完后，重新送电）。
6、可在面板上通过按键直接设定开启风机温度、关闭风机温度、超温报警温度、超高温跳闸温度、定时开风机时及本通讯编号，并且在停电后设置数据不会丢失。
7、具有手动控制风机功能，可手动强制开风机。此功能也可作为测试风机功能用。
8、风机控制型温控制器具有定时开启风机的功能，用户可在面板上进行0-199个小时任意设置（当设置0000时，表示取消此项功能），定时时间到达后，风机自动运行2分钟后停止。
9、本温控器具有“黑匣子”功能，将断电时刻三相温度记录在内存中，以备查询。
10、所有温度设置均可通过面板上轻触键直接设置。为防止闲杂人员设置，温控器设有密码，只有密码输入正确才能设置，否则只能查看不能设置。
设置温度范围见下表：
温度T
出厂设定温度（℃）
可调温度（℃）
风机关闭温度T1
80
0-200
风机启动温度T2
100
0-200
超温报警启动温度T3
130
0-200
超高温跳闸启动温度T4
150
0-200

控制参数设置及查阅
◆按键功能
1、设置键：
（1）参数设置状态时按此键将设置参数写入并进入下一参数设置；
（2）“黑匣子”记录检查状态时按此键结束检查记录状态进入正常工作状态；
（3）功能模拟检测状态时按此键进入正常工作状态。
2、风机/ 移位键：
（1）正常工作时按此键可手动开关风机；
（2）参数设置状态时按此键可改变设置闪烁位；
（3）“黑匣子”记录检查状态时按此键无效。
3、递增/ 最高键：
（1）正常工作状态时按此键可切换最高/ 巡回显示状态；
（2）参数设置状态时按此键可使设置闪烁位的数据增加1；
（3）“黑匣子”记录检查状态时按此键无效。
4、记录键：
（1）正常工作时按此键可进入“黑匣子”记录检查状态；
（2）“黑匣子”记录检查状态时连续按此键可将全部记录检查完并进入工作状态；
（3）功能检测状态时按此键可将模似温度值输入温控器；（为防止误跳闸，模似输入温度大于设定超跳闸温度值时，温控器不发出跳闸信号，仅面板上跳闸指示灯亮。）
（4）参数设置状态时按此键无效。
5、消音键：报警时按此键可消除报警信号（但当跳闸信号起动时，不能消除机内蜂鸣报警）。
6、任何操作有时如20秒以上时间未按按键，温控器返回正常工作状态。
◆参数设置聚
步骤
按键操作
显示
说明
备注
1
设置键
E-000
进入密码设置状态
2
移位键和增加键
E-232
按移位键和增加键输入密码“232”
密码不对则以下操作不写入数据
3
设置键
1-080
设置关风机温度
设置范围0-200，预设置为80
4
设置键
2-100
设置开风机温度
设置范围0-200，预设置为100
5
设置键
3-130
设置超温报警温度
设置范围0-200，预设置为130
6
设置键
4-150
设置高温跳闸温度
设置范围0-200，预设置为150
7
设置键
5-000
设置风机定时启动时间（小时）
设置范围0-199，预设值为000，000表示取消此功能
8
设置键
6-001
设置温控器地址，用于温控器和电脑通信地址一致
设置范围0-199，预设值为001
9
设置键
P-000
进入功能检测状态
若第二步输入密码不正确则不进入此状态而转入正常工作状态
10
移位键和增加键
P-XXX
按移位键和增加键输入模似温度
模似温度为整数值
11
记录键
P-XXX
将模似温度写入
写入后温控器将作用相应控制
12
重复9、10两项操作可连续检测温控的控制功能
13
设置键
进入正常工作状态

注：设置温度若超出设置范围或未遵循T4>T3>T2>T1则自动返回前次操作。
◆“黑匣子”的使用
步骤
按键操作
显示
说明
备注
1
记录键
A=XXX
A相温度记录值
可记录前四次停电时的信息
2
记录键
B=XXX
B相温度记录值
3
记录键
C=XXX
C相温度记录值

工作状态
1、显示三相温度最大值时“最高/ 巡回”指示灯亮。
2、风机运行：风机指示灯亮，风机启动控制继电器触点闭合。
3、故障报警、超温报警：相应指示灯亮，机内发出嘀嘀声，超温跳闸继电器触点闭合。
4、超温跳闸：跳闸指示灯亮，机内发出嘀嘀声，超温跳闸继电器触点闭合。
5、A、B、C三相Pt100传感器故障时故障指示灯亮，机器内发出嘀嘀声，故障继电器触点闭合。显示器显示X——HO或X——LO（X表示故障相位。显示HO时为传感器内部开路，显示LO时为传感器内部短路）。