标题：热风机
工作原理
通电后，鼓风机把空气吹送到加热器里，令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过，电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换，从而使用出风口的风温升高。出风口处的K型热电偶及时将探测到的出风温度反馈到温控仪，仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度，并将有关信息传递回固态继电器进而控制加热器是否工作。同时，通风机可利用风量调节器（变频器、风门）调节吹送空气的风量大小。
2080非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保。
内置防干烧装置。 
巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少。  本图片摘自华伟机电微电脑PID/SSR控制，精度高，反馈快，持久耐用。 
设有多重过热过载保护装置，充分保证设备安全，可全年365日不停运转工作。 
出风口配K型热电偶，直接检测控制，出风温度恒定。 
纤维保温棉隔热，坚固机壳，使用安全可靠。 
连续使用温度可达350℃，应用广泛。 
循环热风机应用专利设计的散热装置，持续进风温度可达230℃，风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，热损少等优异特性。 
标准型热风机采用国际品牌电气主控件（如变频器，PID温控器，SSR， 断路器，中间继电器，磁力开关等）；PID温控器精度为±0.1%，并配有远程开关。 
经济型热风机采用国际品牌电气主控件（如PID温控器，SSR， 断路器，中间继电器，磁力开关等），不配变频器，但配电机保护器；PID温控器精度为±0.1%。
此外由于发展及应用的情况不同，加热部分除用镍铬丝外，亦因应不同环境改用不锈钢发热管，铁铬发热丝及红外发热管等，而除K型感温元件热电偶，也用E型热电偶及Pt100热电阻等。
至于风机部分，较好的电机除了因绝缘等级是F级或以上，铝壳电机本身因用料足而导致较重外，更需内置有超温（一般是由于进风电流超限或环境温度过高而引起）保护装置。
而控制线路部分，除了控制元件的性能及精度外，线路上有越多自动保护功能（如发热芯超温及过流保护，电机超温及过流保护，环境超温保护，倾倒保护，出风超温报警等）越好。如能把这些警报信号传送给PLC的更好。
分类
热风机（又称热风发生机，工业热风机，热风器，因各国各地区习惯及用途不同而有不同的名称）基本上由加热器，送风机，控制电路及组合载体装置而成。针对不同的需要，热风机已衍生出多种机种：
一般用途型：一般出风100~250℃（最高350℃）
轻便手提型：小巧轻便单相型，适合小型加热需要ProTemp燃油热风机(5张)
650℃高温型：适合热收缩或高温加热需要
防爆型：用于须防爆场所
热风循环型：热风可加热后再吹出，省电也降低周边温度
高压型：可适用于长短距离管道的加热干燥
强风型：可加大热量，提高干燥效率
铸型专用型：因应铸型车间之特殊环境（粉尘大，环境温度高等）而设计
低温型型：因应环境温度低于—40℃而设计
高海拔型：因应海拔1000m以上地区（如西藏）而设计
安装注意事项
能避雨雪的室内干燥处,避潮湿；
通风良好,忌在密封箱中使用；
远离易燃、易爆等危险物品及气体；
安装时出风口须上倾15°,下倾10°范围内，机体左右倾度在15°范围内使用；
进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。热风机操作特别注意事项一、为了防止火灾或爆炸，使用柴油或煤油。不要使用汽油，石脑油，涂料稀释剂，酒精或其他高度易燃燃料。 
二、加燃料 
加燃料的相关人员必须是对厂商的说明书和热风机安全加燃料的相关规定很熟悉。 
1、只能使用热风机指定的柴油或煤油。 
2、所有的火焰指示灯都熄灭了，并且热风机冷却以后，才能加燃料。 
3、在加燃料的时候，要检查油管和油管连接处是否有泄漏。在热风机运行前，任何一个泄漏处都必须修理好。 
4、热风机附近的建筑物的燃料储备量绝对不能超过热风机一天的燃料使用量，大量的燃料储备必须安置在建筑物外面。 
5、所有燃料存藏的地方与热风机，喷火器，焊接设备和类似的点火源至少距离1米（除了与热风机的燃料存储器） 
6、燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。 
7、燃料储存必须和官方规定相一致。 
三、在有汽油，涂料稀释剂或者其他高度易燃气体存在的地方，不要使用热风机。 
使用热风机的时候要按照说明书的操作使用。 
四、在放置油布，帆布和类似材料附近使用热风机的时候，热风机应该放置在和这些材料的安全距离以外。推荐的最小安全距离是500厘米。 
进一步建议这些材料最好有阻燃性。这些材料应该被安全地固定住以防止它们被点燃或者因为风力作用而干扰热风机的运行。 
五、在通风良好的地方使用热风机。在使用热风机前，为每30kw（100，000Btu/Hr）提供至少2.8平方米面积的通风开口。 
六、在没有易燃气体或高含量粉尘的地方使用热风机。 
七、只能在铭牌上指定的电压和频率下使用。要保持电压的稳定 
八、只使用带接地的插头。 
九、与易燃物保持的最低安全距离： 
出口：250厘米 
两侧，顶部和后侧：125厘米 
十、如果热风机是带有余热或者运行中，需把热风机放置在平坦并且水平的地方，否则可能会发生火灾。 
十一、当移动或存放热风机时，保持热风机在一个水平的位置，否则燃料会溢出。 
小孩和动物应远离热风机。 
十二、热风机机不使用的时候拔出插头。 
十三、和温度调节器一同使用的时候，热风机在任何时候都可能启动。 
十四、在生活或睡觉的区域不应使用热风机。 
十五、不应堵住热风机的进风（后面）口和出风口（前面）。 
十六、不要移动，触摸，加燃料或维修一个发热的，正在运行或接电源的热风机。 
十七、不要向热风机的前部或后部连接管道。 
堵塞过滤器和喷嘴 
在很冷的天气下，要在燃油中添加无毒防冻液。 
注意：使用只有柴油的容器，确保储存容器是干净的。异物如铁锈，泥土或水将导致火焰控制系统关闭热风机。有异物就要求经常清洗燃料系使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3。
工作时环境温度在-10℃～40℃之间，湿度在85%（不结露）以内。
海拔高度不超过1000m。安全保护及注意事项工业热风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤；
使用的空气若含有易燃、易爆气体时，其浓度必须稀释到爆炸极限的1/50~1/100以下；
出现突发事故，可直接按急刹挚关机，待安全得到保证后，方可复位恢复工作。
日常维护
使用前检查整机及电源线是否正常及接妥；
经常清除整机的尘埃、油污、污迹；
定期检查，清扫通风机进风口滤网。
热风机与一般发热管的比较
序号热风机一般发热管1采用纯NiCr合金，不含铁质，避免因氧化而烧断含有铁质发热丝，易氧化烧断2电热丝以悬挂式藏在陶瓷空洞内，热风可以均匀地从发热丝两侧通过，风量大，风阻少，电热丝温度较低发热丝内捆于瓷柱上，热风是从一侧通过，风量较少，风阻大，而电热丝温度较高3发热芯设计中采用较低表面功率密度，单位面积内发热温度较低，因此电热丝使用寿命较长电热丝表面功率密度较高，易老化，使用寿命较短4内置超温保护装置，具有防干烧功能，避免电热丝因干烧而折断及控温装置以调较出风温度无此功能5能长时间不间断使用，并可安装在设备内部作为高温热风源大多数没有考虑此功能
选购技巧
款式多样 安全第一，根据您的环境和空间大小选择
机有台式、立式、壁挂式之分，台式暖风机小巧玲珑，立式暖风机线条流畅，壁挂式暖风机节省空间。暖风机普遍造型美观、考究，配上红、深灰、蓝等流行色外壳，使暖风机颇具时尚感。然而，在选购暖风机时，还应把安全保障性放在首位，如机器是否有防止过热、过电流保护装置，是否具备倾倒断电功能，尤其是浴室型暖风机，必须具有防水性、防水溅的特点，所以应认真查看机器上是否有防水标志。应指出的是，拥有中国电工委员会颁发的长城认证标志的产品，具有较好的质量保证。不求最满意的款式，但要最好的内在质量及安全保障，是挑选暖风机的关键所在。