标题：热泵噪声
热泵机组噪声简介
热泵机组噪声又称热泵振动噪音、热泵声振动、热泵机组噪声、热泵机组结构噪声，属于物理性质上的噪声。综合来讲，热泵机组噪声就是热泵机组在工作运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。热泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声(高频噪声)不相同，它属于低频噪声（频率在500赫兹以下的声音）。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、穿透能力强(其衍射波能轻易绕过障碍物)，所以低频噪声不易处理。
由于其出色的环保和节能设计，广泛应用于一般高层的写字楼、商务楼、酒店等高端建筑的中央空调供暖和制冷系统，机组系统会根据整个大厦不同的取暖或制冷需求来及时调整机组的工作数量和工作状态。同时其他配套设备还有水泵机组，进出风机等。整个机组系统在工作时产生的噪声我们就称为热泵噪声。
同济大学声学研究所赵教授介绍，低频噪声虽然没有高频噪声那么明显，往往容易被人们忽视，但长期的低频噪声会对人体健康产生较大影响，是目前城市居民健康的潜在杀手。上海某减震降噪工程技术公司的高级技术工程师唐工介绍，目前热泵机组产生的噪声都是因为在设计阶段没有很好的考虑到结构传声的因素，同时由于结构传递噪声涉及到建筑设计和声学设计两个不同的专业领域，所以要想很好的解决这个问题，
我们就必须要进行资源整合，这也给我们的设计师提出了更高的要求。
机组噪声源分析
热泵噪声是由热泵工作噪声和压缩机振动引起的综合噪声源。
热泵工作引起的噪声主要包括：热泵压缩机本身运行的机械噪声、热泵运行引起的管道谐振噪声、管道内的气流撞击噪声，电机噪声等等。
其中电机噪声，还包括空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分。当电机工作时，冷却空气的气流噪声加上风扇高速旋转的叶片噪声组成空气动力性噪声。机械噪声包括轴承噪声及电机转子不平衡转子受“沟槽谐波力”作用等引起的结构振动而产生的噪声。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁滞伸缩引起的噪声向外传递的。
目前噪声传播的主要途径是空气传递和固体传声。高频噪声通过空气传递比较多；而低频噪声通过固体设备基础传播比较常见，特别是房屋结构，管道等刚性连接。
相关国家标准
国家《住宅设计规范》中规定：住宅建筑中不宜布置锅炉、变压器及其它有噪声振动源等设备用房。如受条件限制需要布置时，应符合现行的建筑防火、建筑隔声及相关规范的规定。而《民用建筑隔声设计规范》规定：条件许可时，易将噪声源设置在地下，但不宜比邻主题建筑或设在主体建筑下。如不能避免时，必须采取可靠的隔振、隔声措施。
在2008年我国环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域；
各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 各类声环境功能区环境噪声等效声级限值单位：dB（A）
声环境功能区类别昼间夜间0 类50401 类55452 类60503 类65554a 类70554b 类7060各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。
另外，环保部于2008年10月1日实施的《GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准》中对室内噪声排放限值做了更严格的规定，其中对结构传播噪声的规定如下：
在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下，噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2和表3规定的限值。
对于在噪声测量期间发生非稳态噪声（如电梯噪声、水泵噪声）的情况，最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。
除了环保部的两个关于噪声排放的标准外，建设部2006年3月1日施行的强制标准《GB 50368-2005住宅建筑规范》中对住宅噪声和隔声有如下规定：
住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级)，夜间允许噪声级为40dB(A声级)。电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减振措施。
既然有了这么多的国家标准对机组噪声进行规范，为什么我们生活周围还是经常发生业主与物业间有关热泵机组噪声纠纷的事情呢？其中很大一部分原因应该归结于建筑验收的不完善。我们可以从建筑验收备案里面发现，很多建筑的验收证明验收的只是施工部分，一些验收证明的备注里面明确说明供水供电供暖制冷系统不在验收之列。正是因为建筑施工和验收中存在某些不规范、不完善的地方，才会引起交房入驻后的噪声纠纷。
热泵噪声的影响
现代城市中，受到热泵噪声影响的人越来越多
甚至有的公司搬到新办公室以后，由于热泵噪声，他们的工作就再也没有安宁过。一位曾经邀请环保噪声检测机构对热泵机组噪声进行测试的公司向物业抱怨：“烦人的机组噪声如影随形，每天都会出现很久，我们都对热泵工作时发出的嗡嗡的声响深恶痛绝，经常被它这个噪音吵得情绪急躁。尤其是中午在办公室休息时，午休被噪声吵醒简直就成了家常便饭。时间一长，人就变得烦躁、焦虑、心跳加快、浑身没劲、头晕脑涨、工作和学习效率下降、思维迟钝等等。每到下班时刻，就感到全身心都被解放了。这样的恶性循环使得公司的某些职员患上了严重的神经官能症，失眠等神经系统疾病也找上门来，有些职员由于受不了噪音困扰，甚至提出了辞职。”有些物业公司也向我们反映过热泵机组噪音影响的严重性，由于机组安装在顶楼，接近顶楼的几个楼层存在噪音问题，直接导致来看房的客人立马就走了，房子一直都没办法租出去，老板也很着急，公司的损失也很大。
从他们的话中可以看出，随着社会的发展，噪音污染的问题已经日益出现在人们的生活环境中并为人们所关注。
噪声污染的最大特点就是感觉性公害，它会影响人们的工作、休息和睡眠，进而危及人体健康。同时，热泵机组噪声有很强的穿透力，像一般建筑物的普通承重墙，噪声能够轻易地穿透。所以热泵机组噪声对人体的影响非常大，如上述人们表现出的血压增高、相应的神经系统疾病（如神经关节症），孕妇如果在怀孕期间，长期生活在受到噪声影响的环境中，有时候会造成流产、胎儿畸形等后果。具北京协和医院的病案记录显示：某位长期受噪声影响的孕妇产前检查时就发现胎儿颅后窝池增宽，脑部有问题；更在胎儿出生后的彩超检查中发现，该婴儿患有先天心脏病，完全性心内膜垫缺失，并且双耳听力检测未通过。
可见，噪声很可能严重地影响人们的身心健康和生活工作质量，患上易烦躁、注意力不集中、记忆力减退、失眠等神经系统疾病，需要引起广大人民的足够重视，唤醒维护自己安宁生活环境的权力。
热泵机组噪声检测
由于目前低频噪声污染的标准以及与之相关的房屋验收方面存在着制度上的缺陷，有时会出现管理真空和监管缺位的现象，致使住宅中是否存在噪声超标的问题不好判断也难以彻底解决，我们迫切希望相关部门能够重视这一新兴的隐形杀手，尽快制定专门更合理、更完善的针对这类噪声污染的国家标准，并进一步把好房屋的建设关和验收关。
制度的完善可能还需时日，但是如果你非常不幸的已经受到了热泵噪声的骚扰，我们首先建议你找到有资质的声学专业机构（如环保部门中负责噪声的部门等）去做一次声环境的检测。这里之所以特别强调有资质的声学专业机构，是因为只有这些具有国家声学检测资质的专业机构出具的检测报告才具有法律效力，检测得出的数据才能够为业主后续维权提供法律依据。
噪声治理原理
从上面的分析知道，可以从振动声源、传播途经和受主三方面采取相应的方法进行控制，同时要特别注意噪声的频谱分析及传播方式等情况，所以治理的时候一定要先弄清原因在对症下药。我们常听说，热泵机组安装在减振器上，会大大降低噪声，其实这是一种误解。实际情况并非如此，因为机组本身的体积不大，本身辐射的噪声不会太大，而且如今的自动化控制程度越来越高，值班人员需要在泵组旁边停留的时间也越来越短。日常短时间的巡视或检修，对值班人员的健康并无影响，况且一台合格的泵组其噪声级一般约在85dB左右(依照GB/TQ38l l984)。我国体力劳动者听力保护噪声允许范围是70~90dB，但是如果机组与业主在一栋楼内或楼顶楼下方，它的振动会通过地基、墙体和管道传到较大的表面时（比如相邻墙体或上层房间的天花板、墙面和楼板等），由于其辐射条件得到改善，噪声就会明显地加强。对于降低此类噪声最简单、最有效的办法就是在水泵的机座上安装合适地减振平台或合理的防震材料，进水管道安装弹性减震支撑，穿墙管道安装弹性垫层。虽然此措施对降低水泵房内的空气噪声并无多大意义，但是对降低住户房内的低频结构噪声效果却非常明显。同时，可以考虑在房间内部进行隔声，吸声，消声等处理，这样能很好的解决高频噪声扰民的问题。
噪声治理措施
具体的泵组隔声降噪应该怎么做呢？泵组一般位于建筑物的楼顶，它产生的噪声主要为以下几个方面：泵组电机运转产生的空气声、泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要彻底解决热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易，泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A)，而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求，所以若泵组与业主仅相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器，若泵组振动比较强时，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加（更换）橡胶软连接，一般软连接长度较短，弹性较差，致使整体隔振效果不理想，更换后隔振效果将明显增加。软连宜接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接，导致管道的振动传递到建筑结构，在支架下面做好减振处理，能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接，管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构，所以要对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递。
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高，振动的空气声也会对居民造成影响，所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎，一方面减小管道的振动，另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
可见，泵组噪声治理是一项专业的、系统的改造工程，应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好振动声学的设计和处理，才能最大限度降低热泵机组噪声对业主的影响，构建安宁的空间与和谐的工作生活环境。