标题：天津奥林匹克中心体育
场馆简介：
城市：天津┆ 国家/地区：中国┆ 建筑面积：158000万平方米┆ 座位数量：60000┆ 可进行项目：足球┆ 
天津奥林匹克中心体育场位于天津西南部奥林匹克中心内，建筑面积34.5万平方米，包括运动健身厅、健康中心、国际会议中心等，在北京奥运会上承担足球的赛事。 
天津奥林匹克中心体育场位于天津西南部的奥林匹克中心内，占地34.5公顷，建筑面积15.8万平方米，总投资14.8亿元，2003年8月动工。设计方案是由日本佐藤综合计画公司完成的，整体上突出了“绿色奥运”、“科技奥运”和“人文奥运”三大理念。整个中心体育场占地7.8万平方米，建筑面积15.8万平方米，该体育场南北长380米，东西长270米，高53米，设计分为六层。既可满足国际足球和田径比赛要求，而且还设有卖场、展馆、会议厅、健身室等多项辅助设施，是融群众休闲、娱乐、健身、购物为一体的综合性体育场。
该场馆一层设有室内停车场22670平方米，展示场3460平方米，餐饮用房6400平方米，健康中心5930平方米，运动员、裁判员等竞赛用房屋4010平方米；二层设有专卖店3840平方米，健康中心130平方米，国际会议中心85平方米；三层设有运动健身厅4320平方米，健康中心130平方米，国际会议中心85平方米；四层设有包厢4166平方米，国际会议中心3030平方米，健康中心1440平方米；五层设有国际会议中心345平方米，健康中心1300平方米。
场馆项目方案：
天津奥林匹克中心体育场位于天津市西南，总面积约15.58万，是天津市乃至国家的重点建设项目，是作为2008年奥运会的分赛场之一，将承担奥运会足球项目的比赛任务。
安全防范项目是天津奥林匹克中心体育场建设项目的一个重要组成部分，也是体现安全保卫功能先进性的重要环节。为了充分体现现代体育设施的时代特色，我们采用了国际上最新的基于IP网络的数字安防产品，本着功能齐全,应用新颖,投资合理的宗旨设计本方案。在设计中充分体现出可持续发展的理念，利用数字网络技术及图像显示技术，使体育场能更好的为奥运会提供多种综合功能服务。
项目描述
天津奥林匹克中心体育场主体建筑共有2层，在2层有6个设备间，共有210个监控点(其中有40个是快球)，需要视频监视的区域包括周边各主要交通干线、庭院各通道、办公区域各通道、设备管理间内、新闻工作室及发布厅、各接待厅和会议室、电梯间、楼梯间、观众大厅、包间通道、主席台、记者席、观众看台、赛场等。
系统设置总控室一个，在总控室设置一体化组合式电视墙，上部为条形LED显示屏，中央为两台背投影(单体尺寸不小于100英寸)，左右两侧各设12台，下方设8台(共32台)监视器(单台尺寸不小于20英寸)。背投影需配置相应的信号切换控制设备，在大屏幕投影墙上可显示实时视频窗口调用监控图像，也可显示其他计算机系统信息(如楼宇自控等)。在总指挥室设置4X3无缝拼接背投影(单台尺寸不小于67英寸)，用于指挥调度和参观。
系统设置4个分控中心和消防值班室，4个分控中心分别用于指挥、公安、安全、竞赛，每个分控中心配置8(2X4)台监视器(单台尺寸不小于15英寸)。消防值班室设置2台监视器(单台尺寸不小于15英寸)。
系统方案：
根据项目技术要求,本系统方案由3个部份组成：前端设备，系统总控室和分控中心。210个前端设备，系统总控室服务器和解码器设备，分控中心的计算机和解码器设备等均通过网络构成本系统。
前端设备
此系统共有210个前端监控点，每个前端监控点由网络视频服务器(AV1600e-T / AV15002e-T / AV1300e-T)，高速球机(或：云台+云台解码器+摄像机)和机柜(针对室外监控点,将视频服务器,云台解码,电源等统1安装在里面)及报警设备组成。摄像机的视频与网络视频服务器连接，,由网络视频服务器将模拟的视频信号经模数转换后压缩为MPEG4的IP数据包，通过网络将音视频数据，报警数据和控制数据传输到总控室服务器及各分控中心。
前端报警设备(红外、烟雾、玻璃破碎、振动等各种报警传感器)可直接与网络视频服务器连接(每台设备可连接3个报警传感器)，报警设备的连接可根据要求布置。安装在室外的设备必须选择适合室外环境的产品，包括云台解码器和云台等。
系统总控室：
系统总控室是本系统的中心枢纽，承担着本系统中所有前端设备管理、控制、报警处理、录像、录像回放、用户管理等工作。
在总控室共需配置5台服务器(建议选用P4双Xeon处理器，1000M网卡，512M内存，SCSI硬盘)，其中一台为目录服务器，4台为设备管理服务器，服务器硬盘配置根据实际录像的需要而定。
服务器连接到中心的主干交换机上，其它设备可连接到总控室的2级交换机上。
目录服务器需预装Windows2000Server操作系统(SP4补丁)，SQL2000数据,IIS组件,并安装iDVR3.0的目录(Directory)服务和音视频转发(IVS)服务.目录服务器承担系统所有系统相关数据库的存储,用户管理,单播客户端的音视频转发等工作。
设备管理服务器预装Windows2000Server操作系统(SP4补丁)，并安装iDVR3.0的VSIP网关服务，录像和回放服务。每台设备服务器负责所管辖的网络视频服务器设备的管理，录像及录像回放工作。每台设备服务器可通过设置管理50~64台前端设备，这些设备的录像资料(文件)均保存在该服务器的硬盘中，相关数据均存放在目录服务器的SQL2000数据库中。
总控室显示设备由32路电视墙，2台投影和2X4的大屏幕组成，在总控室安装32台网络视频服务器解码端设备(AV1600e-R)，2台分控计算机和32X8视频切换矩阵。
网络视频解码端设备与总控室32台监视器连接，可通过iDVR3.0特有的虚拟矩阵功能实现前端210路视频到32台监视器的切换。
同时将该32路视频通过视频切换矩阵与大屏幕相连接，可通过矩阵键盘(或大屏幕控制主机)实现32路视频到大屏幕的切换。
2台分控计算机可直接与投影仪连接，可演示系统功能及控制过程。
分控中心：
系统的分控中心包括公安、安全、竞赛和消防等，各分控中心设备配置如下：
公安、安全、竞赛分控中心各安装8台网络视频服务器解码端(AV1600e-R)设备，并与8台监示器相连接。消防分控中心配置2台AV1600e-R，连接2台监视器。
在每个分控中心可根据需要配置若干台计算机，用于实时观其它的视频图解、控制、录像查询回放等。
场馆里程碑：
验收交付时间：2007年8月16日
奥运日程安排：
星期三 
2008年 
08月06日 
17:00 - 21:30 足球 女子预赛-E组-第xx场 
女子预赛-E组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期四 
2008年 
08月07日 
17:00 - 21:30 足球 男子预赛-B组-第xx场 
男子预赛-B组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期六 
2008年 
08月09日 
17:00 - 21:30 足球 女子预赛-E组-第xx场 
女子预赛-E组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期日 
2008年 
08月10日 
17:00 - 21:30 足球 男子预赛-B组-第xx场 
男子预赛-B组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期二 
2008年 
08月12日 
17:00 - 18:45 足球 女子预赛-F组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期三 
2008年 
08月13日 
17:00 - 21:30 足球 男子预赛-D组-第xx场 
男子预赛-A组-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;150.00 - A 
&yen;100.00 - B 
&yen;60.00 - C 
&yen;40.00 - D 
星期五 
2008年 
08月15日 
18:00 - 21:00 足球 女子1/4决赛第02场-第xx场 
天津奥林匹克中心体育场 &yen;350.00 - A 
&yen;200.00 - B 
&yen;150.00 - C 
&yen;80.00 - D