标题：水灭火系统
水灭火系统的适用范围
水灭火系统的适用范围十分广泛，除下列不宜用水扑救的火灾情况外，可应用于各类民用与工业建筑。  1、过氧化物，如钾、钠、钙、镁等的过氧化物。这些物质遇水后发生剧烈化学反应，并同时放出热量、产生氧气而加剧燃烧。
2、轻金属，如金属钠、钾、碳化钠、碳化钾、碳化钙、碳化铝等，遇水分解，并夺取水中的氧并与之化合，同时放出热量和可燃气体，引起加剧燃烧或爆炸的后果。
3、高温粘稠的可燃液体。发生火灾时如用水扑救，会引起可燃液体的沸溢和喷溅现象，导致火灾蔓延。
4、其他用水扑救会使对象受严重破坏的火灾，如高温密闭容器等。
室外消火栓系统的设置范围
室外消火栓系统是最基本的消防设施。在城镇、居民区、企事业单位等进行规划时要设置室外消火栓；工业建筑、民用建筑、堆场、储罐等周围要设置室外消火栓系统。另外，《建筑设计防火规范》规定，对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000立方米的五类厂房或居住人当选不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区，消防用水量不大，一般消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾，当设置消防给水系统有困难时，为了节约投资，可不设消防给水，其火场的消防用水问题由当地消防队解决。
室内消火栓系统的设备范围
1、厂房、库房
2、高度不大于24米的科研楼，大于800个座位的剧院、电影院、俱乐部和大于1200个座位的礼堂、体育馆、体积大于5000立方米的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等；大于7层的单元式住宅，在于6层的塔式住宅，通廊式住宅，底层高有商业网点的单元式住宅；超过五层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑；国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
3、所有高层民用建筑。
4、使用面积大于300平方米的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、舞厅、电子游戏场等；使用面积大于450平方米的餐厅、丙类和丁类生产车间、丙类和丁灯物品库房；电影院、礼堂；消防电梯前室。
5、所有汽车库、修车库。
自动喷水灭火系统的设置范围
自动喷水灭火系统的适用范围很广，凡可以用水灭火的建、构筑物，均可设自动喷水灭火系统，鉴于我国国民经济发展水平，自动喷水灭火系统目前仅要求在重点工程或重点部位设置。
（一）应设置闭式喷水灭火系统的建筑物和构筑物
1、等于或大于50000纱绽的棉纺厂的开包、清花车间，等于或大于5000纱绽的麻纺厂的分级、梳麻车间，服装、针织高层厂房，面积超过1500平方米的木器厂房，火柴厂的烤梗、筛选部位，泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；
2、每座占地面积超过1000平方米的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房，每座占在面积超过600平方米的火柴库房，建筑面积超过500平方米的可燃物品的地下库房，可燃、难燃物品的高架库房和高层库房，省级以上藏书量超过100万册图书馆的书库；
3、超过1500个座位的剧院观众厅，舞台上部、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室、超过2000个座位会堂或礼堂的观众厅，舞台上部、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室，超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室；
4、省级邮政楼的邮袋库；
5、每层面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅；
6、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房；
7、飞机发动机试验台的准备部位；
8、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑；
9、建筑高度超过100米高层建筑；
10、建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房的下列部位：公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、高级住宅的居住用房、自动扶校对底部和垃圾道顶部；
11、二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品库房；
12、一、二、三类地上汽车库、停放数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库及采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库，一类修车库；
13、人防工程的下列部位：使用面积超过1000平方米的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、舞厅、电子游戏场、丙类生产车间、丙类和丁灯物品库房；超过800个座位的电影院、礼堂的观众厅，且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8米时，舞台面积超过200平方米时。
（二）应设置水幕系统的建筑物
1、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位会堂或礼堂舞台口，以及舞台相连的侧台、后台的门窗洞口。
2、应设防火墙等防火分隔物而无法设置的井口部位；
3、防火卷帘或防火幕的上部；
4、高层建筑中超过800个座位的剧院、礼堂舞台口。
（三）应设雨淋喷水灭火系统的建筑物和构筑物
1、火柴厂的氯酸钾压碾厂房，建筑面积超过100平方米的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的用房。
2、建筑面积超过60平方米或储存超过2吨的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的库房。
3、日装瓶数量超过3000瓶的液化气储配站的灌瓶间、实瓶库；
4、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位会堂舞台的葡萄架下部；
5、建筑面积超过400平方米的演播室，建筑面积超过500平方米的电影摄影棚；
6、乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
（四）应设水喷雾灭火系统的建筑物和构筑物
1、单台容量在40MVA及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器，单台容量在90MVA及以上的可燃油油浸电力变压器或单台容量在125MVA及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器；
2、飞机发动机试验台的试车部位；
3、高层民用主体建筑内的可燃油油浸电力变压器室，充有可燃油的高压电容器和多油开关室，柴油发电机房、燃油燃气锅炉房等。
水灭火系统的分类
火的形成必须具备可燃物、氧气及热源三大要素，要使燃烧过程持续进行，三者缺一不可。因此，灭火或控制火势就必须至少消除这三者其中的任何一个要素。 
(一) 消火栓灭火系统1、室内消火栓给水系统的分类 
室内消火栓给水系统是由消防给水管网；设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜；消防水池；消防水箱；增压设备等组成的固定式灭火系统。根据目前我国广泛使用的建筑消防登高器材的性能及消防车供水能力，对高、低层建筑的室内消防给水系统有不同的要求。9层及9层以下的住宅建筑（包括底层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度不超过24m的其他民用建筑厂房、库房和单层公共建筑为低层建筑。低层建筑利用室外消防车从室外水源取水，直接扑灭室内火灾。  对于10层及10层以上的建筑、建筑高度为24m以上的其他民用和工业建筑为高层建筑。高层建筑的高度超过了室外消防车的有效灭火高度，无法利用消防车直接扑救高层建筑上部的火灾，所以高层建筑发生火灾时，必须以“自救”为主。高层建筑室内消火栓给水系统是扑救高层建筑室内火灾的主要灭火设备之一。 
室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种： 
① 设水泵和水箱的室内消火栓给水系统； 
② 仅设水箱的室内消火栓给水系统； 
③ 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统； 
④ 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统； 
⑤ 分区给水的室内消火栓给水系统。 
2.室内消火栓给水系统主要设备 
(1) 室内消火栓箱 
（2）消防水泵结合器 
水泵接合器的形式有地上式、地下式和墙壁式3种。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定，选用每个水泵接合器的流量为10～15L/s。 
3、室内消火栓系统安装 
（1）管道的布置要求 
（2）消防水箱、水池及水泵的设置要求 
（3）管道的连接方式： 
1) 室内消火栓给水管道，管径不大于100mm时，宜采用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管，管道连接宜采用螺纹连接、卡箍（沟槽式）管接头或法兰连接；管径大于100mm时，采用焊接钢管或无缝钢管，管道连接宜采用焊接或法兰连接。 
2) 消火栓系统的无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管配件及短管连接采用焊接连接。
(二) 喷水灭火系统1、自动喷水灭火系统 
（1）自动喷水湿式灭火系统 
自动喷水湿式灭火主要由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀等组成。能自动喷水，具有控制火势或灭火迅速的特点。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度应介于4℃和70℃之间。 
（2）自动喷水干式灭火系统 
自动喷水干式灭火系统的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。但在报警阀前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。适用于环境温度低于4℃和高于70℃，并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。主要缺点是作用时间比湿式系统迟缓，投资较大。  （3）自动喷水干湿两用灭火系统 
自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里，管道内可充填压缩空气，即为自动喷水干式灭火系统；在温暖的季节里整个系统充满水，即为自动喷水湿式灭火系统。 
（4）自动喷水雨淋系统 
自动喷水雨淋系统是指有火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后，向开式洒水喷头供水的自动喷射灭火系统。 
（5）自动喷水预作用系统 
自动喷水预作用系统具有湿式系统和干式系统的特点，预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压的气体。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷，又可避免湿式系统易渗水的弊病，故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。 
（6）重复启闭预作用灭火系统 
重复启闭预作用灭火系统是指能在火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。该系统具有自动启动、自动关闭的特点，从而防止因系统自动启动灭火后，无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点，在火灾复燃后能有效扑救。 
（7）水幕设备。 
水幕系由水滴或水雾组成的阻火幕帘。水幕系统不具备直接灭火的能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，起到防止火灾蔓延的作用。
(三)水喷雾灭火系统水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小雾状水滴进行防护、冷却灭火。 
系统的组成：水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置。固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。  适用范围：该系统不仅能够扑救固体火灾，也可用于扑救电气设备或可燃液体发生的火灾。 
保护对象：水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设备或设施。 
用途：由于水喷雾具有的冷却、窒息、乳化、稀释作用，使该系统的用途广泛，不仅可用于灭火，还可用于控制火势及防护冷却等方面。 
水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置。移动式装置可起到固定装置的辅助作用。 
固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。