标题：公共广播系统设备
公共广播器材的特点
背景音乐（Back ground music 简称BGM），它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛，听的人若不专心听，就不能辨别其声源位置，音量较小，是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此，背景音乐的效果有两个，一是心理上掩盖环境噪声，二是创造与室内环境相适应的气氛。
公共广播系统包括背景音乐和紧急广播功能，通常结合在一起，它的对象为公共场所，在走廊、电梯门口、电梯轿厢、大厅、商场、餐厅、酒吧、宴会厅、小区花园等处装设组合式声柱或分散式扬声器箱，平时播放背景音乐，当发生紧急事件时，强切为紧急广播，用它来指挥疏散人群。
公共广播系统的控制功能较多，如选区广播与全呼广播功能、强制切换功能和优先广播功能等。公共广播系统扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗，一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高，音质以中音和中高音为主。这种系统中广播用的话筒与向公众广播的扬声器一般不处同一房间内，故无声反馈的问题。
公共广播器材的分类
1. 公共广播器材按照传输、信号处理方式可分为以下几类：
1.1 传统公共广播器材：传统公共广播器材是通过音频线把模拟功率信号传输到终端扬声器上，以机房的功率放大器到扬声器是采用高电平传输的，一般为100V或70V，其优点是线路损耗少、负载联接方便，只是把带降压变压器的扬声器并接在线路上即可。
1.2 数字可寻址公共广播器材：真正意义的数字可寻址公共广播系统它的音频信号、控制信号和通讯全在数位域进行，具有更远的传输距离和更好的传输效果，尤其是将音频信号和控制信号集中在一条两芯的双绞线上传输，不仅大大地节省了安装和布线成本，而且为将来的系统维护及系统工作的高可靠性提供了先决的优越条件。
1.3 流媒体（IP）智能数字广播：流媒体（IP）智能数字广播是基于互联网和局域网的纯数字化网络音频广播系统，区别于传统的模拟音频、调频、寻址和数控广播的广播系统，流媒体（IP）智能数字广播系统完全兼容现在的互联网和局域网，应用TCP/IP协议，无需另行布线，可利用现有的校园网或内部局域网；嵌入式的硬件终端，能够设置独立的IP地址，可通过多层交换机，通过主机可以任意控制每个终端的设置和播放，更可以在终端上选择所需的节目内容;由于采用了计算机技术，系统几乎可以兼容所有的音频格式，采用了IP技术，播放的节目内容可以没有任何限制，每个终端可以随心所欲播放需要的节目内容。能够完全取代基于模拟或数字的传统智能广播系统，真正实现基于互联网或局域网的IP音频广播功能，支持广播、直播、点播等方式，并且支持大范围的普及应用。
2. 公共广播器材按照使用功能和性质可分为以下几类：
2.1 业务性广播系统：这是以业务及行政管理为主的语言广播，用于办公楼、商业楼、 机关、院校、车站、码头、机场等场所，业务性广播通常都由主管部门管理；
2.2 服务性广播系统：这是以欣赏背景音乐为主的带有服务性质的广播系统，常用于宾馆、酒店、银行、证券、公园、广场及大型公共活动等场所；
2.3 紧急广播系统：这是用来满足在火灾等紧急事件时引导人员疏散的要求等目的而设计的广播系统，通常这种广播系统都与上两种系统合并使用，合并设计时，首先应按紧急广播系统的要求来确定系统；
2.4 会议系统：随着国内、国际交流的增多，近年来电话会议，电视会议和数字化会议系统（DCN）发展很快，会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统，要求音、视频（图像）系统同步，全部采用电脑控制和储存会议资料。
3. 公共广播器材按照使用场所可分为以下几类：
3.1 室外广播系统：室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大，空间宽广。背景噪声大；声音传播以直达声为主；要求的声压级高，如果周围有高楼大厦等反射物体，扬声器布局又不尽合理，声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟，会引起双重声或多重声，严重时会出现回声等问题，影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。
3.2 室内广播系统：室内广播系统是应用最广泛的系统，包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强，既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用，对音质的要求很高，系统设计不仅要考虑电声技术问题，还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。
公共广播器材的组成
不管哪一种广播音响系统，基本可如图1所示分四个部分：节目源设备、信号放大处理设备、传输线路和扬声器系统。 
1、 节目源设备：节目源通常为传统的如：数字调谐器、多媒体播放机等等；智能的如：数字节目控制中心、校园广播播放机、数字音源播控机、数控MP3播放机等等，他们都是内置数字音源，并且可以对相关系统进行控制的设备。另外还有一些如无线电广播，激光唱机和录音卡座等设备，此外还有传声器、电子乐器等；
2、 信号放大器和处理设备：包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器材及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大，其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似（当然调音台的功能和性能指标更高），它们的基本功能都是完成信号的选择和前置放大，此外还对音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化，还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大，再通过传输线去推动扬声器放声；
3、 传输线路：传输线路虽然简单，但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求，一般分为四种，如模拟音频线路、数字双绞线线路、流媒体（IP）数据网络线路、数控光纤线路。
对礼堂、剧场等，由于功率放大器与扬声器的距离不远，一般采用低阻大电流的直接馈送方式，传输线要求用专用喇叭线，而对公共广播系统，由于服务区域广，距离长，为了减少传输线路引起的损耗，往往采用高压传输方式，由于传输电流小，故对传输线要求不高，一般采用普通音频线即可，属于模拟音频线路；
数字可寻址公共广播系统一般采用数字双绞线来进行传输，它是将音频信号和控制信号集中在一条两芯的双绞线上传输，不仅大大地节省了安装和布线成本，而且为将来的系统维护及系统工作的高可靠性提供了先决的优越条件，具有更远的传输距离和更好的传输效果；
目前大多学校、公司及其他公共场所均已布有流媒体（IP）数据网络线路（局域网线路），对于流媒体（IP）公共广播系统则在此基础上只需将流媒体（IP）公共广播系统设备添加上去就行了，直接采用原有流媒体（IP）数据网络线路来进行传输，不需再另行布线；
由于在很多场所如公园、小区等公共广播区域面积较大、传输线路较远，传输方式则可选用数控光纤线路来进行穿输，传输距离可达到20-200KM，从而解决以往公共广播系统无法进行远距离传输的弊端。
4、 扬声器系统：扬声器系统要求整个系统的匹配，同时其位置的选择也要切合实际，室内一般用天花喇叭、室内音柱、壁挂音箱或悬挂式音箱即可，室外可采用室外音柱、草坪专用音箱、号角等等。
附录：国家标准 有线广播及火灾事故广播设计安装规范（摘录） 　1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定，现摘录如下，供设计和日常管理工作作为参考： 
21．有线广播 
21．1．1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为： 
（1） 业务性广播系统。 
（2） 服务性广播系统。 
（3） 火灾事故广播系统。 
21．1．2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物，应设有业务性广播，满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 
21．1．3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播，满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 
21．2．4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求： 
（1） 业务性广播不应大于2dB（1000Hz时）。 
（2） 服务性广播不应大于1dB（1000Hz时）。 
21．2．6 采用定电压输出的馈电线路，输出电压宜采用70V或100V。 
21．2．8 节目信号与电话线合用一条电缆时，节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较 多时，宜采用专用电缆。 
21．3．2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时，亦可根据情况选用定阻输出。 
21．3．3 功放设备的容量一般按下述公式计算： 
P=K1 ? K2 ? ΣP0 
式中 P——功放设备输出总电功率（W） 
P0——Ki?Pi，每分路同时广播时最大电功率 
Pi——第i支路的用户设备额定容量 
Ki——第i分路的同时需要系数： 
服务性广播时，客房节目每套Ki取0.2~0.4 
背景音乐系统Ki取0.5~0.6 
业务性广播时，Ki取0.7~0.8 
火灾事故广播时，Ki 取1.0（同时广播范围应符合本规范第24章的有关规定） 
K1——线路衰耗补偿系数： 
线路衰耗1dB时取1.26 
线路衰耗2dB时取1.58 
K2——老化系数，一般取1.2~1.4。 
21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元，其备用数量应根据广播的重要程度确定。 
备用功率单元应设自动或手动投入环节，用于重要广播的环节，备用功率单元应立即投入。 
21.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外，尚宜符合下列规定： 
（1） 办公室、生活间、客房等，可采用1～2W的扬声器箱。 
（2） 走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等用3~5W。 
（3） 在建筑装饰和室内净高允许的情况下，对大空间的场所宜用声柱（或组合音箱）。
（4） 在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时，应采用号筒扬声器，其声压级应比环境噪声大10~15dB。 
（5） 室外扬声器应采用防潮保护型。 
21.3.8 在一至三级旅馆内背景音乐扬声器的设置应符合下列规定： 
（1） 扬声器的中心间距应该根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器的指向性等因素确定。要求较高的场所，声场不均匀度不宜在于6dB。 
（2） 根据公共活动场所的噪声情况，扬声器的输出，宜就地设置音量调节装置；当某场所有可能兼作多种用途时，该场所的背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关。 
（3） 与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器，在现场不得装置音量调节或控制开关。 
21.3.9 建筑物内的扬声器箱明装时，安装高度不宜低于2.2m（扬声器箱底边距地面）。 
21.4.5 有线广播控制室的各种节目信号线应采用屏蔽线并穿钢管。管外皮应接保护地线。 
21.5.1 建筑物内的有线广播配线应符合下列规定： 
（1） 旅馆客房的服务性广播线路宜采用线对为绞型的电缆，其他广播线路宜采用铜芯塑料绞合线，广播线路需穿管或线槽敷设。 
（2） 不同分路的导线宜采用不同颜色的绝缘线区别。 
21.5.2 室外广播线路的敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时，应符合以下规定： 
（1） 埋设路由不应通过预留用地或规划未定的场所。 
（2） 埋设路由应避开易使电缆损伤的场所，减少与其他管路的交叉跨越。 
（3） 直埋电缆应敷设在绿化带下，当穿越道路时，对穿越段应穿钢管保护。
公共广播的设计及选型
一、公共广播系统的分类现代化建筑的公共广播系统根据建筑规模,使用性质和功能要求可分以下三种类型: 
⑴ 业务性广播系统。 
⑵ 服务性广播系统。 
⑶ 火灾事故广播系统。 
1.业务性广播系统：办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、银行及工厂等建筑物设置业务性广播,以满足业务和行政管理为主的业务广播要求。 
2.服务性广播系统：宾馆、旅馆、商场娱乐设施及大型公共活动场所设置服务性广播,服务性广播范围是背景音乐和客房节目广播,目的是为人们提供欣赏性音乐类广播节目,以服务为主要宗旨.宾馆等服务性广播节目一般 选4套。广播节目内容安排应根据服务对象和工程级别情况而定。 
3.火灾事故广播系统：主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。二、公共广播的设计1. 公共广播的设计依据下列标准 
（1）中国人民共和国行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ T-16-92。 
（2）中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GBJ/16-88。 
2.公共广播系统组成 
公共广播系统主要由信号源、功放设备、监听设备、控制设备、火灾事故广播控制设备、用户设备及广播传输线路组成。 
3.公共广播系统设计 
⑴ 传输方式：系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。 
⑵ 对线路衰耗要求：在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求： 
· 业务广播不应大于2分贝(1kHz时) 
· 服务性广播不应大于1分贝(1kHz时) 
⑶ 采用定压输出的馈电线路,输出电压采用 70V或100V。 
⑷ 功率放大器的容量计算方法： 
业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法： 
P=K1×K2×ΣPo 
式中： P--功率放大器输出总电功率（W）； 
Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率（W）； 
Pi--第i分路的用户设备额定容量； 
Ki--第i分路的同时需要系数； 
服务性广播时，客房节目每套Ki取0.2-0.4; 
背景音乐节目Ki 取0.7-0.8 
K1--线路衰耗补偿系数：线路衰耗1dB时取1.26；线路衰耗2dB时取1.58； 
K2--老化系数，一般取1.2-1.4； 
· 火灾事故广播系统的计算方法： 该系统计算方法有以下两种方式： 
a. 功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。 
b. 功率放大器容量按该系统中最大3层扬声器总数的1.5倍确定。 
⑸ 功率放大器的备用 
公共广播系统的功率放大器应设置备份功率放大器，功率放大器在工作功率放大器发生故障时能自动或手动投入使用。用于重要广播的功率放大器（如火灾事故广播的功率放大器）其备用功率放大器，应能在工作放大器发生故障时立即自动投入使用。备用功率放大器的数量应根据重要广播负载的容量确定。 
⑹ 扬声器的设置 
· 在办公室、生活间、更衣室等处设置3W扬声器箱。 
· 楼层走廊一般采用吸顶式扬声器，扬声器的间距按层高（吊顶高度）的2.5倍左右考虑。选用3-5W吸顶扬声器。 
· 门厅、一般会议室、餐厅、商场、娱乐场所等处宜装3-6W的扬声器箱。 
· 客房床头控制柜选用1W-2W扬声器。 
· 在建筑装饰和室净高允许的情况下，对大空间的场所宜采用声柱或组合音箱。 
· 在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时，应采用号角扬声器。在噪声高的场所所选用的号角扬声器的声压级应比环境噪声大10-15 dB。 
⑺ 广播系统的供电要求 
· 小容量的广播站可由插座直接供电；容量在500W以上时，设置广播控制室，其供电可由就近的电源控制器专线供电。 
· 交流电压偏移值一般不宜大于+10%，当电压偏移不能满足设备的限制要求时，应在设备的附近装自动稳压装置。 
· 广播用交流电源容量一般为终期广播设备的交流电耗容量1.5-2倍。 
· 火灾事故广播设备采用消防电源。 
⑻ 传输线缆的选择 
· 客房服务性广播线路宜采用铜芯多芯电缆或铜芯塑料绞合线。 
· 其它广播线路宜采用铜芯塑料绞合线。 
· 各种节目信号线应采用屏蔽线。 
· 火灾事故广播线路应采用阻燃型铜芯电缆或耐火型铜芯电线电缆。 
⑼ 线路的敷设方式 
· 线路采用穿钢管或线槽铺设，不得与照明、电力线同线槽敷设。 
· 火灾事故广播线路应采取防火保护措施。 
．紧急广播系统设计： 
⑴ 火灾事故广播扬声器的设置应符合下列要求： 
· 紧急广播扬声器设置在走道、大厅、餐厅等公共场所，其数量应能保证从本楼层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15米。在走道交叉处、拐弯处均应设置扬声器。走道末端最后一个扬声距墙不大于8米。每个扬声器额定功率不应小于3W。实配功率不应小于2W. 
· 客房内扬声器功率不应小于1W。 
· 设在空调机房、通风机房、洗衣房、文娱场所和停车库等处有背景噪声的扬声器，在其播放范围内最远的播放声压级应高于背景噪声15 dB，并以此确定扬声器的功率。 
⑵ 火灾事故广播馈线电压不宜大于100V。各楼层设置馈线隔离电压器以保证当任一分路有故障时，不应影响其他分路的正常广播。 
⑶ 火灾事故广播输出分路应按疏散顺序控制，播放疏散指令的楼层控制程序如下： 
· N层及N层以上楼层的发生火灾，应先接通火灾层极其相邻的上、下层。 
· 首层发生火灾,应先接通本层、2层及地下各层。 
· 地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层 。 
⑷ 火灾事故广播与服务性广播或业务性广播合用时，应满足下列要求： 
· 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器及对应功放强制转入火灾事故广播状态。 
· 消防控制室应能监控火灾事故广播功放的工作状态。 
· 客房床头柜内设置扬声器，应具有火灾广播功能。 
· 如果火灾事故广播与服务性广播或业务性广播合用的扬声器设有音量开关时，系统应采用三线制配线强制打开火灾故广播。 
公共广播是在有限的范围内为公众服务的广播。在常规情况下，公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输，是一种单向的（下传的）有线广播。通常设置在社区、机关、部队、企业、学校、大厦、超市及各种场馆之内，用于发布新闻和内部信息、发布作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼和强行插入灾害性事故紧急广播等等。因而成为城乡及现代都市中各种公共场所不可或缺的组成部分。相信在震惊世界的9.11事件中，世贸大厦倒塌之前，其公共广播系统必定在拯救生命的过程中发挥着重要的作用。