标题：两防锁
用途、适用范围
矿用开关两防锁适用于矿用磁力起动器、矿用自动馈电开关、矿用手动起动器、矿用电钻变压器综合装置、矿用照明信号综合保护装置、检漏保护装置等矿用设备（为叙述方便，以下简称“开关”）的“防止擅自送电、防止擅自开盖操作（简称“两防”）”闭锁装置，也可用于其他场所的锁定。具有防止擅自送电，防止擅自开盖操作电器元件、调整整定值，防止偷盗电气元件三种功能，可从装备上消除矿用开关存在的无“两防”功能隐患，杜绝 “两擅（擅自送电、擅自开盖操作）一偷（偷窃电气元件）”引发的瓦斯煤尘爆炸事故。如：2003年山西左权辽阳镇河南村办煤矿工人擅自开盖操作，造成死亡27人的事故发生。
型号规格
矿用开关两防锁规格型号及其使用特性表
结构型式型  号使     用     特     性组合式LFS-Xb锁定闭锁杆在外壳外面的开关（如QBD-80），现场安装使用。连体式LFS-C01锁定闭锁杆安装在外壳外面开关（如QBD-80），厂家使用。连体式LFS-C02锁定闭锁杆在外壳里面的开关（如QJZ-300/1140），厂家使用。分离式LFS-C03锁定没有隔离开关的小型磁力启动器（如BQD86-30）的开关按钮，不与隔离开关联锁的开关盖、各种接线盒(盖)、煤机控制箱盖板及其他相似结构使用，厂家使用，也可现场使用。分离式LFS-C04锁定高压配电装置（如BGP3-6）及其他相似结构使用，厂家使用。分离式LFS-C05高压开关柜（如GFW-1）及其他相似结构使用，厂家使用。注1：型号LFS—X#（Cx）各符号的意义：LFS表示两防锁（行标：矿用开关两防锁 中两防锁的代号）；X表示 现场（井下或队（组）修理车间）使用，其 # 表示不同结构设计序号，用小写字母a,b,......表示；C表示厂家（制造厂及具备一定资格的煤矿修配厂）使用，其×表示不同结构设计序号，用阿拉伯数字01，02，......表示。
注2：锁钥分25种，编号为1~25号。锁芯分25种，编号为1~25号。
注3：一般地，同一矿的每个队组使用不同锁钥及对应锁芯，有几个使用队组就用几种锁钥及对应锁芯。
注4：同一队组，每班电工一把锁钥，留1~2把备用；也可给机电部门经常处理事故的电气技术人员专用锁钥及锁芯，专门锁定自己所处理故障线路的分路开关，防止擅自送电，以达到处理事故时安全、放心工作。
注5：每台开关的每把锁使用一个锁芯。各种不同锁芯用对应锁钥操作，可以在同一开关互换安装使用，每个队组用一把专用锁钥操作对应锁芯就可以锁定任何一台开关。
注6：每个队组管理几十个专用锁芯（以最多使用开关量加10%备用量确定锁芯数量）及几把对应锁钥（据电工数量确定），新开关来时用本队组锁芯锁定，走时卸下本队组锁芯。
注7：0号密钥在事故紧急状态时，可以打开任何一台开关的任何一把锁，以方便处理事故。由机电管理部门的专人管理，每个矿2~5把即可。
注8：LFS-Xb包括：常用型，可适应90%以上开关安装使用，另有9种特型锁（Xb1;Xb2;Xb3;Xb4;Xb5;Xb6;Xb7;Xb8;Xb9）。
注8 LFS-C01的卡箍对应闭锁杆直径有12mm、14mm、16mm等几种（订货时提出要求）。
注9：LFS-C031的螺栓套按其螺孔内径分为M6、8、10、12、14、16、18、20、22九种；LFS-C03锁定螺栓的锁壳分小、中、大三种，依次分别对应用于M6、8螺栓， M10、12、14、16螺栓及M18以上螺栓。
LFS-C032锁定小型开关按钮的锁壳分A、B两种，A型同时锁定停送电按钮 ，B型只锁定送电按钮。
LFS-C032的O型卡箍对应按钮套形状有圆形、矩形、其他形状等几种（订货时提出具体小型开关型号及有关尺寸即可）。
注10： LFS-C04 锁定隔离开关手把的锁套按具体高压配电箱型号分类（订货时提出具体高压配电箱型号及有关尺寸即可）。
注11：LFS-C05按具体高压开关柜型号分类（订货时提出具体高压开关柜型号及有关尺寸即可）。
注12：外形尺寸（长＊宽＊高）：约 70*55*70 mm，质量约0.4 kg。
产品优越性
1、本产品不同于家用门锁及火车上的三角门锁，不是一把钥匙开一把锁或一个三角钥匙开所有的火车门。而是，一个使用单位只要有一种专用锁钥及对应锁芯，就可以锁定任何本单位管理的开关，锁定后其它单位无法解锁；
一般的门锁是一把钥匙开一把锁，锁芯不能随便拆换，如果用这种锁锁定开关，一是易生锈，二是难管理。一个队有几十或几百台设备，就需要管理几十、几百把锁，管理几百、几千把钥匙，这样使用起来十分麻烦；
安装在各台开关的两防锁的锁芯，可以（用对应锁钥操作）互换使用，即：锁芯与对应锁钥是队组专门管理的，而锁体（不是锁）随开关等是通用的，每个使用队组只要用本单位的专管锁钥，就能把对应的专管锁芯拧入任何一个锁套，锁定任何一台开关；这些开关移交时，也不需要拆下锁体，仅拧下本单位的专管锁芯，接收单位锁上自己的专管锁芯即可。
火车门锁是一个三角钥匙开所有的门，而本锁是一把专用锁钥只能开安装对应锁芯的锁，打不开非对应锁芯的锁；
2、本产品安装使用简单方便，不需要停产，不需要技术改造，能在使用、检修现场用常用工具安装使用在用开关上，即大部分低压开关不动电氧焊及机加工设备就能安装，高压开关在有维修资格的修配厂即可安装；
3、能在潮湿、粉尘严重的场所使用，即能防锈、防粉尘堵塞；
4、在处理事故等应急状态时解锁方便，即用一把密钥能打开任何锁；
5、可以用于锁定各种禁止擅自开盖操作的设备盖板，如：不与隔离开关联锁的开关盖、各种接线盒盖、煤机控制箱盖板等，还可以锁定主要场所的门窗，如：变电所门、马路井盖等；
6、锁钥、锁芯、锁体之间相互碰撞时，或与其它元件相互碰撞时不产生火花。
管理使用方法
1、某一把两防锁使用方法
用锁钥对准锁芯缺口，压下防松珠，顺时针方向旋转锁芯移动一定行程，即置于锁定状态。锁定后，不能自由操作锁定对象；用锁钥对准锁芯缺口，压下防松珠，面向锁芯逆时针方向旋转锁芯移动一定行程，即置于解锁状态。解锁后，能自由操作锁定对象（特别注意：不要用钳子、螺丝刀等工具使劲拧锁钥柄，以免拧断锁钥）。
要达到“防止擅自开盖操作”目的，对于有闭锁杆的开关，将闭锁杆置于禁止开盖位置，用上述方法将两防锁置于锁定状态即达到目的；对于没有闭锁杆的高压配电箱及小型开关，锁定与隔离开关或送电按钮联锁的开关盖的紧固螺栓，锁定方法见上述安装方法；锁定与隔离开关联锁的开关柜门，按安装方法安装好后，按上述使用方法旋转锁芯移动一定行程，进入内螺纹孔型锁口，即可锁定。
要正常开盖操作时，按上述使用方法置于解锁状态即可。
要达到“防止擅自送电”目的，对于有闭锁杆的开关，将闭锁杆置于禁止送电位置，按上述使用方法将两防锁置于锁定状态即达到目的；对于没有闭锁杆的高压配电箱，将隔离开关置于停电位置，用上述使用方法将两防锁置于锁定状态即达到目的；对于没有闭锁杆的小型开关，按上述安装方法安装并锁定送电按钮即达到目的；对于高压开关柜，按上述使用方法锁定隔离开关手把即达到目的。
要正常送电时，按上述使用方法置于解锁状态即可。
2、全矿两防锁管理使用方法 
a. 一般管理使用原则
机电科或电气队制定制度并负责贯彻执行，机电科或电气队统一将锁芯、锁钥编号，登记备案，统一分配管理。
在机电科或电气队统一领导下，各队自己独立管理锁芯及锁钥，移交时，拆下锁芯，锁体随开关流动。
机电、供应等部门安装设备时不带锁芯、锁钥，仅带锁体，到本队组后，锁上本队组的锁芯。
本队组锁钥、锁芯不够时，到机电科或电气队对号领取，每种锁钥在机电科或电气队至少有一把备用，丢失一把锁钥后，一般地，停止使用该种锁钥及对应锁芯，宜更换其它号的锁钥及锁芯，以防非专职人员拣到锁钥，擅自开盖操作、擅自送电造成事故。
一般地，宜一个队或一个专业组用一种锁钥及对应锁芯。
每个队（班组）的一种锁钥五把为宜，每班一把，队部留1~2把备用。
一个工作面有几个队组分管的设备，就配备几种锁芯，对应配备几种锁钥，使本队组只能打开自己设备上的锁，而不能打开别的设备上的锁。
专人管理的设备可配备一种专管锁芯，并配备对应锁钥，使得专人管理的设备仅专人能开锁。
机电科、电气队可配备1-2把“密钥”，“密钥”（编号为０）能开所有锁，使得这些部门的主要技术人员在检查、检修、处理紧急事故时，能在任意地方开锁，以方便生产及安全。但必须严格限制“密钥”的使用条件，非特殊情况，决不能使用，使用后应登记使用情况，否则，将失去两防锁的意义。
b.具体案例
某矿机电设备由机电科统一管理，井下设备由机电队修理，井下公用设备由机电队管理，采掘设备由采掘电钳工管理，公用绞车及其开关由机电队绞车修理组管理，采掘队使用。水泵开关由机电队小班电工管理，各采掘队分路开关由机电队管理，采掘队使用。零散风机开关由通风队管理，变电所设备由机电队管理，一个值变电工值２~３个变电所。
机电科供电组制定两防锁管理使用制度，供电组统一分配、编号、登记管理，各队到供电组领取锁芯、锁钥，各队组违反制度由供电组处罚，机电科长酌情奖惩各个部门。
公用绞车开关用１号锁芯，配１号锁钥４把，绞车维修组一把，值班电工一把，每班交接。队部留两把备用。锁芯由绞车维修组电工管理，更换或拆除绞车开关时，带走锁体，取下锁芯安装到新换上的开关锁体上或保存好备用。
采掘队分路开关锁芯与该队其他开关锁芯型号相同，分路开关锁芯由采掘队电钳工管理，搬迁工作面或拆换分路开关时，拆下锁芯，到了新工作面或接收新设备后，锁上本队锁芯。机电队要停分路开关作业时，与采掘队组当班电工联系，停电后锁住开关，拿上该值班电工的锁钥即可作业，作业完毕后，打开锁送上电，锁住大盖，交还采掘队电钳工锁钥。
综采队用2号锁芯， 配备2号锁钥5把，一把锁钥生产班互相交接，检修班２把，以便在材料道、运输道同时检修，队部留两把备用。
变电所开关配备３号锁芯，３把３号锁钥，１把值变电工班班交接，２把备用，锁芯由值变电工管理，更换开关时，取下锁芯，安上新设备时，再锁上锁芯，
零散水泵开关配备４号锁芯，配备４号锁钥，每班值班电工１把，机电队留一把备用，锁芯由值班电工组长管理。
风机开关配备５号锁芯，配备２把５号锁钥，１把由风机维修电工管理，一把留通风队备用，锁芯由风机维修电工管理。
机电队电工技师老张配备６号锁芯３个，６号锁钥一把，作为他的专管锁芯、锁钥。在井下处理重大事故或进行电气作业时,取下原锁芯，锁上自己的专管锁芯，以确保万无一失，但注意，工作完毕后，取下自己的专管锁芯，让该设备包机人员锁上原锁芯。
其他采掘队都要配备一种专管锁芯及锁钥，使得互相不能开锁，确保安全，锁钥每班交接。机电队配备２把０号“密钥”，一把用于井上检修时打开误锁着的开关，以方便检修。一把用于处理漏电等影响面较大的事故时快速打开开关。用“密钥”打开两防锁，并要锁定该开关不准送电时，为防万一，可锁上处理事故技师老张的专管锁芯。
“密钥”使用完毕，应交回机电队专人管理，并做好使用记录，以方便查考。严禁随意散发“密钥”。
标准法规
1、国标GB3836.1—2000联锁装置要求：“为保持某一防爆型式用的联锁装置，其结构应保证非专用工具不能轻易解除它的作用”；
2、《煤矿安全规程》第445条要求：“所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作”；
3、《煤矿安全规程》第446条要求“非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备”；
4、《煤矿安全规程》第488条要求“采区电工不得擅自打开采区变电所电气设备进行修理”；
5、《关于开展煤矿机电设备安全专项监察的通知》（国家煤矿安监局煤安监技装〔2010〕25号）“井下电气设备管理。检查煤矿井下机电设备管理制度是否完善，所有开关的闭锁装置是否能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作。发现煤矿井下仍存在国家明令禁止使用的设备、矿用开关“两防”功能不完善、电气设备失爆等问题，要现场责令煤矿企业立即停止使用、进行整改，限期撤出作业场所，并依法实施处罚；
6、《关于加强煤矿机电运输安全管理工作的通知》（国家安监总局国家煤监局安监总煤行〔2008〕175号）“所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电”；
7、 《MT/T1097-2008煤矿机电设备检修技术规范》 2.2电气通用部分 “联锁装置和警告”规定“检修后的矿用电气设备，为确保其安全供电和防爆性能，必须实现两防（防止擅自送电，擅自开盖操作）保证非专用工具不能解除的联锁功能。矿用开关两防锁按JB/T 10835-2008执行”；
8、山西省煤炭工业厅（晋煤安发[2009]269号）《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》《机电安全质量标准化标准及考核评级办法》要求：高低压开关的闭锁装置，必须具有“两防”功能（即防止擅自送电，防止擅自开盖操作，保证非专用工具不能轻易解除它的作用）；
9、潞安集团公司（潞矿生字[2010]342号）《潞安集团公司安全质量标准化精品矿井标准及考核评级办法》要求：高低压开关的闭锁装置，必须具有“两防”功能（即防止擅自送电，防止擅自开盖操作，保证非专用工具不能轻易解除它的作用）；
10、《防爆电气设备检查标准》（潞安矿业）联锁装置“所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，保证非专用工具不能轻易解除它的作用，否则为失爆”。
政策文件
1、2004年度国家安全生产重点推广技术目录产品；
2、国家安全监管总局 国家煤矿安监局安监总煤行〔2008〕175号《关于加强煤矿机电运输安全管理工作的通知》规定：所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电；
3、山西煤矿安全监察局 晋煤监技装字[2004]134号 《关于推广应用矿用开关两防锁的通知》；
4、国家安监总局(安监总建函[2009]35号):煤矿井下使用的开关存在着无“两防”功能隐患。为进一步加强矿用开关使用和安全管理，将矿用开关是否具备“两防”功能纳入全国煤矿瓦斯治理专项监察内容，并将矿用开关两防锁列入《煤矿安全质量标准化标准》。
荣誉资质
1、 2008-2009年度科技部火炬计划高新技术产品
2、通过国家安监总局科技成果鉴定
3、获中国优质名牌产品、中国驰名品牌产品
4、2005年度山西省科技进步二等奖
5、中国煤炭工业科技三等奖
6、专利“两防锁”获第十届中国专利奖