标题：河南三江水处理设备有限公司
百科名片
河南三江水处理设备有限公司是专业从事工业水处理设备、生活饮用水处理设备、污水处理设备领域的产品研发、生产、销售、工程设计安装调试、技术咨询、配套材料销售为一体的高科技股份制企业。是中国给水深度处理协会、中国膜工业协会的会员单位。同时也面向全国各行业承接水处理工程。为支持国内水处理事业的发展和进步，河南三江水处理设备有限公司为国内水处理用户提供水处理设备部件、家用饮水机、
办公用纯水机等等；提供集团、居民小区生活饮用水系统。
企业机构：河南三江水处理设备有限公司
注册资本：100万
经营模式：生产加工
员工数量：30-40人
所属行业：水处理设备;反渗透设备；CEDI技术；RO技术；EDI离子水；一体化污水处理
产品信息：反渗透产品;软化水产品；
企业介绍：
为了适应二十一世纪不断发展的中国市场，河南三江水处理设备有限公司将不断推出新型民用系列水处理产品。自2003年3月开始，公司把现代先进的电子商务与传统销售方式相结合，以民用纯水机为龙头，迅速拓展市场，建立了一条健康高速公路，首先把健康的纯净水送进千家万户，2003年12月又把新型饮水机、软水机、弱碱水和一些优质健康产品推向市场。
为支持国内水处理事业的发展和市场需要，近年河南三江水处理设备有限公司建立全国销售市场的同时，组建了全国的服务体系，为了让全国人民用的放心、使的安心而在不懈的努力。
公司产品
一、纯水反渗透系列：1、反渗透原理
水通过一种半透膜时进入一种溶液或从一种溶液向另一种比较浓的溶液的自然流动称之为渗透。这种对水或溶液具有选择透过性的膜称之为半透膜。但是，在浓溶液一边加上适当的压力则可使渗透停止，当稀溶液向浓溶液的渗透停止时的压力称为溶液的方向，把溶液中水压到半透膜的另一边，这和自然界的正常渗透过程相反，故称为反渗透，这种特制的半透膜称之为反渗透膜。
2、反渗透技术的主要特点：
·能耗低
·结构紧凑
·操作简单易维修
·自动程度高
·不污染环境
3、反渗透技术广泛应用于给水处理；城市自来水的净化；制取电力、电子、医疗和食品等行业的纯水、超纯水、注射用水和食用纯净水的制备；海水和苦咸水的淡化制取饮用水等。
4、进水水质指标：
浊度：﹤0.5色度：清污染指数F1值：≤4PH值：2月11日水温（℃）：5-45游离氯（毫克/升）〈0.1铁（总铁计）（毫克/升）：≤0.1表面活性剂（毫克/升）检不出洗涤剂、油分、H2S等检不出硫酸钙溶度积浓水〈19×10-5沉淀离子（sio2、Ba等）浓水不发生沉淀5、反渗透装置使用注意事项：
⑴严格按照上述反渗透进口水质要求规范操作，以延长膜组件的寿命，使之长期稳定地运行。
⑵组件防冰、防晒。防止膜霉变，长期不运行时，要以PH=5—6，1%甲醛水溶液灌注后密封保存，使用前清洗。
⑶膜组件在碱性条件下易水解，某些有机溶剂如丙醇，二氧六环、三氯甲烷等对膜有溶解作用，应该避免接触带有此类成份的溶液。
⑷操作使用时必须按操作规程操作。
SPCRO设备介绍
一、
设计依据
1、根据用户提供的原水水质报告
2、原水：城市自来水
3、产水技术指标
（1）、产水量：m3/h（25℃标准温度下）
（2）、产水水质：符合国家纯化水标准，产水电导率小于10μS。
（3）、系统自动化程度
系统运行采用全自动控制，水位自动控制系统，管路高低压力自动保护，电机的热保护，泵的断水保护，水质，系统压力，各段流量随时跟踪监控显示。
二、工艺流程
纯水设备的设计是在以城市地下水为水源及客户提供的原水水质分析报告的基础上，根据纯净水标准的要求，采用最先进的有较高脱盐率的一级反渗透膜分离技术，把截留、吸附、膜分离、离子交换等多种净化脱盐技术有机的结合在一起，制订如下工艺流程
三、系统配置设备功能概述
1、原水箱
原水箱为不锈钢材质的立式圆桶作蓄水、沉淀、排放用，配有进水控制阀，自动液位及低液位控制装置，使原水泵无水停止运行，水位到达一定高度后再自动开启原水泵。
2、原水泵
为了保证预处理系统供水的流量和压力衡定而设置，配有管路回流装置，以调节预处理系统的压力及流量。
3、多介质过滤器
多介质过滤器内装多介质滤料，主要用于除去水中的悬浮物，泥砂颗粒性杂质。
4、活性炭过滤器
活性炭过滤器内装高效果壳类净水活性炭，主要用于除去水中的大分子有机物、胶体、异味、余氯等杂质。
5、软化器
软化器是采用钠离子交换树脂对硬水进行软化处理的一种装置，水呈现硬度的物质是Ca2+和Mg2+,通过离子等电荷交换反应，利用离子交换剂活性基团中的Na+阳离子与水中的硬度成分Ca2+、Mg2+进行离子交换，从而除去Ca2+、Mg2+以达到软化的目的，用户可根据水质硬度情况，随时设定再生周期，确保水质的长期稳定。对原水进行软化是为了防止反渗透膜在运行中结垢，保持良好的通水能力，延长反渗透膜的使用寿命。
6、5μm保安过滤器
为了确保反渗透膜装置，由于预处理系统运行中各种滤料碎粒的脱落和原水中细微颗粒而堵塞污染，在反渗透膜组件前特设了过滤精度为5μm的微孔过滤器，用以截留纳污，保证反渗透膜正常运行，延长反渗透膜的使用寿命，保安过滤器为不锈钢材质筒体结构，内装过滤精度为5μm蜂房式线绕滤芯。
7、反渗透装置
系统中的反渗透组件采用世界上最著名品牌——日本日东电工集团美国海德能公司HYDRONAUTICS品牌生产的聚酰胺复合膜，脱盐率达到98%，可有效去除水中有机硅胶体、有机物、细菌、病毒，致热原等有害物，为了保证RO装置的稳定运行和延长使用寿命，特设置了定时自动冲洗装置。
本装置性能特点：
（1）主要零部件均采用进口产品，性能可靠。
（2）系统无易损部件，无需大量维修，运行长期有效。
（3）前置保安过滤器，保护高压泵及RO膜不被颗粒或其它硬物损坏，同时设置低压开关保护高压泵，不会因供水停止而损坏。
（4）先进的膜保护系统，在设备开关时，该装置自动发出冲洗膜的动作，净化水可自动将膜面污染物冲洗干净，降低污染速度，延长寿命。
（5）低压聚酰胺复合膜脱盐率高，运行压力低，保证了系统的高效并降低运行成本。
（6）产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。
（7）电导仪连续监测显示原水、产水的水质。
（8）进水及浓水压力表，连续监测RO膜压力差，判断是否需要清洗。
8、纯净水小箱
纯水箱为不锈钢材质立式圆桶结构，主要是提供后级循环设备加压缓冲用水之用，箱体设置出水管口、排污口、进水口，循环水面水口液位控制装置，及空气呼吸净化装置使箱内水位始终保持正常位置。建议三个月至半年清洗一次。（用1%的双氧水作消毒液灭菌）。
9、循环水泵
采用不锈钢泵作输送纯净水到各用水点并作循环流动。
10、紫外线杀菌器及精密过滤器
紫外线杀菌器主要是利用紫外线照明射的激发分子，可使微生物细胞内的核蛋构造发生变化，而达到杀菌的目的。
11．精密过滤器配用过滤器精密为0.22μm微孔滤膜，主要是阻挡紫外线杀菌器在水中的细菌尸体及细菌，以清除循环管路中的二次污染二、软化水系列：我公司软化水主要是离子交换树脂是一种聚合物，带有相应的功能基团。一般情况下，常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时，离子交换树脂可以释放出钠离子，功能基团与钙镁离子结合，这样水中的钙镁离子含量降低，水的硬度下降。硬水就变为软水，这是软化水设备的工作过程。
当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后，树脂的软化能力下降，可以用氯化钠溶液流过树脂，此时溶液中的钠离子含量高，功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合，这样树脂就恢复了交换能力，这个过程叫作“再生”。
由于实际工作的需要，
软化水设备的标准工作流程主要包括：
工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。
不同软化水设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
工作流程介绍
反洗：工作一段时间后的设备，会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物，把这些污物除去后，离子交换树脂才能完全曝露出来，再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入，从顶部流出，这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
吸盐(再生)：即将盐水注入树脂罐体的过程，传统设备是采用盐泵将盐水注入，全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即
可)。在实际工作过程中，盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好，所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生，这个过程一般需要30分钟左右，实际时间受用盐量的影响。
慢冲洗(置换)：在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗，由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换，根据实际经验，这个过程中是再生的主要过程，所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同，即30分钟左右。
快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下，快冲洗过程为5-15分钟。
设备优点：全自动PLC控制，最先进技术，投入运行成本低，智能自动化管理高。
设备缺点：需人工加盐。
软化水设备运行注意事项
1、软水器必须安装在牢固的水平地面上，附近应设计有排水管道。
2、盐罐安放应靠近树脂罐。
3、装填树脂：将处理好的树脂按照核定的装填量放入树脂罐。
4、启动软水器时，应关闭旁通阀，然后开启出口控制阀，最后缓慢开启进口控制阀（注意：如进口控制阀开启过快，管道内的水和残留的空气会进入软水器造成树脂随水流跑出树脂罐现象）。
5、在最初使用阶段需加强水质检测，并根据水质变化调整再生过程（合理的再生时间），使之处于最佳工作状态。
6、盐罐内注意要有足够饱和的再生剂，以保证下一还原周期再生所用的盐量。
7、上述安装、调试后进行取样化验，水质达到要求就可投入供水三、一体化污水处理系列：
一体化污水处理设备