标题：科瑞莱环保空调
概述
科瑞莱环保空调，又称“科瑞莱蒸发式冷气机”，是由蒙特科瑞莱空气处理设备有限公司自主创新研发、生产的新一代节能环保降温系列产品。其中的“节能”与“环保”的概念分别体现在此环保空调既无需压缩机又无需冷媒。而“风量大”“风速快”“制冷快”的优点也解决了工厂、学校、游乐场所等有发热设备、人群密集的地方的通风降温问题。
制冷原理
  环保空调降温原理示意图“科瑞莱”环保空调的核心降温部件是机器周围的四块高效蒸发式湿帘——“纯天然多层波纹植物纤维叠合物”。根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，通过风机往室内送风，使机内产生负压，室外的空气流经浸水的湿帘后空气与水分充分接触同时吸收空气中的热量，从而达到降温、换气、除尘、增加鲜风的目的，特别适用于高温及人群密集场所。
“科瑞莱”蒸发式冷气机适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经科瑞莱蒸发式冷气机过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。
第一步：外界热空气进入空调。  外界热空气被吸入环保空调第二步：热空气冷却后进入室内。  经空调制冷后的冷空气送入室内第三步：冷空气挤出热空气。  气压上升，热空气被冷空气挤出
制冷特点
1> 投资少、效能大：同等面积下投资仅为中央空调的1/4
2> 耗电少（每小时耗电1度）：同等面积下耗电只需中央空调的1/8
3> 性能稳定、质量可靠：非全自动电子控制及清洗，核心部件五年免费保修
4> 风量大、宋风远：每小时最大风量为18000m?
5> 降温效果强：南方地区，降温达4℃-10℃；干燥地区能达4℃-15℃
6> 空气质量好：集通风、换气、净化、除尘于一体，增加空气含氧量
7> 湿度调节功能：对需要增加湿度的场所进行湿度调节
降温效果
由于科瑞莱环保空调的制冷原理是通过水分蒸发需要吸收热量这一物理现象来实现的，所以外界环境的温度与湿度对科瑞莱环保空调的制冷效果有很大的影响。我们可以通过以下实际测量数据的表格更加清楚的了解这一点：
天气状况
晴
晴
晴
小雨
晴
晴
阴
晴
室外温度（℃）
32
32
36
28
30
31
30
34
室内出风口温度（℃）
26
24
25
24
25
26
26
26
室内外温差（℃）
6
8
11
8
5
5
4
8
相对湿度
56%
52%
50%
80%
60%
62%
72%
50%

适用场所
科瑞莱环保空调的适用场所如下：
1> 有发热设备、人员密集、有粉尘产生等工厂。如塑胶厂、电子厂、核材厂、机械厂、服装厂、制鞋厂等
2> 人群密集的场所。如食堂、溜冰场、网吧、娱乐场所、校园等
3> 露天场所的通风降温。如2008年的奥运会等
4> 动植物养殖基地：养殖培训基地、养猪场等
科瑞莱环保空调经过长期坚持不懈的努力，得到了珠三角众多厂家的认可。
安装方式
1> 直吹风安装。适合于车间内部岗位不多且分布不均匀的情况。
如图：  室外安装示意图  室内直吹风示意图  室内安装示意图2> 岗位送风。适合于车间内部的工作岗位分布固定，如流水线、包装线等。
室内图如下：  室内风管岗位送风示意图  岗位送风示意图  岗位送风示意图
环境所需机组数量计算
机器数量的确定需要参考车间的换气次数。
1.一般环境要求换气次数为25－30次/小时。
2.人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时。
3.有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时。
4.在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数。
机组数量的计算方法：
1.换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）)
2.使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
3.岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。
室内各种不同安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为 例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。
环保空调机组安装说明
第一：底出风机组挂墙式说明
  环保空调底出风采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 三角支架焊接和安装要牢固；
2、 检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、 主机安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有外墙风管都要作好防水处理；
6、 主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、 风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第二：顶出风机组挂墙式安装说明
  环保空调顶出风采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 支架焊接和安装要牢固；
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、安装必须水平；
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、外墙风管都要作好防水处理；
6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第三：锌铁瓦屋顶安装说明
  锌铁棚技术要求：
1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
3、 安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
6、 四角必须加支撑架。
第四：水泥屋顶安装说明
  水泥屋顶技术要求：
1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
2、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
4、 安装必须水平；
5、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
7、 四角必须加支撑架。
环保空调送风弯管规格说明
1、 为保证送风阻力最小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。
环保空调底架及防震说明
防震安装方式：
1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。
环保空调有调速功能机型显示面板操作说明
本机有自动清洗功能，当面板清洗符号在闪烁时，表示自动清洗功能已启动，可在3小时---8小时设定（无调速功能机型不能自行设定，默认为3小时），出厂值为3小时，如需另外设定，方法是：打开控制面板后盖，在控制面板反面有5位拨码开关，自动清洗时间请参见下图。如安装一台以上机器请尽量将自动清洗时间错开。
环保空调维护与保养
A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；
第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。（警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。[1]