标题：太原市排水管理处泵站管理所
新兰路
向阳店污水提升泵站。
建于2005年12月，位于新兰路后小河桥东南角，承担上兰地区污水的提升，经新兰路向阳店重力流污水管，最终至北郊污水净化厂，安装潜水泵3台型号为200WQ400-200-37，单台水泵额定流量为400立方米/时，扬程20米， 转速：980转/分，额定功率为37千瓦，额定电压为380伏，额定电流为72安，额定频率为50HZ，出水口径为200毫米，出厂编号：5080287，厂家：上海连成泵业有限公司
中途污水泵站
该泵站位于大同路西，七平房宿舍区北面，北固碾村东，占地面积792平方米，于一九五七年动工，一九五八年投入运行，泵房为合建式园形排水泵站，直径为7.78米,主要服务于太原二电厂污水排除,泵房设有离心式污水泵三台,其中4PW型2台,每台流量为100立方米/时,扬程为11米,功率为7.5千瓦，100WD一台，流量为140立方米/时，扬程为15米，功率为15千瓦。污水经泵房提升通过管网流向北郊污水净化厂。
3、九0八污水泵站
该泵站位于新华化工厂东面，始建于一九五七年，于一九五八年投入运行。主要为新华化工厂生产废水，生活污水提升服务，泵站占地面积为606.69平方米,泵房为合建式园形污水泵站，直径为7.78米，泵房设有两台离心式污水泵4PW，每台流量为100立方米/时，扬程为11米，功率为7.5千瓦，泵站最大提升能力为200立方米/时，总功率为15千瓦。污水经泵房提升通过管网流向北郊污水净化厂。
4、
柴村桥东雨水泵站
解决滨河东路西山铁路支线立交及柴村立交不能自排雨水至汾河,设计汇水面积为6.62公顷,规模1.5立方米/秒,静扬程7.66-9.16米泵站.立交雨水泵站在西山铁道支线以北100米处,距汾河东岸15.6米。
泵站安装一大一小两台潜水泵，电控柜采用一控一型，大泵型号为500QW3500-12-155，大泵流量Q=3500立方米/时，功率155千瓦，扬程12米；小泵型号为400QW1900-12-90，小泵流量Q=1900立方米/时，功率90千瓦，扬程12米；配套电机为F级绝缘，防护等级为IP68，泵站最大提升能力为5400立方米/时。
集水池的吸水坑处设50QW27-15-2.2移动潜水泵一台，用于排空底部集水。箱式变压器1台，容量为400千伏安。
5、柴村桥西雨水提升泵站。位于西山铁路支线以北约120米，滨河西路以西50米绿化带内，为解决西山铁路支线立交桥及柴村桥立交桥下穿干道雨水排除问题，泵站安装一大一小两台潜水泵：
大泵型号：500WQ3000-13-160，流量：3000立方米/时，额定功率：160千瓦，口径：500毫米，扬程：13米，额定电流：314安，额定电压：380伏，额定转速：745转/分，防护等级：IP×B，额定频率：50HZ 出厂编号：6082550 ，出厂年月：2006年8月，绝缘等级：F，相数：3，厂家：上海连成泵业有限公司。
小泵型号：400WQ2000-12-110，流量：2000立方米/时，额定功率：110千瓦，口径：400毫米，扬程：12米，额定电流：206安，额定电压：380伏，额定转速：990转/分，防护等级：IP×B，额定频率：50HZ
出厂编号：5064773，出厂年月：2005年6月，绝缘等级：F，相数：3，厂家：上海连成泵业有限公司
箱式变压器型号：ZBW20A-500/10，出厂序号：2380-2005 ，标准代号：GB/T17467-1998，额定容量：500千伏安，额定频率：50HZ，外型尺寸：4580毫米×2730毫米×2650毫米，总重量：5370KG 日期：2005年11月
6、小东门雨水泵站
该泵站位于太原市建设路小东门，于一九八一年七月动工，一九八二年底竣工，占地面积为313.5平方米，主要服务于小东门铁路桥下道路雨水排除。泵房设有立式污水泵250WDL3台，每台水泵流量为800立方米/时，扬程为13.5米，功率为70千瓦。雨水经泵站提升排至泵房南面明渠，泵站总提升能力为2400立方米/时，总功率为210千瓦。
7、胜利街雨、污水泵站
该泵站位于胜利街缓洪池南端，南邻胜利街，泵站压力出水池边线靠近胜利街道路规划红线，整个泵站位于缓洪池内，占地面积约620平方米，该泵站服务范围为：北起北涧河，南至北沙河，东至建设路，西至新建路，汇水面积240公顷。泵房设计有立式离心泵600TSW—730ⅡA型6台，每台流量为4800立方米/时，扬程为11.6米，功率为220千瓦，雨水由缓洪池进入泵站集水池，经泵房提升扬至北沙河，出水管为2根，管径为D1400毫米。泵站最大提升能力为28800立方米/时，总功率为1320千瓦。
8、胜利桥东雨水泵站
该泵站位于胜利桥东北面，西邻汾河东堤，东邻美特好商场，一九九七年三月十日动工，一九九七年九月三十日竣工，占地面积549.25平方米，主要服务于胜利桥下滨河东路道路雨水排除，雨水汇流面积约2公顷。泵站进水管直径D800毫米，泵房设有两台潜污泵，其中一台为350QW1100—10—550型，流量为1100立方米/时，扬程为10米，功率为55千瓦，出水管径为D500毫米，另一台为400QW1500—10—75型，流量为1500立方米/时，扬程为10米，功率为75千瓦，出水管径D600毫米，泵站最大提升能力为2600立方米/时，雨水经泵房提升扬至汾河。
9、胜利桥西雨水泵站
该泵站位于胜利桥西南面绿化带内，东邻滨河西路，主要服务于胜利桥下滨河西路道路雨水排除，雨水汇流面积约5.03公顷,泵站于一九九七年三月十日动工，一九九七年九月三十日竣工，泵站占地面积为303.79平方米，泵房设有两台潜污泵，其中一台为350TQW—625型，流量为1578立方米/时，扬程为10.2米，功率为75千瓦，出水管径为D600毫米，另一台为400TQW—530型，流量为2050立方米/时，扬程为10.8米，功率为90千瓦，出水管径为D700毫米，泵站进水管径为D1250毫米，最大提升能力为3628立方米/时，雨水经泵房提升扬入汾河。
10、后北屯污水泵站
该泵站位于漪汾苑小区，黑水河西堤下，属临时性污水泵站，施建于一九九二年五月份，占地面积650平方米，主要服务于汾西机器厂，晋西机器厂，猗汾苑小区、兴华小区的生产废水，生活污水排除，泵站设有三台潜污泵QW150—12，每台流量为150立方米/时，扬程为12米，功率为11千瓦，污水经泵房提升扬至黑水河，再经玉门河排入汾河。该泵站最大提升能力为450立方米/时。
11、黑水河雨、污水泵站
黑水河泵站位于河西北中部，规划瓦窑街北侧，兴华南路西侧现状小黑水河及其防护带上，占地面积约2.52亩，服务范围北起胜利西街，南至瓦窑街，西起和平北路，东至大黑水河，汇水面积约305.5公顷。该泵于一九九六年八月九日开工，一九九七年十一月十五日竣工。泵房设有轴流泵6台， 有：型号ZLB1.3—7.2 2台，每台流量为3110立方米/时，扬程为5.17米,功率为80千瓦； 型号ZLB1.6—7.2，2台，每台流量为5882立方米/时，扬程为6.31米，功率为155千瓦； 型号28ZLB—70，2台，每台流量为5682立方米/时，扬程为6.31米,功率为155千瓦，泵站最大提升能力为29348立方米/时，雨水经两道砖砌方涵1.8×1.4进入泵站集水池，经泵房提升扬至玉门沟,经西干渠流入汾河。
该泵站目前也为兴华小区、漪汾苑小区、滨河小区污水提升服务，污水提升量约10000吨/日。
12、迎泽桥东雨水泵站
该泵站位于迎泽桥东珠林园内，西邻滨河东路，一九九七年七月动工，一九九七年九月三十日竣工，建筑面积72.54平方米，主要服务于迎泽桥下滨河东路雨水排除，泵站设有两台潜污泵，其中一台为300TQW—540型，流量为1172立方米/时，扬程为11.4米，功率为55千瓦。出水管径为D500毫米，另一台为400TQW—530型，流量为2150立方米/时，扬程为12米，功率为110千瓦，出水管径为D700毫米。泵站进水管直径为D1000毫米，泵站最大提升能力为3322立方米/时，雨水经泵房提升扬至汾河。
13、迎泽桥西雨水泵站
该泵站位于迎泽桥西滨秀园内，于一九九七年三月十日动工，一九九七年九月三十日竣工，建筑面积60平方米，主要服务于迎泽桥西滨河西路道路雨水排除。泵站总进水管道D1250毫米。泵站设有两台潜污泵，其是一台为350TQW—625型，流量为1578立方米/时，扬程为10.2米，功率为75千瓦，出水管径为D600毫米，另一台为400TQW—530型，流量为2050立方米/时，扬程为10.8米，功率为90千瓦，出水管径为D700毫米。泵站最大提升能力为3628立方米/时，雨水经泵房提升扬至虎峪河后排入汾河。
14、解放南路雨、污水泵站
解放南路雨水泵站位于迎泽公园西南角，即解放南路东侧，南沙河北测。
本泵站的建设目的，第一是为了解决解放南路北段（南沙河以北）自身沿线雨水排除问题；第二是通过迎泽大桥洪沟雨水系统、新建路和文苑巷雨水系统、康乐街雨水连通系统，分流城南退水渠雨水到解放路雨水泵站，从而缓解城南退水渠的排水压力。泵站规模10立方米/秒。
根据设计原则，水泵选用噪声较小的潜污泵。共两种型号6台，其中大水泵700TQW-850ⅠD型4台，单台流量Q=7200立方米/时，功率350千瓦，扬程14米；小水泵600TQW-730ⅠF型2台，单台流量Q=5400立方米/时，功率280千瓦，扬程14米。泵站总流量39600立方米/时。另外，再备小型移动式潜污泵1台，Q=15立方米/时，扬程22米，用于检修时集水池排空。变压器3台，容量为2000千伏安|2000千伏安|100千伏安。
15、南内环桥西雨水泵站
该泵站位于南内环桥西，南内环路南，东邻滨河西路，西为50米宽的绿化带，于一九九七年五月十五日动工，一九九七年九月三十日竣工，占地积510平方米，主要服务于南内环桥下滨河西路道路雨水排除，服务面积约3.88公顷。泵站进水管径为D1250毫米，进水流量设计为948升/秒，泵房设有两台潜水泵，其中一台为350TQW—625ⅡA型，流量为1578立方米/时,扬程为10.2米，功率为75千瓦，出水管径为D600毫米，另一台为400TQW—530ⅠA，流量为2050立方米/时，扬程为10.8米，功率为90千瓦。出水管径为D700毫米，该泵站最大提升能力为3628立方米/时。雨水经泵房提升扬至汾河。
16、晋祠路污水泵站
该泵站属晋祠路复线工程临时污水泵站，主要为解决晋祠路通车的一段时间内污水排除设置的。泵站位于九院沙河和新建雨水方涵以北，晋祠路复线西干渠以东的省农展馆院内，泵站占地面积713.44平方米，泵房建筑面积为81.74平方米。泵站于一九八八年七月动工，一九九一年七月投入运行。泵房设有二台污水泵250WD和一台污水泵6PW，其中250WD型污水泵，每台流量为800立方米/时，扬程为13.5米，功率为70千瓦，6PW型污水泵，流量为300立方米/时，扬程为13.5米，功率为30千瓦。泵站最大提升能力为1900立方米/时，总功率为170千瓦。污水接晋祠路污水干管67#检查井。经泵房提升扬至新建雨水方涵。
17、老军营雨、污水泵站
该泵站位于邮电学校街以南，距滨河东路路中心约50米的绿化带内，占地面积1437平方米，主要为解决老军营地区雨水排除建设的。服务范围西至汾河东堤，东至城南退水渠，北至南沙河，南至邮电学校。服务面积144公顷。该泵站于一九八八年八月动工，一九九○年一月竣工。泵站设有铁龙型TL2035水泵5台，每台水泵流量为1800立方米/时，扬程为6.85米，功率为55千瓦。泵站进水接1.4米×1.4米方涵，通过流量2.2立方米/秒，雨水经泵房提升扬入汾河。泵站总提升能力为9000立方米/时，总功率为275千瓦。
18、平阳路雨水泵站
该泵站位于平阳路以西，大马村以北，城南退水渠东堤下，占地面积2970平方米，主要服务于平阳路的雨水排除。泵站于一九八五年九月动工，一九九○年六月投入运行。泵房设有混流泵14HBC—40型3台，每台水泵流量为1000立方米/时，扬程为8米，功率为30千瓦，潜污泵500TQW-660Ⅲ 2台,每台流量为2500立方米/时，扬程8米，功率75千瓦，泵站总进水管径为D1250毫米，出水管为D350—3根，D600—2根。雨水由平阳路雨水管道46#检查井经泵房提升扬入城南退水渠，泵站最大得升能力为8000立方米/时，总功率为240千瓦。
19、长风桥雨水泵站
该泵站位于滨河东路长风桥南匝道北侧绿化地内，是为排除滨河东路与长风桥引桥立交坡道雨水而设计的，始建于二00二年七月十六日，于二00二年九月十八日竣工。
该泵站收水范围为滨河东路长风桥东，南北匝道雨水。泵房形式为湿式、自灌、圆形泵房，设有两台潜污泵，其中一台为350QW1040—12，流量为Q=1040立方米/时，扬程为H=12米，功率N=55千瓦，另一台为500QW2286.8—11.6，流量为Q=2286.8立方米/时，扬程为H=11.6米，功率N=110千瓦。雨水经泵站提升直接排入汾河。
20、三王雨、污水泵站
该泵站位于南堰污水厂西围墙以西，化工排洪渠以北30米（化工排洪渠抢险路和绿带），占地面积1.6公顷，其中缓洪调节池占地1.04公顷。
该泵站始建于二00二年九月二十日，于二00三年八月三十日竣工，二00四年三月份接管移交，投入运行。
该泵站是三王退水渠排水系统的终点泵站。三王退水渠排水系统是河西南部地区雨水排除系统的主要系统之一。该系统汇水范围：北起九院沙河，南至化工排洪渠，西起和平南路，东至新庄路，汇水面积432公顷。该泵站设计重现期P=1年，径流系数￠=0.6，三王退水渠至缓洪调节池处计算流量为11.2立方米/秒，调节池容积为16258立方米。泵房设计有4台立式污水泵600WL-3600-8-132，每台流量Q=3600立方米/时，扬程H=8米，转速n=590转/分，功率N=132千瓦，泵站最大提升量为14400立方米/时，总功率为528千瓦。雨水进入缓洪池经泵房提升扬入化工排洪渠。