标题：广州汉源水处理设备有限公司
公司简介
  广州汉源水处理[1]广州汉源水处理设备有限公司是一家专业从事于水处理技术开发及利用的高科技企业，集反渗透、微滤、超滤、纳滤、离子交换、中水回用、EDI、废水回用等水处理工程设计、设备制造、安装调试，以及各种水处理设备配件的生产、销售为一体。自创业以来，公司一直秉承着“以客为尊、持续改进、永续经营”的理念，严格按照ISO9001质量管理体系中的有关规范实施产品质量控制。优质的产品，优惠的价格，完善的服务使我们的产品遍布全国30多个省市自治区，并远销东南亚、中东、欧美等多个国家和地区，深得用户信赖。
产品目录：
一、工业水处理系列：反渗透纯水设备、离子交换设备、EDI设备、软化水设备；
二、饮用水净化系列：家（商）用净水器、纯水机、软水机、自动售水机、公共直饮水设备；家用纯水机(7张)
三、河(井)水处理设备：除铁除锰设备、多介质过滤器、机械过滤器；
四、水厂设备系列：纯净水设备、矿泉水设备、灌装设备、瓶（桶）装水生产线、水厂配套设备；
五、其他水处理设备系列：污水、废水回用设备、景观水处理设备；
六、水处理配件系列：各类膜元件、精密过滤器、过滤罐、杀菌设备等；
七、服务系列：水处理成套设备选型与配套、成套设备安装调试维修保养。
应用行业：
一、家庭、学校、医院、宾馆、餐厅、社区、工厂直饮水系统；商务纯水机(2张)
二、食品饮料行业（含酒类）；
三、医药、化妆品、精细化工行业；
四、火力发电锅炉，厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水；立式纯水机(4张)
五、海水、苦咸水制取生活用水及饮用水；
六、电镀工艺用去离子水，电池生产工艺的纯水；
七、电子行业，显像管、液晶显示器、线路板、集成电路芯片、单晶硅半导体等工艺所需的纯水、高纯水。
公司地址：广州市番禺区石基镇永善村路13号之一
工业水处理设备系列
反渗透设备反渗透设备是将原水经过多介质过滤器、活性碳过滤器、精密过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准。RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的,洁净度几乎达到100%,所以反渗透设备也被称为反渗透纯水设备。 
反渗透设备工艺流程原理：  反渗透纯水设备工艺流程图[2]　  反渗透设备应用膜分离技术，能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等。是纯水制备、高纯水制备、苦咸水脱盐和废水回用工艺中的最佳设备。广泛用于电子、医药、食品、轻纺、化工、发电等领域。
超滤设备超滤的工作原理： 
超滤是一种以筛分为分离原理，以压力为推动力的膜分离过程，过滤精度在0.005-0.01μm范围内， 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化，常温下操作，对热敏性物质的分离尤为适宜，并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能，能在60℃ 以下，pH为2-11的条件下长期连续使用。 
超滤设备的优点： 
A.超滤膜元件采用世界著名膜公司产品，确保了客户得到目前世界上最优质的有机膜元件，从而确保截留性能和膜通量。 
B.系统回收率高，所得产品品质优良，可实现物料的高效分离、纯化及高倍数浓缩。 
C.处理过程无相变，对物料中组成成分无任何不良影响，且分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态，特别适用于热敏性物质的处理，完全避免了高温对生物活性物质破坏这一弊端，有效保留原物料体系中的生物活性物质及营养成分。 
D.系统能耗低，生产周期短，与传统工艺设备相比，设备运行费用低，能有效降低生产成本，提高企业经济效益。 
E.系统工艺设计先进，集成化程度高，结构紧凑，占地面积少，操作与维护简便，工人劳动强度低。 
F.系统制作材质采用卫生级管阀，现场清洁卫生，满足GMP或FDA生产规范要求。 
G.控制系统可根据用户具体使用要求进行个性化设计，结合先进的控制软件，现场在线集中监控重要工艺操作参数，避免人工误操作，多方位确保系统长期稳定运行。
软化水设备软化水设备，顾名思义即降低水硬度的设备，主要除祛水中的钙、镁离子，软化水设备在软化水的过程中，不能降低水中的总含盐量，可以用于空调等系统的补给水的软化以及生活用水的处理等。 
工作原理： 
全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的 钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。 
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂(软水器)，将水中的Ca2+、Mg2+（形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 
当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。 
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂，其交换过程如下： 
2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 
2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 
即水通过钠离子交换器后，水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。 
一般控制阀的运行流程为：运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。 
软化水设备工作流程： 
工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接 近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。 
反洗：工作一段时间后的设备，会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物，把这些污物除去后，离子交换树脂才能完全曝露出来，再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入，从顶部流出，这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。 
吸盐(再生)：即将盐水注入树脂罐体的过程，传统设备是采用盐泵将盐水注入，全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中，盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好，所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生，这个过 程一般需要30分钟左右，实际时间受用盐量的影响。 
慢冲洗(置换)：在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗，由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁 离子被钠离子交换，根据实际经验，这个过程中是再生的主要过程，所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同，即30分钟左右。 
快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下，快冲洗过程为5-15分钟。 
软化水设备技术指标及工作要求： 
进水水压：0.18-0.4Mpa　 
工作温度：1-55℃ 源水硬度：<8mmol/L　 
操作方式：自动/手动 出水硬度：≤0.03mmol/L　 
再生剂：NaCL 再生方式：顺流/逆流　 
交换剂：001*7强酸性离子交换树脂 
控制方式：时间/流量 工作电源：220V/50Hz  
离子交换设备离子交换设备是一种传统的、工艺成熟的脱盐处理设备，其原理是在一定条件下，依靠离子交换剂（树脂）所具有的某种离子和预处理水中同电性的离子相互交换而达到软化、除碱、除盐等功能。用于深度脱盐处理，产水电阻率动态可达到18MΩ·cm。 
离子交换的基本原理： 
采用离子交换方法，可以把水中阳、阴离子去除。以氯化钠（NaCl）代表水中无机盐类，水质除盐的基本反应式： 
1.阳离子交换柱：R-H＋Na＋＝R–Na＋H＋ 
2.阴离子交换柱：R–OH＋Cl-＝R–Cl-＋OH- 
阳、阴离子交换柱串联以后称为复合床，其总的反应式： 
R-H＋R-OH＋NaCl＝R-Na＋R-Cl＋H2O 
由此得出，水中的NaCl已分别被树脂上的H＋和OH-所取代，而反应生成物为H2O，故达到了去除水中盐的作用。 
3.混合离子交换柱（混床）：将阳、阴床尚未交换的剩余盐类进一步除去，由于通过混合离子交换后进入水中的H＋和OH-立即生成电离度很低（H2O），几乎不存在阳床或阴床交换时产生的逆交换现象，使交换反应进行得十分彻底，因而混合床的出水水质优于阳、阴离子交换柱串联组成的复床所能达到的水质，能制取纯度相当高的成品水。 
4.离子交换设备是通过离子交换树脂在电解质溶液中进行的，可去除水中的各种阴、阳离子，是目前制备高纯水工艺流程中不可替代的手段。离子交换器分为阳离子交换器、阴离子交换器等。 当原水通过离子交换柱时，水中的阳离子和水中的阴离子（HCO-等离子）与交换柱中的阳树脂的H+离子和阴树脂的OH-离子进行交换，从而达到脱盐的目的。阳、阴混柱的不同组合可使水质达到更高的要求。 
离子交换设备工艺 
1、预处理－反渗透－水箱－阳床－阴床－混合床－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－精制混床－精密过滤器－用水对象 
2、预处理－一级反渗透－加药机（PH调节）－中间水箱－二级反渗透－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－0.2或0.5μm精密过滤器－用水对象 
3、预处理－反渗透－中间水箱－水泵－EDI装置－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－0.2或0.5μm精密过滤器－用水对象 
4、预处理－反渗透－中间水箱－水泵－EDI装置－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－精制混床－0.2或0.5μm精密过滤器－用水对象为满足用户需要，达到符合标准的水质，尽可能地减少各级的污染，在工艺设计上，取达国家自来水标准的水为源水，再设有介质过滤器，活性碳过滤器，精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床系统等。
广州汉源水处理设备有限公司本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。