标题：广州李坑垃圾焚烧厂
简介
该厂配置520吨/日的焚烧炉两台，22MW的发电机一台。2002年12月正式动工，2005年10月23日点火试运行。是国内第一个也是唯一一个采用中温次高压参数的焚烧发电厂，比目前国内普遍采用的中温中压锅炉提高发电量20%以上。
两条垃圾焚烧线运行稳定一年，且不需要添加任何辅助燃料。烟气处理的各项指标都已达到设计要求。2006年9月30日，该厂顺利通过了国家环境保护总局的竣工环保验收。据统计自2006年1月至9月，该厂累计发电量约8852万千瓦时，上网电量约5909万千瓦时。扣除正常停炉维护和外电网检修时间，平均日处理生活垃圾1040吨，每吨垃圾焚烧发电平均约351千瓦时，高于其他垃圾焚烧发电厂每吨垃圾发电250~280千瓦时的标准。日处理2000吨垃圾的李坑二期项目也已经开工建设。
概况
企业名称：广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂 
企业性质：市政环保工程项目 
建设单位：广州市市容环境卫生局 
厂址：广州市白云区太和镇永兴村 
占地面积：101778平方米 
建筑面积：23997平方米 
厂区绿化率：53% 
日处理能力（入炉）：1040吨/日 
年处理能力（入炉）：346,660吨/年 
锅炉蒸发量：48吨/小时 
蒸汽参数：6.5MPa、450℃ 
发电机组装机容量：22兆瓦（2.2万千瓦） 
发电效率（全厂热效率）：24% 
年发电量：1.58亿度/年 
厂年耗电量：3200万度/年 
年上网电量：1.26亿度/年 
生产线数量：两套焚烧炉和余热锅炉、一套汽轮发电机组，即所谓“两炉一机” 
使用寿命：30年
背景
广州市政府一直重视环境保护工作，并希望在此领域加强与国际企业的合作。2005年，广州提出了“创建环保模范城市”的口号，旨在建设一个环境友好型的，和谐的生活、商业发展环境。 
李坑垃圾焚烧发电厂是中国首个高温，次高压（450度，6.4兆帕）锅炉垃圾焚烧发电项目，是广州市第一座垃圾焚烧发电厂，广州市环境工程的示范项目。设计日处理能力为1040吨，发电量为1.3亿千瓦时。 
在李坑垃圾焚烧发电厂的设计、招标及建设阶段，威立雅环境服务公司为业主提供技术支持。2005年，威立雅环境服务公司与广州市环卫局签署了为10年的广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂的营运与维护合同。该厂2005年6月进入为期6个月的调试运行阶段，并于2006年1月正式投产。
技术原理
广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂是广州市为了有效解决日益严重的城市生活垃圾处理问题而投资建设的一座现代化垃圾处理厂。工厂占地101778平方米，建筑面积23997平方米，日处理垃圾能力1040吨，飞灰固化能力70吨，建设总投资7.2552亿，是目前国内唯一采用中温次高压锅炉的垃圾焚烧发电厂。 
广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂采用政府投资建设——政府拥有——外企运营管理——移交模式。焚烧发电流程为“两炉一机”（两台焚烧炉∕余热锅炉和一台汽轮发电机组），850℃以上高温烟气在炉膛内停留时间2秒，确保二恶英分解。烟气净化系统由氮氧化物（NOX）控制工艺、氯化氢（HCl）/二氧化硫（SO2）/氟化氢（HF）等酸性气体吸收工艺、重金属蒸气和二恶英气体吸附工艺和布袋除尘系统四部分组成。氮氧化物（NOX）控制工艺采用选择性非催化还原烟气脱硝技术（SNCR工艺），可将氮氧化物浓度控制在200mg/Nm3以内；氯化氢（HCl）等酸性气体吸收工艺采用氢氧化钙浆液喷雾吸收干燥工艺（半干法吸收工艺），可将氯化氢浓度控制在40mg/Nm3以内，氟化氢浓度控制在0.4mg/Nm3以内，二氧化硫浓度控制在40mg/Nm3以内；氯化氢和氟化氢的去除率高达95%以上，而二氧化硫的去除率大于80%；反应塔粉体产物由氯化钙、硫酸钙、氟酸钙及未完全反应的氢氧化钙等组成，大部分在塔内与烟气分离，由锥体出口排出，少部分随烟气进入布带除尘器收集；从吸收塔出来的烟气在进入布袋除尘器之前，被喷入含碘活性炭，含碘活性炭对二恶英有良好的吸附作用，并对重金属蒸气有好的吸附作用。活性炭随烟气进入布袋除尘器。布袋除尘器的主要功能是收集粉尘，除尘效率高达99.9%，此外，黏附在布袋表面的粉层进一步吸附烟气中的重金属和二恶英气体。烟气经过活性炭吸附与布袋除尘器过滤后，其内粉尘浓度将低于5mg/Nm3，二恶英浓度将远低于0.1ng/Nm3，汞浓度将低于0.01mg/Nm3。为了有效监控大气有害物排放，还从比利时SEGHERS公司引进了烟气在线检测系统。飞灰在厂内固化，固化块交由安全填埋场处置。绝大部分垃圾渗滤液泵入焚烧炉内焚烧处理，余下渗滤液和冲坪废水泵送李坑污水处理厂处理，排水达到回用水标准。 
关键技术和设备体现了当今世界的先进水平，并直接从国外引进。SNCR脱销工艺技术从日本三菱公司引进，尾部烟气净化工艺技术从比利时SEGHERS公司引进。焚烧炉∕余热锅炉从日本三菱公司引进，酸性气体吸收塔、活性炭吸附反应器、布袋除尘器和烟气在线检测系统从比利时SEGHERS公司引进，垃圾抓斗从芬兰KONE公司引进，大件破碎机从瑞士碎得(SID)公司引进，垃圾储仓密封门（全自动）从日本引进。
同类工程比较
广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂采用目前最先进的生活垃圾焚烧发电工艺，确保垃圾处理、烟气净化、渗滤液处理和飞灰处理达到世界最高水平。广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂在国内率先采用了四项工艺技术，它们是：⑴中温次高压锅炉回收垃圾热能工艺，⑵选择性非催化还原烟气脱硝工艺技术（SNCR工艺），⑶垃圾渗滤液泵入焚烧炉内焚烧处理工艺技术，⑷飞灰厂内固化工艺技术，其中，选择性非催化还原烟气脱硝工艺技术（SNCR工艺）、垃圾渗滤液泵入焚烧炉内焚烧处理工艺技术和飞灰厂内固化工艺技术领导了垃圾处理（同类工艺技术）的世界潮流。 
从发电量和上网电量指标来看，由于采用了中温次高压锅炉回收垃圾热能工艺技术，发电效率明显提高，年平均吨垃圾的经济收益为170元，这在国内是少见的，接近了发达国家吨垃圾焚烧发电的经济收益水平。 
根据连续和周期行环境质量检测，广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂的投入使用对周围环境质量没有明显影响。 
广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂采用政府投资建设——政府拥有——外企运营管理——移交模式，各类发绿法规、文件的起草与要求与BOT模式基本相同，确保了建设质量、设备质量和环保设施的有效使用。广州市市容环境卫生局选派了专业运营监管组驻场监督运营公司的日常管理，确保系统、设备按要求运行，确保厂内安卫生等达到设计要求。对于垃圾处理这类公益事业，广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂的建设运营模式是具有一定的优越性的。
威立雅环境服务的成绩
工厂的运营与管理采用国际先进的经验与技术，在提供优质服务的同时，降低了运营成本； 烟气排放量大欧洲标准，严于中国的国家标准。
试运行
广州市为有效解决日益严重的城市生活垃圾污染问题，引进国际先进环保技术建设而成的一项现代化生活垃圾焚烧发电工程——李坑生活垃圾焚烧发电厂，一期工程第一条线已于今年6月底完工，并于7月6日点火试运行达到一次性成功。据悉，目前李坑垃圾电厂整个安装工程已经完工，现正进行单机运行调试，调试结束就将交付业主投入使用。 
根据设计规划，该项目一期工程于今年底投入运行，二期工程将于2010年前建成投产，建成后将成为世界最大的生活垃圾焚烧发电厂。将达到日处理生活垃圾6000吨，年发电量1.2亿千瓦时。据悉，目前广州日产近7000多吨生活垃圾，其中6000吨用于焚烧发电，1000吨用于“变废为宝”，其余的则卫生填埋。广州市市容环卫局局长吕志毅透露，未来广州9成垃圾用于焚烧发电，这是一个两全其美的办法，一来实现垃圾的减量化，二来可在一定程度上增加电力供应。虽然广州垃圾湿度大会使项目运营费用较高，但基本与垃圾焚烧卖电的价格持平，无须政府每年再投入。 
垃圾焚烧发电项目，目前国内外比较成熟的做法是采用BOT方式运营。广州李坑垃圾焚烧发电厂的建设资金，一期工程是由广州市政府投资，所以整个项目的运营有别于BOT，而是分阶段在建设期采取项目管理总承包商管理的形式，由项目管理总承包商（即PMC）对整个工程建设负责，工程完工后经运行正常验收合格后交政府管理运营。湖北工建安装公司为本项目总承包商所属的安装及钢结构工程——整体项目核心及投资主体的总承包单位，其工程施工组织管理对PMC负责。
居民反应
记者一进入离李坑垃圾焚烧发电厂约800米的距离时，就看见焚烧发电厂上空周围有一片淡白色的烟雾。 该焚烧发电厂的两支烟囱正排放着几缕白烟。打开车厢门时，大家就闻到一股怪味，就像焚化场里烧尸骨的味道。 走到附近正在耕作的菜农们，向他们询问兴建该厂后对他们生活有什么影响。居民均反应，自从该厂运行后，蔬菜产量大幅下降，饮用水不能再饮用。 
采访完菜农后，记者再往前行，看见村的一个卫生所，碰到一个村民，便跟他聊天。他说，晚上烧垃圾，最臭的时候是8点到10点，在家里要把所有门窗都关上，不能留一点空隙。记者继续往前行，走到离该焚烧发电厂约2公里的永兴一村和二村。记者仍然闻到那股刺鼻的烟味，当有风吹来时，感觉更为强烈。该味道令我们第二天咽喉还是不舒服。 
当时，记者觉得烟味已是很浓烈，令人难以忍受。但是，村民表示，当晚已经是味道比较轻的一日，已不算很浓烈。因为，当晚没有大量焚烧垃圾。 
另外在跟村民交流中得知，在该焚烧发电厂附近，患癌症的村民特别多。记者走下菜田，询问了多位外地菜农在垃圾焚烧厂附近生活的感受，他们纷纷表示：“当然会有臭气拉！白天还好，一到晚上，连窗都不敢开！尤其是在8点以后就更厉害！一个星期有两到三天会出现严重的“臭味”！“人闻了头发晕的，特别难受，不过有什么办法呢！”垃圾焚烧发电厂附近1公里左右的村民表示，“有时骑车经过广从路时，有风刮来时，臭味都刺鼻地难受！”。 
在此居住的一位永兴村民表示，他们以前都是喝这里的井水，以前的井水甘甜可口，现在是早不能饮用了，因为在被垃圾焚烧发电厂建成后，全部被污染，不能再喝，他们现在全都是喝从外地抽调过来的水。 更让人吃惊的是，一位在此长居的本地阿叔表说，“在我们这个村子里，这几年因癌症生病的人数在逐年递增；还有一些出生不久的小孩，得了一种病，去医院检查却不知何因！？大家都怀疑是因为垃圾火焚烧发电所产生的；”另一位阿婆告诉记者，“我们这里啊，有钱的都搬走晒，没钱的只好继续呆在这里！ 阿婆表示，“你们今天闻到的异味还算好的，厉害的时候，你们还没感受到哩！”
社会评价
2010年1月7日上午九点半左右，广州市白云区李坑生活垃圾焚烧炉  爆炸现场一号炉发生水冷壁管爆炸。
南方日报报道有四名工人受伤，目前正在医院救治。广州日报报道3人失踪，另有两人重伤被送进医院。李坑生活垃圾焚烧厂的主管单位广州市城管委宣传处陈处长证实，今早事故是由于锅炉水管管壁破裂，而导致气体泄漏，但未披露更详细细节内容。
据附近居民反映，听到了很大的巨响，还看到像蘑菇云一样的白烟。
●2009年11月，有市民发现焚烧厂有没有烧掉的鞋底。李坑焚烧厂开始受到质疑。
●一份癌症统计数据开始在网上流传。垃圾厂建成后的5年里，永兴村平均癌症年发病14.31例，为建厂前的20倍。引起全国媒体关注。