标题：分集水器
基本介绍
概念分集水器是指在地暖系统中，用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中，用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中，用于连接各路加热管回水管的汇水装置。分配器中的配件分水器、集水器、过滤器、阀门、放气阀、锁闭阀、活节头、内节头、热能表。
基本分类
分集水器的分类从功能和结构上来分从功能和结构上来分，分集水器分为三种类型：基本型，标准型和功能型。 
基本型：由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀，同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型：标准型分集水器结构上与基本型相同，只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节，甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型：功能性分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外，同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能。目前市场上供货的无线温控器，或实现远程控制的进口品牌，是森威尔公司的SAS816FHL-O/RF无线地暖温控器，但此温控器是不可编程的。
  分集水器配件为了防止锈蚀，分集水器一般采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。分集水器（含连接件等）的内外表面应光洁，不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷，表面电镀的连接件，色泽应均匀，镀层牢固，不得有脱镀的缺陷。从设计性能方面分从设计性能等方面分为，韩版分集水器，欧版分集水器。韩式地暖由于使用习惯和设计理念不同，通常都比较简易，加之韩式地暖对分室控温和分时段工作的要求不高，所以，其分水器无需承担太多的功能要求，产品也相对简单。比较有特点的就是两侧边有两块挡板，也是两根干管的支撑架，通常都是蝶形的手动阀控制支管水路的通、断，手动排气，结构简单，挂墙式安装。韩式分水器结构简易、功能简单、智能化程度低，造价低廉，我们将其称为韩版分水器。
欧洲品牌的分水器做工更精细，功能更完善，除了能够对流量进行调节外，还能满足其他许多功能的延伸，更加智能和人性化。欧式分水器的特点是上下两干管有支撑架固定，支管手动阀帽拆卸后容易安装热电执行器方便做室温控制。高档的每支路都有可视流量计，能够对环路流量进行微调，并且有温度表、压力表、活结球阀、自动排气阀等。配有专门的分水器箱，嵌入式墙体安装。欧式分水器结构复杂、功能强大，智能化程度高，造价高昂，我们将其称为欧版分水器。
随着北方地区部分高档住宅地暖的应用、推广，以及南方地区采暖的逐步发展，欧式智能分水器开始得到更多的应用。
韩版分水器以其简单、造价低廉在北方地区的普及型地暖和工程项目上应用较多。
欧版分水器以其智能、造价高昂主要应用在部分高档项目和南方地区的独立供暖系统中。
地暖分集水器结构
主要分为三部分，一是由多个直流三通串联组成的分水干管和集水干管，二是 设置在地暖系统每个分支口的阀门，三是设置在干管上的排气阀。 ​
常见品牌
分集水器的进口品牌主要有：意大利的嘉科米尼GIACOMINI，意大利艾美蒂EMMETI，德国的欧文托普OV ENTROP，丹麦的丹佛斯DANFOSS，英国的森威尔SASWELL等。国产的有爱迪生； 曼瑞德.柯耐佛等。.市面上使用反馈比较好的品牌基本上也以欧洲品牌为主，但价格会比国产品牌贵一倍左右。
产品选择
分集水器是低温热水地板采暖控制系统的关键组件，随着水地暖的优点被越来越多的人们所接受，分集水器质量的重要性也逐渐被人们所认识，但目前市面上分集水器种类繁多，产品良莠不齐，分集水器漏水事故时有发生。因此，消费者需要在选择地暖产品前，要先了解分集水器的质量，建议最好能选用进口品牌。下面，笔者就为大家简单介绍一下把握分集水器质量的几个要点。材料和工艺结构为了保证分集水器的质量，各生产厂商纷纷从产品的材料和工艺结构上动脑筋。从材料上看，目前市场上有不锈钢、铜、高分子合成材料等;从结构上看，有组装式、焊接式、锻造拼接式等。
目前市场上最能体现分集水器材料与结构完美统一的是黄铜整体锻造的一体式分集水器。黄铜整体锻造不但从产  一体式拉杆分集水嚣品的结构上解决了其他分集水器存在的漏点问题，也从材料上有效地杜绝了分集水器的漏水隐患。如森威尔的分集水器SASF4系列地板采暖分集水器引进高精密数控车床生产阀芯、同心度高，耐磨。标配流量计，自动排气阀、排水阀等重要部件。采用热挤压铜材镀镍，防腐蚀性、耐压能力强，安装支架厚实，活接式管接头，安装维护方便、牢固，极大的提高了产品的使用寿命和可靠性。分集水管各回水路水量均可调节，并可在各支路选配安装电热恒温控制器、地热温控器，可以轻松实现分区智能控制。其他进口品牌的也有一体化分集水器，功能相差不大，客户看参考相关资料。 
市场上的分集水器由于结构形式不同，安装使用上也存在很大的差别。以最常见的铜质分集水器为例，拼装式分集水器由于生产工艺简单，设备技术要求低，被很多生产厂商所青睐，阀类生产企业甚至是一般的机械类制造企业，只要具备机加工能力的，都可以生产出此类分集水器，所以这种分集水器在市场上占的比例最高。当然其中也有许多生产工艺控制严格，质量可靠的分集水器，国外许多知名品牌也一直延用这种结构。这种类型的分集水器由于接点多，一旦工艺控制不严格，很容易出现漏水。另一类是整体锻造或铸造的分集水器，大大减少了组装节点，有效地减去了许多可能产生的漏水隐患点，是现有市面上可见分集水器较为理想的结构。联接形式上看由于分集水器的使用环境常受冷热水的冲击，所以一般的密封材料很容易老化损坏。采用O型圈或密封垫片联接的，在冷热水的反复频繁冲击下，一般2-3年就必需进行一次更换或维修。因此一些高端的国外品牌以及国内拥有硬密封联接生产设备和技术的厂商，现在均采用金属之间的硬密封联接。国内一些小厂家由于生产技术水平达不到要求，产品精度没有达到硬密封所需的要求，加上材料选用上追求价廉，对接的材料没有做到相应的互补压缩性，往往很难做到硬密封。所以要保证分集水器的质量，选择硬密封联接是明智的。从制造的工艺看制造工艺控制是保证分集水器质量的必要环节。加工精度不高，装配好的产品容易松动，推进阀杆表面光洁度不符合要求等等，都会严重影响分集水器的使用寿命和质量，甚至直接导致分集水器漏水。所以笔者建议消费者在选用分集水器时一定要了解产品的结构、生产厂商、材料、售后服务等相关信息。选择结构合理、售后服务有保障的货真价实的高性价比的产品。从质量性能上看如锅炉的热功率输出要通过分水器的合理分配，一个低档次的简易型分水器很可能会造成系统的循环不畅，而使得锅炉反映出燃烧不足或其他故障；在满足分室控温的情况下，盘管长度就很难保证长度接近，低档简易型分水器无法调节环路压损、平衡流量，有可能造成水力失调，欠流或过流，使得局部不热或过热。而采用一款能够进行流量调节的智能分水器解决这个问题就比较容易；分室温控系统也要依赖于一款高档智能分水器，容易安装控制装置，可以对系统进行房间温度、运行时间的控制，达到舒适、节能和人性化的目的。还有如，智能温控中心调节系统、气候补偿调节系统、系统的压差调节、流量调节等等。
作用用途
1. 地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位DN25-DN40之间。进口产品较多。 
2. 空调水系统，或其它的工业水系统中的，同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但其较大多位DN350-DN1500不等，用钢板制作，属于压力容器类专业制造公司，其需要安装压力表温度计，自动排气阀，安全阀，放空阀等，2个容器之间需要安装压力调节阀，且需要有自动旁通管路辅助。 
3.自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于铝塑主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。目前全国各地户表改造正在大范围进行中。
分集水器安装要求
1.分配器安装在墙壁和专用箱内，住宅一般安装在厨房间；
2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处，水平安装；
3.供水阀门安装在分水器前面，回水阀门安装在集水器后面；
4.过滤器安装在分水器的前面；
5.分配器连接顺序：连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通（温度、压力表、接口）—分水器（上杠）—地热管—集水器（下杠）—球阀—连在回水干管。