标题：水帘风机
水帘风机简介
水帘风机，又称蒸发冷风机，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。水帘空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。 　水帘风机在冷库中用也叫空气冷却器：它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。水帘风机依靠风机强制冷库房内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换，使空气冷却，从而达到降低库温的目的。 
水帘风机按冷却空气所采用的方式可分为干式冷风机、湿式和干湿混合式三种。  水风机智宇其中，制冷剂或载冷剂在排管内流动，通过管壁冷却管外空气的称为干式冷风机；
以喷淋的载冷剂液体直接和空气进行热交换的，称为湿式冷风机；
混合式冷风机除冷却排管外，还有载冷剂的喷淋装置。
下面简单介绍目前冷库中广泛使用的干式冷风机分类：
冷库常用的干式冷风机按其安装的位置又可分为吊顶式和落地式两种类型。它们都由空气冷却排管，通风机及除霜装置组成，且冷风机内的冷却排管都是套片式的。大型干式水帘风机常为落地式。
1、落地式水帘风机：落地式冷风机主要由上、中、下三部分组成。
冷库用的落地式冷风机有三种：081型——用于冻结物冷藏间；082型—用于冷却物冷藏间；083型—用于冻结间。  水帘冷风机实例，点击高清图2、吊顶式冷风机：吊顶式冷风机装在库房平顶之下，不占用库房面积。根据吊顶式冷风机的送风形式，可分为单面送风和双面送风；根据它的翅片形式，有绕片式和套片式。
水帘风机降温
  对于水帘风机而言是一款很好的降温设备，但必需要结合负压风机一起使用，那样降温效果才会更加的有效.然而对于水帘风机而言什么因素则会影响到水帘性能呢？以下就来解讲一下.
水帘风机性能的指标主要是水帘的效率和水帘前后的静压差,然而对于这两个指标不仅描述了水帘的降温性能而且也刻画了水帘结构的合理性.水帘的效率是空气与水热质交换的一上度量.决定空气与水热质交换的因素，主要是空气知与水的接触面积和接触时间，以及加强传热的物理和几何因素。包括风速、空气流态、流道形式等。这些因素同时也影响着空气在水帘中的流动阻力，即水帘前后的静压差。所以，改善水帘性能必须从分析这些参数着手。
增加空气与水接触面积的途径主要是增大空气的流道长度、减小波纹纸的波高和波长。空气在水帘中的流道长度是由水帘的厚度和波纹纸的倾斜角决定的。厚度和倾角越大，空气流道长度就越长。波纹纸的波高和波长，由于受瓦楞机的齿高和齿厚的约束，并非两个独立参数。在定量分析中，可以舍去波长而只用波高来描述波纹的形状。
在水帘的厚度、波纹倾角和波高一定后，空气在水帘中的流道也随之定型，空气流动的边界条件也随之确定。此时，空气在水帘内部的流态就主要取决于空气流速。空气流速越大，紊流度也就越大，换热强度亦越高，但另一方面，空气流速越大，空气与水的接触时间就越少，这又不利于水帘效率的提高。所以，空气流速是水帘效率的一个比较敏感的影响因素。
水帘风机维护保养
　　水帘风机系统结构：由风机排气系统和湿帘加湿系统两部分组成。[1]
1.水量控制：供水应的目的是使湿帘均匀湿透，有细薄的水流沿湿帘波纹往下流即可。可通过调节供水控制水量。　　2.水质控制：保持水的清洁，水的酸碱度在6-9之间，电导率小于1000微欧姆。定期清洗水池、循环系统等，保证湿帘供水系统清洁，尽量做到防止粉尘落入循环水之中，以保持所供水质良好。　　3.湿帘纸垫干湿不均时,调节供水阀水量或检查水泵、水管是否工作正常。及时冲洗水池，清除供水循环系统中的赃物。　　4.日常维护：在水泵停止20~30分钟后再关停风机，保证每周彻底晾干湿帘一次。　　5.湿帘清理：如发现湿帘上有水垢时，需在彻底晾干湿帘后，用软毛刷上下轻轻试刷，避免横刷，然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢或尘埃沉积物。（避免用蒸汽或高压冲洗湿帘） 　　6.保险建议：在不使用湿帘的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘的下部喷洒灭鼠药。　　7.年度停机：每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。
水帘风机注意事项
  近年来使用水帘风机给车间厂房降温一直被受关注,实践证明,对于一些没有使用水帘降温比以使用水帘降温车间厂房温度要高5%~6%.当外界气温越高,降温效果越明显.然而当我们在使用的过程中需要注意些什么呢？下面就让我们一起来了解一下吧！ 
水帘片受太阳光照射容易滋生青苔等藻类而引起阻塞，因此，绝对不能让阳光直接照射在水帘片上，同时，也不要使用透明的水管、过滤网等。也要避免杂质附着在水帘片或流水循环系统，因为任何污染问题都可能造成严重的后果而影响正常使用。冬天可以在水帘片的外面用塑料纸罩住，这样既可起到车间保温又可起到防尘、防虫结网等作用。
温馨提示:水帘风机每周必须清洗水帘系统的过滤网，千万不能用含氯、溴的药品来洗水帘片，必须每周更换水池水，每三个月将整个冷却水系统放干，清洗并消毒。环保型湿帘  绿色环保型湿帘绿色环保型湿帘详细介绍：纳米抗菌型特性：在保持标准型湿帘功能的基础上，采用纳米材料，能有效地抑制 细菌生长，长时间保持空气的清新自然。除味型特性：在保持标准型湿帘功能的基础上，加入特殊芳香剂，不仅能防止藻类生长，而且能令空气清新自然、香气四溢。 　
绿色湿帘型号：5060/5090/7060/7090 　
黑边加强系列　
黑边加强系列：特性：改善传统湿帘易碎、表面清洗不方便等缺点，具有高强挺度、高效防腐性、抗冲击力强、表面易清洗等特点。 　
黑边加强型湿帘型号：5060/5090/7060/7090 　
标准型湿帘特性　
标准型湿帘特性： 1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率高、使用寿命长等特点； 2、蒸发降温效率达80%以上； 3、自然吸水、扩散速度快、效能持久； 4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用 　
标准型湿帘型号：5060/5090/7060/7090绿色黄色混合型湿帘绿色黄色混合型湿帘：彩色型： 1、彩色Ⅰ型（绿色芯） 2、彩色Ⅱ型（黄绿相间芯）
绿色黄色混合型湿帘： 特性：采用环保材料制作而成的高性能绿色芯和黄绿相间芯，具有无污染、色泽艳丽、外形美观等特点，能满足家庭、商场等场所的环境需求。
Model
5090
7060
7090
H(mm)
200~2000
1500,1800,2000
1500,1800,2000
W(mm)
300~1000
300,600,900
300,600,900
D(mm)
50,100+
100,150,200
100,150,200,300
H(mm)
5
7
7
A(0)
45
45,30
45
b(0)
45
15.30
45
[2]负压风机保养  负压风机1；负压风机的结构如图分为：风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、泫珠轴承、百叶、防护网、重锤等配件。
2；负压风机日常的保养：
（1）；清理防护网的杂质，
（2）；查看皮带的松软，如果发现有松动，马上安排调整、复位。
（3）；电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有！湿帘维护、保养指南“易富德”蒸发式降温湿帘是非常持久耐用的产品。为了保证湿帘的最长寿命和保持最佳功效，请在正确的安装和使用条件下使用。
当停止使用时 :
每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：
（氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）
不要使用开放式的池塘的水；
用水质较好的水；
给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入；
切断水源后让风扇再运转一段时间；
水自给系统与其他系统隔离开；
湿帘避免阳光直射。
水质
循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害； 硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。
清洗
如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻搽洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。
恰当的水位
不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。
维持排水 
随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的最大蒸发率的20%。
使水在湿帘上分布均匀
通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。
年度停机
每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。[3]
水帘风机结合负压风机
水帘风机是一种通风降温设备需结合负压风机一起使用，那样降温效果才会更加有效.这是为什么呢？有感兴趣的朋友就来听伟胜唠叨唠叨一下.
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外.而伟胜水帘风机降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。[4]
水帘风机性能因素
水帘风机性能的指标主要是水帘风机的效率和水帘风机前后的静压差。这两个指标不仅描述了水帘风机的降温性能而且也刻画了水帘风机结构的合理性水帘风机的效率是空气与水热质交换的一个度量。决定空气与水热质交换的因素，主要是空气知与水的接触面积和接触时间，以及加强传热的物理和几何因素。包括风速、空气流态、流道形式等。这些因素同时也影响着空气在水帘风机中的流动阻力，即水帘风机前后的静压差。所以，改善水帘风机性能必须从分析这些参数着手。
增加空气与水接触面积的途径主要是增大空气的流道长度、减小波纹纸的波高和波长。空气在水帘风机中的流道长度是由水帘风机的厚度和波纹纸的倾斜角决定的。厚度和倾角越大，空气流道长度就越长。波纹纸的波高和波长，由于受瓦楞机的齿高和齿厚的约束，并非两个独立参数。在定量分析中，可以舍去波长而只用波高来描述波纹的形状。
在水帘风机的厚度、波纹倾角和波高一定后，空气在水帘风机中的流道也随之定型，空气流动的边界条件也随之确定。此时，空气在水帘风机内部的流态就主要取决于空气流速。空气流速越大，紊流度也就越大，换热强度亦越高，但另一方面，空气流速越大，空气与水的接触时间就越少，这又不利于水帘风机效率的提高。所以，空气流速是水帘风机效率的一个比较敏感的影响因素。[5]
水帘风机安装设计
1.对于水帘风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的最佳距离，风机与湿帘安装在两端.
2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。
3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。
4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。
5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。
6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。[6]