标题：试验变
介绍：
试验变，全称是高压试验变压器。
是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备，通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。
分类
高压试验变压器按介质分有四种： 
YD油浸式高压试验变压器：容量大，价格便宜，维修方便，主流产品。 
YDQ充气式高压试验变压器：灭弧性好，重量轻。 
GTB干式高压试验变压器：重量轻，体积轻，可倒放，价格贵。 
YD(C)串激式高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。
YDJ系列油浸式试验变压器
YD油浸式高压试验变压器：
概述高压试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备，通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。 结构本系列产品铁芯为单相芯式，采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成，紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式，由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组，一般情况下为100V。壳体为八角形，10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。 　工作原理1、交流、交直流试验变压器： 
将工频电源输入操作箱（或操作台），经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压，其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆，在使用交流时，插入短路杆。 
2、带抽头试验变压器： 
为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾，将高压绕组分成两个来绕，一个是电流较大的绕组，另一个是电流较小的绕组，然后两个绕组串接分别引出 　
3、串级试验变压器： 
为了得到更高电压的试验变压器，也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足：P1=2P2=3P3，U（总）=1U+2U+3U。 
4. 主要技术指标： 
>额定容量：1～300KVA 　>单台额定输出电压： 　（AC） 50、100、150、200、300KV 　（DC） 70、140、210、280KV 　>额定输入电压：200V、400V 　>变比：500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1 　>变比误差：≤±1.5% 　>阻抗电压：<10%
YDQ充气式高压试验变压器：
概述：充气式交直流试验变压器随着我国电力工业的发展，对试验变压器的电压等级要求也越来越高，而传统的油浸式试验变压器，在体积上和重量上都越来越不能满足现场工作的要求。充气式试验变压器，降低了体积和重量，更方便客户携带到现场做试验 　随着我国基础科学研究的进步，新材料，新工艺的应用，把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能，及不燃性，使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。 　结构：1、YDQ系列产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570－98>>标准要求。 　YDQ系列产品采用优质冷轧DQ－151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF6气体。 　
2、YDQ（JZ）产品与YDQ产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。 　
3、YDQ（C）产品与YDQ产品的不同在于套管内结构。 　 三，主要特点：>该产品体积小，重量轻（比同等级油浸试验变压器轻40%-65%）. 　>洁净，无油污，勿需维护。 　>不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验。 　>绝缘强度明显高于油浸试验变压器，电晕极小。 　 四，技术参数：>电压等级：10——600KV 　>容量范围：1——600KVA 　>空载电流：<7% 　>阻抗电压：<8% 　>额定电压局放量：<5PC
GTB干式高压试验变压器：
概述：GTB干式试验变压器具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。 　结构：本系列变压器，利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强。技术指标:>阻抗电压：12% 　干式试验变压器>输出电压波形：工频、正弦波 
>表面温升：〈55℃ 
>空载损耗：0.2%~0.35% 
>允许连续过行时间：1/小时 
>间续运行时间：连续
YD（C）串激式高压试验变压器:
概述YD（C）串激式高压试验变压器主要特点及功能同YDJ/TDM系列，其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。 特性在串级试验变器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上，单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电；第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，所以箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。 使用注意事项 ：1. 试验变压器应和操作箱（台）配套使用，操作箱（台）的使用方法，请详细参阅操作箱（台）使用说明书。 
2. 变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全，试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。 
3. 试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。
YDJ系列油浸式试验变压器
概述：YDJ系列油浸式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。 特征：1、选材优良，质量可靠，年稳定性好； 
2、电压裕度大，电量声小，局放小； 
3、采用新式绝缘材料，体积小，重量轻。 　 参数：1、额定电压：AC 50~400kV 　DC 70~420kV； 
2、额定电容量：1~400kVA； 
3、产品类别：交流、交直流、交流串激、交直流串激。
特点与用途
高压试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
配套产品
（根据客户自身需求选购，非标配产品）
1. 操作系统：
XC、系列操作箱：容量：1KVA – 5KVA 输入电压：0.22KV。
TC、系列操作台：容量：10KVA – 300KVA 输入电压：0.22KV、0.38KV。
2. 保护式数字微安表 MSA 。–
3. 阻容式交直流分压器 RCF – 50、100、150、200KV。
4. 高压直流放电棒 FZ – 70、140、210KV。
5. 高压硅堆 2DL – 150、300、450KV。
6. 绝缘支架 50、100、200、300KV。
7. 高压滤波电容 0.01uF – 0.1uF，40 – 100KV。
8. 均压球。
9. 保护球隙 Q – 50、100、150、200、250、500。
10. 标准试油杯 400ml。
11. 介质油杯。
12. 折叠式小推车 150、300型。
13. 水电阻。
14. 高压验电器 10KV 35KV。
15. 高压定相器 10、35、110KV 220KV。
16. 各种万用表、兆欧表及测试线。[1]
试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式：Pn=KVn2ωCt×10-9。
式中： Pn----标称试验变压器容量（KVA）。
Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值（KV）。
K-------安全系数。K≥1，标称电压Vn≥1MV时，K=2，标称电压较低时，K值可取高一些。
Ct------被试品的电容量（PF）。
ω----角频率，ω=2πf，f-----试验电源的频率。
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大，可由设备的类型而定。典型数据如下：
简单的桥式或悬式绝缘子 几十微法。
简单的分级套管 100 – 1000PF。
电压互感器 200 – 500PF。
电力变压器 < 1000KVA - 1000PF> 1000KVA 1000 – 10000PF。
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m。
气体绝缘 - 60PF/m。
封闭变电站，SF6气体绝缘 100 – 10000PF。
对于不同的试验电压Vn，选择不同的（适当的）安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考：
Vn = 50 – 100KV K=4 Vn = 150 – 300KV K=3 Vn > 300KV K=2。