标题：电气火灾监控探测器
概述
电气火灾监控探测器通过积极的预防性维护措施来降低电气火灾风险，保障供电及生产的连续性
■功能强大 GF电气火灾监控探测器产品图册(6张)
集保护功能和电气测量功能于一体。 
具有漏电保护、高温保护，保证用电安全，杜绝电气安全隐患。
■联动报警功能
可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，实现联动报警动作功能。具有消防联动功能。
■丰富的报警方式
具有声光报警动作、设备自检功能，内置蜂鸣器，本地可消音，解除报警。
■丰富的电气参数测量
提供高精度电气参数测量：I、U、PF、F、P、Q、kwh、kvarh…
■远程控制功能
选配增加2路继电器输出，实现电气间隔的远程控制。
■快速事故分析
可选SOE事件记录功能，便于分析故障原因。
■结构精巧
测量互感器和漏电电流互感器外部安装，配套提供漏电电流互感器和温度传感器。
外观精美，体积小，重量轻，操作灵敏方便，采用开孔式安装，安装方便，适合安装于各种柜体。
■开放通讯网络
采用RS485通讯接口，Modbus通讯规约，方便构成电气火灾监控系统，实现远方集中管理和监控。
应用领域
SWL500电气火灾监控探测器可以连续探测对地系统的漏电流，并可以同时实现对三相系统的电量监视。主要应用场所有：
■建筑电力系统 ■交流中低压配电系统
■医院配电系统 ■商业、工业电力系统
■公路隧道配电系统 ■智能建筑配电系统
■电气设备
功能应用
&Oslash;保护功能
1）漏电保护
SWL500监视泄漏电流的变化，并与预设的监视限值进行比较，通过声光告警预防漏电电气型火灾的放生。
剩余电流动作范围：200mA~800mA可设定（SWL500-I），
30mA~1000mA可设定（SWL500-II），
动作时限：0.1~2S (SWL500-I)
0.1~99.9S (SWL500-II)
2）高温报警
通过温度传感器，直观监视被控点温度变化，防止火灾发生。
&Oslash;测量功能
SWL500为监视对象提供高精度的电气参数测量功能，其电压和电流测量精度为0.2%，其可对下列参数提供性能先进的监视和测量：
■ I1、I2、I3
■ V1、V2、V3、V12、V23、V31
■ PF功率因数
■ F、P、Q、S
■ kWh、kvarh、kVAh
通过装置面板按键和背光显示屏可就地对整定值进行设置，并可对相关数值和状态进行监视。
&Oslash;感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
SWL500提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能。
4路开关量输入，其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，当感应器发生动作闭合时，将产生声光报警、跳闸动作。
液晶面板上带开关量分/合指示。
&Oslash;消防联动
1路开关量输入，应用于消防系统联动，在火灾发生的情况下，切除供电回路。
液晶面板上带开关量分/合指示。
&Oslash;语音录入和电话拨号
SWL500-III与电话线连接，可预先设定6组电话号码，拨号模式可选循环模式或者严谨模式，支持录入语音信息。当产生声光报警后，系统将按设定好的拨号模式以及电话号码进行拨号，对方摘机后，将播放之前已经录制好的语音信息，提醒设备负责人员来排查故障。
&Oslash;继电器保护报警输出
2路继电器输出（DO）：1路用于跳闸、1路用于报警
触点容量：AC250V /5A DC30V /5A 
液晶面板上带继电器分/合指示
&Oslash;继电器遥控输出
选配功能，2路继电器输出，用于实现对配电间隔的远端合闸和分闸控制。
触点容量：AC250V /5A DC30V /5A 
液晶面板上带继电器分/合指示
&Oslash;高温报警功能
SWL500提供高温报警功能，通过PT100温度传感器直接采集温度信号，反应温度告警状态。
温度传感器：1路PT100温度传感器。
&Oslash;事件记录（SOE）功能
SWL500可以选配SOE功能，64个事件记录包含时标，便于快速分析告警及故障状态。
&Oslash;通讯
提供RS485/232通讯接口，Modbus-RTU通讯协议，波特率：2400~19200bps，半双工模式；
液晶面板上有通讯收/发指示灯，背部有LED灯用于通讯收/发指示。
&Oslash;显示/按键
大屏幕液晶显示界面、带背光
界面按键，用于查询数据和设置基本运行参数
技术规格参数
&Oslash;漏电流监测
报警动作电流 200~800mA 
响应时间 ≤100ms
可测漏电流频率 45~65Hz
报警延时事件 0.1~2.0 S
&Oslash;零序电流互感器
类型 外置
最大线长（屏蔽线） 10m
&Oslash;温度传感器
类型 Pt100 
标配线长 3米
&Oslash;报警输出
报警类型 蜂鸣器鸣叫，报警灯闪烁
&Oslash;继电器输出
最大开关电压 250VAC 或 30VDC
最大开关电流 3A
&Oslash;电气测量
输入电压 380V/220V
1.2倍额定电压，持续工作
输入电流 额定电流 5A或1A，变比可设定
1.2倍额定电流，持续工作
&Oslash;工作电源
电源输入 AC85V~264V 50/60Hz DC100V~300V
电源功耗 < 5W
&Oslash;通讯网络
类型 RS485, 2线, 半双工, 光电隔离
通讯协议 Modbus-RTU
波特率 1200~19200bps
&Oslash;机械特性
重量 0.5kg
IP防护等级 IP52(前显示板), IP30(后背板)
尺寸 面板：96mm(L)*96mm(W)*16mm(H)
本体：90mm(L)*90mm(W)*56mm(H)
&Oslash;环境条件
运行温度 -20℃~+70℃
存储温度 -25℃~+75℃
大气压力 80kpa~110kpa
相对湿度 5%~95%不结露
外形及开孔尺寸
SWL500-I和SWL500-II电气火灾监控探测器结构精巧，安装方便。
订货信息
零序电流探测器规格说明
电流互感器规格使用范围50A16A~50A(含50A)100A50~100A(含100A)250A100~250A(含250A)400A250~400A(含400A)630A400~6300A(含630A)800A630~800A(含800A)800AU800A以上订货号例：SWL500-I-PT-S-100A
解释：选用SWL500-I型电气火灾监控探测器，选配PT热电阻输入和SOE功能，零序电流探测器的规格100A。
电气火灾设计参考
电气火灾监控系统设置场所
以下内容摘自《电气火灾监控系统的设计方法》第二章关于设置场所。
2、设置场所
2.1一般规定
2.1.1设置电气火灾监控系统，应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。
2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求
2.2.1配电室重要的低压出线回路，宜设置电气火灾探测器。
2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱总进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.6建筑物内的地下商店（场）的配电箱总进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.7其他电气火灾危险性大的场所。
2.3以及保护对象设置电气火灾监控系统要求：
2.3.1照明总配电箱（地下车库除外）进线处应设置电气火灾探测器。
2.3.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。
2.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求：
2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.4.2第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
2.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校、照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.6国际级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑，供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所、照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。
电气火灾监控探测器剩余电流测量设置部位
电气火灾监控探测器剩余电流测量设置部位参考下表：
保护对象分级剩余电流式火灾监控探测器设置部位正常照明正常动力应急照明特级●●●一级十九层及十九层以上的居住建筑●○●一类建筑●●●建筑高度不超过24m的公共建筑及建筑高度不超过24m的单层公共建筑●●●工业建筑●●●地下公共建筑●●●二级十层至十八层的居住建筑●每栋（或单元）居住建筑的总电源进线处二类建筑●○●建筑高度不超过24m的公共建筑●○●工业建筑●●○地下公共建筑●○○三级十层以下的居住建筑○每栋（或单元）居住建筑的总电源进线处注：●表示应设置；○表示宜设置
电气火灾监控温度探测器设置部位
应以探测电气系统重点部位异常发热为基本原则，宜设置在建筑物内高压系统的变压器柜、电容补偿柜、整流柜、转换柜等重点发热部位。宜有选择地探测1000A以上电缆接头、电缆本体、开关触点等部位。 
应选择报警值可调、温度值可显示的探测器。 
被探测对象为绝缘体、或金属壳体已可靠接地时，宜将探测器的测温探头直接固定在被探测对象的表面，采用接触式布置。也可间垫云母绝缘片固定在导电体表面。探测配电柜内部温度变化时，测温探头可采用非接触式布置，但应尽量靠近发热部件。 
电气火灾监控探测器温度测量设置部位参见下表：
系统保护对象分级漏电式电气火灾监控探测器设置部位室内变压器柜电容器补偿柜
整流柜
转换柜树干式配电回路起始出线端放射式配电回路出线端或进线端有可能产生过热型故障的配电设备电缆接头分支头接线端子特级●●●●●○一级十九层及十九层以上的居住建筑●●●●●○一类建筑●●●●●○建筑高度不超过24m的公共建筑及建筑高度不超过24m的单层公共建筑●○●●●○工业建筑●●●●●○地下公共建筑●○●●●○二级十层至十八层的居住建筑○每栋居住建筑的变压器柜或总电源进线处二类建筑○○○○○○建筑高度不超过24m的公共建筑○○○○○○工业建筑●●○○○○地下公共建筑○○○○○○注：●表示应设置；○表示宜设置
保护分级设置
在GB13955《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中要求，对低压配电系统采用二级或三级保护，为了对配电系统进行有效监控，在故障发生后准确判断故障线路详细地址并及时发现隐患部位，同时减少因故障停电造成的影响，应根据配电级数的分级和线路发生火灾的危险性来确定电气火灾监控系统的保护级数。一般采用两级，但对低压配电级数多而危险性大的部位应装设第三级保护。第一级保护的电气火灾探测器应设置在低压配电室低压开关柜的各支路输出供电线路上；第二级应设置在配电下一级的分配电柜（或楼层的分总箱柜）各支路输出的供电线路上；第三级应设置在负载配电箱的输入或输出端上，根据用户的经济及承受能力只设置在输入端时每路中有一个受控点，而在输出端上各支路输出则要有很多受控点。
电气火灾监控设备的设置
电气火灾监控探测器数量超过8个，或场所面积大于1500m时，应将其连接成系统 ,可以做为单独系统或做为火灾监控子系统并入配电自动化系统（以下简称“监控主机”）。 
监控系统应设置有人值班的场所。 
在确保监控主机的报警信息和故障信息能传输给消防控制室的前提下，监控主机可以设置在保护区域附近。 
监控主机输出的报警信息和故障信息（一般是开关量）可以接入消防控制室内的火灾报警系统的显示装置集中显示；此时火灾报警系统的软件设置应作相应匹配，使该类信息的显示与火灾报警信息和可燃气体报警信息显示有明显区别。绝大多数情况下，电气火灾监控主机与火灾报警系统主机同室并列放置，故不推荐合并显示。 
电气火灾监控主机的安装设置应参照火灾报警控制器的设置要求。其主电源必须是消防电源。 
设置电气火灾监控系统，必然涉及相关器材的选型、设计、采购、集成、安装，以及通讯网络的敷设施工。
安装注意事项
1.电气火灾报警系统施工主体单位 
根据上述电气火灾报警系统的特点，电气火灾报警系统具有很高的独立性，但与配电系统密不可分，纳入强电系统施工比较便于协调配合。反之，实践证明，归入消防报警系统施工单位施工，则容易扯皮，协调配合困难，加上其对控制柜强电使用用不熟悉，对强电导线连接、安装位置等比较陌生，施工质量难以保证[1]。 
2.电气火灾报警系统的施工要求 
国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“电气火灾监控保护装置的安装”明确指出：电气火灾监控保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求，在不同的系统接地形式中应正确接线”。 
3.电气火灾报警系统的验收要求 
根据GB13955标准6.3.7要求，安装完成后必须要有如下的检验项目：按动电气火灾监控探测器的“自检”试验按钮，试验是否脱扣动作。此项测试应逐一进行，用试验按钮连续试验3次，手动对各配电箱进行远程断电测试，应正确无误。 
4.改造工程 
一般应将电气火灾监控探测器/电气火灾监控探测器置于塑壳断路器下端出线处，当安装不便时，可考虑安装于塑壳断路器的入线端。 
设计规范
12.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则，宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小，且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时，可以在其上一级供电处设置。
12.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S 系统或局部 TT 系统的场所。
12.2.3 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜，探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2 倍。
12.2.4 剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。
12.2.5 剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警，不宜自动切断保护对象的供电电源。
12.2.6 下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器： 
1、使用安全电压供电的电气设备。 
2 、一般环境条件下使用的具有加强绝缘（双重绝缘）的电气设备。 
3 、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。 
4 、具有非导电条件场所的电气设备。
12.2.7 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时，应考虑供电系统固有的剩余电流，并选择参数合适的探测器，尽量使每只探测器充分发挥作用，减少构成监控系统的探测器数量。
12.2.8 剩余电流式电气火灾监控探测器设置部位参见表12.2.8。
  设置部位[2]