标题：综合布线系统工程设计规范
基本信息
中华人民共和国国家标准
综合布线系统工程设计规范
Code for engineering design of generic cabling
system for building and campus
GB50311-2007
目录
1.总则
2.术语和符号
2.1术语
2.2符号与缩略词 
3.系统设计
3.1系统构成
3.2系统分级与组成
3.3缆线长度划分
3.3缆线长度划分
3.4系统应用
3.5屏蔽布线系统
3.6开放型办公室布线系统
3.7工业级布线系统 
4.系统配置设计
4.1工作区
4.2配线子系统
4.3干线子系统
4.4建筑群子系统
4.5设备间
4.6进线间
4.7管理 
5.系统指标
6.安装工艺要求
6.1工作区
6.2电信间
6.3设备间
6.4进线间
6.5缆线布放 
7.电气防护及接地
8.防火
正文
总则1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展，规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设，特制定本规范。
1.0.1随着城市建设及信息通信事业的发展，现代化的商住楼、办公楼、综合楼及园区等各类民用建筑及工业建筑对信息的要求已成为城市建设的发展趋势。在过去设计大楼内的语音及数据业务线路时，常使用各种不同的传输线、配线插座以及连接器件等。
例如：用户电话交换机通常使用对绞电话线，而局域网络(LAN)则可能使用对绞线或同轴电缆，这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络；同时，连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法互相兼容，相互之间达不到共用的目的。
现在将所有语音、数据、图像及多媒体业务的设备的布线网络组合在一套标准的布线系统上，并且将各种设备终端插头插入标准的插座内已属可能之事。在综合布线系统中，当终端设备的位置需要变动时，只需做-些简单的跳线，这项工作就完成了，而不需要再布放新的电缆以及安装新的插座。
综合布线系统使用一套由共用配件所组成的配线系统，将各个不同制造厂家的各类设备综合在-起同时工作，均可相兼容。
其开放的结构可以作为各种不同工业产品标准的基准，使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性，而且可以利用最低的成本在最小的干扰下对设于工作地点的终端设备重新安排与规划。大楼智能化建设中的建筑设备、监控、出入口控制等系统的设备在提供满足TCP/IP协议接口时，也可使用综合布线系统作为信息的传输介质，为大楼的集中监测、控制与管理打下了良好的基础。
综合布线系统以一套单一的配线系统，综合通信网络、信息网络及控制网络，可以使相互间的信号实现互联互通。
城市数字化建设，需要综合布线系统为之服务，它有着及其广阔的使用前景。
1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。
1.0.3综合布线系统设施及管线的建设，应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时，应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计，并应考虑施工和维护方便，确保综合布线系统工程的质量和安全，做到技术先进、经济合理。
1.0.3在确定建筑物或建筑群的功能与需求以后，规划能适应智能化发展要求的相应的综合布线系统设施和预埋管线，防止今后增设或改造时造成工程的复杂性和费用的浪费。
1.0.4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划，相互协调，并按照各系统信息的传输要求优化设计。
1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施，在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。
1.0.5综合布线系统作为建筑的公共电信配套设施在建设期应考虑一次性投资建设，能适应多家电信业务经营者提供通信与信息业务服务的需求，保证电信业务在建筑区域内的接入、开通和使用；使得用户可以根据自己的需要，通过对入口设施的管理选择电信业务经营者，避免造成将来建筑物内管线的重复建设而影响到建筑物的安全与环境。因此，在管道与设施安装场地等方面，工程设计中应充分满足电信业务市场竞争机制的要求。
1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。
1.0.7综合布线系统的工程设计，除应符合本规范外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号
术语2.1.1布线cabling
能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。
2.1.2建筑群子系统campus subsystem
由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。
2.1.3电信间telecommunications room
放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。
2.1.4工作区work area
需要设置终端设备的独立区域。
2.1.5信道channel
连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。
2.1.6链路link
一个CP链路或是一个永久链路。
2.1.7永久链路permanent link
信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线，但可以包括一个CP链路。
2.1.8集合点(CP)consolidation point
楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。
2.1.9 CP链路cp link
楼层配线设备与集合点(CP)之间，包括各端的连接器件在内的永久性的链路。
2.1.10建筑群配线设备campus distributor
终接建筑群主干缆线的配线设备。
2.1.11建筑物配线设备building distributor
为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。
2.1.12楼层配线设备floor distributor
终接水平电缆j水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设备。
2.1.13建筑物入口设施building entrance facility
提供符合相关规范机械与电气特性的连接器件，使得外部网络电缆和光缆引入建筑物内。
2.1.14连接器件connecting hardware
用于连接电缆线对和光纤的一个器件或-组器件。
2.1.15光纤适配器optical fibre connector
将两对或-对光纤连接器件进行连接的器件。
2.1.16建筑群主于电缆、建筑群主干光缆campus backbone cable
用于在建筑群内连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。
2.1.17建筑物主干缆线building backbone cable
连接建筑物配线设备至楼层配线设备及建筑物内楼层配线设备之间相连接的缆线。建筑物主干缆线可为主干电缆和主干光缆。
2.1.18水平缆线horizontal cable
楼层配线设备到信息点之间的连接缆线。
2.1.19永久水平缆线fixed herizontal cable
楼层配线设备到CP的连接缆线，如果链路中不存在CP点，为直接连至信息点的连接缆线。
2.1.20 CP缆线cp cable
连接集合点(CP)至工作区信息点的缆线。
2.1.21信息点(TO)telecommunications outlet
各类电缆或光缆终接的信息插座模块。
2.1.22设备电缆、设备光缆equipment cable
通信设备连接到配线设备的电缆、光缆。
2.1.23跳线jumper
不带连接器件或带连接器件的电缆线对与带连接器件的光纤，用于配线设备之间进行连接。
2.1.24缆线(包括电缆、光缆)cable
在一个总的护套里，由一个或多个同-类型的缆线线对组成，并可包括一个总的屏蔽物。
2.1.25光缆optical cable
由单芯或多芯光纤构成的缆线。
2.1.26电缆、光缆单元cable unit
型号和类别相同的电缆线对或光纤的组合。电缆线对可有屏蔽物。
2.1.27线对pair
一个平衡传输线路的两个导体，一般指一个对绞线对。
2.1.28平衡电缆balanced cable
由一个或多个金属导体线对组成的对称电缆。
2.1.29屏蔽平衡电缆screened balanced cable
带有总屏蔽和/或每线对均有屏蔽物的平衡电缆。
2.1.30非屏蔽平衡电缆unscreened balanced cable
不带有任何屏蔽物的平衡电缆。
2.1.31接插软线patch calld
一端或两端带有连接器件的软电缆或软光缆。
2.1.32多用户信息插座muiti—user telecommunications outlet
在某一地点，若干信息插座模块的组合。
2.1.33交接(交叉连接)cross—connect
配线设备和信息通信设备之间采用接插软线或跳线上的连接器件相连的-种连接方式。
2.1.34互连interconnect
不用接插软线或跳线，使用连接器件把-端的电缆、光缆与另-端的电缆、光缆直接相连的-种连接方式。
符号与缩略词英文缩写 英文名称 中文名称或解释 
ACR Attenuation to crosstalk ratio 衰减串音比 
BD Building distributor 建筑物配线设备 
CD Campus Distributor 建筑群配线设备 
CP Consolidation point 集合点
dB dB 电信传输单元：分贝 
d.c. Direct current 直流 
EIA Electronic Industries Association 美国电子工业协会
ELFEXT Equal level far end crosstalk attenuation(10ss) 等电平远端串音衰减 
FD Floor distributor 楼层配线设备 
FEXT Far end crosstalk attenuation(10ss) 远端串音衰减(损耗) 
IEC International Electrotechnical Commission 国际电工技术委员会 
IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers 美国电气及电子工程师学会
IL Insertion （10ss） 插入损耗 
IP Internet Protocol 因特网协议
ISDN Integrated services digital network 综合业务数字网
IS0 International Organization for Standardization 国际标准化组织
LCL Longitudinal to differential conversion lOSS 纵向对差分转换损耗 
OF Optical fibre 光纤 
PSNEXT Power sum NEXT attenuation(10ss) 近端串音功率和 
PSACR Power sum ACR ACR功率和 
PS ELFEXT Power sum ELFEXT attenuation(10ss) ELFEXT衰减功率和 
RL Return (10ss) 回波损耗 
SC Subscriber connector(optical fibre connector) 用户连接器(光纤连接器) 
SFF Small form factor connector 小型连接器 
TCL Transverse conversion lOSS 横向转换损耗 
TE Terminal equipment 终端设备
TIA Telecommunications Industry Association 美国电信工业协会 
UL Underwriters Laboratories 美国保险商实验所安全标准 
Vr.m.s Vroot.mean.square 电压有效值