标题：钢制柱式散热器
供暖设备
发明问世散热器的历史追溯最早应该到1890年左右，那时在欧洲尤其意大利等地的贵族宅邸兴起，其所用的散热器就是现代散热器的雏形同时有趣的就是也是柱形。但当时由于对钢材质掌握还不具备，所以都是采用铸铁材质，但又要兼顾美观于是就出现了铸铁浮雕散热器以此来满足上流社会并作为奢侈品流行起来。
随着时间的推移到了1900-1920年代，散热器取暖形式的优越性、方便性、舒适性被其广泛认可和使用尤其是上流社会交际场所如：教堂、剧院、司政机关等的需要开始第一次生产了散热量较大的多柱型柱式铸铁浮雕散热器极好的满足了较大空间的教堂馆所的供暖需求。
但直到1920-1930年代间散热器才第一次革命性的产出了单柱钢制散热器，这就是我们现在所讲的——“钢制柱式散热器”的最初问世。它明显的提高了生产能力和较大满足了社会对供暖设备的基本需求。工作原理从原理上呢：钢制柱式散热器主要由走水部分和对流片组成。它的散热效果主要与散热器内部的热媒温度和外部空气温度以及与空气接触的面积还有空气流速等有关。所以热媒来源的温度高低也直接和根本上决定和影响散热器的实际使用效果。目前这里说的钢制柱式散热器主要是水暖，将水作为热媒载体，以散热器钢材为导体首先作用于空气加热然后带动空间温度上升已达到取暖目的。下面简单讲解一下采暖的基本概念。
采暖的基本概念
一、采暖系统的类型
在冬季维持室内空气温度在规定的范围内。此温度范围大多数场合为16-20C。 
二、采暖系统的类型
按采暖热媒分为
热水采暖：热水
蒸汽采暖：蒸汽
辐射采暖：高温水或高压蒸汽，煤气燃烧红外线辐射、
电热风采暖：空调冬季运行就是典型的热风采暖
三、采暖系统的组成
采暖系统由三大部分组成：热源、管路及散热器
室内热水供暖系统
定义：
以热水为热媒的供暖系统，成为热水供暖系统。热水供暖系统是目前广泛使用的一种供暖系统。居住和公共建筑常采用热水供暖系统。
分类：
1、按系统循环动力不同，可分为重力（自然）循环系统和机械循环系统。靠水的密度差进行循环的系统，称为重力循环系统；靠机械（水泵）力进行循环的系统，称为机械循环系统。
2、按系统供、回水方式不同，可分为单管系统和双管系统。热水经立管或水平供水管依次流过多组散热器，并顺利的在各散热器中冷却的系统，称为单管系统。热水经供水立管或水平供水管平行的分配给多组散热器，冷却后的回水子每个散热器直接沿回水立管水平回水管流回热源的系统，称为双管系统。
3、按系统的管道敷设方式不同，可分为垂直式系统和水平式系统。
4、按热媒温度不同，可分为低温热水供暖系统（热水温度低于100℃）和高温热水供暖系统（热水温度高于100℃）。
室内热水供暖系统大多采用低温水作为热媒。设计供、回水温度多采用95℃70℃（也有采用85℃∕60℃）。高温水供暖系统一般宜在生产厂房中应用。设计供、回水温度大多采用120～130℃∕70～80℃。
一、重力（自然）循环热水供暖系统
1、系统工作原理及作用压力
重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小取决于水温（水的密度）在循环环路的变化。
起循环作用的只有散热器中心和锅炉中心之间这段高度内的水柱密度差。如果取供水温度95℃，回水70℃；则每平米高差可产生的作用压力为：
9.81×1×（977.81-961.92）=156Pa。
2、重力循环热水供暖系统维护管理简单，不需要消耗电能。但由于其作用压力小，管中水流速度不大，所以管径就相对大一些，作用范围也受到限制。自然循环热水供暖系统通常只能在单栋建筑物中使用，作为半径不宜超过50m。
3、膨胀水箱的作用
1）吸收膨胀水量；
2）补充收缩水量；
3）排放热水中的空气泡。
二、机械循环热水供暖系统的主要形式
系统中设置了循环水泵，靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。
1、机械循环上供下回式热水供暖系统
机械循环系统除膨胀水箱的连接位置与自然循环系统不同外，还增加了循环水泵和排气装置。
在机械循环系统中，水流速度往往超过自水中分离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带入立管，供水干管应按水流方向设上升坡度，使气泡随水流方向流动汇集到系统的最高点，通过设在最高点的排气装置，将空气排出系统外。供回水干管的坡度宜采用0.3%，不得小于0.2%。回来干管的坡向与自然循环系统相同，应使系统水能顺利排出。
2、机械循环下供下回式双管系统
系统的供水和回水干管都敷设在底层散热器下面。在设有地下室的建筑物中或在平屋顶建筑棚下难以布置供水干管的场合，常采用下供下回式系统。
1）在地下室布置供水干管，管路直接散热给地下室，无效热损失小。
2）在施工中，每安装好一层散热器即可采暖，给冬季施工带来了很大方便。免得为了冬季施工的需要，特别装置临时供暖设备。
3）排除空气比较困难。
3、中拱式
从系统总立管引出的水平供水干管敷设在系统的中部，下部系统为上供下回式，上部系统可采用下供下回式，也可采用上供下回式。中供式系统可用于原有建筑物加建楼层或上部面积小于下部建筑面积的场合。
4、机械循环下供上回（倒流式）供暖系统
系统的供水干管设在下部，而回水干管设在上部，顶部还设置有顺流式膨胀水箱。
1）水在系统内的流动方向是自下而上流动，与空气流动方向一致，可通过顺流式水箱排除空气，无需设置集中排气罐等排气装置。
2）对热损失大的底层房间，由于底层供水温度高，底层散热器的面积减小，便于布置。
3）当采用高温水采暖系统时，由于供水干管设在底层，这样可降低防止高温水汽化所需的水箱标高，减少布置高架水箱的困难。
4）供水干管在下部，回水干管在上部，无效热损失小。
这种系统的缺点是散热器的放热系数比上供下回式底，散热器的平均温度几乎等于散热器的出口温度，这样就增加了散热器的面积。但用于高温水供暖时，这一特点却有利于满足散热器表面温度不致过高的卫生要求。
5、异程式系统与同程式系统
异程式系统特点
1）水从供水管进入设备a
2）水离开设备a后直接回到冷热源
3）第一个设备是第一个供水的设备，也是第一个回水的设备
4）各环路压降不均匀
同程式系统特点
1）回水干管水流方向与供水干管相同
2）水流离开设备a后，必须经过全部回水管路才回到冷热水机组
3）第一个供水的设备是最后一个回水的设备
4）通过各设备环路的降压相同
在较大的建筑物内宜采用同程系统。
我国的习惯做法：
低温水系统：水温低于或等于100℃的热水系统；设计供回水温多采用95℃∕70℃，适用于住宅、办公楼、医院等建筑。设备构造制造工序：
焊接+抛光+单片打压+组焊+整体打压+酸洗+磷化钝化+第三次打压+去应力+防腐底衬+烘干+主体防腐+烘干+打磨+表面喷塑+烘烤+打磨+表面喷塑+第四次打压。---------18道工序制成
首先看下面这幅钢制柱式散热器的管切面示意图：  金旗舰主管道横刨面示意图主要组成部分有：
1)片头部分；一次成型的整体片头，采用优质低碳亮钢，钢材壁厚通常为1.8mm
2)主管道部分：选材为优质冷轧低碳钢有缝椭圆形或圆形管，壁厚国标1.5mm（注明这里也有部分说是2.0mm壁厚）但多是1.5mm国标壁厚。
3)管道内外壁首层为：液态锌镀层。
4)管道内壁第二层为：武汉ty-3318有机金属专用防腐液（国标）涂层。
5)管壁外第三层为：有机微颗粒塑粉层。（采用静电吸附喷涂然后经行烘烤凝固）
6)随着1990年代我国焊接技术的成熟；采用高频渗透氩弧焊焊接工艺。
6)由于主要是为采用水为热媒的载体所以没组散热器各配置放气阀和丝堵一个（品牌厂家材质一般为纯铜表面镀锌）。
7)如果是搭接焊工艺还有主横管很立管。生产与发展从公认最早知道的19世纪末散热器的问世到2011年今天的全球普及我们可以从新回顾一下它的发展与生产。
钢制柱式散热器实际产生是在1920-1930年代间，为了较大的满足社会需求也是第一次革命性的产生了单柱钢制散热器，它明显的比铸铁散热器提高了生产量。
到了1930-1950年代，随着人们生活水平的不断提高，大多数人放弃生火取暖的基本方式。 追求更高生活水准。从而产生了大众化的散热器，即多柱铸铁和多柱钢质散热器.
1950-1960人们已经从第二次世界大战的创伤阴影里走出。产生了较为良好的工业革命成果，生活水平进一步提高。人们在满足取暖舒适的同时，在节能环保、美观装饰方面提出了更高的要求。铜质柱式散热器以散热量大、外观简洁、大方，普遍受到人们青睐，成为主流产品。
时间到了1960-1980年人们考虑到铝材导热系数高的特点，希望其能取代铸铁和钢质散热器。但由于铸铝型材粗犷简单而且又不能很好解决碱性水质腐蚀问题，故而在1980-1990年期间散热器主流又回归到钢质。可人们要求其外观必须能和现代的家居格调相一致，满足人性化、个性化的要求。依据当时的生产工艺水平，大多数生产厂商普遍采用氩弧焊工艺插接式焊接，生产线条流畅的钢制柱式散热。
我国（中国）真正引入与生产最早应在1996年以后随着超声波自动焊接(激光焊)工艺的普及和焊接成本降低，国内生产厂商经过生产设备改造，技术整合，大胆采用色彩，运用文化底蕴和卓越的创造力，以专业的国际化设计理念，创造出装饰性与采暖功能完美结合的现代钢质柱式散热器。
2000年时期散热器在我国得到了空前发展，犹如雨后春笋般在国内迅速兴起。同时推出了很多不同品种与类型。尤其是之后的铜铝复合散热器更是我国（中国）独创，它兼顾了铝型材优异的导热性和铜型材超强的耐腐蚀性的优点于一身。到了2008年后铜铝复合散热器开始在全国普遍推广并得到了消费者的信赖成为目前的主流散热器。
未来散热器将会朝着更加节能环保和美观实用的角度不断创新与发展，短时期钢制柱式散热器和铜铝复合散热器任将会是市场主流产品与选择。钢制柱式散热器的分类以下是我国（中国）目前市场上的钢制柱式散热器的主流型号：
1）50-25低碳钢制方头型椭圆管双柱散热器 （主流）
2）50-25低碳钢制圆头型椭圆管双柱散热器 （主流）
3）60-30低碳钢制方头型椭圆管双柱散热器 （主流）
4）60-30低碳钢制圆头型椭圆管双柱散热器 （主流）
5）50-25低碳钢制搭接型椭圆管双柱散热器 （早期型号非主流）
6）60-30低碳钢制搭接型椭圆管双柱散热器 （早期型号非主流）
7）70-63低碳钢制大水道单柱型方管散热器 （新款主流）
8）63-70低碳钢制大水道单柱型方管散热器 （同上的姊妹款主流）
9）40圆管低碳钢制双柱型散热器（较早期型号目前已基本推出市场）
10）50圆管无缝钢制罗马柱造型单柱散热器（共分两种：一种为搭接焊式一种为插接焊式属于最新产品）
11）元宝管低碳钢制单柱散热器（较低端产品主要用于农村市场）
您可根据您个人喜好及审美来选择您喜欢的款式散热器。
如何选购和保养
选购这里简单介绍一下平时我们该如何选购钢制柱式散热器。
一、要8看 
①首先看散热器表面喷塑是否光泽、②颜色是否纯正、③柱与柱之间的片缝隙表面有无气泡、④丝口处有无漆皮开裂、⑤配件是否国标、⑥尤其是跑风丝堵是否是纯铜制造有无厂家标示、⑦管道内壁有无防腐涂层、⑧管道壁厚切面是否达到国标（1.5um）等。如果有一点不符合将来都有可能会是产品隐患将来给您的生活和使用带来诸多不便和造成意外损失。
二、要5有
这里呢多说两句；散热器呢是个居家生活必需品（尤为北方）而且同时它又是个液态压力容器。我们经常讲的跑、冒、滴、漏四点都是隐患事故的多发现象。所以这里一定要选择有质保的厂家产品，最好是选用品牌厂家所生产的散热器！那么这里就牵扯到了质保售后问题。如何保障权益手续就显得尤为重要；这里讲1、要有产品合格证及检验员检验证号
2、要有产品质保单（完整的附有生产厂家和保险公司信息及公章）
3、要有正规的产品销售合同（除了店面合同还要有和生产厂家之间的销售合同，如果是在商场最好还有商场里的监管合同。这样做到万无一失。）
4、要有产品的安装合同（如果您需要连同安装的话，但一定要知道多数散热器厂家是不负责安装部分的质保的，安装都是由直接安装施工方来负责。）
5、要有防伪标示和辨认说明（为了所买物的真实性和将来的质保理赔责任这一点尤为重要。）
三、要根据自己所居住的房屋供暖方式而选择合理的款式产品
1、集中供暖不间歇持续供暖的可选择上述主流产品
2、集中供暖但间歇性供暖的可选用大水道产品（散热时间常）
3、独立供暖，且是以燃气壁挂炉采暖方式的从节能上最好选择铜铝复合式散热器为宜。（热能利用率高）散热器十大品牌推荐选购品牌厂家散热器有保障 （排名不分先后）
一、森   德      1999年中德合资 北京
二、努奥罗      公司注册在上海
三、太阳花      产地广东顺德
四、佛罗伦萨  2000年北京昌平
五、金旗舰      2003年北京大兴
六、御    马      产地天津
七、陇    星      1999年西部
八、南    山      南山集团旗下
九、圣劳伦斯   北京中加合资
十、吉    水      1999年沈阳保养与使用一、保养
1、钢制柱式散热器在日常使用后供暖期结束前应提前关闭阀门以保障散热器管内满水保养，这有有效阻决氧化，避免了氧化对散热器金属的腐蚀危害可有效的延长了其使用寿命。 
2、日常清理时；应注意避免用金属物（如：清洁球等）直接在散热器表面清理。应以湿布擦拭为宜避免表面塑层刮痕影响整体美观。
3、严禁以高温或明火烘烤散热器表面，会导致漆面变色或脱落！
二、使用
常见问题及处理
1、室内空气干燥散热器熏墙；处理办法保持散热器清洁及周围环境卫生。加装加湿器增大空间湿度避免悬尘.
2、散热器不热；处理办法第一时间检查热源是否正常，如正常则是因管内某部位有空气未排除。这时打开排气阀将气体排除即可正常。（注意：开动排气阀时一定当心不要一下开太大，头部侧视以避免烫伤！）
3、需要注意在独立燃气壁挂炉供暖系中的使用；热源炉出水口应高于散热器进水口之高度。避免因水流压力不足所造成散热器内水循环受阻减慢而影响散热的使用！
4、请按照包装上所写即厂家告知的借口进回水方式连接。如果连接错误也会不热。