标题：tm101电机保护器
概述
TM101[1]即“电机保护器”是微机保护的改进型产品，作为新的大类产品，其产品类别代号为“tm101”。主体为一体式，分体式，其中分体式为柜外操作，全部采用液晶显示，tm101符合的标准：IEC60947—6—2：(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节微机综合保护器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器：微机综合保护器》（等同采用IEC60947—6—2）。 
结构用途
TM101系列产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器，共有31项的主要保护功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护,产品结构简单，体积小，使用灵活。 
TM101系列产品主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。 
从其结构和功能上来说,tm101系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件（通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器）由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。 
tm101系列产品是断路器、接触器、热继电器、熔断器，漏电报警等低压电器的最佳替代产品。 
产品功能
◇特大短路瞬时保护：保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2～3ms 
◇短路瞬时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms 
◇短路短延时或定时限保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调（6～12Ir1）±15%（电动机保护）、（3～6Ir1）±10%（配电保护）、延时动作整定时间t2=0.2s 
◇过载长延时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4～1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s 
◇缺相、断相保护：动作整定时间为2s 
◇三相不平衡保护：任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s 
◇过压保护：三相470±10V,动作整定时间5s 
◇欠压保护：三相270±10V,动作整定时间5s 
◇启动延时：短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s 
◇消防接口：直流24V消防接口输出（可选） 
◇漏电保护：剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s（延时型为0.3s）（可选） 
◇预报警功能：电流可调 
◇在线编程功能 
◇故障指示 
◇试验功能 
正常工作条件
■ 周围空气温度 
△上限值不超过+40℃ 
△下限值不低于-5℃ 
△日平均值不超过+35℃ 
■安装地点的海拔高度不超过2000米 
■大气条件： 
大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25℃时，该月的平均最大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施 
■污染等级：3级 
■安装类别：Ⅲ类（690V系统）、Ⅳ类（380V系统） 
■控制电源电压应在（85%～110%）Us的波动范围内 
适用领域
由于tm101系列产品具有保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统： 
■工业设施 
△冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统 
△电动机控制中心（MMC）,尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统 
△单电机控制与保护系统 
△配电中心 
■商业及民用设施 
△现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统 
△远程控制照明系统 
△医院 
△信息处理中心（银行、市政、证券交易中心等） 
△电信通讯机房 
△商业大楼（大型购物中心、超级市场、超市等） 
■基础设施 
△港口或铁路系统（航空港、铁路客运中心等） 
△高速公路照明或通风系统 
△军队驻地控制保护系统（如边防哨所、雷达机站） 
■消防系统 
△各种场合的消防泵,风机等 
特别提示 
消防型在线路发生故障时，产品发出报警后，必须将红色的操作旋钮旋至“再扣” 
位置方可解除报警信号，继续使用时应重新旋至“接通”位置。 
◆主要参数 
◇两种外形尺寸(即两种框架，代号分别为C、D)。 
◇主电路极数分为：3极、4极。 
◇主体额定电流等级：C框架包括: 12A、16A、18A、32A、45A; 
D框架包括: 45A 、63A、100A、125A 200A ，400A 
◇可配备的热磁脱扣器覆盖的整定电流范围：最小整定电流0.16A，最大整定电流125A(C框架0.16~45A；D框架10~125A)。 
◇短路分断能力等级： 
经济型(C)35kA； 
标准型(Y)50kA； 
高分断型(H)80kA。 
◇预期短路电流下的分断时间为2～3ms, 限流系数0.2以下，见图5。 
◆热磁脱扣器的型式 
◇按保护对象分为电动机保护(M、P、F)配电保护(L) 
◇按操作频率分为频繁操作和不频繁操作 
◆模块和附件的种类与用途 
◇ 主体：具有短路保护 (类似MCCB及熔断器的短路保护功能) 、自动控制（类似接触器的远程控制功能）、就地操作与指示功能。 
◇ 热磁脱扣器：具有过载、过流保护等功能，整定电流值包括过载反时限、过流定时限，整定电流值均可调。按原理和用途分为多种型式、类别和规格。 
◇ 辅助触头（机械无源F型和L型）：与主电路触头联动，具有电气控制与指示功能，按触头对数分为多种规格。可同时提供8对辅助触头。 
◇ 信号报警触头(机械无源)：同F型辅助触头一体与操作机构联动，具有工作状态及故障原因指示功能。具备3对并可同时提供2对信号报警触头。 
◇ 隔离辅助触头(机械无源)：与隔离型操作机构联动，实现控制电路或(和)辅助电路的隔离指示功能。可同时提供2对辅助触头。 
◇ 分励脱扣器：实现远程脱扣和分断电路的功能。 
◇ 远距离再扣器：实现远程再扣(复位)功能。 
◇ 声光报警模块：实现故障及短路情况下，同时发出声、光报警信号。 
◇ 面板操作机构：安装于成套装置的面板上，不需开启即可对KB0进行就地操作，包括接通、分断、再扣(复位)。具有各种安装方向的不同型式与规格。 
◇ 控制电路转换模块：实现控制电路交直流转换、低电压控制(如PLC直接控制)功能。 
◇ 与接触器性能相比具有寿命长、操作方便的特性 
tm101 的机械寿命达 500～1000万次，电寿命AC-43为100～120万次，既可就地手动操作，又可实现远距离自动控制功能。采用了先进的触头与电磁系统分离式设计，有效抑制了触头的二次弹跳，大大提高了产品的电寿命，而且特别适用于重载起动等严酷的场合。 
其它特点
a. 配套附件齐全 
辅助触头与信号报警触头、分励脱扣器、远距离再扣器、门或抽屉的面板操作机构、控制电路转换模块等，在单一产品上可构成完整的控制与保护单元，实现协调配合的控制与保护功能。 
b. 安装灵活 
横装、垂直安装、水平安装均不影响使用性能。可广泛应用于紧凑型成套装置中，包括固定式或抽屉式的MCC柜中，具有分离元器件不可比拟的优越性。 
c. 安全可靠、防护等级高 
板前、插入式板后接线的接线端子均具有防触指功能，配备高防护等级外壳后，可适用于民用建筑的潮湿场所、地下室、水泵房、煤矿、港口、船舶、石化等领域，是替代现有电磁起动器、保护式和 组合式起动器的理想产品。