标题：科肯（北京）落水系统有限公司
简介
科肯（北京）落水系统公司是一家专业从事金属落水系统生产与销售的公司。  2005年，科肯（北京）落水系统公司正式进入中国市场。
目前，科肯（北京）落水系统公司在中国设立有12个销售办事处，和位于成都的西南分公司.销售办事处分别为：北京、杭州、上海、南京、青岛、沈阳、西安、郑州、福州、天津、长沙、广州。
科肯（北京）落水系统公司北方技术服务中心及南方技术服务中心分别位于北京市和杭州市。科肯（北京）落水系统公司生产管理部门及工厂位于北京。
5年来，科肯（北京）落水系统公司在中国建立了二百余家销售商的全国销售体系，包括新疆的乌鲁木齐、海南的三亚等城市，服务包括万科，万通，绿城，龙湖，华润，纳帕等全国数百家开发商客户。
产品与标准
金属落水占北美整个落水产品市场的80%（全美住宅建筑商协会NAHB2006年统计）以上。金属落水系统的材质主要包括镀锌铁板（适用干旱地区），彩色铝合金，锌合金及高端的铜材质。其中彩铝落水以其出众的色彩效果、耐候性及相对经济等特点占到金属落水市场90%以上份额。  [1]2005年，科肯推出北美流行的5英寸K型檐沟和2x3英寸方管系统。
2005年，科肯推出美国南加州风格的6.5英寸半圆H型檐沟和3英寸圆管系统，更和谐地和筒瓦、S瓦、STUCCO、文化石配合使用。
2006年，科肯推出有7个标准色和设计师指定色的产品供设计师选择。       
2007年，科肯推出应用多层建筑的7K型檐沟和3x4方管落水系统。 
2008年，推出顶级7英寸半圆H型铜制落水系统。
2008年，科肯提供9 个标准色和设计师指定色供设计师选择。
2009年，科肯推出300型装饰檐沟落水系统：装饰檐沟上开口尺寸可做到
2010年，科肯推出仿铜装饰檐沟，使彩铝雨落水系统有长久的铜绿效果。
2010年，科肯推出环保雨落水系统。
2011年，科肯推出新产品：F-2仿铜系列
目前，面向中国市场生产和销售的金属落水系统达到7个系列，数十种专用特殊配件。
中国雨落水系统有哪些标准可以参考？ 
目前国内的高端项目在开发中主要参考国际通行的美国标准：《AAMA1405美国建筑制造者协会标准》，其涉及的主要内容包括是基材选择3003防锈锰铝合金，铝板表面涂层选择聚酯辊涂，铝板内表面涂层选择聚酯辊涂，铝板厚度等要求。国内相关产品如《塑铝板的国家标准GB/T17748-2008》,也有一定的参考价值，其主要内容包括：耐酸，碱性。耐冲击性，T值试验，300小时耐老化。科肯雨落水产品的生产和技术支持主要依据技术指标高于以上两个标准的的企业标准《CAG/K-2007》。  [2]
技术常识
如何计算一栋房子用几根金属落水排水管? 
主要根据房子的屋面投影面积和当地的降雨量来计算： 长沙地区如果按 5 年重现期设计，选用方形管或 3 英寸圆管，汇水面积是 107 ㎡；选用 4 英寸 圆管，汇水面积是 232 ㎡。如房子屋面投影面积为 200 平方米 ，选用 3 英寸圆管，就需要 3 根管。北京地区的汇水面积为 86 平方米。汇水面积的大小和设计降雨强度的重现期以及选用的落水管的截面尺寸有关系，同时满足落水管和檐沟雨水流量都大于屋面雨水流量的条件进行计算。我们已经根据《建筑给水排水设计规范》（ GB50015 - 2003 ）的标准计算出了全国主要城市的汇水面积。其他地区的汇水面积请咨询科肯公司技术中心。
如何挑选雨落水系统的形状？
金属雨落水系统有K型，半圆形，方形，1/4半圆形，月牙形等，方形主要在厂房等工业项目上使用；市场上通常使用的是K型和半圆形。在国外，美国通常流行K型，欧洲流行半圆型。在国内，美国南加州风格和地中海的房子，使用S形和大的波形瓦的建筑通常选用半圆型落水；而一般的平形瓦或小波形瓦选用K型雨落水系统。
如何挑选雨落水系统的尺寸？
现在科肯在市场供应的有5英寸，6.5英寸，7英寸，和300型的落水产品，以上型号是指雨落水檐沟的上开口宽度，5英寸（1英寸等于2.54厘米）即13厘米宽；6.5英寸为165mm;7英寸为17mm;300型即为上开口尺寸为300mm.。在选择尺寸时，主要应注意是檐沟的开口尺寸和高度要和檐口的高度吻合，中国水泥结构住宅檐口都较厚（较国外木结构）所以要选5英寸以上的尺寸；在一些豪华的大别墅（挑檐大，檐口厚），多层和共建会所等建筑，应选择6.5英寸，7英寸的尺寸，保证落水的尺寸和建筑的外观协调。而有些公共建筑和会所的建筑，对檐口的装饰性要求高，可以选择300型装饰檐沟，它是把檐沟的排水和装饰性整合在一起。肯定的讲，尺寸越小，价格应越低。
金属落水的安装主要问题-挡叶网是否需求？如何选用？
挡叶网非常需要，别墅区的树木在2年内就会大大高于别墅的屋面，会有大量落叶影响屋面排水。挡叶网的质量非常重要：首先，铝网需要做氧化处理（氧化后的表面是淡黄色），否则迅速会被腐蚀，失去作用；其次是厚度，尤其是边的强度，否则，挡叶网形如虚设。第三，挡叶网需在檐沟全长度铺设，在落水口局部铺设不可以。
我们的别墅的腰线较小，但我不希望穿墙式安装，请问如何安装较美观？ 
有两种情况：如果腰线突出墙面的距离小于6厘米，可采用2个5cm S型弯头连接绕过腰线；如果腰线突出墙面的距离小于12厘米，可采用2个10cm S型弯头连接绕过腰线；如果腰线突出墙面的距离大于12厘米，可采用4个弯头插接来绕过腰线来满足不穿墙式的安装要求。
为什么我们安装的雨落水系统安装效果不好？
可能有以下几种原因：最常见的原因是没有严格按照标准执行安装。落水安装时必须弹安装线，保证檐沟和落水管的"横平竖直"，否则会影响美观；其次，安装细节注意不够也会影响安装效果。比如材料裁切尺寸的精确度，裁切材料时要保证切口毛茬转向檐沟内侧，这样接缝会较美观。在连接时要确保接缝严密后再铆接，拉铆钉时要用调配漆涂上与檐沟同样的颜色等等；第三、布管的位置不合适，与立面不够协调统一，也会影响建筑立面效果；第四、腰线等细节处理不够。
新疆地区在选择金属落水时应注意哪些事项？ 
除了正常的注意事项，特别需要注意当地春季雪水冻融时容易出现的承重问题和内地到新疆地区的远距离运输问题。承重问题在新疆需要加特殊支撑吊件，乌鲁木齐绿城玫瑰园项目使用科肯产品已经3年，没有出现质量问题。另外，远距离运输需要特殊包装和内部增加填充物，避免磕碰。
宁波地区在选择金属落水时应注意哪些事项？
除了正常的注意事项，特别需要注意当地夏季的台风，尤其是负风压，需要选用特殊吊件。宁波雅戈尔项目中的科肯产品已经使用3个夏季，使用效果良好。
如何处理阳台的雨水和空调的冷凝水？
选用科肯"三通"产品，把阳台的雨水和空调的冷凝水排入雨水管。
建筑设计师希望雨落水系统的颜色和金属窗框颜色一样，能做到吗？
能。只需提供标准色即可，科肯为您打色样让您确认，然后供货。
案例欣赏
北京纳帕溪谷项目  400幢独栋别墅    6.5英寸半圆型北京龙湖艳澜山项目  92幢独栋、联排别墅 51/8英寸K型+6.5英寸半圆型型济南黄金云湖墅项目  88幢独栋别墅 51/8英寸K型青岛石湾山庄项目  150幢独栋、联排别墅 6.5英寸半圆型卡纳意乡项目  72幢多层,18幢小高层   7英寸K型
宁波恒元英仑水岸项目
  82幢联排别墅 7英寸K型
合作客户
  万科集团
上海万科　　红郡                  上海万科　　燕南园 
杭州万科　　良渚文化村        南京万科　　红郡 
沈阳万科　　蓝桥圣菲           长春万科　　蓝桥圣菲 
天津万科　　东丽湖               天津万科　　城市花园 
  绿城集团
杭州绿城　　桃花源               长沙绿城　　青竹园 
杭州绿城　　九溪玫瑰园        海宁绿城　　百合新城 
舟山绿城　　桂花城              舟山绿城　　玫瑰园 
新疆绿城　　玫瑰园               杭州绿城　　翡翠城 
桐庐绿城　　玫瑰园              杭州绿城　   青山湖玫瑰园 
广州绿城　　玫瑰园 
  纳怕集团
北京纳帕溪谷
北京纳帕尔湾
武汉纳帕
  龙湖集团集团
北京龙湖　　滟澜山               上海龙湖　　滟澜山 
北京龙湖　　香堤漫步            北京龙湖　　花盛香堤 
成都龙湖　　弗莱明戈            重庆龙湖　　睿城 
重庆龙湖　　蓝湖郡               重庆龙湖　　弗莱明戈 
重庆龙湖　　好望山               重庆龙湖　　大城小院 
重庆龙湖　　香颂                  重庆龙湖　　江与城 
科肯其他地区服务项目