标题：JM多阀
JMA多阀控制器的功能
1.l         设置密码保护
2.l         万年日历显示
3.l         再生步骤、再生时间递减显示
4.l         外控信号连锁控制及步骤信号输出
5.l         定时启动、间隔时间启动、远传（流量或分析仪表）接点启动、就地临时启动和就地强制启动五种方式
6.l         强制步进启动（用于现场调试）
7.l         原始位置自动复位
8.l         再生程序步骤（1-8）和每步时间（1-9999秒）任意设定
9.l         系统状态信号显示（例如系统工作或再生状态反馈信号显示）
10.l         停电保护功能：停电后累计流量、设定批量值及其他设定的参数保持时间大于3年
11.l         仪表外壳采用工程塑料，具有防尘、防腐、防水溅射等功能
信号分配器工作原理：
分配器由时间或流量程序器控制的小型电机驱动旋转也可手动旋转。转至不同位置就有一个或几个孔道打开或关闭，分配器孔道的位置编号与系统运行步骤相对应（如图表），被打开的孔道引导信号压力源驱动隔膜阀动作，同时排空其他隔膜阀，恢复其通常位置。
驱动隔膜阀的信号压力源可以是液体，也可以是气体。由于不需要像控制电磁阀那样持续的电压，大大减小了由于电气引起的故障与维护工作。
各种分配器与时间程序器的多种组合设计，可以满足各种水处理系统复杂的程序控制要求。
下表即是JMA502型控制器控制软水器的一个示例：图中分配器与隔膜阀的连线为软管连接。
分配器转至位置软化工艺过程开启罐体阀门4运行1，23反洗3，4（2A）2吸盐5，6（2A）1正洗6，1（2A）
JMA控制器标准配置
复位运行——只要时间程序器处在工作位置，分配器就保证转回至工作位置；避免了下次再生过程中程序混乱。
1.l         机壳防护等级 —— 防水、放电、防震；
2.l         电 源 —— 220VAC/50HZ；
3.l         时间启动范围为一周内每天的任何时间；
4.l         最多可调程序8个，设定时间10~9999秒，调整单位为1秒；
5.l         就地强制启动按键；
6.l         运行/再生状态灯光显示；
7.l         可在某个程序或某些程序中输出干接点或电接点信号；
●配合参数：
1.l         电    源             ： 220VAC/50HZ，10W功率
2.l         远传启动信号         ： 最小2秒钟的无源接点信号
3.l         分配器接口尺寸       ： 1/8”G螺纹
4.l         压力信号源           ： 气体或液体（建议安装100μ过滤器）
5.l         控制源压力           ： 0.2~ 0.8MPa
6.l         工作温度             ： 4~60 ℃
7.l         控制器外壳尺寸       ： 270X170X105mm                                            BACK TO TOP
●多阀系统应用
控制器型号
典型应用
控制程序
JMA 501
过滤器
运行→反洗→正洗&iquest;
JMA 502
顺流再生软化器
运行→反洗→ 吸盐+置换→正洗&iquest;
JMA 503
过滤器
运行→ 反洗&iquest;
JMA 505
逆流再生软化器
运行→反洗→吸盐+置换→正洗&iquest;
JMA 506
3罐过滤器
运行→1#罐反洗→2#罐反洗→3#罐反洗&iquest;
JMA 507
4罐过滤器
运行→1#罐反洗→→→4#罐反洗&iquest;
JMA 508
5罐过滤器
运行→1#罐反洗→→→→5#罐反洗&iquest;
JMA 523
双罐过滤器一用一备
1#运行→1#反洗→2#运行→2#反洗&iquest;
JMA 524
顺流再生软化器
运行→反洗→吸盐→置换→正洗→运行注水&iquest;
JMA 525
顺流再生软化器
运行→反洗→吸盐→置换→正洗&iquest;
JMA 526
顺流再生软化器
运行→反洗→吸盐→正洗→注水&iquest;
JMA 527
双罐过滤器并联
运行→反洗1→正洗1→反洗2→正洗2&iquest;
JMA 528
空气擦洗过滤器
运行→排水→空气擦洗→反洗→正洗&iquest;
JMA 529
盐回用软化器
运行→反洗→吸盐→吸盐+置换→盐回用→正洗&iquest;
JMA 530
6罐过滤器
运行→1#罐反洗→→→→6#罐反洗&iquest;
JMA 531
7罐过滤器
运行→1#罐反洗→→→→→7#罐反洗&iquest;










BACK TO TOP

JMB/C流量型控制器
JMC 图片

JMB/C流量型控制器，采用先进的微电脑芯片技术，专门用于水处理设备的流量型再生的控制。该控制器可用于由多阀或多路阀组成的多罐过滤、软化、除盐等系统的独立控制，具有瞬时流量、剩余量和累积水量显示、再生程序预设定、系统运行状态显示与其他控制设备连锁控制等特殊功能。 
控制器性能特性
1.l         设置密码保护
2.l         JMB单通道或JMC1-3路多通道流量计脉冲接收
3.l         流量计探头K值选择（根据探头安装管道尺寸按附表查询）
4.l         系统流量显示（0-999t/h）及预先设定批量（1-9999.9t）的剩余量递减显示
5.l         累计流量查询及清零功能
6.l         各路系统（工作、再生、备用、反馈）状态显示
7.l         本地强制手动启动再生
8.l         再生启动信号输出时间（2-9999秒）设定
9.l         系统工作模式：JMC（C1、D2、D3、E2、E3）五种选择
JMB（C1、C2、C3、C4、C5、D2、D3、D4、D5）九种选择
注：C型：同时运行轮流再生；D型：多用一备；E型：同时运行分别再生
1.l         再生系统（出水电磁阀控制）辅助接点输出
2.l         停电保护功能：停电后设定的参数保持时间大于3年
3.l         仪表外壳采用工程塑料，具有防尘、防腐、防水溅射等功能
4.l         仪表采用墙壁挂装或支架悬挂安装形式
主要技术指标
1.l         流量传感器脉冲量输入：正弦波频率范围0-10K，探头（直流）电压幅度4-12V
2.l         采样周期：0.2秒
3.l         输出形式：继电器无源接点输出   触点容量，AC220V/2A
4.l         馈电输入：无源接点反馈信号
5.l         显示方式：背光液晶显示单元，使用寿命≥10年
6.l         仪表电源：开关电源 100-265V/AC 功耗5W
7.l         使用环境：环境温度4-60℃  相对湿度 ≤85%RH
8.l        控制器外壳尺寸：260X170X105mm
JMA--JMC连接示意图
BACK  TO TOP
JM-TT40/100流量传感器
应用范围: 工业水处理过程流量监测 
工业循环冷却水及补水流量监测 
中水流量监测 
废水处理后工序流量监测 
农业灌溉用水流量计量 
软化、过滤等多路阀及多阀系统流量监控 
其他水流量的检测及控制
产品特点:
国内首创，专利产品　　 　　具有良好的抗干扰性 　　　　信号传输能力强（最远可传输300米） 
安装方便、维护简单 　　　　质量稳定、故障率低 　　　　性能价格比优越