标题：华能国际电力股份有限公司德州电厂
公司简介
华能国际电力股份有限公司德州电厂位于德州市西郊古运河畔，该电厂设计装机容量为252万千瓦，是山东电网的主力发电厂之一。一、二期工程已建设安装4台30万千瓦国产燃煤汽轮发电机组。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的亚临界、一次中间再热、自然循环汽包锅炉,型号为HG1025/18.2—PM2；汽轮机是东方汽轮机厂生产的330MW亚临界、中间再热、双缸双排汽、高中压合缸凝汽式机组，型号为N300-16.7/537/537-2；发电机为东方电机厂生产的水、氢、氢冷发电机，型号为QFSN-300-2-20；控制系统由上海新华控制工程公司提供。三期工程是两台66万千瓦进口燃煤机组。锅炉是德国巴布考克（BABCOCK）公司生产的单炉膛对冲燃烧、г型布置、一次中间再热、平衡通风、固态连续排渣，正气力除灰，亚临界参数自然循环汽包炉；汽轮机是美国通用电气公司（GE）生产的TCF42型、亚临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、高中压分缸反流凝汽式汽轮机；发电机为美国通用电气公司（GE）生产的水、氢、氢冷汽轮发电机；仪控设备德国的西门子公司提供。
工程建设
一期工程于1989年8月1日正式开工兴建。两台机组分别于1991年7月8日、12月14日投产。创造了1年投产2台30万千瓦机组的电建高速度。二期工程于1992年5月10日正式开工兴建，两台机组分别于1993年12月17日和1994年11月28日投产。其中，#4机组为全国第一台达标投产机组。三期工程于1999年9月28日正式开工兴建，2002年6月29日第一台机组投产，2002年10月13日第二台机组投产。
节能环保方面领先　　电厂在把企业做大的同时，更注重在节能环保和技术改造上下功夫。三期新建机组完全符合国家建设节约环保型电厂的要求，节能节水环保效果十分显著：一是在国内首次将直接空冷技术应用于60万千瓦等级超临界参数的机组上。与传统的湿冷机组相比，三期机组每发一度电就节水3千克，每年可节约用水1000万吨以上，为我国缺水地区建设燃煤电站提供了全新经验。二是采用优化设计招标，通过采取侧煤仓设计、控制系统分散布置等方案，实现了节地节材，降低了工程造价。三是锅炉设计采用低氮燃烧技术，并同步安装烟气脱硫装置，保证实现烟尘达标排放。 
同时，他们对下大力对老机组、老设备进行技术改造。2005年以来，相继对一期两台锅炉进行了干排渣改造，配合循环水反渗透工程，每年可节水450万吨、节电550万度；对10多台高压电机进行了变频改造，每年节电1000万度以上；对四台电除尘器进行改造，每年减少烟尘排放1.3万吨。2008年6月底，二期两台机组的脱硫设施如期竣工并通过河北省环保局验收，每年可减少二氧化硫排放2.7万吨。节能降耗和环保工作的显著成绩，使上安电厂的竞争力和可持续发展力不断提升。 
万能焊条的应用领先
2005 年 底 ，工 程 师 发 现 电 机 的 铸 铁 水 力 电 动 机 座 上 的 五 颗 螺 栓 旁 存 在 裂 缝 。 由 于 先 前 没 有 修 复 的 铸 铁 零 件 ， 因 而 只 能 投 资 购 买 新 的 注 塑 机 ， 而 令 人 焦 虑 的 是 购 买 新 注 塑 机 则 需 要 耗 资 约 100,000 美 元 ， 而 库 存 中 也 没 有 备 用 水 力 电 动 机 (价 值 约 6,000 美 元) ， Ezzat Imeel 先 生 只 好 求 助 于 立 斯 龙 工 程 有 限 公 司 的 Mahmoud Labib 先 生 和 Wael Abd Elfadeel 女 士 帮 助 尽 快 修 复 破 裂 的 水 力 电 动 机 。 
万能配方–解决方案 
Wael Abd Elfadeel 先 生 在 河 北 联 盛 焊 接 材 料 有 限 公 司 - 中 国 代 理 商 找 到 了 方 便 实 用 的 万 能 100 、 万 能 720 和 万 能 770 产 品 (总 计 约 900 美 元) ， 于 是 引 进 这 一 强 大 配 方 作 为 解 决 方 案 。 按 照 Labib 先 生 和 Elfadeel 先 生 的 指 示 执 行 下 列 步 骤 后 ， 铸 铁 水 力 电 动 机 已 经 成 功 修 复 ： 
1. 使 用 焊 钉 将 破 损 部 件 对 接 在 一 起 ， 以 保 持 对 齐 。 
2. 使 用 M-100 (直 径 3.2mm) 倾 斜 结 合 处 两 侧 。 
3. 使 用 氧 乙 炔 炬 并 调 至 高 氧 化 焰 状 态 ， 将 火 焰 放 在 经 M-100 处 理 过 的 凹 槽 上 ， 持 续 数 分 钟 。 
4. 用 金 属 刷 刷 拭 凹 槽 ， 去 除 表 面 残 留 物 以 避 免 形 成 砂 眼 。 
5. 使 用 M-720 (直 径 3.2mm) 使 其 沉 积 在 两 侧 ， 第 一 层 珠 状 体 便 会 深 深 渗 入 到 基 体 金 属 内 。 
6. 珠 状 体 长 度 不 应 超 过 5cm 。 
7. 使 用 可 加 工 M-770 (直 径 3.96mm) 作 为 最 后 一 道 工 序 施 用 于 两 侧 。 
8. 建 议 适 当 地 敲 击 以 减 小 焊 接 结 合 处 应 力 。 
9. 表 面 加 工 后 即 可 完 成 工 作 。 
** 必 须 提 供 最 低 的 应 用 电 流 和 短 弧 
M-720 (直 径 3.20mm) - 80 amps 
M-770 (直 径 3.96mm) - 90 amps 
万能配方，省时省钱 
在 这 一 事 件 中 ， 该 配 方 的 确 为 最 终 用 户 节 省 了 数 千 元 美 金 去 购 买 新 的 水 力 电 动 机 ， 如 果 最 后 他 们 不 得 不 更 换 注 塑 机 ， 则 潜 在 为 他 们 节 省 了 十 万 美 元 。 此 外 ， 该 配 方 为 最 终 用 户 节 省 了 数 千 小 时 的 停 工 维 修 时 间 ， 如 果 不 得 不 采 取 购 买 新 电 动 机 甚 至 新 注 塑 机 的 方 法 ， 则 此 配 方 挽 回 了 此 期 间 将 会 损 失 的 产 量 (较 长 的 交 货 时 间 还 加 上 安 装 时 间) 。 
Mr. Wael Abd Elfadeel 先 生 (系 蓝 领 带 的) 视 察 焊 工 准 备 修 复 工 作 
近 距 离 查 看 螺 栓 旁 的 裂 缝 (总 共 5 个) 
施 用 万 能 焊 接 合 金 后 的 第 一 处 焊 接 
水 力 电 动 机 又 重 新 开 始 运 行
节能环保方面领先
电厂在把企业做大的同时，更注重在节能环保和技术改造上下功夫。三期新建机组完全符合国家建设节约环保型电厂的要求，节能节水环保效果十分显著：一是在国内首次将直接空冷技术应用于60万千瓦等级超临界参数的机组上。与传统的湿冷机组相比，三期机组每发一度电就节水3千克，每年可节约用水1000万吨以上，为我国缺水地区建设燃煤电站提供了全新经验。二是采用优化设计招标，通过采取侧煤仓设计、控制系统分散布置等方案，实现了节地节材，降低了工程造价。三是锅炉设计采用低氮燃烧技术，并同步安装烟气脱硫装置，保证实现烟尘达标排放。 
同时，他们对下大力对老机组、老设备进行技术改造。2005年以来，相继对一期两台锅炉进行了干排渣改造，配合循环水反渗透工程，每年可节水450万吨、节电550万度；对10多台高压电机进行了变频改造，每年节电1000万度以上；对四台电除尘器进行改造，每年减少烟尘排放1.3万吨。2008年6月底，二期两台机组的脱硫设施如期竣工并通过河北省环保局验收，每年可减少二氧化硫排放2.7万吨。节能降耗和环保工作的显著成绩，使上安电厂的竞争力和可持续发展力不断提升。