标题：气动V型球阀
发展演变
气动V型球阀是由截止阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。 
工作原理
气动V型球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 
现实作用
气动V型球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。
气动V型球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 
气动V型球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：
1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2． 结构简单、体积小、重量轻。
3． 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5． 维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6． 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7． 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
不锈钢气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。
结构分类
一、浮动气动V型球阀
不锈钢气动球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。
浮动气动V型球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。
二、固定球气动球阀
不锈钢气动球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。
为了减少气动球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，近年来又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。
三、弹性球气动球阀
气动球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。
弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
气动V型球阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。
说明书
1、 范围：本说明书适用于法兰连接端的电动（或气动）球阀。
2、 组成：由电动（或气动）执行机构（20）与球阀阀体部分组成，其连接靠支架（18）和连接轴（17）。
3、使用限制
温度和压力限制
l 铭牌显示有球阀在最大和最小操作温度下所允许的最大操作压力。
l 使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在－290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。
l 阀的公称压力等级 (PN)，可表明阀在正常温度状态下的最大工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在－290C～380C时的最大工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。
l 电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。
4、 安装
1)、取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。
2）、安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
3)、准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。
4)、在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。.
5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
7)、与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
尺寸参数
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺 寸(mm)
d1
L
D
D1
D2
D6
f
f2
b
Z-φd
H1
H2
1.6
25
25
150
115
85
65
-
2
-
14
4-14
-
75
32
32
165
135
100
78
-
2
-
16
4-18
-
105
40
40
180
145
110
85
-
3
-
16
4-18
-
95
50
50
200
160
125
100
-
3
-
16
4-18
-
107
65
65
220
180
145
120
-
3
-
18
4-18
-
142
80
80
250
195
160
135
-
3
-
20
8-18
-
152
100
100
280
215
180
155
-
3
-
20
8-18
-
178
125
125
320
245
210
185
-
3
-
22
8-18
-
252
150
150
360
280
240
210
-
3
-
24
8-23
-
272
200
200
400
335
295
265
-
3
-
26
12-23
-
342
2.5
25
25
150
115
85
65
-
2
-
16
4-14
-
75
32
32
165
135
100
78
-
2
-
18
4-18
-
85
40
40
180
145
110
85
-
3
-
18
4-18
-
95
50
50
200
160
125
100
-
3
-
20
4-18
-
107
65
65
220
180
145
120
-
3
-
22
8-18
-
142
80
80
250
195
160
135
-
3
-
24
8-18
-
152
100
100
280
230
190
160
-
3
-
28
8-23
-
178
125
125
320
270
220
188
-
3
-
30
8-25
-
252
150
150
360
300
250
218
-
3
-
34
8-25
-
272
200
200
400
360
310
278
-
3
-
34
12-25
-
342
4.0
25
25
150
115
85
65
58
2
4
16
4-14
-
75
32
32
180
135
100
78
66
2
4
18
4-18
-
107
40
40
200
145
110
85
76
3
4
18
4-18
-
95
50
50
220
160
125
100
88
3
4
20
4-18
-
107
65
65
250
180
145
120
110
3
4
22
8-18
-
142
80
80
280
195
160
135
121
3
4
22
8-18
-
152
100
100
320
230
190
160
150
3
4.5
24
8-23
-
178
125
125
400
270
220
188
176
3
4.5
28
8-25
-
252
150
150
400
300
250
218
204
3
4.5
30
8-25
-
272
200
200
502
375
320
282
260
3
4.5
38
12-30
-
342