标题：螺标式冷水机
百科名片
  螺杆式冷水机螺杆式冷水机是以各种形式螺杆式压缩机为主机的冷水机机组。螺杆式制冷压缩机是容积式制冷压缩机的一种类型，它与活塞式制冷压缩机相比，具有结构简单、体积小、重量轻、易损件少、操作简单；单机压比大；对湿压缩不敏感。螺杆式冷水机它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、节流装置、润滑油泵、电气控制箱以及其他部件组成的组装式制冷机组，具有结构紧凑、运行平稳、操作简便、制冷量无级调节、占地面积小等优点，使用范围广，适合宾馆、酒店、工厂、医院等大型空调用，尤其是在负荷不太大的高层建筑中应用，更能显示出它独特的优越性。
螺杆式冷水机的用途
技术应用随着制冷工业的发展，制冷技术的应用也日益广泛，现已渗透到人们生活和生产活动的  螺杆式盐水低温冷水机各个领域，从日常的衣、食、住、行，到尖端科学技术都离不开制冷技术。
1   空调工程：空调工程是制冷技术应用的一个广阔领域。光学仪器仪表、精密计量量具、纺织等生产车间及计算机房等，都要求对环境的温度、湿度、洁净度进行不同程度的控制；体育馆、大会堂、宾馆等公共建筑等都需有舒适的空调系统。
2  .食品工程：易腐食品从采购或捕捞、加工、贮藏、运输到销售的全部流通过程中，都必须保持稳定的低温环境，才能延长和提高食品的质量、经济寿命与价值。这就需有各种制冷设施，如冷加工设备、冷冻冷藏库、冷藏运输车或船、冷藏售货柜台等。
3  .机械与电子工业：精密机床油压系统利用制冷来控制油温，可稳定油膜刚度，使机床能正常工作。对钢进行低温处理可改善钢的性能，提高钢的硬度和强度，延长工件的使用寿命。多路通讯、雷达、卫星地面站等电子设备也都需要在低温下工作。
4  .医疗卫生事业：血浆、疫苗及某些特殊药品需要低温保存。低温麻醉、低温手术及高烧患者的冷敷降温等也需制冷技术。
5  .国防工业和现代科学：在高寒地区使用的发动机、汽车、坦克、大炮等常规武器的性能需要作环境模拟试验，火箭、航天器也需要在模拟高空条件下进行试验，这些都需要人工制冷技术。人工降雨也需要制冷。
6  .家用冰箱及空调等日常生活方面也是制冷技术的应用。
总之，螺杆式冷水机制冷技术的应用是很广泛的，随着国民经济的发展，科学技术的进步，人民生活水平的不断提高，制冷技术的发展与应用将会走向新的领域。机组特点1、最高效的半封闭式压缩机，机组的心脏—进口优质螺杆压缩机，其5:6超高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。
（1）、最新非对称转子齿形；
（2）、四段或无段式容量控制系统；
（3）、内建压差式供油润滑系统；
（4）、低振动、低噪音。
2、微机准确控制温度，机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示，具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况，精确监控组运行在最佳状态，其轻触面板密封好，防水，防尘，抗腐蚀，按键寿命长。分级与无极能量控制，用于一般的空调系统，装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温，可按用户要求，所有机型均可装配无级能量控制。
3、运行效率高，换热器采用了高效波纹管，外加高效的螺杆式压缩机，保证了机组的高效率运行.最可靠的保护和辅助部件。
4、螺杆式冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障：压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高，低压保护，排气高温保护，安全阀，易溶塞。  风冷箱体螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机的选型
出水温度  盐水低温冷水机组工业螺杆工冷水机组，采用进口半封闭双螺杆压缩机组，共分为高、中、低温三个系列供水温度的机组。
供水温度范围为：工业用螺杆式冷水机组可提供30℃～5℃冷冻水，中温螺杆冷水机组可提供-5℃～-45℃中温工艺冷冻水，及低温螺杆冷水机组可提供-45℃～-110℃工艺用低温冷冻水。
1、工业用螺杆冷水水机组：　
可提供5～15℃冷冻水，或采用乙二醇溶液作为载冷剂，可提供-5～+5℃的工艺冷冻水溶液，可作为冰蓄冷、低温送风、中央空调及其它生产工艺所要求的工艺冷源。同时我可根据用户的要求，对机组进行特殊设计，可提供大温差的冷水机组（进出水温差为8～15℃）。或高出水温机组（出水温度15℃～25℃）。制冷量为94KW-3360KW。
2、中温螺杆冷水机组：
出水温度-5℃～-45℃，采用进口半封闭螺杆压缩机组（带经济器）；可提供-5℃～-45℃低温乙二醇溶液或盐水溶液。可作为化工、医药、冷库、冰场等工艺冷源。制冷量为55KW-2000KW。
3、低温螺杆冷水机组：
出水温度为-45℃～-110℃，可提供-45℃～-110℃酒精或氯化钙水溶液冷冻水；采用二元复叠或三元复叠螺杆式制冷系统。能效比高，运行稳定等特点。
同时可根据使用要求设计，超低温型、防腐型、防爆型特种工业螺杆式冷水机组，可满足各种行业对工艺冷源的要求。选型参数水冷螺杆式（带热回收）冷水机组性能参数I​型号KSC-
0270WDKSC-
0360WDKSC-
0390WDKSC-
0470WDKSC-
0520WDKSC-
0600WDKSC-
0640WDKSC-
0700WD性能制冷量kW268.2 352.0 383.2 467.2 512.8 604.2 638.4 698.6 RT76 100 109 133 146 172 182 199 电源380V 3PH 50Hz压缩机类型半封闭螺杆式数量22222222运行功率kW63.0 77.0 84.4 102.8 112.0 126.0 132.6 146.0 运行电流A105.8 129.4 142.0 172.8 188.2 211.8 222.8 245.4 最大输入功率kW83.6 105.0 115.2 140.2 152.6 171.8 180.8 199.0 最大电流A140.6 176.4 193.6 235.6 256.6 289.0 304.0 334.6 起动方式Y-△起动能量控制100-66-33-0%节流机构外平衡热力膨胀阀冷媒R22/R407C蒸发器类型干式壳管式冷冻水流量CMH46.1 60.5 65.9 80.3 88.2 103.9 109.8 120.1 进出水管in4 4 4 5 5 5 5 6 冷凝器类型壳管式水流量CMH57.0 73.8 80.4 98.0 107.4 125.6 132.6 145.2 水管径in4554*24*24*24*25*2安全保护装置高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、易熔塞、保险管等外形 尺寸宽mm29002950295032503250325032503250深mm11501220122015501550160016001600高mm12501350135018201820187018701870净重（约）kg19502300240034003550390042004400热回收量kW67.1 88.0 95.8 116.8 128.2 151.1 159.6 174.7 热水流量CMH11.5 15.1 16.5 20.1 22.0 26.0 27.4 30.0 热回收器进出水管径in1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 水冷螺杆式（带热回收）冷水机组性能参数II​型号KSC-
0760WDKSC-
0840WDKSC-
1000WDKSC-
1050WDKSC-
1150WDKSC-
1240WDKSC-
1290WD​性能​制冷量kW756.2 832.4 990.6 1046.0 1145.2 1240.0 1287.8 ​RT215 237 282 297 326 353 366 ​电源380V 3PH 50Hz​压缩机类型半封闭螺杆式​数量2222222​运行功率kW159.2 177.0 205.6 217.0 235.2 253.2 261.2 ​运行电流A267.6 297.6 345.6 365.0 395.4 425.6 439.2 ​最大输入功率kW217.2 241.4 280.4 296.0 320.8 343.6 356.2 ​最大电流A365.0 406.0 471.4 497.8 539.2 578.0 599.0 ​起动方式Y-△起动​能量控制100-66-33-0%​节流机构外平衡热力膨胀阀​冷媒R22/R407C​蒸发器类型干式壳管式​冷冻水流量CMH130.0 143.1 170.4 179.9 196.9 213.2 221.5 ​进出水管in6 6 6 6 8 8 8 ​冷凝器类型壳管式​水流量CMH157.4 173.6 205.7 217.2 237.4 256.8 266.4 ​水管径in5*25*25*25*25*26*26*2​安全保护装置高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、易熔塞、保险管等​外形 尺寸宽mm3430343029002900357035703570​深mm1950195021502150205020502100​高mm2010201020852085220022002320​净重（约）kg4600475056005800620068507500​热回收量kW189.1 208.1 247.7 261.5 286.3 310.0 322.0 ​热水流量CMH32.5 35.8 42.6 45.0 49.2 53.3 55.4 ​热回收器进出水管径in2.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0