标题：能效比
定义
能效比数值定义在制冷和降噪之外，在日益追求环保和节能的今天，用电量的多少也是大家所关注的。对于消费者来说，选择节能空调可将日后使用过程中的电费一点一滴的节省下来，无疑是精明的选择。在这方面涉及两个技术关键词：能效比和变频。能效比是指空调器在制冷运行时，制冷量与有效输入功率之比。能效比数值的大小，反映出空调器产品每消耗1000W电功率时制冷量的大小。[1]数值涵义该数值的大小反映出不同空调器产品的节能情况。能效比数值越大，表明该产品使用时所需要消耗的电功率就越小，则在单位时间内，该空调器产品的耗电量也就相对越少。空调上的能效标识使您得以很容易地从众多空调中“认出”节能“明星”，只要看清标识右侧箭头上标注的产品等级便可做出判断：1级产品最节能，5级最耗能。还要提醒一点，只有标识标注1、2级的才算节能空调，其他等级的空调仍属耗能产品。[2]
分类
制冷能效比（EER）和制热能效比（COP）
空调的能效比分为两种，分别是制冷能效比EER和制热能效比COP。一般情况下，就中国绝大多数地域的空调使用习惯而言，空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段，其主要功能仍然是夏季制冷，所以人们一般所称的空调能效比通常指的是制冷能效比EER。
能效比代号：EER
⑴空调器的能效比，就是名义制冷量（制热量）与运行功率之比，即EER和COP。
⑵EER是空调器的制冷性能系数，也称能效比，表示空调器的单位功率制冷量。
⑶COP是空调器的制热性能系数，表示空调器的单位功率制热量。
⑷数学表达式为：EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率
⑸EER和COP越高，空调器能耗越小，性能比越高。
高能效空调=低能耗空调 国标1、2、3级能效
高能耗空调=低能效空调 国标4、5级能效
高能耗空调（4、5级能效空调）09年3月在中国强制停产。
标准、分级
能效比标准能效比是指额定制冷量与额定功率（耗电量）的比值。
能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法，中国能效分5个等级，能效标志的底色为蓝色，顶头有“生产者名称”、“规格型号”等信息；最为醒目的就是标志的中间部分，有从1至5个等级标记，从绿色到红色，并在左边有信息提示从“能耗低”到“能耗高”，右上角则明示出本规格型号产品的能效等级。标志的下部提供有“能效比”、“输入功率”以及“制冷量”的具体数据。[3]等级划定注: 2010年6月1日颁布定速机的能效比新标准，1-3级，分别是3.6 3.4 3.2
能效标识 能效等级
⒉6～2.8 五级
⒉8～3.0 四级
⒊0～3.2 三级
⒊2～3.4 二级
⒊4及以上 一级
1级最节能，5级能效最低，低于5级的产品不允许上市销售。空调企业需要在产品上加贴能效标识标志，告知消费者其能效水平等级。消费者可以直接通过能效等级标贴清楚地知道哪种空调是省电节能的。据了解，以一台1．5匹空调为参考，一级品每小时耗电量不得超过1度，五级产品每小时耗电量不得超过1．35度。
能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法，按照国家标准相关规定，把空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。能效标志为2.6至2.8，能耗等级为5级能耗；能效标志为2.8至3.0，能耗等级为4级能耗；能效标志为3.0至3.2，能耗等级为3级能耗；能效标志为3.2至3.4，能耗等级为2级能耗；能效标志在3.4及以上，能耗等级为1级能耗。按规定，如果产品低于最低市场准入的5级能效，是不允许在市面上销售的。2级能效比家庭使用2级能效比效果最佳，1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。但是，是否达到最佳省电效果，还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说，小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电，每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出，2级能效比其实是一个“临界点”，根据测算，一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通常达到最佳。
估算
市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲，空调器输出制冷量的大小应以W 瓦 来表示，而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为：1匹的制冷量大约为2000大卡，换算成国际单位瓦应乘以1．162。这样，1匹制冷量应为2000 大卡 ×1．162=2324 W。这里的W 瓦 即表示制冷量，而1．5匹的制冷量应为2000 大卡 ×1．5×1．162=3486 W。
人们在选购空调器时都十分关心如何确定空调制冷量的大小。确切地讲，空调制冷量的大小是由房间的面积、高度、朝向、房间密封程度、居住人口以及房间内其它家用电器 如电灯、电视机、电冰箱等 的功率、数量等综合因素构成的。为了方便读者计算起见，这里只把基本的空调制冷量的估算方法做一介绍。
通常情况下，家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115—145W ，客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145—175W。
比如，某家庭客厅使用面积为15平方米，若按每平方米所需制冷量160W考虑，则所需空调制冷量为：
160W×15=2400W 
这样，就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KC－25型窗式空调器，或选购KF－25GW型分体挂壁式空调器。
节能型空调器，即制冷量相对较大，而耗电量较小的空调器，是人们所希望选购的较为理想的空调器。
在选购时，可以根据空调器铭牌上标出的功率指标计算出能效比，来分析一下是否是节能型空调器。所谓能效比 也称性能系数 即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常，空调器的能效比接近3或大于3为佳，就属于节能型空调器。
比如，一台KF－20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W，额定耗电功率为640W，另一台KF－25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W，额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为：
第一台空调器的制冷能效比（EER）：2000W/640W=3．125 
第二台空调器的制冷能效比（EER）：2500W/970W=2．58 
这样，通过两台空调器能效比值的比较，可看出，第一台空调器即为节能型空调器
计算方法
SEER简易计算方法
SEER定义和EER的定义完全不同，其测算方式也有差异。对于EER的测算，空调的能力和能效只要通过一个工况测试就可以完全获得，而对于SEER的测算，由于测算过程中需要考虑系统开/关循环损失和累加能源消耗量的影响，因此空调的能力和能效需要通过四个工况测试并通过一系列的加权计算才可以获得最终结果，见表1。
A工况称为标准制冷工况，空调在这个工况条件下测试系统的制冷量。B工况称为低温制冷工况，空调在这个工况条件下测试系统的制冷能效，标准中对其定义为EERB。C工况干工况稳态试验和D工况干工况断续试验，做这两个试验要保证蒸发器表面处于无凝露的测试状态中。A、B、C三个试验项目都属于稳态试验项目，当测试数据误差满足ASHRAE37-2005所规定的范围以内，即可以按照10分钟一次的时间间隔进行数据结算。D工况试验中，空调要按照6分钟开机，24分钟停机，30分钟为一个循环周期的方式循环往复进行，当循环周期工况稳定后，记录其中一个稳定周期的试验数据，通过这两个试验，求取SEER计算过程中最重要的参数CD值，标准中定义CD值为效率降低系数，由于精算过程十分复杂，试验平台焓差法试验装置需要进行程序调整，因此并非所有焓差测试台都可以进行CD值的测试，在ARI 210/240标准中对于不能进行C工况和D工况试验的焓差测试装置，允许CD值使用0.25替代。将0.25代入公式⑴。
PLF(0.5)=1-0.5×CD………⑴
式中：
PLF(0.5）——当制冷负荷系数为0.5时的部分负荷系数。
将⑴式的计算值代入公式⑵，即可求取季节能效比值。
SEER=PLF(0.5）×EERB……⑵
此时季节能效的计算公式可以变形为SEER=0.875×EERB。引入SEER13的概念，公式可以继续变形为EERB ×0.875×3.412(Btu/W）≥13(Btu/W)，即工况B的试验条件下测试所获得的能效值要求大于4.35W/W。根据美国ARI 210/240测试标准空调出厂时的最低制冷能力和能效值都不能低于标称值的95%，由此可以推算出北美向SEER13的分体空调在工况B的试验条件下的实测能效值只有大于4.137W/W才可以满足SEER13的开发要求。[4]
等级
  显示器能效限定值及能效等级2008年4月1日，一项确定计算机显示器能效限定值、节能评价值、目标能效限定值、能效等级、试验方法和检验规则的强制性国家标准由国家质检总局和国家标准委批准发布。
这项标准确定的能效限定值和目标能效限定值均属强制性条款。计算机显示器能效等级的确定是中国在这一产品领域实施强制性能效标识制度的技术依据。该标准即《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520-2008）。
据标准主要起草人、中国标准化研究院高级工程师陈海红介绍，这项标准适用于在电网电压下正常工作的计算机使用的阴极射线管显示设备（CRT显示器）和液晶显示设备，也适用于主要功能为计算机显示器的带有调谐器、接收器的显示设备。[5]
该标准的主要技术要求包括4个方面：　★ 规定了计算机显示器的3个能效等级，其中一级为最高的能效等级。能效等级的确定是计算机显示器实施能效标识的技术依据；
★ 对计算机显示器的能效限定值提出强制性要求，为能效等级的三级，标准要求能效限定值应作为显示器出厂检验项目，不符合要求的产品不允许出厂。能效限定值是标准实施后的市场准入指标，也是防止低能效产品进入市场和国家淘汰高耗能产品的依据；
★ 规定了推荐性的计算机显示器的节能评价指标，为能效等级的二级，当产品达到节能评价值要求时，生产企业可向国家节能产品认证机构申请节能产品认证；
★ 提出了目标能效限定值，即3年后开始生效的能效限定值，目标能效限定值（3年后的三级能效等级）会提高到能效等级的二级，以此促进节能技术的应用，改进产品结构或生产工艺，稳步提高产品的能效水平。
能源效率
所谓能效比即显示器屏幕的发光亮度与实测输入功率的比值，也叫显示器能源效率，这样的算法更能体现显示器对能源的利用率。
无论是大至30吋，还是小到15.0吋的显示器，通过能效比都能更加客观的体现出其对能源的利用率，相比美国较早制定的“能源之星”以每像素功耗来进行判定，能效比在显示器产品尺寸多样的市场情况下，要更加适用一些。
在实际的检验过程中，需要通过专业的功耗测试仪器，对显示器正常工作稳定后一段时间（大于20分钟）的功耗E（单位：W·h）进行测试，然后再用公式P=E/t（测试时间），算出单位时间的功耗值P（单位：W）。
显示器能源效率（能效比）Eff（单位cd/W），就可以用公式Eff=S×L/P来进行计算。其中S为所检验显示器的有效显示面积（单位：㎡），L则是所检验显示器的亮度值（单位：cd/㎡）。这就是说，显示器能源效率Eff的值越高，消耗同样功率，其屏幕的发光亮度越高，节能效果就越好；Eff值越低，反之。
例如三星热卖的22吋节能液晶显示器2243EW，其亮度值为250cd/㎡，最大功耗28W，可视区域面积=0.47376m×0.2961m=0.14㎡，其能效比就等于250cd/㎡×0.14㎡/28W=1.25cd/W。新规范中，1级能源效率为1.05cd/W，而三星2243EW的理论能效比值比1级还要高出近1/4。
再比如戴尔新推出的27吋大屏液晶2709W，亮度为400cd/㎡，最大功耗110W，可视区域面积=0.5818m×0.3636m=0.21㎡，其能效比值=400cd/㎡×0.21㎡/110W=0.76cd/W。相比三星2243EW，其能源效率要低不少，不过其还是高过能效限定值，即3级能效值0.55cd/W。
三个等级的划分有助于产品技能品质的区分，而以每瓦产生多少亮度来评价显示器能耗，更加客观的体现了产品的技能特性，同时符合尺寸规格繁多的液晶显示器市场。
很多朋友在使用完电脑，不会去关闭显示器的开关，让其处于待机状态，或者仅仅关闭显示器开关，而没有彻底断开电源。
显示器不仅仅是在其正常使用时才会消耗电能，在待机或者关闭开关而未彻底断开电源的情况下，也会有较小的功耗，虽然功率都在1W左右，但考虑到显示器在实际应用中待机状态时间较长，加上基本所有用户都没有彻底断开电源的习惯，因此限定显示器关闭状态能耗是非常必要的。
在显示器的能效限定中，规定了显示器关闭时最大的有功功率。测试时，需把显示器处于关闭状态，在仪器读取的功耗数据稳定后开始测试，测试时间不能小于10分钟。
显示器类型
能效等级
​​​​​1级
2级
3级
​​​​能源效率/
关闭状态能耗/
能源效率/
关闭状态能耗/
能源效率/
关闭状态能耗/
​（cd/W）
W
（cd/W）
W
（cd/W）
W
​CRT
0.18
1
0.16
3
0.14
5
LCD
1.05
0.5
0.85
1
0.55
2
按照《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520-2008）的规定，所检验显示器的能源效率Eff必须要高于能效限定值（三级能效等级）0.55 cd/W，显示器关闭状态时最大的有功功率不能高于2W。
这是国内所规定显示器能耗比的最低数值，如果所检验显示器达不到此标准，需从此显示器所在批次中再抽检两台，如再抽检的两台均达到标准，则该批次为合格，如果两台中仍有一台达不到此标准，那此批产品则被判定为不合格，不能出厂。
消费误区
能效比越高越好在经过了能效比的攀比炒作后，一些不负责任的厂家已经直接将消费者带入“高能效消费的误区”。
根据国家的能效标准，空调能效比分为5级，1级为3．6，表示能源效率最高，5级为2．6，表示能源效率最低。那么是否在选购时，买能效比越高的产品越好呢？中国制冷学会空调委员会副主任、南京工业大学李志浩教授认为，5级能效比代表了中国空调业的水平，中国制定的1级标准是一般企业努力的目标，2级代表节能型产品，3、4级代表国家的平均水平，5级产品是未来淘汰的产品。
所以专家认为，并不是买能效比越高的产品越省钱，这涉及到产品成本与节约电费之间的衡量。综合考虑投入、收益，有的消费者选择第2级、3级能效比的空调也许会较为合算。永远高效不少消费者在购买了节能空调后，总认为就是终身高效，但实际上，TCL空调工程师郑双名指出，空调出现性能衰减现象是业界一直没有关注的问题。
据悉，空调性能衰减的一个重要原因是空调的换热器效率会随着使用时间的延长而降低。传统空调的换热器，使用亲水铝箔作为热交换界面，而铝箔的亲水性是会随时间的推移而衰减的，当其亲水性衰减后，制冷时产生的冷凝水就会在铝箔翅片间形成水桥，堵塞出风风道，从而导致制冷效果衰减。此外，传统空调室外机长期暴露在各种烟尘、风沙环境下，久而久之就会积尘、变脏，而且很难清洗，这会直接导致换热效率降低，是空调性能衰减的另一个重要原因。高效加长效才是空调的关键。
区别
季节能效比
专家介绍，衡量变频空调是否节能的标准是“季节能效比”，英文缩写为SEER，即变频空调在规定工况下工作1136小时，制冷总量/耗电总量；而定频空调的标准才是“能效比”，英文缩写为EER，即制冷量/制冷功率。
但是市场上某些企业不注重技术，在宣传上偷换概念，为抢占变频空调市场，置国家标准于不顾，故意用定频空调的标准“能效比”去替代变频空调的“季节能效比”，甚至粗暴地用“最小制冷量÷最小制冷功率”来计算变频能效比，得出“15赫兹是伪低频真耗能”的结论，企图误导和欺骗消费者对变频空调的认识。全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、清华大学教授石文星说，由于空调器在不同的环境温度下转速不同，按照变频空调能效国标的要求，对比两台变频空调的节能性，要看“季节能效比”，而不是截取某段特定条件下的“能效比”。这就好比飞机刚开始滑行时，肯定比高速行驶的汽车慢，但不能因此判断飞机的时速比汽车慢。
空调诞生
2009年9月21日消息，格力新一代变频卧室空调“月亮女神”已经面世，该款空调运行频率仅为6赫兹，为全球首创，最低能耗为80瓦。
格力称，格力此次推出的月亮女神G—Matrik直流变频空调采用了格力G—Matrik制冷技术，并在原有的15赫兹频率基础上进行革新，使自身的频率达到了6赫兹，最小制冷量只有380瓦，与一个人静坐状态下的耗能基本相当，能实现制冷量输出与绝大多数场合下能耗损失的平衡，适应范围更广，在确保不停机运转的同时，也就避免了定频空调忽开忽停、忽冷忽热的现象。
该变频空调启动后，先以最大频率强力制冷或制热，迅速接近所设定的温度。这时房间需求的冷量或热量比较少，变频空调的运行效率自然下降，压缩机输出功率随之降低，以实现房间的热平衡。但是当空调压缩机在低频运行时，主机很容易抖动，容易造成系统损坏、管路破裂等问题，这个问题多年来一直困扰着整个空调产业界，导致市场上大部分传统直流变频空调只能将运行频率控制在30HZ左右。
为了解决这一全球性的技术难题，格力研究团队经过12年的技术攻关和反复实验推出的G-Matrik直流变频技术，成功实现空调压缩机15赫兹低频运转的同时，依旧能够稳定运行，这一减震技术的突破将国内空调业的技术含量推进到国际先进水平。在此基础上，月亮女神再次刷新了国内乃至国际空调业界的记录，成为世界上第一款实现6HZ低频运转的空调。
月亮女神在实现低频运转的同时，综合智能冷媒流量控制技术，从而大大降低了空调的能耗，它的最低能耗只有80瓦，能效比高达6.3，远远高于国家一级能效标准5.2，这与同类产品相比，节能效果更为突出。此外，月亮女神应用的静音环境控制技术和人性化睡眠技术，静音低至21分贝。亮女神采用的R410A制冷剂更是欧盟通用、对臭氧层破坏率趋于零的环保制冷剂。
冷热交换
水源热泵中央空调是一种以电为动力、以水为冷、热源载体的高效节能空调系统，通过压缩制冷系统的制冷循环和热泵循环，实现空调的供冷和供热。夏季、水作为冷却载体。将室内热量带至室外；冬季，水作为热源载体，通过制冷系统的热泵循环作用，将热量送入室内。其最大的特点是：各终端空调用户均独立设置有水源热泵空调机组，水系统集中设置。在夏季，送往各空调终端的不是空调冷水，而是冷却水，冬季，送往各空调终端的不是50-60℃的空调热水，而只需15---25℃低品位的热源水或工业余热水。
在地下水资源丰富的地区，可充分利用浅层地下水资源，并进行完全回灌；在不便于利用地下水的地方，夏季可采用冷却塔循环供应冷却水，冬季通过热水锅炉、工业余热等供应低品位热源水（15--25℃）。由于机组采取了特殊的结构，使噪音大幅降低，机组可置于室内卫生间、天棚之内等，安装灵活。机组结构形式设有暗装风机盘管式样、吊装柜式、卧式、立式等，了根据需要灵活选择，水源热泵空调机组可广泛用于写字楼、宾馆、银行、商场、学校、别墅、公寓等。是中华人民共和国对夏热冬冷地区建筑节能设计标准JGJ134-2001,J116--2001推荐使用的空调器。冷热水机组⒈机组特点：
◆全板式换热器，结构紧凑，体积小
◆全不锈钢外壳，造型美观，永不生锈，可户外安装。
◆多重隔音，噪音低
◆热泵供热，无需锅炉
⒉地下水式工况条件：
◆制冷工况：使用侧进出温度12℃/7℃
热源侧进出水温度18℃/29℃和18℃/25℃
◆制热工况：使用侧进出水温度40℃
◆热源侧进出水温度15℃
⒊水环式工况条件：
◆制冷工况：使用侧进出水温度12℃/7℃
热源侧进出水温度30℃/35℃整体式新风机组⒈机组特点：
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重鼓掌保护，可实现线控和遥控。
◆采用品牌压缩机，节能低噪，可靠性高。
◆多回路制冷系统，能量调节方便。
◆防腐双面喷塑外壳。
◆采用整体不锈钢底盘，永不生锈。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度35℃/28℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度7℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃暗装风机组⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆采用专利技术，降噪效果明显。
◆采用独特的冷凝水加热技术。
◆结构紧凑，节省安装空间。
◆采用整体不锈钢底盘，永不生锈。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度20℃/15℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
◆机外静压：0Pa。静压型机组可特殊订货。吊装柜式机组⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆高效低噪音离心风机，运行宁静。
◆可方便选择安装位置，保养方便。
◆高效换热器，换热系数高。
◆采用整体不锈钢底盘，永不生锈。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18/29℃和和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度20℃/15℃
水环式热源侧进水温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃立柜式机组⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆采用品牌压缩机，节能低噪，可靠性高。
◆多回路制冷系统，能量调节方便。
◆防腐双面喷塑外壳。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度20℃/15℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃吊装复合式⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆高效低噪音离心构机，运行宁静。
◆百叶窗式铝翅片换热器，换热效率高。
◆铝合金框架，外形美观。
◆采用整体不锈钢底盘，永不生锈。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度32℃/28℃
热源侧进/出水温度18℃/29℃
◆制热：使用侧进风干球温度7℃
热源侧进水15℃风机盘管机组⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆选用大叶轮低转速风机，风量大，噪声低。
◆选用对称型的设计，接管及回风口位置依现场需要而改变。
◆一次性成型冷凝水盘，外涂防水涂层，外贴保温材料。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/29℃
◆制热：使用侧进风干球温度20℃/15℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度20℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
◆机外静压：0Pa。
静压型机组可特殊订货。吊装柜式机组⒈机组特点
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆高效、大功率风机，高静压。
◆高效换热器，体积小，重量轻。
◆铝合金框回，外形美观。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度27℃/19℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度20℃/15℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃柜式新风机组⒈机组特点：
◆微电脑自动控制；故障自诊断，多重故障保护，可实现线控和遥控。
◆双进风离心风出，经严格动静平衡试验，振动小，噪音底。
◆进风口过滤，保证新风质量。
◆高效隔热隔音阻燃保温材料。
◆铝合金框架，外形美观。
⒉工况条件：
◆制冷：使用侧进风干球/湿球温度35℃/28℃
水环式热源侧进/出水温度30℃/35℃
地下水式热源侧进/出水温度18℃/29℃和和18℃/25℃
◆制热：使用侧进风干球温度7℃
水环式热源侧进温度20℃
地下水式热源侧进水温度15℃
双盘管热源侧进/出水温度60℃/50℃
存在问题
2009年夏季来临，空调进入了销售和使用的高峰期，虽然很多消费者在购买家电产品时能够注意到能效标识，但并不知道这些标识跟实际的出入有多大。中国消费者协会和北京市消费者协会联合公布的12个型号家用空调器的比较试验结果（比较试验结果仅对样本负责）显示，12个型号的家用空调器能效实测数值均在国家标准范围内，但有企业夸大产品的制冷水平，低标输入功率。专家认为，这种行为在一定程度上误导了消费者，影响了行业竞争的公平性。
这次比较试验的12个样本空调器中包括国产品牌8个，合资品牌4个，基本涵盖了市场上的主流产品。样本选择的是一般家庭经常用、市场销量较大的制冷量在3200W～3600W之间（俗称一匹或大一匹）的壁挂式空调器。这12个样本的空调器均选择了一级或二级能效标识的节能型产品，每台购买价格在3000～4200元之间，没有涉及变频空调器。夸大能效按照实际检测能效比，12个样本空调器的能效等级实测结果均与标称等级相符。但本次比较试验的12个样本中，只有3个样本能效比实测值与其标称值相等或略高，分别是：青岛海尔空调器有限总公司2006年5月出厂的、型号为KFRD－35GW/U（ZXF）的海尔品牌空调器样本；上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司2006年1月出厂的、型号为KFR－36GW/G的三菱电机品牌的空调器样本；苏州三星电子有限公司2006年2月出厂的、型号为KFR－35GW/DSH的三星品牌的空调器样本。
而其他9个样本的标称值均高于实测值，其中尤以珠海格力电器股份有限公司2005年8月出厂的，型号为KFR－32GW/E(3251)Z的格力空调样本的数值差距最大，广东科龙电器股份有限公司2006年4月出厂的、型号为KFR－32GW/VB的科龙空调样本、广东志高空调器股份有限公司2005年6月出厂的、型号为KFR－32GW/KD（K64A）+2的志高空调样本等也位列其中。
对此，珠海格力电器相关负责人表示，格力该型号的能效标识完全符合国家的规定，但并没有对为何标称值和实测值差距明显作出具体解释。制冷量不符中消协透露，比较试验中还发现了一些问题，比如企业普遍低标输入功率，格力和科龙的两款空调实测制冷量小于标称值，没有达到自我明示的制冷量水平，而其他几款样本的实测制冷量均高于标称值，虽然样本实测指标符合“实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的110%”和“制冷量实测值不应小于额定制冷量的95%”的国家规定，但对消费者选择低能耗产品还是有不利影响。
为此，中国消费者协会和全国各地消协组织共同发出倡议：希望国家进一步加强能效标识的宣传与管理，对生产高效、节能、环保型产品的企业给予政策上的优惠和扶持；有关生产企业要严格按照国家有关标准和规定诚信经营；服务行业的经营者应当树立节约资源的意识，主动选用节能型产品；在高温期长的地区生活的消费者，首选高能效比空调器。
新能效标准新能效标准
类型
额定制冷量(CC)W
1级
2级
3级
分体式
CC≤4500
3.6
3.4
3.2
4500<CC≤7100
3.5
3.3
3.1
7100<CC≤14000
3.4
3.2
3.0
整体式
​3.3
3.1
2.9