标题：中国信鸽信息网
概况
中国信鸽信息网与国内百家赛鸽公棚、信鸽协会、赛鸽俱乐部合作信鸽赛事网络在线播报。赛鸽信息最为丰富、全面、广泛，内容更新及时、迅速，目前已成为广大鸽友上网的必经之站、爱鸽人的网上乐园!  
资讯
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374，截止2008年7月，已到访8190万余人次，注册鸽友会员130000余人次，每天平均访问人数约60000余人次，赛鸽信息丰富、广泛、覆盖全面，更新稳定、维护及时，信息传播迅速，已成为广大鸽友上网的必经之站。
中国信鸽信息网，赛鸽类网站全球访问量排名第一位。
根据国际权威网站统计公司ALEXA公司和中国互联网协会提供的网站访问量及流量的最新统计数据，中国信鸽信息网位于全球赛鸽类及专业网站排行榜的遥遥领先地位,同时依据本站的来访人数统计数据显示，平均每月到访人数以逐月累计的方式进行递增，本站广告位推广，价格合理，服务周到、影响迅速、优势广告位，一位难求，增值潜力无限！　　中国信鸽信息网，国内赛鸽领域信息发布专业工作平台。  
发展
经过多年努力，已与国内各地公棚、协会、赛鸽舍、信鸽产品生产商建立全面而广泛的长期合作关系，首创研发多个信息发布平台与产品展示交易平台，得到各地客户的广泛使用与认同。经过多年的完善与建设，相关平台技术成熟，操作简便，传播迅速，为各地客户创值无限。
优势
本站硬件资源基础雄厚,遍布全国各地的服务器群和线路资源保障为各地客户提供快速，稳定，持续，可扩充的长期服务，软件技术资源集历史优势和业内的各行业优秀人才，每年度的持续研发投入为各地客户提供高效的推广宣传服务，以良好的水准与绩效及诸多成功案例获得各地客户的普遍认同。
本站推广宣传服务，潜心赛鸽品牌文化的研究，可为客户提供品牌定位策划、外在形象包装、推广策略等一体化的考虑，让您在芸芸鸽舍中以良好的形象脱颖而出。
本站成熟完善的产品平台能轻松为各地行业客户提供网站平台宣传经营一条龙服务，以最有效率的工作协助您上网开展推广宣传服务，为您塑造良好的品牌形象，创造无限的商机！
与中国信鸽信息网携手，品牌和实力的象征！　

简介
随着经济的飞速发展，能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注，能源是发展国民经济的重要基础，为了响应国家号召，走可持续发展的道路，节能降耗是首要任务。其中，电能在所有能源中消耗量比较大，对电能的统一管理显得尤为重要。只有对电能进行准确可靠的计量，才能从真正意义上节约电能。
下面以上海安科瑞电气Acrel-3000系列电能管理系统为例，介绍电能管理系统的功能及应用。
用途
Acrel-3000型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。其软件运行于windows操作系统，包括windows2000、windows NT、windowsXP等windows系列操作系统。系统除了与上海安科瑞公司自主研发的仪表良好兼容外，还支持数百种各种硬件设备，包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。支持各种常用电力通信规约，如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。按照国家对电能计量的相关要求，本系统对耗电量进行分项计量，包括：
（1）照明插座用电：为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
（2）空调用电：主要包括冷热站用电、空调末端用电。
（3）动力用电：主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
（4）特殊用电：主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。
工作原理
Acrel-3000电能管理系统的功能主要包括有：
前台人机交互界面设计适合客户要求的交互界面；标准图元库，方便调用组合；实时数据采集和显示；数据信息的自动逻辑计算和处理；设备参数远程更改设定；合、分闸状态显示和强制操作。信息处理利用采集信息及特定方法进行计算；统计总功率、最大需量、开关次数；采集功率因数、设定上下限；记录负荷状况分析电能质量；温湿度信息的采集和处理显示（该功能须配备温湿度控制器）。报警/异常/事件存储断相报警实时显示；通讯异常记录存储；合、分闸操作记录；当日报警事件的实时显示；历史事件的查询、打印。曲线及报表管理设置功能客户要求的电参量的趋势曲线；正/反向有/无功电度的历史趋势；设计满足客户需求的各种报表；自动生成电能计量的日、月、年报表；可根据常用的MS Excel设置模板并生成相应报表，使用户轻松使用；查询任意时刻报表、显示并打印。后台数据库管理应用广泛的数据库软件如Access、MSSQL；建立开放式、网络化数据库；存储指定年限或所有的数据信息；软件系统实现的动态链接库；实时数据信息更新安全可靠；支持C/S、B/S方式，实现数据远传。多级权限用户管理密码登录后台，保证设置安全；高权限对低权限管理，分级操作，各权限均具修改密码功能。通讯管理设置各串口自主配置，操作方便；不同设备的通讯协议选择；通讯波特率自主选择；系统根据选择结果自动对该前置机某端口所连各设备进行统一的遥控配置。网络功能双机热备功能，支持双机、双网、双设备等冗余，并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行，配置简单、方便。网络上任意一台机器可指定为I/O服务器（即前置机），网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
其它功能及特点
主接线图、潮流图显示、实时数据显示均可屏幕拷贝。     实时显示电站各实时电量，开关状态，信号状态及动作累计数据。
实时显示当前各模块，通讯，打印机等工作状态，出错自动报警。
正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。其上数据自动刷新，大于整屏画面可漫游移动。
正常显示各主变温度，设备电压，电流，负荷棒图并定时存储相关历史数据，根据运行工况及现场情况，可在线修改各测量电量各种特征。优化及扩充系统。
可动态显示及修改各保护装置内保护定值，可在线投退保护装置内各保护功能对于各类检测电量的修改及功能操作，系统配有多种授权密码，整个系统操作控制方便可靠。
通过ODBC接口支持各种数据库，如ORACAL、SYBASE、SQLSERVER、ACCESS等等。
WEB发布功能，制作的所有画面均可以HTML的格式在网上发布，远方计算即可通过INTERNET利用IE浏览器登录到WEB服务器上浏览系统实时数据。
故障录波的处理，可记录故障录波数据，以曲线形式显示波形以供分析。
事故追忆，能以表格的形式列出事故发生时各开关的变位顺序和相关遥测量的数据值。软件界面
Acrel-3000数据采集
Acrel-3000可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如：遥测量：电压、电流、有功、无功等；遥信量：开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等；脉冲量：电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等；非电量：温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。报警处理
事件报警：包括开关量报警，模拟量越限报警。当产生报警时，可自动推出报警窗口，列表显示报警信息，在报警窗口中，可完成浏览、筛选、确认等操作；报警产生时，可同时进行声光、语音等报警；可打印报警记录。 
趋势曲线图显示Acrel-3000可实现电压、电流、功率等电参数的实时和历史趋势曲线显示，对某一时刻的电参数变化进行查询。
主界面显示Acrel-3000可根据现场的设备安装情况及布局将其用图形界面形象的表示出来，图为低压系统的配电图。
实时报表显示Acrel-3000可进行报表的查询和打印， 包括有三相电流、三相电压，功率因数、等参数的查询和打印。
月抄表数据的查询Acrel-3000显示某个月的电表数据，可进行自定义查询，打印输出。
系统运行状况图Acrel-3000系统开关量、模拟量、脉冲量一览表，记录开关量变位动作次数，系统各保护装置保护投退表、保护定值表、各微机装置内信号表，系统安全运行天数。系统各脉冲电量读取，日、月、年统计一览表等。
显示现场系统设备当前的运行状态及系统运行信息。
Acrel-3000 系统性能指标平均无故障工作时间>30000小时；
遥测传送时间<3S；
遥信量：遥信变位时间<3S，遥信正确率100%；
遥控、遥调：遥控、遥调传送时间<3S，遥控正确率100%；
屏幕画面调用响应时间<3S；
告警响应时间<2S；
画面实时数据更新时间<3S；
开关量在数据库中更新时间<2S；
模拟量在数据库中更新时间<2S；
系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。