标题：负压风扇
基本概述
负压风扇是通风扇的最新类型，属于轴流风扇，因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风扇。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降温问题同时解决。负压风扇还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。
负压风扇具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。负压风扇从结构材质上主要分为镀锌板方形负压风扇和玻璃钢喇叭形负压风扇。市面上所有的镀锌板方形负压风扇结构和技术参数基本一致，负压风扇型号分类将详细说明。玻璃钢喇叭形负压风扇从传动方式不同分为皮带式和直结式，负压风扇型号分类将详细说明。
通风原理
负压风扇向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，负压风扇的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风扇集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风扇形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风扇排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。
降温原理
1、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导 致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅 速排出让室内温度和外界温度持平，不至于车间内温度升高。
2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体 热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。
3、负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。
4、和水帘配合使用，在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制 在 28 摄氏度以内，但人体的凉爽感觉可与空调相比。
负压风扇构造
1、外框与百叶窗均采用镀锌钢板模具化制造
2、扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，经电脑精密平衡校准
3、百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造闭合紧密，使用寿命长
应用介绍
1、作抽风换气用：安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出 异味气体；一般化工厂等应用较多。
2、配合湿帘使用：用作车间降温炎炎夏天，不论您的车间有多热，水帘负压风机系统都可让您车间的温度降至 30C 左右，而且有一定的湿度。
3、作排风扇用：一般排风扇（俗称扬谷扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，，负压风机则不然，不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台，即有满屋都是风吹的功效。
负压风扇优点
1、集通风,换气,降温于一体。
2、节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。
3、环保:不含氟里昂(CFC)。
4、降温效果佳:外界空气经过降温水濂进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。
5、投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。
6、快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。
7、有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。
8、减少传染性疾病,有效预防突发性流感等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是传染病的媒介,由于水濂式通风系统是负压密闭的,必定减少病媒的传播机率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。
适用范围
A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、 制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
E、适用于仓储物流领域。
负压风扇的保养
第一，对于电机的保养和维护
1 断开主电源，查电机接地线是否良好。
2 紧固各部分螺丝及联轴。
3 检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若 触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3),应更换触头。 注意：在维修的时候在电源应该挂上牌子，告知人家正在维修
第二、对于风阀的保养：
1 调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。
2 检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。
3 清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。
4 向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳 定性
第三、电气回路的维修、保养：
1 检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。
2 手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,风机各部 件运转有无异声,三相电流值是否平衡。
3 全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
4 连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。
5 试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确 保风机运转正常。
对于负压风机应该每半年进行定期的保养，并记录情况，确保风机的良好运行。[1]
安装事项
  伟胜网站1检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。
2 手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,负压风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。
3 全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
4 连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。
5.将后网罩定位孔对准前挡板定位孔用螺母拧紧。
6.将扇叶中心孔对准电机转轴套入，然后将扇叶的紧定螺钉直至将扇叶压紧在转轴上。（塑料风叶，则用索母索紧固定。）
7.再将前网罩定位夹对准后网罩上中位挂紧，把前、后网对齐，用网夹扣紧。[2]
使用说明
1、风机安装完毕后应先试机，试机时把开关合上后迅速分开，分辨是否反转，运转有无异常，如有反转情况交换任意两根线位进行调整。正反转调整好后重新 开启风机观察运行有无异常，任何的异响、噪音过大，震动都是风机存在问题的表现，应停止使用，待找出原因检修合格后重新试机。
2、在试机或者使用中开启风机，如风机不能启动应迅速分离开关，通常情况是电路和电源导致的电源缺相，如不分离开关将导致电机缺相烧毁。待电路修复完成后再重新试开。
3、在使用过程中如发现有噪音变大、异响、风量变小、电机过热等异常应立即停止使用，待检修排除故障后重新试机。以免由于小的故障导致风机的严重损坏。
4、检查百叶窗是否开闭是否顺畅。保持百叶窗的清洁，定期清洁百叶窗，清洁时一定要停止风机运转，确保安全。长期不清理的百叶窗由于灰尘附着过厚影响抽风效果。
5、视情况清理风机玻璃钢内壁、风叶、马达、支撑架上的灰尘，灰尘过厚会加大排风阻力，影响电机散热效果。
6、及时清理吸入风机内的娇袋、珍珠棉等异物，异物挂在风机部件上产生噪音，影响排风。
7、风机在转动时严禁将任何身体部位和物件伸入百叶窗或防护罩，检修和清洁风机是一定要在风机完全停止的情况下进行，检修和清洁时做好安全提示，防止有人误开启风机等意外的发生。
8、长头发或衣物飘逸者严禁靠近风机，以免头发或衣物吸入风机造成意外。
安装细节
（1）一般来说，负压风扇最好选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将负压风扇装安装在降温环境的主导风方向；
（2）安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。
（3）在负压风扇安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个负压风扇主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。
（4）负压风扇可安装在室外地坪上、墙面上、屋顶上，但安装环境必须应保证空气通畅清新，不能装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房等，如果没有足够的门或窗，需安装专门的排气机，排气量要保证达到负压风扇总送风量的80%—90%以上。
（5）若在室内安装。送风管必须与负压风扇之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道（较长管道一般采用变径方式）。[3]
负压风扇+水帘
通风设备一直是工业生产当中一直备受欢迎,然而对于负压风扇，冷风机，排风扇，排气扇他们如今不仅仅只是局限于工业生产当中,而且冷风机价格在生活中使用程度在不断加紧追赶着空调的使用程度。以下就让我们一起来了解一下一些通风设备情况.
就比如说我们一直没有重视起来的负压风扇，可能很多人都不知道负压风扇是干什么的。但是，如果是自己享受过负压风扇搭配降温水帘的效果的话，那么肯定是对负压风扇赞不绝口。
虽然，降温水帘在使用的时候同样能够起到降温的效果，以及将室内湿度增大的效果。但是，如果没有负压风扇的搭配，其实说白了也就和中央空调差不多。虽然在消耗能源方面没有空调那么多，但是在制冷方面就比较局限了。
在降温水帘搭配了负压风扇之后，效果就完全不一样了。产品价绍不仅能够起到降低室内温度的效果。负压风扇更是将降温水帘的作用发挥到了极致。
负压风扇强大的风力可以将降温水帘的湿度以及被降低的温度传到工厂内的任何地方。而如果只是降温水帘自己本身是不具备这样大的效果的，这也从侧面看出，负压风扇的存在完全就让降温水帘超过了中央空调的威力。
更加现实的问题是，在工业生产的过程中，很显然是不会有人愿意将中央空调装在自己的厂房里的，代价实在是太大了。但是，如今完全可以用负压风扇搭配降温水帘使用，并且不需要花太多的成本，就能够让自己的员工在一个非常舒适的环境下工作。这时候负压风扇和水帘的搭配也就不知不觉提高了员工工作的积极性。[4]