标题：纺织空调艾金
概况
纺织空调和除尘设备的专业制造商，提供纺织行业所需的除尘设备、喷淋室、通风设备等。自动控软件系统Texauto是公司专为纺织空调量身打造的软件包，拥有完全自主知识产权。业务涉足全国各地的纺织市场，公司在纺织空气工程，洁净室技术，以及工业和商业用暖通领域为客户提供高科技产品和优质服务。在设备工程和整合性企业作业方面营造增值型工程，为客户提供全方位的咨询、设计、施工和运营服务。 
艾金纺织空调系统
总揽
空调机组运行稳定、除尘效果好、零配件更换少。
能充分发挥主机的生产效率，减少主机的坏机及零配件的损耗，保证工序生产的顺利和质量的稳定。
工作环境好，为厂家带来许多正面的影响。
温湿度控制非常精确。
在保证生产工艺需求及车间清洁程度的前提下，采用强大的控制系统达到最大的节能效率。 
系统设计时，是基于对整个系统的把握，主要有以下考虑：
保证温湿度的稳定及准确送风的均匀性、车间的清洁有利于提高成品质量、节能高精度、先进性维修方便、快捷、安全美观大方、节省投资、在一定时期内，该系统可保持它的先进性。
特点
采用双风机空调系统，车间内压力平衡控制好，系统运行可靠。
送风采用轴流风机分区域送风，可调节送风各参数，满足不同区域对风量和温湿度的不同要求及根据产品需求的对湿度再调整，可满足多需求、多品种生产工艺。
部分关键零配件进口，保证了产品质量在较高的水平。
空调系统与控制系统源出一处，结合紧密适用，控制精度和节能效果好、温湿度稳定。
车间设地回，地吸回风经转笼过滤后，车间较清洁。
气流组织好，送风采用专业设计及专有送风口，环境送风稳定，温湿度均匀性好，气流对纱线扰动小。  
全变频自动调节自动系统
采用DDC数控系统电子式开环、闭环式控制系统，可以为纺织厂空调站提供最优化的控制方式。
此系统共分为三部分：
现场仪表、子站控制站和检测数控数据的主控制站。
系统操作可理解为二级控制三级显示。
现场控制和总站控制、现场仪表数字式显示、控制柜子站监控和显示、中央主站监控和显示。
即在现场可直接读取数字式数据，压力，温湿度等，便于直观快速准确的分析判断。
在控制柜处亦可读取全部数据并根据实际需求或车间实际需要处理的问题进行现场控制或参数调整。
在主控站进行远程数据读取并控制及参数调整。
空调系统与控制系统均源出艾金，充分考虑到自身空调系统的特点设计，与实际情况结合紧密，在控制精度和节能效果等重要环节上可以达到良好的效果。
监控系统集约程度好，重要信息及调控要求简单明了，可最大程度的减轻工作量，节约人力成本。在系统中，系统支持保留较长时间的数据记录，为客户进行质量分析提供了极大的便利和支持。客户在新产品开发过程中，可能对空调系统参数有调整的需要，本控制系统的调整简单易行，同时，数据记录的保留可帮助客户分析判断最佳的空气状态要求。
主站界面直观简单，易于客户有关人员学习掌握和灵活的运用。 
节能原理及方式简介
该系统的送、回风机根据需要采用变频控制，喷淋水泵全部采用变频控制，与传统空调相比节能效果非常显著，而且控制非常稳定。其节能效果体现在如下： 
当车间温湿度超过设定值时，系统会自动先调低各电机频率，然后调节各风阀；
当车间温湿度低过设定值时，系统会自动先调节各风阀，然后再调高电机频率。
即设计原理为低电耗调整优先，这样在过度性季节和冬季，车间送、回风量保持在满足最小的温湿度和洁净度要求，而不必常年满负荷状态运行。
主要表述：
a.根据车间生产需求的变化，及时调整空调系统的风量已达到节能
b. 根据车间及室外的温湿度对比来及时合理利用室外的新风
c.对电机耗能的节约以变频器的最佳点调节为主。
系统充分利用二次回风，也就是说车间的生产设备是空调系统的加热器，因此在生产过程中不需要用加热器。加热器的设置一般仅为考虑停车值班温度保持及冬季的冷车开机使用。在相同的送风量、回风量、送风压力及回风压力的条件下，风机的效率对实耗功率的影响就会显得比较突出。
采用公司的品牌轴流风机，可以达到较高的效率。部分设备由控制系统根据传感器的数据间歇开启，直接节约部分能源，如过滤转笼的吸尘风机，是根据压力而启停，属明显的间歇式工作。 
符合卫生和环保要求的空气过滤装置
旋转式空气过滤器。能高效过滤含有大量灰尘和纤维的空气，保证工厂排气符合MAC标准。 
特征：旁边配有吸气装置，可自动进行过滤筒清洁。
配备压差防护装置，控制清洁过程。
每段过滤筒配有过滤垫，缩短维护时间。
外部吸风装置，操作过程中也可进行维护。 
材料说明
1. 密封门
密封形式，双层金属板，带一个手柄，两面能开，管形密封条。从各方面阻止漏风状况，再次降低漏风量，式样美观大方，开启灵活，轻便，美观隔热。适用于高压密封室的出入口，可根据使用要求设观察孔和门锁。可以根据不同客户对压力等参数的要求，专门设计符合实际需要的密封门。
2. 对开式多叶调节阀
强化铝片，镀锌钢框，塑料轴承。挡板为双向式设计，侧面有密封条。用于风量调节，通过风阀执行器自动控制，操作灵活，调节范围从0～100%，达到精度控制气流流量的目的，采用防腐材料制作，特别适用于高湿度工作情况。
挡水板后面的调节窗外框为不锈钢材质。
3. 喷淋室
喷淋室内壁为防水墙，并包括下列部件：
硬质聚苯乙烯均流器，均匀气流，提高热湿交换效率，导流板内设维修检查门，便于进入喷淋室检修。
塑料挡水板，起到分离空气和水汽的作用，是当前世界上性能最优越，高率，低阻挡水板。
喷嘴，塑料制作，独特的喷嘴形式提高雾化能力，性能优越，减少堵塞情况的发生。喷嘴上有旋紧式喷帽，用一夹子固定在直管上，便于装拆。
喷淋水管是采用PVC管，管的连接方式是耦合方式。
4. 喷淋水泵
采用最适合现代建筑的紧凑型设计，采用电机直接连接，机泵轴全部同心，振动小，噪声低，泵体马达符合ICE标准，IP54全封闭结构，防止粉尘及飞溅水滴等进入电机内部，造成电机损坏，由底脚支撑，运行可靠，完美的设计确保泵的无泄漏，长寿命运行，节约建设投资40%～60%。变频控制，适用高标准工厂要求，提高控制精度，并节约大量能源。
5. 水过滤器
采用进口防水防尘电机，并有逆向喷淋清洁过滤网，滤网筒材料为防腐蚀材料，防溅散，网状滤筒，带反冲洗传动装置和马达。不锈钢材料。
6. 轴流风机
回风、送风轴流风机是仿罗瓦的优质轴流风机。
由主机、扩散筒、静叶可调机构等组成，叶片为精密的机翼型扭曲叶片，壳体同心度要求很高，以减小叶片与边缘之间的间距，效率高。带集风器和和镀锌钢马达支架，叶片由轻质材料制造，阻力小，经动平衡和静平衡测试，叶片在固定范围内可调。ABB或者西门子电动马达，完全符合IEC标准，建筑等级B3，IP55，绝缘等级F级，带接线盒。带风机扩散筒，法兰连接,，镀锌钢板制作。带风机防护网，金属网覆盖在镀锌铁制成的框架上。
风机效率大于81%。
7. 风管 风口
送风口、散流板，专利设计及型式，保证均匀送风
风管，镀锌铁皮，其厚度是根据风管的截面积而定，送风管系统属于中压系统。除尘风管系统属于高压系统。
8. 电控箱
壳体为1.5毫米表面喷漆钢板外壳，内有马达开关保护，输入及输出终端保护，包括内部电线保护，手动切换开关即主切断器及信号设置在前门，便于操作。外形美观，内置断路器等必须的电器元件。
控制子站和Ethercat模块被安装在控制面板之内。
采用集中控制开关的方式，依照空调室的安排而设定其数量。并设计有空调送风进行冷却。并完全按国际电工委员会设定的标准建造。
9. 旋转预过滤器RPF
转盘式预过滤器带有连续除尘装置,齿轮马达和驱动装置,外壳为薄钢板.壳体配有必要的视察门和观察窗以及特制的进气箱.
10. 旋转过滤器LDF（转笼）
带有自动清洁装置，在钢架上装有钢板制的多孔转笼，中效过滤带有软接头的吸嘴齿轮马达驱动装置，吸嘴调整，防尘电动马达，在转笼过滤器和集尘器之间有必要的变径管，弯管。除尘风机由钢制叶轮制作，直连在电动马达上，空气入口箱和其他部件由金属制成。
11. 离心风机
薄钢板外壳，平衡式叶轮，皮带驱动，风机通过连接件与金属基础连接，风机要作好防腐措施。
完全符合IEC标准，建筑等级B3，IP55，绝缘等级F级，带接线盒。
12. 数字控制系统（Texauto）
TexAuto 控制系统是为纺织空调量身定制的专业自动控制系统。
Beckhoff  CX9000 控制器及扩展I/O卡件 
Beckhoff EtherCAT 及扩展I/O卡件
其核心控制器采用具备强大运算功能和大容量内存的外形紧凑的德国Beckhoff CX9000 嵌入式PC，结合其最新研发Ethercat总线技术，可实现多套空调室的远程分布式控制，有效地减少了用户在控制器和总线构成上的成本支出。
专业人员依据多年的纺织空调运行经验, 精心设计的控制策略，充分体现在控制器根据外气温湿度，车间回风温湿度及车间温湿度设定值，精确计算出外气焓值, 车间回风焓值, 基准露点及露点焓值, 经比较后控制器在自由冷却 /自由冷却+机械冷却/机械冷却工作模式中做出合理选择，以期最大限度的节省用户的能源消耗。控制器以串级调节PID算法控制喷淋室出口露点温度, 实现对车间温度的稳定控制。控制器以PID分程算法调节喷淋出口风阀/二次回风风阀开度及喷淋水泵转速对车间湿度进行控制，获得了极佳的控制精度。
为纺织空调专业开发的上位机监控软件TexView，可灵活地安装在数量不受限制的以Windows作为操作系统的PC机上, 通过普通以太网与CX9000控制器相连，可显示空调流程，各运行参数的实时或历史数据, 报表, 趋势, 报警记录，对其打印, 并提供不同用户级别完成相应设定/操作的人机界面，  在该电脑中可以记录、存储各个时间段的各种测试值，利于技术人员对系统性能的分析、判断故障。通过该系统中的报警信号，在设备维修人员帮助的情况下，采取准确的措施。同时在空调参数转季时，只需将电脑中的参数重新设定即可。可以大量节省空调运转、维护工人。数控系统电子式开环，闭环式控制系统。可以为纺织厂空调站提供最优化的控制方式。此系统共分为三部分：现场仪表、子控制站和检测数控数据的主控制站。
现场仪表

平均露点温度传感器
考虑到喷淋室出口侧的高湿环境，温度变送器通过一长为6.3m的Pt1000探头将温度电阻测量值直接传送PLC 专用Rtd 输入模块，较变送器具有更高的精度及稳定性。
温湿度变送器
奥地利E+E公司的EE23系列温湿度变送器，适用于工业应用场合的温湿度精密测量。该组合式湿度和温度变送器可以显示湿度和温度值，传感器可以通过测量计算和显示露点温度和焓值。
EE23系列温湿度变送器
压差变送器
压差变送器通过压力测定仪以4－20毫安远传至PLC控制器，由PLC控制器控制相关设备的起停或相关设备的调节过程，并对溢出或低于的设定值进行报警， 
电动侍服马达
配置德国Eunapro  Eso-Drive-40 Nm 大扭矩风阀执行器， 0-90&ordm;连续调节, 采用无刷电机，在全程范围内具有自动保护，扭矩大，使用寿命长，工作可靠性高，
子控制站
操作完全独立的子控制站，由以下部分组成：DC24V电源，用于输入和输出信号的控制回路，带液晶显示器的操作面板。
所有的组成部分完全在柜中连线。
均依照程序进行严格的运转测试。