标题：APC气动高压笼式调节阀
APC气动高压笼式调节阀
APC气动高压笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀，阀结构紧凑，流体通道呈S流线型，压降损失小、流量大，可调范围广。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体
型式：直通笼式铸造球型阀
公称通径：40、50、80、100、150、200mm 
公称压力：ANSI 900、1500、2500 JIS 63K 
连接型式：法兰连接：RF 、RJ 
法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981 
焊接连接：嵌接焊SW（40～80mm）对接焊BW（80～200mm）
材料：铸钢（ZG230-450）、CrMo钢、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ）等
上阀盖：常温型（P）：-5～+230℃伸长Ⅰ型（E1）：+230～+566℃
注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式：螺栓压紧式
填料：石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式：金属阀座的压力平衡结构
流量特性：等百分比特性（%）和线性特性（L），参考图
材料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）
执行机构
型式：LHA多弹簧式薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构，LVA6单作用气缸活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：40～200、80～240kPa（LHA、LVA5型），190～350、190～400kPa（LVA6型）
供气压力：280～400kPa（LHA型），280kPa（LVA5型），400～500kPa（LVA6型），300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4” 
环境温度：-30～+70℃
阀作：用型式用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104IV级
回差：带定位器：小于全行程的1%，
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，
（注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料）
可调范围：50：1
Cv值和行程
公称通径
40
50
80
100
150
200
阀座直径
25
32
40
32
40
50
50
65
80
65
80
100
100
125
150
125
150
200
额定Cv值
等百分比特性
ANSI900、1500、JIS63K
12
17
25
17
25
52
52
78
110
78
110
180
180
270
375
270
375
650
ANSI 2500
-
12
17
12
17
31
31
52
78
52
78
125
125
180
270
180
270
470
线性特性
ANSI900、1500、JIS63K
12
20
30
20
30
62
62
90
135
90
135
210
210
330
485
330
485
700
ANSI 2500
-
12
20
12
20
43
43
62
90
62
90
150
150
210
330
210
330
520
额定行程（mm）
25
38
50
75

法兰距mm
公称通径
A
JIS63K
ANSI 900
ANSI 1500
ANSI 2500
RF
RF(SW,BW)
RJ
RF(SW,BW)
RJ
RF(SW,BW)
RJ
40
323
333
333
333
333
358
361
50
354
375
378
375
378
400
403
80
431
440
443
460
463
498
504
100
496
510
513
530
533
575
585
150
699
715
718
770
776
820
833
200
895
915
918
972
982
1020
1036

外形尺寸mm
公称
通径
执行
机构
H
E
C
φB
ANSI 900
JIS 63K
ANSI 1500
ANSI 2500
ANSI 900
ANSI 1500
ANSI 2500
常温型(P)
伸长型(E1)
常温型(P)
伸长型(E1)
常温型(P)
伸长型(E1)
40
LHA3D、R
735
875
735
875
780
925
100
105
120
363
350
LHA4D、R
890
1030
890
1030
935
1080
520
470
50
LHA3D、R
765
925
765
925
800
960
110
120
130
363
350
LHA4D、R
925
1085
925
1085
960
1120
520
470
80
LHA3D、R
800
980
800
980
835
1005
140
150
165
363
350
LHA4D、R
960
1140
960
1140
995
1165
520
470
100
LHA3D、R
835
1015
835
1015
880
1050
160
170
195
363
350
LHA4D、R
995
1175
995
1175
1040
1210
520
470
LVA5D
1380
1560
1380
1560
1425
1595
​620
LVA5R
1490
1670
1490
1670
1535
1705
​620
LVA6R
1229
1409
1229
1409
1274
1444
​445
150
LHA3D、R
895
1075
895
1075
935
1110
210
225
260
363
360
LHA4D、R
1055
1235
1055
1235
1095
1270
520
470
LVA5D
1440
1620
1440
1620
1480
1655
​620
LVA5R
1550
1730
1550
1730
1590
1765
​620
LVA6R
1300
1480
1300
1480
1340
1515
​445
LVP5
1080
1260
1080
1260
1120
1295
​345
200
LHA4D、R
1155
1395
1155
1395
1185
1370
280
290
330
520
470
LVA5D
1545
1785
1545
1785
1575
1760
​620
LVA6R
1655
1895
1655
1895
1685
1870
​620
LVP6
1395
1635
1395
1635
1425
1610
​445
注：表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果带手轮机构，要相应加上手轮机构的尺寸。
重量kg
公称通径
执行机构
法兰连接
焊接连接
ANSI900 JIS63K
ANSI1500 
ANSI2500
ANSI900JIS63K
ANSI1500 
ANSI2500
常温型
（P）
伸长型
（E1）
常温型
（P）
伸长型
（E1）
常温型
（P）
伸长型
（E1）
常温型
（P）
伸长型
（E1）
常温型
（P）
伸长型
（E1）
常温型
（P）
伸长型
（E1）
40
LHA3D、R
60（55）
65（60）
65
70
90
95
50
55
55
60
75
80
LHA4D、R
90（85）
95（90）
95
100
125
130
80
85
85
90
105
110
50
LHA3D、R
70（65）
80（75）
75
85
110
120
55
65
60
70
85
95
LHA4D、R
100（95）
110（105）
150
115
140
150
85
95
90
100
115
125
80
LHA3D、R
105（100）
115（105）
140
160
225
245
85
95
110
130
170
190
LHA4D、R
135（100）
145（140）
170
190
255
275
115
125
140
160
200
220
100
LHA3D、R
135（125）
160（150）
195
225
315
345
105
130
155
185
230
260
LHA4D、R
165（155）
190（180）
225
255
345
375
135
160
185
215
260
290
LHA5D
265（255）
290（280）
325
355
445
475
235
260
285
315
360
390
LHA5R
290（280）
315（305）
350
380
470
500
260
285
310
340
385
415
LHA6R
305（905）
330（320）
365
395
485
515
275
300
325
355
400
430
150
LHA3D、R
345（330）
380（365）
525
570
875
915
285
320
435
480
660
700
LHA4D、R
395（360）
410（395）
555
600
905
945
315
350
465
510
690
730
LHA5D
475（460）
510（495）
655
700
1005
1045
415
450
565
610
790
830
LHA5R
500（485）
535（520）
680
725
1030
1070
440
470
590
635
815
855
LHA6R
515（500）
550（535）
695
740
1045
1085
455
490
605
650
830
870
LHA6
390（375）
425（410）
570
615
920
960
330
395
480
525
705
745
200
LHA4D、R
633（598）
678（643）
1065
1115
1500
1545
535
580
910
958
1193
1240
LHA5D
753（700）
780（745）
1165
1215
1600
1645
635
680
1010
1060
1295
1340
LHA5R
760（725）
805（770）
1190
1240
1625
1670
660
705
1035
1085
1320
1365
LHA5
725（690）
770（735）
1155
1025
1590
1635
625
670
1000
1050
1285
1330
注：括号内数字是公称压力JIS 63K阀的重量。