标题：绝缘靴
简介
绝缘靴又叫高压绝缘靴，矿山靴。所谓绝缘，是指用绝缘材料把带电体封闭起来，借以隔离带电体或不同电位的导体，使电流能按一定的通路流通。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件，也是防止触电事故的重要措施。绝缘材料往往还起着其他作用：散热冷却、机械支撑和固定、储能、灭弧、防潮、防霉以及保护导体等。  15KV绝缘靴
电绝缘鞋的适用范围
新标准规定了电绝缘鞋作为从事电气工作的安全辅助用具，作为劳动安
全管理者，应清楚地认识这一点。往往有些电气知识不足的管理者，误认为6KV绝缘皮鞋或5KV布面绝缘鞋，应用范围是6KV或5KV环境中，这是十分错误的。电气安全管理中，把绝缘工具分为基本安全用具和辅助安全用具。所谓基本安全用具，是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台（梯）。而辅助安全用具，是指不足以承受电气运行电压，在电气作业中，配合基本安全用具（如绝缘垫、绝缘鞋）不可以接触带电部分。但可以防止跨步电压对人身的伤害。绝缘皮鞋及布面绝缘鞋，主要应用在工频1000V以下作为辅助安全用具。
电绝缘鞋的外面及标志
根据新标准要求，电绝缘鞋外底的厚度不含花纹不得小于4毫米，花纹无法测量时，厚度不应小于6毫米。目前市场中，以生活鞋底代替劳保绝缘鞋的现象常有出现。就是鞋底的最厚部分，也达不到6毫米。企业购进的绝缘鞋的鞋面或鞋底应有标准号、绝缘字样及电压数值。企业还应了解制造厂家的资质情况。 
电绝缘皮鞋外底磨痕长度应不大于10mm ；电绝缘布面鞋的磨耗减量不大于1.4cm3；15kv及一下电绝缘胶靴的磨耗减量不大于1.0cm3；20kv及以上电绝缘胶靴的磨耗减量不大于1.9cm3。
电绝缘鞋在使用中要坚持预防试验
电绝缘鞋新标准GB12011—2000从生产、包装、运输、储存、使用都做出了具体规定。既约束了生产厂家相册(3张)不断提高质量，也对产品使用者提出了新要求：在使用时应避免锐器刺伤鞋底，使用时鞋面保持干燥，避免高温和腐蚀性物质。特别是劳动安全监管部门，对购进绝缘鞋新品应进行交接试验。产品在穿用6个月后，应做一次预防性试验，对于因锐器刺穿不合格品，不得再当绝缘鞋使用。 
预防性试验，对于6KV皮绝缘鞋，应使用5KV电压检测。5KV布面胶鞋使用3.5KV检测。贯彻GB12011-2000新标准，是产品制造厂家和使用企业共同的责任。只有按标准实施，把握标准的要求，才能把企业因触电造成的安全事故减下来。GB12011-2000电绝缘鞋新标准有利于制造厂家提高产品质量，有利于企业安全和产管理，提高企业预防触电事故的安全管理水平和安全操作水平。 
符合及超越现行的IEC9031规范; 
具有高性能的绝缘性和物理强度,安全可靠; 
有多种尺寸可供选择; 
AC最大使用电压可达26500V.
绝缘鞋使用注意事项
一、应根据作业场所电压高低正确选用绝缘鞋，低压绝缘鞋禁止在高压电气设备上作为安全辅助用具使用，高压绝缘鞋（靴）可以作为高压和低压电气设备上辅助安全用具使用。但 不论是穿低压或高压绝缘鞋（靴），均不得直接用手接触电气设备。 
二、布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，避免布面潮湿。 
三、绝缘鞋（靴）的使用不可有破损。 
四、穿用绝缘靴时，应将裤管套入靴简内。穿用绝缘鞋时，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，保持布帮干燥。 
五、非耐酸碱油的橡胶底，不可与酸碱油类物物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。 
六、在购买绝缘鞋（靴）时，应查验鞋上是否有绝缘永久标记，如红色闪电符号，鞋底有耐电压多少优，等表示；鞋内有否合格证，安全鉴定证，生产许可证编号等。
绝缘靴耐压试验
简介HSXTX-H全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置是武汉恒盛兴电力根据绝缘靴（手套）的试验规程，并遵从广大用户意见而自行研发生产的。该产品采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程全自动完成，自动打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。其主要特点：可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；结构底部装配脚轮，可随意移动。  HSXTX-IX绝缘靴耐压试验装置
别称绝缘靴手套耐压试验装置、防护工具绝缘试验台、绝缘靴手套耐压测试仪、辅助绝缘工具试验装置、绝缘靴绝缘手套试验装置、带电防护用具绝缘测试装置、绝缘鞋绝缘手套试验机、绝缘靴绝缘手套试验机.
特性◆日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色5.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观,同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能；
◆全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广；
◆带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然；  HSXTX-II绝缘靴耐压测试仪◆轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；
◆全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便；
◆按键直接设定保护电流、耐压时间，应用自如；
◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；
◆单一按键，；升压速度可调整，能满足不同升压速度的需求；
◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；
◆自带六路输出，可靠的过流过压保护，精确的电压控制能力，较小的电压控制误差；
◆时间继电器启动/停止条件可任意设定。可设定时间范围1秒～9999秒；
◆可选配远程通信、门联锁警灯警铃等；
◆开机显示公司名称、网址及联系电话等，有利公司品牌的宣传和推广；
◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率；
◆高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高 ; 
◆可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；
◆结构底部装配脚轮，可随意移动。
参数◆输入电压：AC 220V 50Hz
◆输出电压：0-30kV 
◆容 量：2kVA
◆测试数量：每次6只
◆测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值
◆过流保护：过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值
◆显示方式：点阵式液晶显示，全中文菜单操作，带打印
◆测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字）
◆重 量：绝缘靴（手套）操作箱12Kg,工频耐压试验台40kg.
绝缘靴耐压试验步骤
1、绝缘靴（手套）内外盛水试验时，卸掉隔板和海绵。绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。 
2、绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水至隔板使海绵充分浸水即可，将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内, 将高压电极置于绝缘靴内，使高压电极与金属片接触，然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球，其高度不小于15mm。 
3、先将六只电极水面至少15cm,然后将水槽上的高压接到绝缘子一端，另一端接到水槽电极（1~6）任意一个上。此时水槽四周有高压，连接电极信号线时，尽量距离水槽远点，其它的接线方式和绝缘靴（手套）一致。 
4、试验前，先将标有(高压危险)那一侧的高压线与水槽一端的连接孔安装固定好以后,方可进行试验。 
5、按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 
6、合上电源开关,进入测量状态，系统自检几秒钟。 
7、按下测试按钮,工作信号灯亮，调压器带电，显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV),同时显示6路的泄露电流值(mA)。 
8、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声,表示此时正在升压，并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动计时，到时间后就会自动降压。(如图一) 
9、注意观察毫安表，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关找出相关原因再进行试验。 
10、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作，（同时不合格的一路就将会反白显示,在相应的一路前并且保持泄漏电流值,如图二）使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源，以便下次操作。 
11、每次做完试验后必须关了电源开关后，再打开电源开关做试验即可。