标题：工业加湿器安徽合肥
功能特点
1、箱体采用不锈钢制造，雾化机芯。
2、模块化集成，单机芯可独立更换芯片，
3、无机械运转，自带水位保护开关，运行可靠。
4、雾化效率高的特点，整机雾化颗粒直径只有1~5μ，气化效率可达100%。
5、设有自动补水\缺水保护和溢水功能，可选配排水装置与软水器装置，达到无钙化白粉污染要求。
6、可根据环境湿度值进行自动控制。
应用范围
适用范围 
办公室、会议室、家庭会客室、卧房，以及病房、手术室、各大商场、空调房、酒楼包房、卡拉OK厅、酒吧、网吧、计算机房等工作、休息、生活空间。
适用于局部区域
加湿器使用纺织行业、造纸行业、计算机房、 电子行业、手机电池行业、 喷涂行业、塑料行业、火药行业、印刷行业、实验室、烟草行业、暖通行业、保鲜储藏、食品行业、种植业、养殖业、人工景观等
根据湿度要求，我们又将加湿分为工艺性加湿及舒适性加湿两种： 
1.在现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高，要求也越来越高，如果湿度不能满足要求，将会造成不同程度的不良后果，例如： 
1 电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH，如果相对湿度不够则会造成静电增高，使产品的成品率下降、芯片受损，甚至在一些防爆场所会造成爆炸，“静电轰击”所带来的危害是不可估量的，当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的，虽然人们采取了很多办法去除静电，而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。 
2 纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高，一般都大于60%RH，如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%RH之间，黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度，棉纤维的含湿量直接影响纤维强度，总之，纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准，纸张收缩变形，纸张粘连，产品质量下降等问题。 
3 精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%~65%RH之间，例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等，如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真。 
4 产品涂装厂房的湿度要求一般要大于65%RH，如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降，喷漆不匀，表面光洁度下降等问题。 
5 医药厂房、手术室等环境对湿度的要求更是具有必要性的，并且洁净加湿，如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。 
6 另外，在卷烟、冷库保鲜、食品回潮、老化实验、文物保存、重力测试、保护装修、疗养中心等场所，对湿度的要求都是很高的，随着现代工业的发展，在空调工程中的加湿问题将越发重要。虽然在一些南方地区的加湿要求的时间很短，有的只有1—2个月，但只要工艺需要，保证生产的产品品质不变，加湿问题就必须考虑。
高压喷雾
安装方法1、在空调机组中安装高压喷雾时，应遵循先加热后加湿的原则，这样有利于提高加湿效率；
2、加湿器供水入口必须安装精密的水过滤器，以降低水浊度，防止喷头堵塞；
3、若当地水质过硬，为防止长期使用中水垢堵塞喷头和白粉现象出现，建议喷头经常性堵塞；
4、空调机组中，在高压喷雾加湿段后一定要设档水板，防止未汽化的水滴随空气漂移到电机上或进入风道，影响其寿命。档水板以湿膜档水板为最佳，不仅能有效档水，而且能二次加湿，并提高加湿效率；
5、现场需提供DN15供水管和220V 50Hz单相三芯插座，水源和电源均需引到距离加湿器安装位置2米范围内，且距离越短越好。加湿原理高压喷雾加湿系统的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到 50-7Okg/cm ,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化,产生 0.3-3 的微雾颗粒,使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,从而完成空气加湿、降温的目的。性能特点加湿效率高：由于设备产生的水雾颗粒极为细小，汽化过程完成快,使其汽化效率达到了90-100%的高效率。加湿、降温效果非常理想。
加湿量大：单机最大输出流量可达100-1600kg/h，可在流量范围内任意设置喷头数量,并通过对压力及流量的控制达到加湿量的精确调节。
维护量低：加湿器主机采用工业型高性能进口柱塞泵，实现长时间连续运行系统,整个系统设计安全、稳定,实现无人化管理，尤其是喷头及水雾分配器均为无机械运转部件，可实现无故障运行。
洁净度高：由于设备使用进水做了净化处理,并且整个系统决无循环用水，保证了加湿过程的较高洁净度。
运行费用低。适用范围广：该设备不但适用于中央空调机组配套用加湿，而且特别适用于很多场所的大空间整体或局部加湿，例如：纺织、印刷、烟草、汽车喷涂、电子厂房、电厂、钢厂、农业、畜牧业等场所的加湿、降温。
注意事项
◆初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用； 
◆使用环境温度低于10-40度； 
◆使用温度低于40度的清洁水； 
◆机器工作时远离其它家电产品； 
◆请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂； 
◆请勿将加湿器放置于空洞的物体上，以免产生共频共振噪音； 
◆请勿在无水状态下开机。
1、不要将含有污渍、赃渍、油渍、酸性、 碱性等自来水接入加湿器中进行加湿，始终保持换能片表面清洁、卫生；
2、要定期对加湿器内部水箱中的雾化模块及箱体内壁进行集中清洗，一般为2-3个月清洗一次；
3、当加湿器系统长期不使用时，应将水箱中多余水排出、防止水长时间浸泡雾化模块，加快老化速度、影响加湿器使用寿命；
4、当长时间使用本机器时，经过如上步骤仍不能解决问题的，请更换换能片或雾化模块；
5、由于厂房内放置物品大小、机器多少、进风、排风、温度高低等一系列因素均会影响室内湿度，建议在选型时应根据情况适当增大加湿量！
维护保养
1）工业加湿器采用优质鼠笼式电机，无需润滑，除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外，电机部分无需特殊维护。 
2）清洗：一般情况下，加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘，所以用户应视自己的使用环境，定期彻底清洗，时间一般为半年或一年。 
3）先关闭加湿器总电源，并将电源线拔出，取下底部的空气过滤器，将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净 也可放 入温水中加洗衣粉清洗。 
4）因为本机配有冲洗装置，所以贮水箱一般不需要清洗。 
5）雾化器部分需要从加湿器上面取出，先将内外导罩取下，清洗风扇叶轮及空气分离器，不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时，需要将空气分离器连同雾化器一起取出，放置时一定要横放，勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地，防止马达轴心偏离，造成轴承损坏，缩短使用寿命。
6)  不得将含有强酸性,强碱性, 油污等液体注入加湿器中进行加湿,要定期清理水箱内部污垢.

历史
潍坊的火烧历史悠久种类繁多。《资治通鉴》中记载东汉人赵歧流落北海(即潍坊)以卖饼为生。这是有文字记载以来较早经营烧饼的例子。可见那时潍坊地区的烧饼已经作为商品流向了社会。清代潍县有大批的农民利用农闲做烧饼进城叫卖，他们用木杠子来压面，把面和得非常硬，人们叫它“乡火烧”、“杠子头”。随着时代的发展,城里人的要求高了，火烧铺子建在了城内，火烧的品种一天天多起来，什么砍火烧、梭火烧、瓤子火烧、芝麻火烧等等。在清末民初，肉火烧应运而生。当时的名字叫花椒肉火烧，发展到三鲜肉火烧是近代的事情，因为人们的生活在大步的提高，小吃的质量也随之与时俱进。
用料
肉火烧的馅要用上好的五花肉切碎，用浓花椒水搅拌腌渍入味；然后加大葱及适量的大姜、精盐、香油、海米、木耳、鸡蛋糕拌成肉馅。面粉需用温水合制成较软的面团。将一块面团拉长，压平，上面抹上油酥浆，将面卷起来，凿成火烧剂子，用手压扁，包上肉馅，收边做成圆匾形的火烧坯，然后一个个放在鏊子上进行“火烧”加工。
做法
  潍都肉火烧　　肉火烧要经历煎、烙、烤、烘、蒸五道程序。须一人制坯，一人烧制。坯制好后，放在鏊子上煎和烙，使两面定型，然后转入炉内，沿炉膛摆放十几个火烧，根据火的大小、生熟程度不断用铁叉子掏出，用手变换角度，然后重新送入炉内来进行烤、烘、烧。整个过程约在十分钟内完成，时间短了，不熟；时间长了，易干。
刚出炉的火烧，色彩艳丽，火烧散发着面香、馅香、火燎香。咬一口，外焦的面皮咯咯作响，大葱与鲜肉在高温下的组合，香气十分浓郁，才产生了让人垂涎欲滴欲罢不能的感觉！
特色
潍都肉火烧秉承传统的馅料配比，采用现代的工艺精心烤制而成，具有皮酥柔嫩，香而不腻等特点。
潍都肉火烧最早是1992年开的，2006年成功注册肉火烧商标。