标题：采光
基本概述
采光：设计门窗的大小和建筑的结构,使建筑物内部得到适宜的光线 
词典释义 
1.{建} （透光） (natural) lighting; daylighting
2.（采完） pick or pluck till none is left
3.（照明） light selecting  太阳能采光
自然采光通常是将室内对自然光的利用，称为“采光”。一处称心的房子，采光条件十分重要。采光良好的住宅可以节约能源，使人心情舒畅，便于住宅内部各使用功能的布置，否则将会长期生活在昏暗之中，依靠人工照明，对人的身心健康十分不利。采光可分为直接采光和间接采光，直接采光指采光窗户直接向外开设；间接采光指采光窗户朝向封闭式走廊（一般为外廊）、直接采光的厅、厨房等开设，有的厨房、厅、卫生间利用小天井采光，采光效果如同间接采光。选购住宅时，其主要房间应有良好的直接采光，并至少有一个主要房间朝向阳面。自然采光面积就是指的室内对自然光的利用面积。南北朝向好，主卧客厅南向采光好，北向布置卫生间和厨房也能自然采光，房间能达到五明标准。（明厅（客厅和餐厅 ，明卫，明卧，明厨）进深不要大，不利于采光。
专业术语
1.1 参考平面，假定工作面 reference surface 
测量或规定照度的平面(工业建筑取距地面1m，民用建筑取距地面0.8m)。  采光板
1.2 工作面 working plane 
在其表面上进行工作的参考平面。 
1.3 室外照度 exterior illuminance 
在全阴天天空的漫射光照射下，室外无遮挡水平面上的照度。 
1.4 房间典型剖面 typical section of room 
房间内具有代表性的采光剖面，该剖面应位于房间中部或主要工作所在区域。 
1.5 采光系数 daylight factor 
在室内给定平面上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布 
的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天 
空漫射光照度之比。 
1.6 采光系数标准值 standard value of daylight factor 
室内和室外天然光临界照度时的采光系数值。 
1.7 采光系数最低值 minimum value of daylight factor 
侧面采光时，房间典型剖面和假定工作面交线上采光系数最低一点的数值。 
1.8 采光系数平均值 average value of daylight factor 
顶部采光时，房间典型剖面和假定工作面交线上采光系数的平均值。 
1.9 识别对象 recognized object 
识别的物体或细部(如需要识别的点、线、伤痕、污点等)。 
1.10 窗地面积比 ratio of glazing to floor area 
窗洞口面积与地面面积之比。 
1.11 室外天然光临界照度 critical illuminance of exterior daylight 
全部利用天然光进行采光时的室外最低照度。 
1.12 室内天然光临界照度 critical illutminance of interiordaylight 
对应室外天然光临界照度时的室内天然光照度。 
1.13 光气候 daylight climate 
由太阳直射光、天空漫射光和地面反射光形成的天然光平均状况。 
1.14 光气候系数 daylight climate coefficient 
根据光气候特点，按年平均总照度值确定的分区系数。 
1.15 晴天方向系数 orientation coefficient of clear sky 
晴天不同朝向对室内采光影响的系数。 
1.16 采光均匀度 uniformity of daylighting 
假定工作面上的采光系数的最低值与平均值之比。 
1.17 亮度对比 luminance contrast 
视野中目标和背景的亮度差与背景亮度的对比。
基本符号
照度1 En—在全阴天空漫射光照射下，室内给定平面上的某一点由天空漫射光所产生的照度；  采光效果完美结合的装修
2 Ew—在全阴天空漫射光照射下，与室内某一点照度同一时间、同一地点，在室外无遮挡水平面上由天空漫射光所产生的室外照度； 
3 E1—室外天然光临界照度； 
4 Eq—室外天然光年平均总照度。采光系数1 C—采光系数； 
2 Cmin—采光系数最低值； 
3 Cav—采光系数平均值； 
4 Cd—天窗窗洞口的采光系数； 
5 d C′ —侧窗窗洞口的采光系数； 
6 K—光气候系数。计算系数1 Kτ—顶部采光的总透射比； 
2 Kρ—顶部采光的室内反射光增量系数； 
3 Kg—高跨比修正系数； 
4 Kd—矩形天窗的挡风板挡光折减系数； 
5 Kj—平天窗采光罩的井壁挡光折减系数； 
6 Kf—晴天方向系数； 
7 τ K′ —侧面采光的总透射比； 
8 τ K′ —侧面采光的室内反射光增量系数； 
9 Kw—侧面采光的室外建筑物挡光折减系数； 
10 KC—侧面采光的窗宽修正系数； 
11 τ—采光材料的透射比； 
12 τc—窗结构的挡光折减系数； 
13 τw—窗玻璃的污染折减系数； 
14 τj —室内构件的挡光折减系数； 
15 ρ—材料的反射比； 
16 ρj —室内各表面反射比的加权平均值； 
17 ρp—顶棚饰面材料的反射比； 
18 ρq—墙面饰面材料的反射比； 
19 ρd—地面饰面材料的反射比； 
20 ρc—普通玻璃窗的反射比； 
21 Tr—窗透光折减系数。几何特征1 Ap—顶棚面积； 
2 Aq—墙面面积； 
3 Ad—地面面积； 
4 Ac—窗洞口面积； 
5 b—建筑宽度，通常是指房屋进深或跨度； 
6 bc—窗宽； 
7 B—计算点至窗的距离； 
8 d—识别对象的最小尺寸； 
9 Dc—窗间距； 
10 Dd—窗对面遮挡物与窗的距离； 
11 hc—窗高； 
12 hx—工作面至窗下沿高度； 
13 hs—工作面至窗上沿高度； 
14 Hd—窗对面遮挡物距工作面的平均高度； 
15 l—建筑长度或侧窗采光时的开间宽； 
16 p—采光系数的计算点。
采光系数
3.1 一般规定 
1.1 本标准应以采光系数C 作为采光设计的数量指标。  唯美的光学设计
室内某一点的采光系数，可按下式计算：
C=EW/EN×100% 
式中 En—在全阴天空漫射光照射下，室内给定平面上的某一点由天空漫射光所产生的照度(lx)； 
Ew—在全阴天空漫射光照射下，与室内某一点照度同一时间、同一地点，在室外无遮挡水平面上由天空漫射光所产生的室外照度(lx)。 
1.2 采光系数标准值的选取，应符合下列规定: 
1 侧面采光应取采光系数的最低值Cmin； 
2 顶部采光应取采光系数的平均值Cav； 
3 对兼有侧面采光和顶部采光的房间，可将其简化为侧面采光区和顶部采光区，并应分别取采光系数的最低值和采光系数的平均值。 
1.3 视觉作业场所工作面上的采光系数标准值，应符合规定。
1.4 光气候分区应按本标准附录A 确定。各光气候区的光气候系数K 应按表3.1.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。
1.5 对于I、Ⅱ采光等级的侧面采光和矩形天窗采光的建筑，当开窗面积受到限制时，其采光系数值可降低到Ⅲ级，所减少的天然光照度应用人工照明补充，但由天然采光和人工照明所形成的总照度不宜超过原等级规定的照度标准值的1.5 倍。 
1.6 在采光设计中应选择采光性能好的窗作为建筑采光外窗，其透光折减系数Tr应大于0.45。建筑采光外窗采光性能的检测可按现行国家标准《建筑外窗采光性能分级及其检测方法》执行。 
1.7 在建筑设计中应为擦窗和维修创造便利条件。 
1.8 采光设计的实际效果的检验，应按现行国家标准《采光测量方法》执行。
采光质量
1 顶部采光时，Ⅰ～Ⅳ级采光等级的采光均匀度不宜小于0.7。为保证采光均匀度不小于0.7 的规定，相邻两天窗中线间的距离不宜大于工作面至天窗下沿高度的2倍。 
2 采光设计时，应采取下列减小窗眩光的措施: 
1 、作业区应减少或避免直射阳光； 
2、 工作人员的视觉背景不宜为窗口； 
3 、为降低窗亮度或减少天空视域，可采用室内外遮挡设施； 
4 、窗结构的内表面或窗周围的内墙面，宜采用浅色饰面。 
3 对于办公、图书馆、学校等建筑的房间，其室内各表面的反射比宜符合表的规定。
4 采光设计，应注意光的方向性，应避免对工作产生遮挡和不利的阴影，如对书写作业，天然光线应从左侧方向射入。 
5 当白天天然光线不足而需补充人工照明的场所，补充的人工照明光源宜选择接近天然光色温的高色温光源。 
6 对于需识别颜色的场所，宜采用不改变天然光光色的采光材料。 
7 对于博物馆和美术馆建筑的天然采光设计，宜消除紫外辐射、限制天然光照度值和减少曝光时间。 
8 对具有镜面反射的观看目标，应防止产生反射眩光和映像。
采光计算
1 在建筑方案设计时，对于Ⅲ类光气候区的普通玻璃单层铝窗采光，其采光窗洞口面积可按表5.0.1 所列的  采光设计示意图窗地面积比估算。建筑尺寸对应的窗地面积比，可按标准的规定取值。采光设计时，宜进行采光系数计算，采光计算点应符合的规定， 
采光系数值可按下列公式计算：
1 顶部采光：
Cav=Cd·Kτ·Kρ·Kg 
式中 Cd—天窗窗洞口的采光系数，可按标准规定取值； 
Kτ—顶部采光的总透射比； 
Kρ—顶部采光的室内反射光增量系数； 
Kg—高跨比修正系数。 
注：1.在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类光气候区(不包含北回归线以南的地区)，应考虑晴天方向系数(Kf)。 
2.当矩形天窗有挡风板时，应考虑其挡光折减系数(Kd)，其值宜取0.6。 
3.当平天窗采用采光罩采光时，应考虑采光罩井壁的挡光折减系数(Kj)。 
2 侧面采光： 
Cmin= d W C C′ · K′ · K′ · K · K τ ρ (5.0.2-2) 
式中 d C′ —侧窗窗洞口的采光系数； 
τ K′ —侧面采光的总透射比； 
ρ K′ —侧面采光的室内反射光增量系数， 
Kw—侧面采光的室外建筑物挡光折减系数，
Kc—侧面采光的窗宽修正系数，应取建筑长度方向一面墙上的窗宽总和与建 
筑长度之比。 
注:1.在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类光气候区(不包含北回归线以南的地区)，应考虑晴天方向系数(Kf)。 
2.侧面采光时，窗下沿距工作面高度hx>1m 时，采光系数的最低值应为窗高等于窗上沿高度(hs)和窗下沿高度(hx)的两个窗的采光系数的差值。 
3.侧面采光口上部有宽度超过1m 以上的外挑结构遮挡时，其采光系数应乘以0.7 的挡光折减系数。 
4.侧窗窗台高度大于或等于0.8m 时，可视为有效采光口面积。 
5.0.3 采光的总透射比可按下列公式确定: 
Kτ=τ·τc·τw·τj (5.0.3-1) 
C W K τ τ τ τ ′ = · · (5.0.3-2) 
式中 Kτ—顶部采光的总透射比； 
τ K′ —侧面采光的总透射比； 
τ—采光材料的透射比， 
τc—窗结构的挡光折减系数， 
τw—窗玻璃的污染折减系数， 
τj —室内构件的挡光折减系数， 
4 顶部采光和侧面采光的室内反射光增量系数应根据室内各表面饰面材料的反射比确定。室内各表面饰面材料反射比的加权平均值。
ρp、ρq、ρd、ρc—分别为顶棚、墙面、地面饰面材料和普通玻璃窗的反射比，Ap、Aq、Ad、Ac—分别为顶棚、墙、地面和窗洞口的面积。 
5 窗洞口的采光系数应符合下列规定: 
顶部采光 
顶部采光的采光简图如图5.0.5-1 所示。其天窗窗洞口的采光系数Cd，可按天窗窗洞口面积Ac 与地面面积Ad 之比。
室内采光
设计门窗的大小和建筑的结构，使建筑物内部得到适宜的光线。  室内采光随着城市住房面积日益紧张与房价走高，购房族愈发青睐小户型。但是随着小户型的火爆，小户型居室空间的设计成为人们关注的焦点，尤其是采光问题，由于户型小，朝向不佳、窗户不够都会导致居室的采光出现问题。就居室的采光问题咨询设计专家，为业主的居室采光问题支招。尽量减少使用重色系采光不好的房间会显得昏暗、晦涩，专家介绍说，这样的房间在装修时要尽量考虑使用浅色系的地板、瓷砖等装修材料，这样的材料具有反光感，能够调节居室暗沉的光线。重色系并不是一定不能在小户型空间中使用，局部使用重色有强调和对比作用，它与浅色系的强弱对比，可以增加空间的层次感。厨房通过局部重色的点缀，然后配比大面积的浅色系地砖，让居室空间看上去高挑但又不失重点，专家说，开放式厨房的顶面采用磨光的黑色石材，表面光滑如镜，能够反射居室光线，与高亮度地砖形成强烈对比，这种方式不仅可以在开放式厨房中使用，对于小户型的吊顶也不失为一种剑走偏锋的方式。巧用光线柔和的照明一些小户型中会设计连通客厅和卧室或者卫生间的过道，而一些过道的位置会远离窗户，这样就导致过道的光线不佳。这样的通道一般可以通过光线柔和的照明进行调节。专家介绍说，过道里不合适大量使用射灯，因为射灯的效果是重点强调某一物件，用在过道里会过于刺眼，如果夜晚通过过道，打开射灯，人眼会非常不适应。
在过道里布置光源，可以将光檐开口朝上，使灯管经顶棚反射下来，由于没有裸露的光源与灯具，整个室内空间显得完整而且无眩光，光檐发出的光在空间中分布得均匀柔和，用这样的方式设计过道顶面，业主夜晚经过过道时，就不会因为光线过于强烈而感到刺眼。
专家介绍说，为了让过道在夜晚使用更方便，业主可以选择节能照明，这样即使整夜打开照明耗电量也不会过多。这样的设计方式也适合在小面积的客厅里使用。选择质感通透的装饰材料居室不够开阔的房间，可以使用玻璃、金属等通透感比较强的材料，因为受空间的局限，另类的材料会破坏整体的柔和与温馨。橱柜柜门采用磨光的材质，有玻璃的反射感与通透感。玄关处的格子设计也让空间显得并不沉闷。
虽然这个空间没有采用玻璃、金属装饰材料，但是它们都在向通透靠近。餐桌旁的隔断采用了镂空设计，既起到了装饰效果，也让空间具有视觉延伸感，再加上居室里的家具与地砖的质感非常一致，这样的组合让空间形成一个整体，拉大了空间的高度与宽度。 有关规定2012年8月1日施行的《住宅设计规范》（GB50096-2011）作出关于住宅采光的规定，摘录如下：
7.1.3 卧室、起居室（厅）、厨房应有天然采光。
7.1.4 卧室、起居室（厅）、厨房的采光系数不应低于1%；当住宅楼梯间设置采光窗时，采光系数不应低于0.5%。
7.1.5 卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。