标题：LNpower
一．软件概述：
零线智能电力电气监控软件LNpower 结合了通用软件和电力专业技术，是使用先进的计算机软件编程技术开发的专业电力系统自动化的软件，适用于变电站综合自动化、电厂电气监控（ECS）、企业供配电自动化、水电站综合自动化及楼宇配电自动化等后台监控系统。 
零线智能电力电气监控软件LNpower 也可以广泛应用于工业企业各电压等级的变配电室和市政建设、智能大厦、水利、环保、港口等领域的智能变配电系统，是工企业进行仪电一体化的综合管理平台，并且可以和GIS（地理信息系统）/MIS（电力企业管理信息系统）/CIS（用户信息系统）等进行完美的结合。 
系统不仅拥有一个专业的、稳定可靠的、完善的电力SCADA平台(四遥数据采集与处理、数据的二次实时统计分析计算、事件报警实时/历史记录、专业报表、打印管理、监控界面、实时历史负荷曲线/棒图、用户权限管理、电力操作习惯(遥控、遥调、复归、闭锁等)、双网结构支持等等)，且拥有专业的实时及历史数据库的定义及表达工具,支持面向变电站一次间隔(回路)对象的实时数据库建模。 
系统具有多种独立的功能模块，如保护设备定值在线管理、事件报警管理、电能量实时采集管理、录波数据管理、操作票、数据转发管理、关系数据接口模块，支持基于EXCEL插件的运行、生产报表等，这些特色将为您定制客户化的电力监控系统提供极大的便利。 
系统的数据采集及转发模块内置多种行业和国际标准规约，如：IEC870-5-101/102/103/104规约，CDT规约，SC1801规约，Modbus/Jbus（RTU/ASCII/TCP）规约，部颁多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等，配置操作简单。
二．零线智能LNpower V3.1特点：
LNpower V3.1版本是由零线智能LNpower V3.0版发展而来的，继承了其所有的特点，同时有很多共同的功能和用法。同时，LNpower V3.1.又由于满足电力行业的特殊的行业需求，所以区别于LNpower V3.0版，主要体现在如下方面：
2.1数据处理的特点：
2.1.1面向变电站间隔层设备的实时数据库：LNpower V3.1的实时数据库RTDB源自于工业版的实时数据库研究成果，在全国有大量的现场运行实例，性能卓越。LNpower V3.1的实时数据库面向变电站间隔层设备对象建模，支持设备数据模版功能，使工程实施及维护的效率大大提高。LNpower V3.1的实时数据库除了支持四遥数据类型，还支持运算点、控制点、模拟IO点、数字IO点，兼容零线智能LNpower通用软件LNpower 3.0的全部功能。LNpower V3.1的实时数据库接口丰富，提供了多种直接访问RTDB的接口，如OPC、DDE、DBI(C++)、DBCom(多种编程语言)、ODBC等等。
2.1.2四遥量的处理：LNpower V3.1有完善的电力数据处理平台，对于现场的继电保护及测控设备中的实时四遥数据，有着良好的兼容。
2.1.3 顺序事件记录（SOE）的处理：比工业版增加了SOE的采集、数据处理、转发，可以对SOE数据进行处理如提供HMI、转到关系数据库，并且可以将大段SOE块数据通过网络转发到上一级网络上。
2.1.4定值管理：LNpower V3.1针对变电站中的微机保护装置设计了一种四层的通用的数据模型，即：保护装置\定值组\定值项\定值变量。每台保护装置最大支持16组定值。定值的在线管理分为在线召唤，在线修改以及定值单打印等功能。在线修改过程为定值组选择、定值下置、等待返校、定值固化、等待执行结果等系列操作。
2.1.5故障录波：LNpower V3.1系统提供了几种完全支持COMTRADE格式的故障录波数据分析工具（全面兼容ASCII和BINARY两种格式的COMTRADE数据文件）。其中LNpower V3.1的内置录波分析组件可以支持Web发布功能，极大地方便了用户。
2.1.6数据库运算脚本功能：LNpower V3.1具备数据库脚本运算功能，通过数据库可以直接进行电力数据的运算。
2.2 电力专用的HMI画面：
2.2.1 电力专用遥控组件：在电力系统中，遥控操作需要遵循一定的逻辑来进行，遥控执行逻辑分为身份验证、遥控权限验证、遥控预操作、预操作返校、遥控正操作、操作结果等系列过程。LNpower V3.1把这一整套逻辑包装制作成简单易用的遥控组件来完成。2.2.2 事件、报警子系统：LNpower V3.1有完善的符合电力行业习惯的报警工具，具备多媒体功能，具有语言编辑和图像显示功能。报警方式可实现最新报警推报警窗口、设备或数据闪烁、事故推画面、语音报警等。报警数据的存储分类为报警总表、遥信变位记录、遥测越限、顺序事件记录（SOE）等，用户可利用系统提供的工具方便的进行分类检索和打印。
报警方式如下：
遥测量报警 
越限报警分为上限、下限、上上限、下下限，报警内容为报警条文、参数值及报警时间等内容。 
遥信量报警及SOE 
遥信报警根据遥信分类和报警级别等，可自定义各种触发动作，如驱动音响、推报警窗口、自动调画面、变位闪烁灯。  
报警人机系统（实时） 
报警窗口显示（有最新报警行）、数据闪烁、事故推画面、语音报警、打印输出等。以根据报警的类别设定不同的报警方式。 
报警人机系统（历史） 
报警模块设置了方便的历史报警查询功能，从时间段上分为当天报警查询和任意时间查询，也可根据不同的字段，进行关键字查询。2.2.3 电力专用报表系统：具备电力专用的报表系统，快捷的生产班报、日报、月报等，和EXCEL可以很好的结合在一起。2.2.4 用户权限管理：用户管理兼容了工业自动化及电力系统变电站的特点，即支持按数据分类进行操作权限管理，又支持按功能模块分类操作的权限管理功能。比如用户可将现场的20个遥控分为两组A、B，用户张三、李四均分配遥控权限，但张三分配了AB两区的全部权限，李四只分配A区权限。
2.3 专用电力规约接口：
2.3.1 支持电力规约：由于电力行业的特殊性，其通讯规约的复杂度和通讯要求都不同于工业自动化中的通讯协议，LNpower V3.1内置了专用的电力规约接口，目前支持主流的IEC870-101\103\104规约、DLT645电度表规约、CDT规约、南瑞103规约、南自103规约、DNP3.0规约、1801等规约。并提供SDK，支持客户自定义规约的开发。
2.3.2 支持电力系统数据转发功能：当地采集的数据或SOE记录可以通过LNpower V3.1系统的专用数据转发接口以Modbus转发规约、CDT转发规约、DNP3.0转发、101转发规约、104转发规约等转发至县调或其他系统中。2.3.3 专用的电力服务程序：电力版程序启动后，除了加载通用版的程序外，还会启动一系列的专用的电力服务程序，其中： 
1、 GComserver：录波模拟程序 
2、 PowerManager：电力管理平台，保证各种电力组件正常运行。 
3、 ReportServo：报表伺服器，保证电力专用报表使用。
2.4数据处理的特点：
2.4.1面向变电站间隔层设备的实时数据库(RTDB)： 　　电力版数据库兼容通用版数据库，具备工业版的所有功能，但针对电力开发了面向变电站间隔层设备的管理方式，数据库基本使用可参考通用版《数据库开发指南》，本章叙述的是有别于通用产品的地方。2.4.2四遥量的处理：LNpower V3.1有完善的电力数据处理平台，对于现场的继电保护及测控设备中的实时四遥数据，有着良好的兼容。
遥测 
采集设备模拟数据包括电流、电压、功率、变压器温度、系统频率等，并进行相应量程转换、系数转换、滤波、校验、加盖时间质量戳，数据采集分为定期扫描和触发两种模式。         
遥信 
采集设备开关信号数据，包括开关位置、刀闸开合信号、事故总信号、变压器抽头位置、微机保护动作信号、以及设备工作状态、通道工作状态等，分为定期采集和事件触发两种模式。支持遥信数据分类(普通遥信、断路器、保护信号、通讯事件等），支持遥信取反、遥信变位事件等功能。 
遥脉 
脉冲量指的是各保护、测控、电度表等设备采集的电度量，包括有功电度和无功电度。每一电度量的比例系数和偏移量可人工设置。可通过计算公式对某电度量进行计算。
遥控 
遥控/遥调的功能主要是开关的分/合遥控、对变压器分接头的调节、电容器投切、电抗器投切等。遥控操作是在厂站接线图上进行，安全可靠。2.4.3顺序事件记录（SOE）的处理：LNpower V3.1系统中对通讯规约中的SOE事件信息的处理和特殊数据类型的处理由系统SOD管理器来完成。严格按电力系统的相关规定处理。事件的存储、分类、查询及读取十分方便。通过SOD管理器能方便地实现协议中SOE事件、录波数据、系统扰动数据的分配、集中处理和信息转发。所有过程均在保证数据可靠性的前提下实时完成。2.4.4故障录波：LNpower V3.1系统提供了几种完全支持COMTRADE格式的故障录波数据分析工具（全面兼容ASCII和BINARY两种格式的COMTRADE数据文件）。其中LNpower V3.1的内置录波分析组件可以支持Web发布功能，极大地方便了用户。 
此功能的方法对设备的信赖性较强，此处不做详述，用户如有此功能要求，可以针对具体设备联系上海零线智能电气有限公司。
2.5 电力专用的HMI画面：
LNpower V3.1提供了内置的曲线、饼图、棒图等组件，这些组件功能强大，且与LNpower V3.1内置的脚本系统及LNpower V3.1r提供的二次开发接口有良好的兼容，这些手段可使您方便的实现各种分析方案。2.5.1事件、报警子系统：LNpower V3.1内置了丰富的电力事件报警和查询的组件，可以让客户方便地浏览、查询遥测、遥信、SOE、事件记录的实时报警情况、历史记录等。 
事件实时记录：按指定的格式实时记录用户登录、用户退出等系统事件并显示。 
SOE实时报警：按指定的格式实时显示系统SOE事件记录。系统发生新报警时，此组件出现一条新的报警记录，用设定的字体颜色（一般选红色）标示，并闪烁，以引起值班人员注意。 
遥测实时报警：按指定的格式显示系统遥测量的上上限报警、上限报警、下限报警、下下限报警等报警记录。系统发生新报警时，此组件出现一条新的报警记录，用设定的字体颜色（一般选红色）标示，并闪烁，以引起值班人员注意。 
遥信实时报警：按指定的格式显示系统遥信变位报警。系统发生新报警时，此组件出现一条新的报警记录，用设定的字体颜色（一般选红色）标示，并闪烁，以引起值班人员注意。 
事件历史记录：按指定的格式记录系统事件，并可提供查询、打印等功能。 
遥测历史报警：按指定的格式记录遥测历史报警记录，并可提供查询、打印等功能。 
选择两个遥信量 
遥信历史报警：按指定的格式记录遥信历史报警记录，并可提供查询、打印等功能。 
SOE历史报警：按指定的格式记录SOE历史报警记录，并可提供查询、打印等功能。 
总报警：      按指定的格式实时显示系统的所有报警信息。系统发生新报警时，此组件出现一条新的报警记录，用设定的字体颜色（一般选红色）标示，并闪烁，以引起值班人员注意。2.5.2电力专用报表系统：LNpower V3.1提供了三种报表工具：LNpower V3.1内置报表组件、专业电力报表、基于Excel的报表工具，可方便用户制作任意复杂的报表系统。2.5.3 用户权限管理：LNpower V3.1中对用户权限的分配与使用要求非常严格，只有具有相应权限的人员才能进行相应的操作（比方说遥控操作）。用户权限管理兼容了工业自动化及电力系统变电站的特点，即支持按数据分类进行操作权限管理，又支持按功能模块分类操作的权限管理功能。
2.6 专用电力规约接口：
2.6.1 支持电力规约：由于电力行业的特殊性，其通讯规约的复杂度和通讯要求都不同于工业自动化中的通讯协议，LNpower V3.1内置了专用的电力规约接口，目前支持主流的IEC870-101\103\104规约、DLT645电度表规约、CDT规约、南瑞103规约、南自103规约、DNP3.0规约、1801等规约。并提供SDK，支持客户自定义规约的开发。2.6.2 支持电力系统数据转发功能：变电站综合自动化系统等电力系统中，对数据的转发功能有较高的要求，来实现厂站的远动，数据的远程管理，转发遥控、转发遥调等功能。LNpower V3.1系统拥有功能强大的数据器，完全满足电力系统对远动功能的要求，支持Modbus转发、、CDT转发规约、DNP3.0转发、101转发规约、104转发规约等多种转发规约。