标题：ZMAP型气动薄膜单座调节阀
结构特点和应用范围
A
ZM   P型气动薄膜单座调节阀，单座柱塞形阀芯，阀芯采用顶底导向。适用于对泄漏量要求严格，阀前后
B
压差低及有一定年度和含纤维状介质的场合，对于高压差、大口径阀应与定位器配合使用。
型号、规格
类别
常温型
中温型
低温型
型号
A     40B
ZM    P—
B     64K
16
ZMAP—|B
64K
A   40B
ZM  P—     G
B   64K
A   40B
ZM  P—     G
B   64K
6
A      B
ZM   P—40   D
B      K
64
6
B
ZM A P—40   D
K
64
规格
G3/4″；20
DN25~200
G3/4″；20
DN25~200
G3/4″；20
DN25~200

技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
公称通径mm
G 3/4″
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
额定流量系数Kv
0.08
0.12
0.20
0.32
0.50
0.80
1.20
2.00
3.20
5.00
8
12
20
32
50
80
120
200
280
450
公称压力MPa
1.6、4.0、6.4（常温型）；4.0、6.4（中温型）；0.6、4.0、6.4（低温型）
行程  mm
10；16
16
25
40
60
介质温度  ℃
-20~200（常温型）；  -40~450（中温型）；-250~-60（低温型）
流量特性
直线
直线、等百分比
法兰尺寸、型式
管螺纹连接
铸铁法兰按GB/T17241.6—1998，
铸刚法兰按JB/T79.2—94和JB/T79.2—94（低温型）
阀体材质
常温型
ZG230—450；ZG1Gr18Ni9Ti
HT200；ZG230—450；ZG1Gr18Ni9Ti
中温型
ZG230—450；ZG1Gr18Ni9Ti
低温型
ZG1Gr18Ni9Ti
阀芯材质
1Cr18Ni9
上阀盖型式
普通式（常温型）；热片式（中温型）；长颈式（低温型）
可调比
30：1
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​注：可为用户提供GB、ANSI、JIS、DIN等法兰结构式，其法兰距按用户需要确定。
●执行机构主要技术参数
型号
ZMA(B)—1
ZMA(B)—2
ZMA(B)—3
ZMA(B)—4
ZMA(B)—5
薄膜有效面积  ㎝&sup2;
200
280
400
630
1000
行程     mm
10
10,16
25
40
60
弹簧范围  KPa
20~100；  40~200；20~60；  60~100；80~240

性能指标
项目
ZMAP
ZMBP
ZMAP-D
ZMBP-D
项目
ZMAP
ZMBP
ZMAP-D
ZMBP-D
基本误差%
不带定位器
±5.0
±6.0
始终点偏差%
气关
不带定位器
始点
±5.0
±6.0
终点
±2.5
±2.5
带定位器
±1.0
±1.5
带定位器
始点
±1.0
±1.5
终点
±1.0
±1.5
回差%
不带定位器
3.0
5.0
气开
不带定位器
始点
±2.5
±2.5
终点
±5.0
±6.0
带定位器
1.0
1.5
带定位器
始点
±1.0
±1.5
终点
±1.0
±1.5
死区%
不带定位器
3.0
4.0
允许泄漏量1/h
1×10ˉ4×阀额定容量
带定位器
0.4
0.6
额定行程偏差%
±2.5
±2.5

允许压差
气源压力KPa
气关阀
气开阀
120
140
180
0
弹簧范围KPa
20~100
20~100
40~200
80~240
公称通径mm
阀座直径mm
允许压差（阀杆在介质流出端P2=0状态下，△P最大允许值）
G3/4″
3
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
4
5
6
7
8
20
10
5.3
6.4
6.4
5.3
6.4
6.4
12
3.7
3.7
15
2.4
5.5
2.4
5.5
20
1.3
3.1
1.3
3.1
25
26
0.8
1.6
3.2
0.8
1.6
3.2
32
32
0.55
1.1
2.2
0.55
1.1
2.2
40
40
0.5
1.0
2.0
0.5
1.0
2.0
50
50
0.3
0.6
1.2
0.3
0.6
1.2
65
66
0.3
0.6
1.2
0.3
0.6
1.2
80
80
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8
100
100
0.12
0.24
0.48
0.12
0.24
0.48
125
125
0.12
0.24
0.48
0.12
0.24
0.48
150
150
0.08
0.16
0.32
0.08
0.16
0.32
200
200
0.05
0.1
0.2
0.05
0.1
0.2
​​​​​​​​​​
可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。
外形尺寸
●ZMAP型气动常中温单座调节阀外形尺寸                                               mm
公称通径DN
D
L
H
H1
PN            MPa
常温型
中温型
1.6
4.0
6.4
气关
气开
气关
气开
G3/4″
230
75
440
480
517
557
30
20
280
180
190
580
617
730
767
50
25
280
185
190
200
685
835
115
32
200
210
210
696
847
120
40
325
220
320
235
754
905
130
50
250
255
265
784
935
145
65
410
275
285
295
1056
1219
180
80
300
310
320
1076
1239
195
100
350
355
370
1085
1248
200
125
495
410
425
440
1286
1498
245
150
450
460
475
1306
1518
255
200
550
560
570
1381
1593
275
●ZMAP型气动低温单座调节阀外形尺寸
公称通径DN
G3/4″
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
D
230
280
325
410
495
L
PN6
180
185
200
220
250
275
300
350
410
450
550
PN40
180
190
210
230
255
285
310
355
425
460
560
PN64
75
190
200
210
235
265
295
320
370
440
475
570
H
-250℃
1375
1476
1516
1528
1585
1615
1928
1942
1940
2191
2201
2231
11415
1511
-200℃
1175
1276
1316
1328
1385
1415
1728
1742
1740
1991
2001
2031
1215
1311
-100℃
975
1076
1116
1128
1185
1215
1528
1542
1540
1791
1801
1831
1015
1111
H1
30
50
97
103
117
132
161
171
175
225
235
270
Dn
135
275
290
310
340
370
410
440
500
590
640
760
H2
-250℃
900
1000
1100
-200℃
700
800
900
-100℃
500
600
700