标题：机房监控
动力系统
1、供配电机房监控系统监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数。如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率等；监视各级开关的开关状态。显示和记录各种参数的变化曲线，并对各种报警状态进行记录和报警处理。2、柴油发电机组机房监控系统监测发电机组输出电压、电流、频率(转速)及水温、油位、油压等参数；发电机组运行状态、燃油阀开关状态等各种状态的实时记录和报警处理；控制发电机组的启停。3、UPS在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下，机房监控系统可以监测协议提供的所有参数和状态。参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态；显示和记录各种参数的变化曲线，并对各种报警状态进行记录和报警处理。4、直流电源系统机房监控系统监测输入市电的状态，电池电压及其状态，显示和记录电池电压、蓄电池温度的变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。
环境系统
1、空调设备监控①机房专用精密空调：为智能设备，只要具备智能接口，就可以全面监控空调的运行参数。根据精密空调供应商提供的通讯协议和远程监控板，实时监测精密空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数；监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态（水冷式空调还可监测到冷却水塔的补水池液面状态、冷却水塔风扇状态、冷却水阀门状态等）等各种工作状态；显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。可通过系统直接设定空调机的各种参数。
②普通空调：通过改装空调电路，或者利用空调红外控制器，对其市电状态、风机状态、压缩机状态以及报警信息处理，根据温度变化控制空调启停。2、温湿度监控通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据，机房监控系统以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线，以及越界报警信息处理。3、图像视频监控图像监控系统采用视频组态的概念，将各通道的图像以控件组态的方式随意插入某个界面，对于大型的监控系统而言，以电子地图的方式来集中管理各个场地的数据和图像的界面，十分方便。由于将机房监控系统和闭路监控合二为一，因而可以随意实现动力环境与图像的联动控制，一旦有异常事件发生，机房监控系统自动弹出现场图像画面，即时录像并作报警提示和处理。4、漏水监测系统机房漏水检测是对机房空调或者窗户等处可能漏水的地方进行监测，它通过采集测漏主机的报警信号监测任何漏水探头上的漏水情况，一旦发生报警，机房监控系统立即机房切断上水支管和上水总管的上水电磁阀，彻底封闭水路，断绝继续泄水发生，并可以定位检测具体的漏水系统，同时将报警信息通过短信平台发送到相关管理人员，且在现场有声光报警产生。
安防系统
1、智能门禁管理由门禁控制器、门禁卡、读卡器、电控锁、网络扩展器、门禁管理软件、管理计算机等构成，机房监控系统实现了对机房的出入控制、进出信息登录、保安防盗、报警，同时提供了多种形式(RS485、无线modem、拨号、TCP/IP、短信、SP)的联网功能。2、消防系统监控通过采集消防控制器或烟感探测器、温感探测器的报警信号实时监测火灾警状态，当有火警发生，机房监控系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知，采取控制措施如开门开通风设备，启停其他相关设备。3、防雷系统机房监控系统监测电源防雷器的工作状态，对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。
网络设备监控
通过网络与路由器、服务器、小型机等建立通讯联系，直接从这些网络设备中获取各种信息，通讯过程采用国际上通用的简单网络管理协议（ SNMP ），无需在网络设备上添加任何应用程序，即可监控机房内服务器、路由器、工作站及其他网络设备的工作状态；记录网络设备的启停时间、网络流量 - 时间曲线；统计通讯繁忙程度、通讯可靠性；对于服务器非法关机、通讯拥塞或通讯瘫痪等严重事件立即给出报警信息，并弹出该网络设备的相应画面和处理建议，保障网络系统的网络系统的安全可靠性。
机房监控实现的功能
1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数；
2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机，远程在线调整监控设备的配置参数；
3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则，声光提示各告警，自动处理告警；
4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改；
5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员， 通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail等；
6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等，打印报表；
7、提供多级管理权限，确保系统安全；
8、有完善方便的维护、查询和统计功能； 
9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复； 
10、值班管理：自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询；
11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持，提供各类设备故障处理的规范流程；
12、能对被监控设备相关的信息进行管理，为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。
机房监控的应用
机房监控分为小型机房，中小型机房，大型机房，联网机房监控，此平台也广泛的扩张应用于银行的ATM机的无人值守，远程实时监控无人基站等。机房监控系统广泛应用在各行业领域如通信基站、中大型工厂、重要的政府部门、工商税务、金融机构、医院等，采用分散部署、集中监控系统完成全天候、无人值守的监控工作，确保机房设备的稳定运行，提高了机房管理的安全性能和可靠程度，实现了机房的科学管理。
机房监控措施
为了改变传统机房环境监控的现状，需要引入三大新理念加以改善。1、对设备内部监控机房监控的目的在于保护机房内IT系统的正常、有效运行，在事故发生之前侦测出潜在危机，并通过各种方式将警情信息发送给相关人员及时进行处理。因此，机房监控的核心应该是对IT系统运行状态的监控，而最直接有效的监控应该是直接对IT设备运行状态进行监控。
IT设备内部的运行环境，例如服务器内风扇转速与CPU温度等是最直接、最迅速影响IT设备正常运行的因素。有时候即使机房内空调运转正常，机房整体环境参数值也在预设范围内，但某服务器却因为某种原因出现服务器内风扇的转速不正常、CPU过热。如果只监控机房整体环境，此时机房的管理人员是不会得到这种危险信息的，整个系统就会因为该服务器潜在危机没有得到及时处理而意外瘫痪。2、多层次的机房监控完善的机房监控系统应该是能够实现对从设备运行情况到机柜微环境再到机房整体环境这样多层次的监控，并能重点实现对设备内部的监控。
机柜内的微环境是设备正常运行所需要的物理环境。机柜微环境参数最能体现设备所处的实际运行物理环境的情况，所以实现对机柜内微环境的监控也相当重要。机房各个点的环境参数值是不同的，因此机房内整体环境监测的参数不能体现各机柜微环境参数，更不能体现重要设备内部的环境。也就是说，即使机房整体环境参数正常，IT设备所在处的环境也不一定正常。所以说机房的整体环境监控的重要性次于对设备的监控和对机柜内微环境的监控。
空调机的运行是为了降低机房内的温度，使机房内的整体温湿度保持在一个合适的范围内，机房各个点的温度参数值是不同的。空调机出风口的温度值不能说明机房的整体温度和机柜微环境温度，空调的正常运行不能说明设备就能正常运行。因此对空调的监控不能代表甚至取代对设备的监控。
漏水监测系统是为了监测机房内是否有漏水，以防止因漏水影响设备的正常运行。线式探测器是成线型布置在机房可能漏水的最低处，而实际上点式漏水探测器同样可以反映机房的漏水情况且比线式探测器经济实惠、安装方便、维护简单。
机房内设备由于非常重要，一般都是采用UPS供电，并且UPS是双供电，只要对UPS进行监控就能确保设备正常供电并且能反映市电的情况。因此，对电源的有效监控是在不增加任何投资的情况下通过协议实现对UPS的监控，通过监控其电压、电流、电池使用情况、市电情况来确保设备的正常运行。
中小机房监控管理解决方案概　述
  中小机房监控管理解决方案[1]在政府、金融、交通、电信、医院、教育等行业中广泛分布着各种中小型业务机房(数据机房)，由于各种类型的业务数据直接由这些机房提供支持，机房断电、系统故障、人为操作不当都有可能造成各种业务的中断或数据丢失，继而影响企业业务的停滞和运转。
如何维护好这些机房，及时发现隐患和排除故障，降低管理成本，提高运维效率?
瑞尔时代一体化机房动力环境监控系统为企业机房的管理与维护提供专业解决方案，通过采用TCP/IP方式，用较低的成本，对机房UPS，配电柜、温湿度、空调、漏水、消防、门禁、视频等实现统一监控管理、实现声光报警、短信报警、电话报警等功能。操作简单，功能实用，价格低廉，可以不用增加计算机而独立运行，结构简单，系统稳定。保证机房业务连续性机房的业务连续性需要依靠可靠的动力保障，机房动力设备主要是指市电配电、发电机、UPS、蓄电池等，一体化动环监控系统通过对发电机油位预警，蓄电池状态监测等手段，协助管理员做好日常维护，一旦市电停电，能顺利发挥其备用保障功能，有效预防机房断电情况的发生，保证机房业务的连续性。安全可靠，无人职守  中小机房监控管理解决方案机房作为企业核心的业务支撑平台，其安全性非常重要。瑞尔时代动环监控系统通过对机房门禁监控，正确识别非法开门，联动现场声光报警，短信或电话通知，结合视频监控，最大程度保障机房防盗安全需求。通过机房温湿度，烟感，漏水实时检测，实现机房的环境安全管理要求。及时预警，定位故障通过对机房动力设备与环境的特点进行深入挖掘和总结，瑞尔时代动环监控系统为为您机房提供专业预警方案和故障监测,防范于未然，把损失降到最低。降低维护成本，提高维护效率瑞尔时代动环监控系统帮助维护工作由人工定期巡检变为主动提醒模式，实现无人职守，大大减少维护工作量，减少诊断设备故障的时间和降低维护人员的技术门槛，提高维护效率。