标题：led洗墙灯
1)简介：
LED洗墙灯，顾名思义，让灯光象水一样洗过墙面，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓！由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点，所以目前其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替。
英文名Led wash wall lamp ，又叫线型LED投光灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，其技术参数与LED投光灯大体相似，相对于LED投光灯的圆形结构，LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。
2)基本参数
LED洗墙灯和护栏管有很多的相同点，让我们来对它的参数进行介绍：
  T45超薄LED洗墙灯1）功率大小：　
洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离， 一般常规有18W,24W,36W,48W等参数。 但功率并不是固定的。功率可以根据要求灵活变化！ 一般大功率LED洗墙灯都是指单排的， 多排的那叫线性LED投光灯！ 另外因为散热的问题， 采用单颗1W做1米的洗墙灯最好不要超过36W！ 否则散热不好会出现光衰严重的情况！
2）电压：　
可分直流DC和交流AC，一般内置电源外接AC220V（日本AC110V）市电等， 外置的话一般都为低压DC24V,DC12V,DC27V等等。 根据不同的要求、不同的生产厂家，电压也有不同。
3）IP防护等级：　
这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级
IP65 6代表 ：完全防止粉尘进入 5代表：用水冲洗无任何伤害。
4）颜色规格：
分七彩，全彩，单色
5）色温：
2200K左右（琥珀色）3000K（暖白）4000K（白炽灯）6000K（正白）7000K（冷白）
6）发光角度：
其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，光时代大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为5-10米。发光角度越窄那么投射距离越远！！
7）工作温度：　
因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度
的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。
8）控制方式：
对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。
9）镜面：
玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射 。
10）光源：
一般 采用1W，3W LED作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1W的比较常见，因为3W发热量大，散热做不好光衰比较快。
11) 规格尺寸：
默认单位长度是1米，由于外壳是高温铝型材从模型中拉出，故长度可根据客户要求定做,宽度和高度改 变不了,除非重新开模,但开模费用昂贵，一般厂家和客户都不会采用，特别情况除外。  T62LED洗墙灯LED洗墙灯尺寸种类
以光时代为例：
T45:1000×45×74mm（长宽高）
T54:1000×54×74mm（长宽高）
T62:1000×62×97mm（长宽高）
T61:1000×60×71mm（长宽高）
T64:1000×64×128mm（长宽高）
T42:1000×42×68mm（长宽高）
T42:1000×42×68mm（长宽高）
3)结构及常规测试
1．结构LED洗墙灯的电源模块安装在外壳内部，空间有限，有的制造商为了节省空间，将插脚式的元件表面焊接在PCB上，这种做法是不可以接受的。这些表面焊接的插脚式元件很可能由于虚焊等原因脱落，造成危险。因此对这些元件要尽可能采取插孔焊接方式。如果不得已采取表面焊接方式，则要对这件元件采用加胶水固定等方式提供附加保障。
2．温升测试温升测试是产品安全测试的一个必做项目，标准对不同元件有一定的温升限制的。在产品设计阶段，制造商要十分重视产品的散热问题，特别是对某些零部件(如绝缘片等)应特别注意。
部件如果长期在高温条件下工作，易损坏，从而造成着火或触电危险。灯具内部的电源模块处于封闭狭小的空间里，散热受到限制。因此，制造商进行元件选择时，要注意选择合适元件的规格，保证元件在一定的裕度下工作，从而避免元件长期在接近满载的条件下工作而产生过热。
3．老化测试LED洗墙灯生产出厂时，需对LED洗墙灯进行大概24小时的老化测试，进行完老化测试后应该立即进行防水测试！
4．防水测试防水测试应该是在进行老化测试完立即进行的一个测试项目。 这样才能模拟真实环境测试出LED洗墙灯真实的IP防护等级。 这种方式一般称之为热测！ 在灯具发光发热后灯具会出现一个热胀冷缩的现象， 这个时候测试才能真正测试出LED洗墙灯在户外恶劣环境的能否胜任的情况！ 深圳光时代LED洗墙灯全部使用热测方式测试其LED洗墙灯，保证灯具在风吹雨打日晒等情况下其防水防尘能力毫无问题
5．故障测试产品故障测试是产品认证测试中至关重要的一个测试项目。这个测试项目是在线路上短路或开路一些元件，以模拟实际使用过程中可能发生的故障，从而评估产品在单一故障条件下的安全性。为了满足这一安全要求，在产品设计时，要考虑在产品输入端加合适的保险丝，以防止输出短路或内部元件故障时发生过电流从而导致着火危。
4)连接方案图解
  LED洗墙灯连接示意图以上的参数在我们选择LED大功率洗墙灯的时候必须考虑的参数，为了第二次分配LED管发出的光减
少光损，让照度更好，洗墙灯每个LED管会带有一个由PMMA制成的高光效透镜。我现在把洗墙灯的连接
通过控制连接图让大家更加容易理解。
5)原理：
LED洗墙灯的由于体积比较大，散热方面比较好，所以在设计方面也大大减少了难度，但
在实际应用中，也会出现恒流驱动做得不是太好，出现损坏的也不少，所以怎么让洗墙灯
能够更好的运行，重点就放在控制和驱动方面，控制和驱动方面，让我们一起来学习一下
LED恒流器。
关系到LED的大功率产品，我们都会提起到恒流驱动，那什么叫LED恒流驱动呢？
无论负载的大小.的变化，LED的电流保持不变的电路就叫LED恒流驱动。如果洗墙灯里面
用得是1W的LED，我们通常是350MA的LED恒流驱动，用LED恒流驱动的目的就是为了提高
led的寿命和光衰。恒流源好坏的选择是根据其效率和稳定度来说，我尽可能选择效率高的
恒流源，这样可以减少能量的损耗和温度。
关于怎么能设计出高效率的恒流源我们在《成为LED专家的秘籍高级应用篇》中将进行
详细的分析。
led洗墙灯的应用下面让我们来分析一下洗墙灯主要的应用场合及可实现的效果
LED洗墙灯通过内置微晶片的控制，在小型工程应用场合中，可无控制器使用，能实现渐变
、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果，也可以通过DMX的控制，实现追逐、
扫描等效果。
6)应用效果
首先LED大功率洗墙灯通过内置微晶片的控制，在小型工程应用场合中，可无控制器使用，能实现渐变、随机闪烁、跳变、色彩闪烁、渐变交替等动态效果，也可以通过DMX的控制，实现追逐.扫描等效.正因为LED大功率洗墙灯能够起到这样的效果,所以现在已经被广泛应用于单体建筑、广告牌照明。历史建筑群外墙照明。 绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明。医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等
7)应用场所：
  应用案例单体建筑、历史建筑群外墙照明。 大楼内光外透照明、室内局部照明。绿化景观照明、广告牌照明。医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等
8)LED洗墙灯的趋势
近年来，LED洗墙灯已广泛应用到各种场所，如公司企业大楼的墙体亮化、政府楼的亮化、历史建筑的墙体亮化、娱乐场所等；所涉及的范围也越来越广，从当初的室内到室外、从当初的局部亮化到现在的整体亮化，都是级别的提高与发展；
现今LED洗墙灯已大量投入到亮化工程当中，未来几年里，LED洗墙灯将发展成为亮化工程中不可缺少的一部分。
LED洗墙灯在体积上以小巧轻便为发展方向，在功率上以大功率LED光源为主！
9)工作要求
LED洗墙灯的电压为220V,110V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源 
时候就要注意相对应的电压.另外还有18V,36V,由于这两款变压器在市场上相对少,不好配变压器,故一般低压采用24V或12V。 
2）工作温度：　 
因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度 
的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。 
3） 防护等级：　 
这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级 
IP65 6代表 ：完全防止粉尘进入 5代表：用水冲洗无任何伤害。 
4） 控制方式： 
对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。 
5） 颜色规格： 2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。 
6） 发光角度： 其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为20-50米。 
7）镜面： 玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射 。 
8）光源： 一般 采用1W，3W LED作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1W的比较常见，因为3W发热量大，删热做不好光衰比较快。 
9) 规格尺寸： 
默认单位长度是1米，由于外壳是高温铝型材从模型中拉出，故长度可根据客户要求定做,宽度和高度改 变不了,除非重新开模,但开模费用昂贵，一般厂家和客户都不会采用，特别情况除外。
10)LED洗墙灯原理
LED洗墙灯的由于体积比较大，散热方面比较好，所以在设计方面也大大减少了难度，但 在实际应用中，也会出现恒流驱动做得不是太好，出现损坏的也不少，所以怎么让洗墙灯 能够更好的运行，重点就放在控制和驱动方面，控制和驱动方面，让我们一起来学习一下 
[1]
求购LED洗墙灯
求购LED洗墙灯主要应用于酒店，舞厅，商场，别墅等大型工程色彩装饰工程. 可满足特殊角度照明的需要，接通电源即可亮灯，无需任何其他备件
一、求购LED洗墙灯电压:　
1、LED洗墙灯[2]的电压为220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压.　
2、工作温度:因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。
3、LED灯珠数:通用洗墙灯的LED数量为9/300mm，18/600mm，27/900mm，36/1000mm，36/1200mm。　
二、求购LED洗墙灯、 防护等级:
这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要 　求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、　耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级IP65 6代表 ：完全防止粉尘进入5代表：用水冲洗无任何伤害　
三、 控制方式：
LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。　
四、 颜色规格：
2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色　
五、 发光角度：
其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为20-50米　
六、镜面：玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗UV辐射。　
七、光源：般 采用1W，3W LED作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1W的比较常见，因为3W发热 　量大，删热做不好光衰比较快。
[3]