标题：电动蝶阀
简介
蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。  D973H电动三偏心对夹蝶阀
电器类
此阀一般水平安装。结构和工作原理通常由角行程电动执行机构（0~90°部分回转）和蝶阀整体通过机械连接，经过安装调试后共同组成。  电动蝶阀
根据动作模式分类有：开关型和调节型。
开关型是直接接通电源（AC220V、AC380V或DC24V）通过开关正、反导向来完成开关动作。
调节型是以（AC220V、AC380V或DC24V）电源作为动力，接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA（0~5等弱电控制）信号来完成调节动作。主要用途用于各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。例如：电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统等。
电动蝶阀详细分类：
产品展示梗概：电动对夹式蝶阀，适用于温度≤80～120℃如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
产品展示梗概：电动软密封蝶阀，适合内衬，不仅阀座可衬，蝶板亦可衬，做卫生级阀门更能达到不污染介质的效果，是普通球阀不可达到的可塑造性。
产品展示梗概：电动硬密封蝶阀，采用堆焊硬质合金或不锈钢，使得密封面强度高、硬度好、耐磨损，可连续启闭60000次以上而无损伤。
产品展示梗概：电动法兰蝶阀，由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
产品展示梗概：电动调节蝶阀，电动调节蝶阀以220V AC电源为动力，接受0~10mA或4~20mA标准信号，驱使阀门开度与此操作信号相对应，达到调节介质压力、流量、温度之目的，结构简单，操作方便。阀板为椭圆斜关结构，泄漏量小。适用于大口径、大流量场合。由于有自清洗作用，所以特别适用于通风系统和含有悬浮颗粒介质的调节。
产品展示梗概：电动衬胶蝶阀，适合在淡水，海水，盐类，弱碱，弱酸，天然气，空气，蒸汽，油类，食品等介质中使用。
产品展示梗概：，电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MP工，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
产品展示梗概：电动伸缩蝶阀，其主要特点如下：设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速；伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便。密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。
基本特征
1、电动蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。  电动蝶阀
2、电动蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。低压下，可以实现良好的密封。 调节性能好。
3、电动蝶阀蝶板的流线形设计，使流体阻力损失小，可谓是一种节能型产品。
4、电动蝶阀阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。电动蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。与蝶板锥销固定，外伸端为防冲出型设计，以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
5、电动蝶阀连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等执行机构，可实现远距离控制和自动化操作。优点1、电动蝶阀启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
2、电动蝶阀结构简单，体积小，重量轻。
3、电动蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
4、电动蝶阀低压下，可以实现良好的密封。
5、电动蝶阀调节性能好。缺点1、使用压力和工作温度范围小。 
2、密封性较差。 
蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。
按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
安装与维护
1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。 
2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。 
3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。 
4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。
选用方法
蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则处于全开状态。  电动蝶阀蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。
常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。使用注意的问题目前，蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中，其密封形式多采用密封结构，密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制，不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。 
现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀，阀体和阀座为连体构件，阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上，这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温，操作轻便，启闭无磨擦，关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封，提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。 
但是，这种蝶阀在使用过程中仍然存在以下问题： 
一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上，当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷，金属片夹层中的软密封带受冲刷后，直接影响密封性能。施工、安装要点1）、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。 
2）、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合GB 50243的要求。
技术参数
阀体：公称通径：DN40～400mm  电动蝶阀公称压力：PN1.6,4.0,6.4MPa
连接形式：法兰式按JB/T78-59 JB79-59对夹式法兰连接
材料：HT200 ZG25 ZG1Gr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti上阀盖：常温型：-20～+200℃
散热型：+200～+450℃
压盖形式：螺栓压紧式
填料：V型聚四氟乙烯，柔性石墨，石棉纺织填料 HT200，ZG25，1Cr18Ni9Ti，衬橡胶，衬四氟乙烯 
密封材料:不锈钢,橡胶,四氟乙烯 阀内组件：
阀芯形式：阀板
流量特性：等百分比特性或直线特性
材料：1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti
执行机构：
类型：可选FGV电子式角行程执行机构系列，浮点型，调节型可选。
技术参数和性能：请参阅对应的执行机构及伺服放大器说明书。
公称通径
DN〔㎜〕
20-2000
​​公称压力
PN〔mpa〕
0.6
1.0
1.6
试验压力Ps〔Mpa〕
强度试验
0.9
1.5
2.4
密封试验
0.66
1.1
1.76
​气密封试验
0.6
1.0
1.6
​适用介质
空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等
​​​
安装使用注意事项
电动蝶阀是工业自控中应用最广泛的阀门之一，以其优良的通过性能和较高的性能价格比得到越来越多的青睐。在低压，常温的工况下，电动蝶阀的多越来越多的应用，尤其在水处理和环保行业中应用最为广泛。下面就介绍一些电动蝶阀在安装，使用和维护方面的注意事项：
1、在安装前，检查阀体腔内和密封面部位，防止有污物或沙粒附着，避免损坏密封面。
2、电动蝶阀必须在阀体闭合的状态下方可安装
3、安装前要检查各个连接部位的固定螺栓，发现未拧紧的要及时拧紧。
4、检查阀体填料部位，要求填料要压紧，既保证填料的紧密性，又要保证阀杆转动的灵活性
5、启闭次数比较频繁的蝶阀，没两个月左右的时间，要打开传动齿轮箱，检查润滑黄油情况，要保持适量的润滑。
6、电动蝶阀在安装的时候，安装位置最佳为正立安装，也可侧装，但是严禁倒立安装（即阀体的水平高度大于执行器水平高度）。
7、电动蝶阀在出厂时已经调试完毕。为了防止在电源接通时，方向搞错，用户在第一次接通电源前，先手动将阀体开启至半开位置，在检查位置指示装置所表示的阀门位置与实际是否相符。
8、得发在安装前应保持干燥，不可露天存放
9、安装蝶阀前要检查管道，确保管道内无焊渣等异物
10、蝶阀阀体手动启闭阻力适中，蝶阀扭矩与所选执行器扭矩匹配。
11、蝶阀连接用法兰规格正确，管道对夹法兰与蝶阀法兰标准相符。建议使用蝶阀专用法兰，不得使用平焊法兰。
12、确认法兰焊接无误，蝶阀安装完毕后不得再焊接法兰，以免烫伤橡胶件。
13、装好的管道法兰要进行对中，并与放入的蝶阀进行对中。
14、装上所有的法兰螺栓，并用手拧紧，将确认蝶阀与法兰已然对中，然后小心的启闭蝶阀，确保启闭灵活。
15、将阀门完全开启，用扳手按照对角线次序将螺栓拧紧，无需垫圈，切勿将螺栓拧的过紧，以防造成阀圈的严重变形，启闭扭矩过大。
电动蝶阀的智能原理
普通电动蝶阀是角位移型阀门,其角位移同输入电流。成正比。因此其数学模型可以用输出流量。与输入电流。之间的函数关系表示普通娜阀的大量测试数据表明,式呈近似的等百分比关系,至于具体的函数形式,不难通过最小二乘法求得。传统的调节阀,例如气动薄膜调节阀,电动蝶阀其理想流量特性取决于阀芯的形状,典型的四种曲面如图所示,而相应的典型理想特性智能调节阀的实现方法则与上述不同,现以电动蝶阀为例来说明如何利用智能化技术使普通操阀具备调节阀的特性即当采用的是气动蝶阀时,上述的智能化技术同样适用,只是智能仪输出信号应先经过电一气转换器变为气信号,而后送至气动蝶阀。最基本的骤是先通过智能仪使输出流量同输入电流之间呈线性关系,也就是说,当和都归对匕式和式可知蝶阀智能化的后续步骤,是在已获得的线性化基础上,再使之出现抛物线型、等百分比型、快开型以及用户特殊需要的其它特性,而这些都是不难实现的。
智能电动蝶阀的构成
在上述算法的基础上,我们利用专门设计的最简单微型机-一单片机系统实现了电动蝶阀的智能化。
输入信号电流即电动调节器的输出信号或气动调节器的输出信号再经过气一电转换而得到的电信号,或其它用以自动调节的电信号》首先进人人转换器,而后以数字信号形式进人单片机主系统,经过智能软件的处理,再进入转换器,最后则以模拟信号形式的输出电流送给电动蝶阀它由电动执行机构和普通蝶阀组成,虚线框内的所有单元作为一个总体,即构成蝶阀智能仪。
在设计中,单片机主芯片采用而智能软件则固化在的之中,这类芯片都是一般的元件。整个智能仪的成本在元台以下,因而在开拓工业应用方面具有强大的生命力。