标题：给水设备
给水排水工程中不锈钢材料如何应用
当前，建设部给水排水产物规范化委员会已安排学者检查通过了薄壁不锈钢水管及不锈钢卡压式管件二项行业规范，且报批稿已上交建设部。现将上述二项规范的关键引见如下：
1.1本规范是参照采用了国家规范GB/T12771-2000《流体运送用不锈钢焊接钢管》、欧洲规范DINEN10312-1999《液体（包罗饮用水）运送用不锈钢管及管件》、英国规范BS4127-1994《首要运送水用薄壁不锈钢管》和日本规范JISG3448-1997《通常管道用不锈钢管》，并依据国情拟定的。
1.2规模：DN≯150mm，工作压力≯1.6MPa可运送饮用清水、生计饮用水、热水和温度≯135℃的高温水。
1.3管材及适用场所见表1。
1.4管材的化学成分见表2。
不锈钢是一种在空气中或化学腐蚀介质中可以抵挡腐蚀的一种高合金钢，不锈钢是具有美丽的表面和耐腐蚀功用好，不必始末镀色等表面处置，而发扬不锈钢所固有的表面功用,运用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢；代表功用的有13铬钢，18-铬镍钢等高合金钢；从金相学角度分析，由于不锈钢富含铬而使表面构成很薄的铬膜，这个膜隔脱离与钢内侵的氧气起耐腐蚀的作用；为了坚持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢有必要富含12%以上的铬。由于不锈钢具有经用和几乎无需要维护表面这两种特性，使不锈钢材料在开封无塔供水设备工程中的运用日益广泛，如不锈钢给水管、不锈钢水箱、不锈钢泵阀、不锈钢洁具等。
给水设备：
生活（消防）气压给水设备
  title自动无塔给水设备 变频恒压给水设备
给水设备工作原理
博永供水无负压给水设备投入使用，自来水管网的水进入稳流流罐，罐内空气从真空消除器排出，待水充满后，真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时，系统由旁通止回阀向用水管网直接供水；当自来水管网压力不能满足用水要求时，系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器，水泵运行，并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水，若运转水泵达到工频转速时，则启动另一台水泵变频运转。
水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水：用水高峰时，若自来水管网水量小于小泵流量量，稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水，此时，空气由真空消除器进入稳流罐，罐内真空遭到破坏，确保了自来水管网不产生负压，用水高峰过后，系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水，造成稳流罐液位不断下降，液位探测器将信号反馈给变频控制器，水泵自动停机，以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时，气压罐可以贮存并释放能量，避免了水泵频繁启动。一、生活（消防）气压给水设备A、生活（消防）气压给水设备概述
气压给水设备，又称气压供水装置、无塔供水设备、储能器等。它兼有增压、调试、贮水、蓄能和控制水泵运行的功能。气压给水设备能在水泵运行周期内连续、自动地向用户供水。广泛应用于居民住宅、高、低层居民区或工业用建筑的生活、生产和消防供水。
B、生活（消防）气压给水设备特点
1、 气压给水设备可根据需要设备位置、高度不限。
2、 气压水罐内最低工作压是按最不利配水点或消火栓所需水压的计算确定。因此，能确保用水点水压要求。
3、 气压水罐式密闭压力容器，水质不易被外界污染
4、 气压给水设备的水泵机组一般为自灌式充水，并利用气压或液位自动控制仪表实现水泵自动控制，无需专人管理。
5、 气压给水设备取代水箱式给水设备后，相应取消设置水箱的空间，节省土建投资，对于建筑的美观也有较大的改善。
6、 气压水罐由于其内部气囊具有很大弹性，因而兼有减弱以致消除因水泵停机时产生的水锤影响。
7、 气压水罐可设在建筑物内或直埋于地下、便于防冻，尤其知用于我国北方高寒地区使用。
8、 气压给水设备主要由：水泵组、供水控制系统、稳压泵组、气压罐等组成。二、自动无塔给水设备A、无塔给水设备概述
自动无塔给水设备是一种新型的无塔给水设备，由水泵机组、控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定，系统的协调运行由控制系统控制，增压稳压设备主要作用是贮能保压，应付少量供水以及正常的管道泄漏，同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时，管网压力下降，水泵自动启动供水。
自动无塔给水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动给水设备和变频恒压给水设备，各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等多种领域。
水泵是给水设备的基础，是给水设备显现其供水能力的根本保证，为给水设备配套的泵是通用的，可以是各种流量、扬程合适的泵类。按照流量、扬程的需要产品可以1－4或更多的水泵并联运行，水泵机组与另外一套增压稳压设备（水流量泵组）作为在小流量范围内与主泵切换运行，以提高效率，进一步降低能源。
根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型等形式。
B、自动无塔给水设备特点
1、 自动无塔给水设备成套供应，安装调试便捷，管理维护方便；
2、 供水新理念，体现节能、环保意识；
3、 整机根据用户实际需求合理设计，追求最佳运行效果和最低能耗；
4、 方案设计、设备制作力求简约、牢靠，保证设备运行可靠、耐久；
5、 液位，压力，温度，时间，压差等多种控制方式，满足不同用户需求；
6、 设备全自动无人值守工作，功能全。三、变频恒压给水设备A、变频恒压给水设备概述
变频恒压给水设备是将变频调速技术、可编程控制技术应用于水泵自动控制设备之中，与电机泵组相结合的新型机电一体化供水设备。该设备采用由瑞士原装进口交流变频调速器、工业级可编程控制器、数字PID调节器、进口低压电器、压力传感器、液位控制器及水泵等构成闭环调节变频调速供水系统。该系统可根据网瞬时压力变大，自动调节某台水泵电机的转速和多台水泵电机的投入和退出，满足用户恒压变恒供水或变压变量供水的需要，使供水管网末端压力保持恒定，使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。是国家重点推广应用的节能新技术产品。
B、变频恒压给水设备特点
1、 该设备具有多种故障显示及备用记录，完善的欠压、过压、过载、短路、缺相、水源缺水自动保护停机等保护功能，使用安全，维护简单。
2、 自由设定管网压力，按实际用水量调节水泵转速，使其始终处于高效运转状态，采用多台小功率泵，组成泵组代替大功率泵更能适合流量的急剧变化，避免“大马拉小车”现象，节能效果更为显著，使节能率达到20-50%。
3、 由变频器或软启动器实现水泵软停止，是电网和管网免受冲击，无水锤现象，大大降低设备运行噪音，延长寿命。多台泵多种循环运行方式，避免其中某台水泵因闲置而锈蚀。
4、 直接程序化，避免水质二次污染。控制程序化，可按用户需要实现多种控制方式。例如：定时开关系统、消防联动、小流量和零流量自动关机睡眠、上位集中管理等。
5、 管网常压供水，可避免外漏管路冻裂，可按需要任意调节设备供水压力，满足用水高峰期建筑顶层的水压需要。
6、 该设备主要由：主泵组，变频调速供水控制系统、稳压泵组（可选组件）、稳压罐（可选组件）等组成。
气压罐在变频给水设备的效果
气压罐是水泵能够进入睡觉的条件条件
气压罐——使用波义耳（RobertBoyle）气体规律：PV/T=n；（P－压力，V－气压罐气体体积，T－温度）；　　
在必定温度下气体压力（P）与容积（V）乘积等于常数的原理，使用水的紧缩性极小的性质，用外力将水储存在罐内，气体遭到紧缩压力升高，当外力不见紧缩气体胀大可将水扫除。众所周知，日子管网结尾阀门很难作到滴水不漏，因而，无负压供水设备气压罐的给水设备或体系，由管网本身的压力水保持体系压力。因为水的紧缩比远远小于气体，当管网有小流量的走漏可形成压力大幅度的降低，可使水泵频频发动。开封无塔供水设备如工频泵直接向用户供水，就必需装备气压罐，减轻水泵频频发动。因为变频的使用，设备操控水泵因需而供（变量恒压）。恒压供水零流量时变频操控水泵低速确保管网“恒压”，使用这一点，不再设置气压罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不断作业或频频发动来确保管网的压力，因而，气压罐是确保水泵正常歇息并延伸睡觉时刻的条件。
气压给水设备的概念和组成
气压给水设备是给水工程巾一种结水设备，又称气压供水奖寄，无塔供水器，低能器等。它兼有升压、调理、贮水、供水、蓄能和拧制水泵启停的功用。系使用密闭容盟——气压水础，由水泵将水压入罐内，然后使用胜内储存气体的可压纳和胀大的功用，将酸A1储存的水压送入输配水管网，并满意用水点水压，水量需求的设备。在水泵运转或非运转时刻均能主动，接连处向结水体系供水，具有与水塔和高价水箱平等的功用。
通常由气压水陋、变频无塔供水水泵机组、管路体系、电键体系、主动控制箱(柜)等组成，补气式气压给水设备还有气体调理控制体系。
气压给水设备具有供水压力充沛包管水质刁；易污染，装置灵活机动等特色，在室外始水管网的水压常常或用期性缺乏的场合，对压力需求较高助过沈对用水量不入的修建或居住小区；控筑二次供水艺术需求或其他原阅不可能设贸高伏水箱咙水塔的情况下选用。征地震瓦、机场、人防和国防工程，施工现场暂时供水等场合九为适用。
无塔供水给水设备的工作原理
无塔供水设备的邮件组合和部件功能，包抓水撅、升贮水调节、输水、电力自动控制、压力诧删、水位校气体调节控制等7个系统。
其各部份作用为；以气压控制整个绝水系统，厂达工作指令由电柠系统传达指令，启动和停止水泵的运行；由水泵从水源系统吸取水量，再压送到气压水罐；由气压水罐完成贮水、调节、压送水景的仪水仟务。
气压给水设备的工作原理丸当水泵工作时，水送至给水管网的同时，多余的水进人气压水碾，水室扩大并将瞄内的气体压缩，气室缩小睹内压力也随之升高，压力升至最高工作压力P2时，水泵停转，并利用罐内被压缩气体的压力将瞄内贮存的水送入给水管网，水室缩小，气室扩大，龋内压力也随之下降，压力昨至最低工作压力P时，水泵重新启动，如此用而复始，不断运行。
用气压给木设备供木的刀式称为气压给水方式，无塔供水设备它与单设水泵纶水方式不同点，在于气压给水设备具有一定调节容积；
与单设水编结水方式的不同点，在于它有升压功能，能充分保证用水点的水压要求；
与水泵——无负压供水设备给水方式或水泵——水塔给水方式的不同点在于气压给水方式用于贮水和调节水景的容器是密闭的压力容器，因而水质不易污染，安装位置不变限制，而且兼有蓄能作用。