标题：除臭风炮
采用的技术特点
独特的雾化喷嘴技术，将雾化技术巧妙地应用于空气净化领域。其空气净化工作液采用纯植物提取液。
工作原理
通过雾化喷嘴装置用压缩空气将工作液充分雾化，均匀分布在空间，在微小的雾化液滴表面形成了极大的表面能。该表面能可以吸附空气中的氨、硫化氢、有机胺、烟味等异味分子，并使异味分子的结构发生变化，变得不稳定；此时，溶液中的有效分子可以向异味分子提供电子，与异味分子发生反应；同时，吸附在液滴表面的异味分子也能与空气中的氧气发生反应。经过工作液的作用，异味分子将被吸附、分解，从而达到异味净化的目的。
系统组成
由控制系统、工作液供应系统、雾化喷嘴系统、压缩空气系统组成。  除臭风炮
使用场合
适用于酒店，候车（机）大厅、大型工厂、停车场、污水处理站、垃圾压缩站、垃圾填埋场等室内或室外场地。
现有产品
1.化学洗涤除臭技术
2.生物过滤除臭技术
3.双离子除臭技术
4.天然植物液除臭一.化学洗涤除臭技术化学洗涤塔原理主要是根据臭气的成分利用强酸（硫酸）、强碱（氢氧化钠）、强氧化剂（次氯酸钠）作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气-液接触，使气相中之臭味成分转移至液相，并藉化学药剂与臭味成分之中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。可应用化学洗涤方法处理臭味物质包括有机硫化合物、含氮化合物、有机酸、含氧碳氢化合物、含卤化物等废气物质。适合用于污泥处理、食品、石油、化工、制药等行业。
(1)、洗涤设备
常用的化学洗涤设备为填充塔，化学吸收液从塔顶往下喷淋，废气向上流，臭气与吸收液充分接触、反应而被去除。吸收液与废气流量比例(液/气比)一般为1-3 L/m 3 ，填料高度一般为2-5米，气体空塔流速一般为0.5-1米/秒。操作良好之填充塔，除臭效果可达到90%以上。
(2)、化学吸收剂
常用之化学吸收剂包括下列几种： 
(1)碱性溶液 
碱性吸收液常用含有 1~10%氢氧化钠之溶液，对消除硫化氢很有效，其它如甲硫醇、硫化甲基、二硫化甲基、低级脂肪酸等经常在废水处理场造成臭味之物质，此法可获得甚佳处理效果。 
(2)酸性溶液 
酸液洗涤主要用于消除由氨、三甲胺等碱性气体所致臭味，一般多使用硫酸 (0.5-5%之溶液)为洗涤液。 
(3)次氯酸钠溶液 
次氯酸钠一般与酸碱性吸收液一起使用。对于其它方法很难消除之硫化甲基，使用次氯酸钠吸收液之控制效果甚佳。处理污水处理场高浓度臭气时，次氯酸钠溶液浓度 (有效氯浓度) 约为500~2000 ppm；而处理较低浓度臭气时，使用次氯酸钠溶液浓度约50~500 ppm。以各项氧化剂之性能而言，次氯酸钠最便宜，效果亦不错，故最常使用。 
在溶液中之次氯酸钠系以次氯酸 (HOCl)形式存在: 
NaOCl+ H2O→HOCl+ NaOH...... 
在 pH=7.5，次氯酸盐溶液之有效氯以50% HOCI和次氯酸根离子(OCl - )存在。在pH=l0，只有0.3%有效氯以HOCl存在;在pH=l1或12，HOCl几乎完全解离成无用之次氯酸根离子，因此pH值控制很重要。
二.生物过滤除臭技术
生物过滤除臭工艺采用“微生物”降解技术，利用生长在滤料上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机恶臭物进行降解，除臭率可达98%-99%。系统寿命长达10年以上，能在室外-20℃-40℃的范围正常工作。可以全年运行，每天连续运行24小时，其处理过程不产生二次污染。而且系统占地面积小，节省土地资源。处理系统主题采用玻璃钢制作，耐腐蚀性能好。
生物过滤除臭系统核心为高效生物滤（池）塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。在适宜的环境条件下，滤（池）塔中的微生物在填料表面形成生物膜，利用废气的无机和有机物作用为碳源和能源，通过降解恶臭物质维持其生命活动，将恶臭物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物，达到净化恶臭气体的目的。
生物降解过程
1、气液扩散阶段：恶臭气体物质被填料上的微生物吸附或吸收在生物体内，由气相转移至生物相；
2、液固扩散阶段：恶臭气体物质与生物滤（池）塔填料-生物膜表面的水接触溶于水，由气相转移至液相水中，溶解在水中的H2S被栖息在填料上的生物所吸附，由液相转移到生物相；
3、生物氧化阶段：生物填料表面形成的生物膜中的微生物以恶臭气体物质为食栖息，恶臭物及VOCS被生微生物氧化分解，在转化过程中产生能量，为我微生物的生长与繁殖提供能源，使恶臭气体物质的转化持续进行。
主要作用对象
恶臭无机气体：包括硫化氢、氨、硫醇、硫醚等。
不挥发恶臭有机气体：有机苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛等。
挥发性恶臭有机物：含硫有机物（硫醇、硫醚），含氮有机物（胺、酰胺），含氧有机物（醇、醚、酮、醛），以及烃类（脂肪烃和芳香烃）和卤素生物等。三.双离子除臭技术双离子空气净化系统是国外的高新技术，它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。它的核心装置是bioclimatic离子空气净化系统，其工作原理是置于设备内的离子发生装置发射出高能正、负离子，它可以与空气当中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒荷电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度，并将其完全消除。
该设备具有过滤功能：安装在吸气通道的精密过滤装置将土颗粒从空气中分离出去；光电消毒功能：通过电化学氧化，“冷燃烧”以及光电催化氧化，能够同时去除病原菌的活性，并消除有机异味成分；催化氧化功能：空气进一步经过光电氧化之后，巩固了光电氧化效果；双例子调节功能：通过专门的电离管增加室内空气的活性含氧量，这一过程调节、聚焦了自然、健康的空气离子，对室内空气和器具表面进行了持续消毒，有效去除异味。
biaoclimatic双离子空气净化系统的组成
biaoclimatic双离子除臭系统主要由气体收集系统、空气过滤器、离子发生装置、风机、控制装置、废气排放装置等组成。
biaoclimatic双离子发生装置
biaoclimatic双离子发生装置有三个功能段组成，他们分别是：过滤段、发射段和风机段。具体是空气过滤器、biaoclimaitic双离子发射基座、离子管、风机等组成。空气过滤器会会吸附废气中的灰尘颗粒，并且降低废气的湿度，以免影响到离子管的使用寿命。离子发生装置是由高新技术材料制作的发射电极，可产生高浓度的正、负氧离子（也叫活性氧），与经过空气过滤器过滤的废气进行分解氧化反应，从根本上清除污染。
空气过滤器是biaoclimaic公司生产的优质产品，具有过滤效率高、压力损失低、外形尺寸小的特点。此过滤材料的压力损失小于5mmH2O，可减少整个系统的能耗及噪声。
采用高新材料制作的发射电极在正常情况下，使用寿命在15年以上，离子管寿命更是高达20000小时。
除臭设备箱体采用304不锈钢材质制作。满足刚度和强度要求而且外表美观。
除臭设备需要放置在室内或者做保温措施，以避免冬季室内、外臭气温差较大而出现冷凝现象。
技术特点及优势
我方采用的bioclimatic双离子除臭技术成熟可靠，除臭系统能抑制细菌病毒活动、消除异味，并具有消除静电、减少空气中可吸入颗粒物功能，提高室内空气的离子浓度，增加空气清新度。并保证所提供的离子除臭系统不会产生臭氧，对人体及空气均无不良影响，不会带来二次污染。
bioclimatic双离子除臭系统在所有指定除臭空间范围内的除臭达到国家规定的标准。除臭后气体排放符合国家标准GB18918-2002及GB3095-96中恶臭污染物厂界标准值二级。
bioclimatic双离子除臭系统对H2S、NH3等气体的去除率达到95%以上，对其它VOC气体的去除率也能够达到85%以上。
bioclimatic双离子除臭系统在额定风量下可连续工作，主机寿命15年以上，离子管寿命高达20000小时。离子除臭设备在运转时无异常噪声，离子除臭设备操作时在其一米半径范围内产生的噪声≤50dB。
biaoclimatic双离子除臭系统的装机功率很低，每处理1000m3/h在1.0KW以下（包括风机）。
我方采用的材料环保，耐腐蚀，除臭设备箱体采用全不锈钢304材料制作。防护等级按GB/T 4942.2-1993中的规定，完全满足IP55防护等级。绝缘材料的耐热等级为F级。
按GBJ19-87(2001版)《采暖通风与空气调节设计规范》中的要求，我方严格按规范来做，保证风管漏风率完全低于19%。离子除臭装置本身具有良好气密性。
我方提供的biaoclimatic双离子除臭系统中离子发生器进口并且性能指标符合欧洲电器安全标准SCES 035(EN45011)、SIS 026(45004)。
除臭设备与除臭点位总体布局相适应，完全满足设计图纸的要求，保证设备日常运行、检修空间。设备正常运转下，基本无须人工操作。
设备运行稳定，抗冲击负荷能力强。设备停止运行、检修或更换易损件时，可在较短时间内恢复并正常使用。
我方提供的biaoclimatic双离子除臭系统无任何易造成或可能造成二次污染的材料或化学药剂，处理后无废水或其他任何二次污染。
我方提供的biaoclimatic双离子除臭系统在任何季节、任何气候条件下都能够完全满足除臭设备处理效果的要求。
强制导流设计：净化器内部结构的强制导流设计，保证吸入的空气按预定路经完成每个步骤的净化过程，ZY-DL多重技术确保了各个步骤的最优效果，去除空气中的有害物质。
调节功能：空气净化程度完全按照室内空气的真实质量状况针对性的进行调节，按照基本设置采用手动调节方式。四.天然植物液除臭上个世纪七十年代初，国外就开始了从纯天然植物液中提取汁液消除恶臭的研究工作，并成功的从多种可食用的天然植物中得到可以消除不同异味的、多种型号的植物提取液。自1975年取得专利核心技术——从350多种天然植物提取液配制成工作液来消除空气中的异味，在全球已经有超过四十个国家和地区在使用天然植物提取液异味控制技术消除各类环境异味，尤其是由有机物散发的恶臭。其重要特点是能够迅速消除臭味而不是暂时的掩盖臭臭味。
天然植物液产品由纯天然植物提炼，对人体无毒无害，不会引起皮肤或呼吸系统过敏等各种不良反应，是可靠的、符合国际健康标准的环保产品。
天然植物提取液可以根据各种不同的工作场合和公共场所，不同的异味源，有针对性的设计工艺，清除异味，保持空气环境清洁。
天然植物提取液的组成
在天然植物提取液异味控制技术中，所使用的工作液是一系列植物提取液复配而成的，这些植物提取液它们是从树、草和花等植物中提取的含有气味的有机物。 
这些有味的有机化合物含有大量的复杂的化合物，它们都是绝大多数植物油的主要成份，可以分成四大类：
①萜烯类：这类天然存在的化合物是植物油中的最重要的成份。它们都有相同的经验式C10H16。例如，蒎烷、薄荷烷。
②直链化合物：组成这一部分的化合物有醛、醇和酮。它们是存在一系列由水果中提取的可挥发的植物油中。如葵醇、月桂醇。
③苯的衍生物：这些化合物与从苯，特别是从丙苯衍生出来的化合物有相同的分子式。如乙酸酯。
④其它化合物：第四类的例子有香草醛、肉桂酸和甲酸香叶酯工作液
天然植物除臭工艺原理简介
经过天然植物提取液除臭设备雾化，天然植物提取液形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能。平均每摩尔约为几十千卡。这个数量级的能量已是许多元素中键能的1/3-1/2。溶液的表面不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，植物液中的酸性缓冲液发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。
天然植物提取液中所含的有效分子是来自于植物的提取液，它们大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样又增加了异味分子的反应活性。
吸附在天然植物提取液溶液的表面的异味分子与空气中的氧气接触，此时的异味分子因上述两种原因使得它的反应活性增大，改变了与氧气反应的机理，从而可以在常温下与氧气发生反应。
天然植物提取液与异味分子的反应可以做如下表述：
A．酸碱反应：如植物提取液中含有生物碱，它可以与硫化氢等酸性臭气分子反应。与一般酸碱反应不同的是，一般的碱是有毒的，不可食用的，不能生物降解的。而天然植物提取液能进行生物降解，无毒。
B．催化氧化反应：如硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧进行反应。但在天然植物提取液的催化用下， 可以与空气中的氧气发生反应。以硫化氢的反应为例：
R-NH2+H2S       R-NH3+ + SH-
R-NH2+SH-＋O2＋H2O       R- NH3+SO42- +OH-
R-NH3++OH-       R-NH2 +H2O
又如，硫醇在空气的氧化反应：
R-SH（空气）+O2  →R-SS-R（慢）
R-SH（天然植物提取液）+ O2 →R-SS-R（快）
C．路易斯酸碱反应。在有机化学中，能吸收电子云的分子或原子团称为路易斯酸，在有机硫的化合物中，硫原子的外层有空轨道，可以接受外来的电子云，因此可称这类有机物为路易斯酸。相反，能提供电子云的分子或原子团称路易斯碱。一般带负电荷的原子团，含氮的有机物属于路易斯碱。例如，苯硫醚与天然植物提取液的反应，属于这一类。苯硫醚是一个路易斯酸，而在其中的含氮化合物属路易斯碱。两者可以反应。
D.热力学的角度来讨论。经过雾化的天然植物提取液液滴，其直径在0.04毫米。在这种情况下，液滴的表面能已达到一些有机化合物键能的三分之一和四分之一。在这种情况下，是以破坏臭气分子中的键，使它们不稳定，易分解。
E.氧化还原反应。例如，甲醛具有氧化性，在天然植物提取液中有的有效分子具有还原性。它们可以直接进行反应。
与甲醛和氨的反应：            H
R-NH2+HCHO        R-HN2+H-C=CO2+H2O
R-NH2+NH3           R-NH2+N2+H2O
理论上植物液可以消除任何异味气体，它是利用以下几种力来发挥作用的：1.范德华力；2.偶合力；3.化学反应力；4吸引力
植物液除臭有以下阶段：植物液靠范德华力与臭气分子结合，臭气分子因为和植物液发生化学反应而被消除。
另外，天然植物除臭液还可以消除氯气和二氧化碳，它是通过在微粒的周围产生电晕作用，电晕产生后，气体分子和植物液结合从而被除去。
天然植物液除臭技术的安全性和优越性
植物提取液与空气中的各种异味分子迅速分解，且分解后的产物都是无害的物质，如水、氧、氮等等。植物提取液工作液的特点在于是迅速分解空气中的异味分子，而不是掩盖臭味。
植物提取液都是无毒无害的液体，经过全球四十个国家和地区的严格检测认可。一致认同：植物提取液安全、无毒、无刺激、不燃烧、不爆炸 。
天然植物液恶臭控制技术不仅投资低、操作方便，而且适用性广、占地少、不用改变、添加构筑物和附加更多的设施。采用专用异味控制系统不需要耗用大量的电能、安全使用简单、方便工人操作、仅需要定期补充工作液，整个系统维护和营运费用低廉。异味控制系统不仅适用于封闭的室内空间，更适合于大型、超大型的室外空间。
先进的系统工艺
由于臭源的各不相同，对植物液的选型、用量和处理方式要求也各不相同。影响处理效果的主要因素有：１.臭气浓度(ppm)；2.空气流动的速度；3.臭气的溶解性；4.臭气的分子量；5.臭气分子密度；6.臭气结构组成。只有根据各种不同情况采用具有针对性的系统工艺才能达到各种不同的除臭要求。
空间雾化法：植物提取液经过专用雾化控制系统以微米级粒径雾化在空气当中，雾化后的分子均匀地分散在空气中，吸附空气中的异味分子，与异味分子发生分解、聚合、取代、置换和加成等等的化学反应，促使异味分子发生改变了原有的分子结构，使之失去臭味。该系统工艺不能有效控制恶臭气体从恶臭源外溢造成的周边环境污染，适用与中等规模和浓度的臭气源；建设投资较少，运营成本较高。
收集蒸发法：植物提取液经过专用蒸发器蒸发成气态弥散在容器当中，引风机通过收集管道将恶臭气体抽引至容器中，与弥散在容器中气态的植物提取液混合反应后经排气口排出，从而将臭味消除。该系统工艺可以有效控制恶臭气体从恶臭源外溢造成的周边环境污染，适用于较低臭气浓度和较小臭气量的臭气源；建设投资中等，运营成本较低。
洗涤过滤法：储液槽内稀释的植物提取液经过循环泵扬送至洗涤容器内的喷淋器喷淋，喷淋液沥经填料层回至储液槽再经循环泵循环。引风机通过收集管道将恶臭气体抽引至洗涤容器中，恶臭气体经布气板均匀布气后与喷淋液逆向行进进入填料层，气流经多向切割、分流并充分与填料表面的稀释的植物提取液接触、反应，此时的恶臭气体流速缓，在容器内的停留时间长，成半液相，表面有植物提取液的填料对其形成过滤作用，流出填料层的恶臭气体被喷淋液洗涤后经排气口排出，从而将臭味消除。该系统工艺可以有效控制恶臭气体从恶臭源外溢造成的周边环境污染，处理效果显著，适用于较高臭气浓度和较大臭气量的臭气源；建设投资略高，运营成本较低。
天然植物除臭液的适用范围
案例证明天然植物除臭剂是一种效果很好的除臭剂，和其接触反应后，臭气如硫化氢和氨的含量会减少95%，二氧化硫、乙醇硫、甲醇硫的含量减少97%，所以广泛地适用于各类污水处理厂（站）、垃圾处理转运站、垃圾填埋场、堆肥厂、污泥堆置区等场所的除臭以及石油、化工、合成橡胶、制药、食品加工、造纸等生产车间的废气净化。