标题：容积式空气压缩机能效限定值及能效等级
前言
作　　者：本社 编著
出 版 社：中国标准出版社
出版时间：2009-6-1
版　　次：1页　　数：22字　　数：46000 印刷时间：2009-6-1开　　本：大16开纸　　张：胶版纸 印　　次：1I S B N：GB19153-2009包　　装：平装
内容简介 
本标准的4.3和4.4是强制性条款，其余是推荐性条款。
本标准代替GB 19153--2003《容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值》。
本标准与GB 19153--2003相比主要变化如下：
——标准名称由《容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值》改为《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》；
——增加了能效等级和目标能效限定值；
——范围增加了一般用喷油单螺杆空气压缩机。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC：20）归口。
本标准起草单位：中国标准化研究院、合肥通用机电产品检测院、广东正力精密机械有限公司、上海佳力士机械有限公司、北京工业大学。
容积式空气压缩机能效限定值及能效等级
1  范围本标准规定了容积式空气压缩机（以下简称：空压机）的能效等级、能效限定值、目标能效限定值、
节能评价值、试验方法和检验规则。 
本标准适用于直联便携式往复活塞空气压缩机、微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气
压缩机、一般用固定的往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油单螺杆空气压缩机、
一般用喷油滑片空气压缩机。2  规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修
改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否
可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 3853   容积式压缩机验收试验 
GB/T 4975   容积式压缩机术语   总则 
GB/T 13279   一般用固定的往复活塞空气压缩机 
GB/T 13928   微型往复活塞空气压缩机 
JB/T 4253   一般用喷油滑片空气压缩机 
JB/T 6430   一般用喷油螺杆空气压缩机 
JB/T 7662   容积式压缩机术语   回转式压缩机 
JB/T 8933   全无油润滑往复活塞空气压缩机 
JB/T 8934   直联便携式往复活塞空气压缩机 
JB/T 9107   往复压缩机   术语 
JB/T 10525  一般用喷油单螺杆空气压缩机3  术语和定义GB/T 3853、GB/T 4975、JB/T 7662和JB/T 9107中确立的以及下列术语和定义适用与本标准。 
3.1 
实际容积流量actual volume rate of flow of a air compressor 
经空压机组压缩并排出的气体，在标准排气位置的容积流量，该流量应换算到标准吸气位置的全温度、
全压力及组份（例如湿度）的状态，单位：m /min。 
3.2 
机组输入功率input power of air compressor 
在额定供电情况下（如相数、电压、频率）空压机组总的输入功率，单位：kW。 
3.3 
机组输入比功率input specific power 
在规定工况下，空压机组的输入功率与空压机实际容积流量之比值，单位：kW/(m /min)。 
3.4 
空压机能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for air compressors 
空压机在规定工况下所允许的最大机组输入比功率值。 
3.5 
空 压 机 目 标 能 效 限 定 值
target  minimum  allowable  values  of  energy  efficiency  for  air compressors
本标准实施一定年限后，允许的最大机组输入比功率值，该值实施后将代替空压机能效限定值。 
3.6 
空压机节能评价值evaluating values of energy conservation for air compressors 
节能空压机在规定工况下所允许的最大机组输入比功率值。4  技术要求4.1  基本要求 
空压机的一般性能、安全性能应分别符合GB/T 13279、GB/T 13928、JB/T 4253、JB/T 6430、JB/T 8933、
JB/T 8934、JB/T 10525等相关标准。 
4.2  空压机能效等级 
空压机能效等级分为3级,其中1级能效最高。各类空压机的能效等级均应符合表1~7的规定。 
4.3  空压机能效限定值 
空压机能效限定值应不大于表1～7中3级的规定。 
4.4  空压机目标能效限定值 
空压机目标能效限定值应不大于表1～7中T栏规定的值。其值在本标准实施之日4年后替代4.3中的空
压机能效限定值。 
4.5  空压机节能评价值 
空压机节能评价值应不大于表1~7中2级的规定。5  试验方法5.1  机组输入比功率 
5.1.1 空压机机组输入比功率应按下式计算： 
Qi
式中： 
qi —— 空压机机组输入比功率，单位为千瓦分每立方米（kW/(m /min)）； 
Pi —— 修正后的空压机机组输入功率，单位为千瓦（kW）； 
Qi —— 修正后的空压机机组容积流量，单位为立方米每分（m /min）。 
5.1.2 空压机机组容积流量、输入比功率应分别是GB/T 13279、GB/T 13928、JB/T 4253、JB/T 6430、JB/T 
8933、JB/T 8934或JB/T 10525规定的工况及空压机铭牌规定的转速时的性能指标。 
5.2  容积流量 
空压机机组容积流量的试验方法应按 GB/T 3853 的规定进行。 
5.3  输入功率 
空压机机组输入功率的试验方法应按 GB/T 3853 的规定进行。 
5.4  吸气压力、吸气温度测量 
5.4.1  应在标准吸气位置进行吸气压力或吸气温度测量。 
5.4.2  标准吸气位置在进气滤清消声器或滤清器的空气进气上游，距进气滤清消声器或滤清器的距离为 1
倍进气管径处；箱装空压机的标准吸气位置应处于环境空气进入箱体的位置。 
5.5  排气压力、排气温度测量 
5.3.1 应在标准排气位置进行排气压力或排气温度测量。 
5.3.2 标准排气位置在空压机组最终供气阀前或最终供气法兰处。6  检验规则6.1  交收检验 
制造厂应对本企业生产的空压机机组的能效进行交收检验。交收检验空压机机组抽样方案应分别按照
GB/T 13279、GB/T 13928、JB/T 4253、JB/T 6430、JB/T 8933、JB/T 8934 或 JB/T 10525 的规定。 
6.2  例行检验 
制造厂应对本企业生产的空压机机组的输入比功率进行例行检验，每年不应少于一次，从交收检验合
格的产品中随机抽取，抽样方案应分别按照 GB/T 13279、GB/T 13928、JB/T 4253、JB/T 6430、JB/T 8933、
JB/T 8934 或 JB/T 10525 的规定。例行检验前，所有样本进行能效限定值检查，若发现不合格品，则以合
格品换取，同时应分析原因，记入例行检验的报告中，但不作为例行检验报告结果的鉴定依据。 
有下列情况之一时，也应进行例行检验： 
a)   产品的试制定型鉴定时； 
b)   停产三个月以上恢复生产时； 
c)   当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时； 
d)   质量技术监督部门提出进行例行检验时。