标题：高压试验变压器
试验变压器按介质种类
油浸式高压试验变压器：容量大，价格便宜，维修方便，主流产品。
充气式高压试验变压器：灭弧性好，重量轻。
干式高压试验变压器：重量轻，体积轻，可倒放，价格贵。
串激式高压试验变压器：容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。
绝缘筒式高压试验变压器成套设备配套性强，电压容量系列齐全，功能完善
变频串并联谐振高压试验变压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品
简介
全自高压试验变压器操作箱是该公司自主研发、生产的轻型试验变压器的专用配套设备，该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。  全自高压试验变压器操作箱特性◆ 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7尺大屏液晶显示，读数清晰、直观；
◆ 全中文界面，操作简单明了，可适应多种应用场合；
◆ 轻触式按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；
◆ 全数字式校准方式，摒弃了陈旧的电位器调整，现场使用极为方便，精度易于控制（此功能带密码保护）；
◆ 按键直接设定试验变压器变比（此功能带密码保护），在连接不同电压等级的试验器时，应用灵活自如，真正做到一个控制箱可与多台变压器相互配套； 
◆ 状态提醒功能，全中文引导式操作，即使在无说明书的情况下亦可熟练操控；
◆ 试验过程中，屏上有闪烁的高压符号显示，时刻提醒操作人员注意安全；
◆ 试验结果显示功能，可自动判断试验结果（试验通过或试验失败），并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压；
◆ 试验结果声音报警功能，试验通过或试验失败时，设备会发出不同的报警声音，试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果；
◆ 暂停功能，自动控制时，此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停，暂停时间可由试验人员灵活掌握，方便观察试品状态；
◆ 自动计时功能。自动控制时，当电压自动上升至设定值时，设备自动开始计时，当计时时间到，显示试验结果，设备自动回到零位；
◆ 手动计时功能，手动控制时，计时器可手动启动，当耐压时间到，设备自动回到零位（仅台式设备有此功能）；
◆ 手动控制模式，此模式类似于传统的电动升/降压方式，上升/下降由按钮控制，设备自动判断上/下限位，有过电压保护；
◆ 升压速度智能控制，当电压达到目标电压80%时，升压速度会自动减慢，当达到目标电压90%时，升压速度进一步减慢；
◆可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等；
◆ 采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。参数◆ 电源电压：AC220V ±10%,50Hz±1 Hz
◆ 输入电流：0 ～ 25A
◆ 仪表电压：0 ～ 100V （其它范围可定制）
◆ 输出电压：0 ～ 250V
◆ 输出电流：0 ～ 20A
◆ 电压测量精度：0.5 %FS ±3 字
◆ 电流测量精度：0.5 %FS ±3 字
◆ 计时长度：0 ～ 9999 S（特殊模式可于长时间工作）
◆ 使用环境：环境温度0～50 ℃ 相对湿度≤85 RH
高压试验变压器种类
油浸式高压试验变压器一、概述 
高压试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备，通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。
二、结构 
本系列产品铁芯为单相芯式，采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成，紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式，由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外，仪表线圈为一独立绕组，一般情况下为100V。壳体为八角形，10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
  油侵式交直流试验变压器三、工作原理 
⒈交流、交直流试验变压器：
将工频电源输入操作箱（或操作台），经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压，其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆，在使用交流时，插入短路杆。
⒉带抽头试验变压器：
为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾，将高压绕组分成两个来绕，一个是电流较大的绕组，另一个是电流较小的绕组，然后两个绕组串接分别引出，原理示意图
⒊串级试验变压器：
为了得到更高电压的试验变压器，也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足：P1=2P2=3P3，U（总）=1U+2U+3U。
四. 主要技术指标：
>；额定容量：1～300KVA
>；单台额定输出电压：
（AC） 50、100、150、200、300KV
（DC） 70、140、210、280KV
>；额定输入电压：200V、400V
>；变比：500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
>；变比误差：≤±1.5%
>；阻抗电压：<10%充气式高压试验变压器一、概述：
  充气式交直流试验变压器随着中国电力工业的发展，对试验变压器的电压等级要求也越来越高，而传统的油浸式试验变压器，在体积上和重量上都越来越不能满足现场工作的要求。充气式试验变压器，降低了体积和重量，更方便客户携带到现场做试验
随着中国基础科学研究的进步，新材料，新工艺的应用，把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能，及不燃性，使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
二、结构：
⒈YDQ系列产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570－98>>；标准要求。
YDQ系列产品采用优质冷轧DQ－151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF6气体。
⒉YDQ（JZ）产品与YDQ产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。
⒊YDQ（C）产品与YDQ产品的不同在于套管内结构。
三。主要特点：
>；该产品体积小，重量轻（比同等级油浸试验变压器轻40%-65%）.
>；洁净，无油污，勿需维护。
>；不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验。
>；绝缘强度明显高于油浸试验变压器，电晕极小。
四。技术参数：
>；电压等级：10——600KV
>；容量范围：1——600KVA
>；空载电流：<7%
>；阻抗电压：<8%
>；额定电压局放量：<5PC干式高压试验变压器一、概述：
干式试验变压器具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
二、结构：
本系列变压器，利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强。
三.技术指标： 
>；阻抗电压：12%
  干式试验变压器>；输出电压波形：工频、正弦波
>；表面温升：〈55℃
>；空载损耗：0.2%~0.35%
>；允许连续过行时间：1/小时
>；间续运行时间：连续串激式高压试验变压器一、概述 
串激式高压试验变压器主要特点及功能同YDJ/TDM系列，其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。
二、特性 
在串级试验变器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上，单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电；第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，所以箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。
使用注意事项 　⒈ 试验变压器应和操作箱（台）配套使用，操作箱（台）的使用方法，请详细参阅操作箱（台）使用说明书。
⒉ 变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全，试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。
⒊ 试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。油浸式试验变压器概述：
油浸式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
特征：
⒈选材优良，质量可靠，年稳定性好；
⒉电压裕度大，电量声小，局放小；
⒊采用新式绝缘材料，体积小，重量轻。
参数：
⒈额定电压：AC 50~400kV
DC 70~420kV；
⒉额定电容量：1~400kVA；
⒊产品类别：交流、交直流、交流串激、交直流串激。绝缘筒式试验变压器概述：
绝缘筒式验变压器（工频试验变压器）主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平，也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放
单台电压可达750kV-刷新世界纪录 
电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
性能：
50- 2250 kV绝缘筒式验变压器（工频试验变压器）通过部级产品鉴定，主要技木性能处于国内领先地位，达到国际同类产品的先进水平。目前中国绝缘铜单台电压可达750kV，750kV绝缘筒式试验变压器刷新绝缘试验变压器的新纪元，刷新中国乃至国际在绝缘桶式试验设备使用在户外高海拔下的新纪元，获得该产品在电压等级、海拔条件、外形结构等三项指标，均属于“世界第一”。
特点：
⒈成套设备配套性强，电压容量系列齐全，功能完善； 　⒉阻抗电压低，系统阻抗不大于5%，满足交流污秽试验要求； 　⒊采用快速电子保护装置，可靠性高。　⒋采用环氧浇注筒壳，全绝缘处理，提高了绝缘强度，输出电压高，单台设备的最高电压等级可达750KV。　⒌抗湿能力强，有效的削弱了漏磁，而大大的增加了承受试验短路电流的冲击能力。变频谐振试验变压器变频串并联谐振试验变压器是运用串联谐振的原理，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振，谐振电压即为试品上所加电压。　变频串并联谐振试验变压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品，如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
工作原理 
变频串并联谐振试验变压器通过调频控制器提供供电电源，试验电压由励磁变压器经过初步升压后，使高电压加在电抗器L和被试品CX上，通过改变调频控制器的输出频率，使回路处于串联谐振状态；调节变频控制器的输出电压，使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L，谐振频率。
主要技术参数 
环境温度：-10～45℃ 额定试验容量：0～8000KVA 不稳定度：≤0.05% 　工作湿度：≤90% 谐振电压：0～1000KV 输出波形：正弦波 　海拔：≤2000M 频率调节范围：0.1～300Hz 波形畸变率：≤0.5% 　电源输入：220V±10%单相 输出0～220V（≤10KW) 系统测量精度：0.5级 噪声：≤60dB 　380V±10%三相，50Hz 输出0～40V 频率调节分频率：0.01Hz 电抗器Q值：30～200
变频串并联谐振试验变压器特点：
大屏幕显示试验数据、试验状态，并有实时操作步骤提示功能 　能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间 　试验结果能计算出被试品电容 　具有计算机通讯接口，便于通讯和试验数据管理 　体积小、重量轻、操作方便 　分辨率高、频率分辨率为0.001HZ 　安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能，可有效保护人身及设备安全 　试验结果可打印 　可升级造作软件高压试验变压器控制台一、概述：
试验变压器控制台是高压试验变压器的配套设备.与试验变压器一起作耐压和泄漏试验.
二、主要特点：
试验变压器控制台是由接触式调压器及控制、保护、测量、信号电路组成.通过接入220V/380V工频电源，调节调压器的输出电压（即试验变压器的输入电压）取得所需要的试验高电压（被试品的耐压值）试验方法先在低电压下调到系统谐振点，然后再升高试验电压幅值，达到试品上规定的电压值，在次电压下，维持规定的时间后，在降低电压到零，这就完成了整个试验过程。  选型依据：
列出被试设备名称，规范（容量、额定电压、电缆长度等）
提出被试设备容许试验频率范围（如电缆：规程要求谐振频率30-75HZ；发电机要求试验频率50+_HZ；GIS选择不大于200HZ；主变选择3~5倍工频）
注：⑴本装置中参数按电力试验规程中交接试验电压标准计算。
⑵交联电缆的电容值10KV电缆按每公里0.4uf计算：35KV、110KV及220KV电缆平均按每公里0.2uf计算。
⑶标*为华东地区专用型号。
⑷PSXZB-120/20与PSXZB-120/60配置相同，可做10KV电缆2KM和35KV电缆0.5KM试验
PSXZB-600/60与PSXZB-600/120配置相同，可做35KV电缆3KM和110KV电缆1KM试验
PSXZB-315/30与PSXZB-315/90配置相同，可做10KV电缆3-5KM和35KV电缆1KM试验
变压器干燥处理的方法
1、感应加热法这种方法是将器身放在油箱内，外绕组线圈通以工频电流，利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。此时箱壁的温度不应超过115~120℃，器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便，尽可能使线圈的匝数少些或电流小些，一般电流选150A，导线可有用35~50mm2的导线。油箱壁上可垫石棉条多根，导线绕在石棉条上。2、热风干燥法这种方法是将器身放在干燥室内通热风进行干燥。进口热风温度应逐渐上升，最高温度不应超过95℃，在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘进入。热风不要直接吹向器身，尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向，使潮气由箱盖通气孔放出。
产品符合Ⅵ）E0550、IEC439、JB5555、GB5226等国际、国家标准。
变压器的绝缘等级
变压器的绝缘等级，并不是绝缘强度的概念，而是允许的温升的标准，即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级，分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下：
最高允许温度（℃） 105 120 130 155 180 
绕组温升限值（K） 60 75 80 100 125 
性能参考温度（℃） 80 95 100 120 145
变压器的主要组成部分
变压器的主要部件有：
⑴器身：包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
⑵调压装置：即分接开关，分为无励磁调压和有载调压
⑶油箱及冷却装置。
⑷保护装置：包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
⑸绝缘套管。
中国变压器发展历史
向配电网直接供电的配电变压器在国内外均属于应用量大面广的产品。在中国，配电变压器的年产量达5000万KVA左右，约占全部变压器年产量l/3左右。因此，配电变压器的运行可靠性、产品技术性能与经济指标都会直接影响国家的经济建设与城乡居民及企事业单位供电安全。
近几年，为适应国家在城乡电网改造的需求，发展了一批新型、优质的配电变压器，使配电网络的变压器装备更趋先进，供电更可靠，农村用电更趋低价。近年发展的配电变压器的损耗值在不断下降，尤其空载损耗值下降更多，这主要归功于磁性材料导磁性能的改进，其次是导磁结构铁心型式的多样化。如较薄高导磁硅钢片或非晶合金的应用，阶梯接缝全斜结构铁心、卷铁心（平面型、立体型）、退火工艺的应用等。在降低损耗的同时也注意噪声水平的降低。在干式配电变压器方面又将局部放电试验列为例行试验，用户又对局部放电量有要求，作为干式配电变压器运行可靠性的一项考核指标，这比国际电工委员会规定的现行要求要严格。因此，在现有基础上预测中国各类配电变压器的发展趋势，推动配电变压器进一步发展应是一件比较重要工作。
要求防火、防爆的场所，如商业中心、机场、地铁、高层建筑、水电站等，常选用干式配电变压器。目前，国内已有几十个工厂能生产传统的环氧树脂浇注型干式配电变压器。既有无励磁调压，又有有载调压。正常运行时为自冷冷却方式，当装有吹风装置时提供急救条件（其他变压器有故障时起动风机）作为超铭牌容量运行。在国内，最大三相单台容量可达20000kVA（35kV级），最高电压等级可达110KV（单相10500kVA）。干式变压器的年产量已占整个配电变压器年产量的20%。鉴于环氧树脂浇注干式配电变压器还存在下列一些问题：
⑴设计的自由度不大，每个绕组都要用模具才能挠注。
⑵一旦在高温中燃烧会产生大量烟雾。
⑶由于环氧树脂与导线的热膨胀系数不尽相同，如果缓冲层设置不当，易在冷热温度冲击下，浇注层开裂，局部放电量增加，部分企业的个别产品已有此类质量问题在运行中暴露。
⑷环保问题，一旦这种环氧树脂浇注型干式配电变压器预期寿命已到，或因各种故障而使变压器绕组损坏，要销毁浇注成型的绕组是困难的，目前尚无法使环氧树脂降解。从环保角度上讲，这将是日益严重的问题。
⑸环氧树脂浇注型干式配电变压器多数属于F级耐温等级，仅个别企业能生产H级耐温等级的浇注型干式配电变压器。鉴于上述原因，目前已有部分企业在发展敞开通风干式H级配电变压器[1,2]。
配套产品
（根据客户自身需求选购，非标配产品）
1. 操作系统：
XC、系列操作箱：容量：1KVA – 5KVA 输入电压：0.22KV。
TC、系列操作台：容量：10KVA – 300KVA 输入电压：0.22KV、0.38KV。
2. 保护式数字微安表 MSA 。–
3. 阻容式交直流分压器 RCF – 50、100、150、200KV。
4. 高压直流放电棒 FZ – 70、140、210KV。
5. 高压硅堆 2DL – 150、300、450KV。
6. 绝缘支架 50、100、200、300KV。
7. 高压滤波电容 0.01uF – 0.1uF，40 – 100KV。
8. 均压球。
9. 保护球隙 Q – 50、100、150、200、250、500。
10. 标准试油杯 400ml。
11. 介质油杯。
12. 折叠式小推车 150、300型。
13. 水电阻。
14. 高压验电器 10KV 35KV。
15. 高压定相器 10、35、110KV 220KV。
16. 各种万用表、兆欧表及测试线。