标题：电梯门禁
简介
电梯门禁是门禁系统的一个分支，可以对电梯乘坐人电梯门禁控制器(4张)员进行控制和管理，防止闲杂人员任意乘用电梯出入管制区域，从而提高管制区域的安全管理水平。电梯门禁识别方式主要有：刷卡识别、密码识别、生物识别；电梯门禁实现功能：通过在一层的门禁模块，实现对一层电梯轿厢呼叫按钮的控制，呼叫电梯。比如凭卡乘梯，每张卡能到达的楼层，由物业管理部门发卡时指定。持卡人在指定的楼层无需再进行按键选择，即可召唤电梯，停靠所要到达的楼层；在非指定的楼层既不能召唤，也不能停靠。
功能
基本功能1. 刷单层用户卡时，电梯直接登记楼层，无需再按键； 
2. 刷多层用户卡时，须再按卡片内记录的权限按键，卡片未记录权限，无法按键登记，物业管理人员（保安员`清洁员）可使用多层卡进行管理 ； 
3. 在层控型基础上加入与楼宇对讲联动功能；带密码键盘功能，住户忘记带卡，也可实现无卡时输密码乘梯； 
4. 对于访客，无需卡和密码就可实现乘梯：先使用对讲系统呼叫住户，住户确认访客身份后，通过对讲分机按开锁键开单元大门，再按电梯启动键，给 IC 卡电梯选层控制系统送出客人可以到该层的信号，当电梯下到底层时，客人进入电梯后，按下住户所住楼层的按键，则登记启动电梯，而其他未授权的楼层，访客无法按键登记； 
5. 一块主板可控制论8个楼层按键；每増加一块楼层扩展板，就可増加控制8个楼层，最多可增加4个扩展板；(以上是全功能型的，简易型可以控制16层) 
6. 支持收费乘坐电梯功能，对于收费卡，每次成功刷卡则从卡中扣除相应次数，卡内次数扣到零时，不允许使用电梯； 
7. IC卡层控制器与电梯本身系统采用无源触点连接，两者完全隔离，不会对电梯原有性能产生任何影响 
8. IC卡系统发生故障，会自动从原系统中脱离，恢复电梯原状态，不影响电梯的使用； 
9. 具有消防信号输入接口，当消防开关信号启动后，IC卡电梯系统不工作，电梯恢复到原状态（电梯公司提供的消防信号应该是无源的干接点信号）; 
10. 主板配有RS485通讯接口，管理电脑可通过网络或数据采集器与系统进行数据通讯（网络与数据采集器`软件`读卡器为选配） 
11. 系统在网络或数据采集器（两者为选配件）支持下，可以实现系统在某段时间内受控，使电梯按规定自动运行； 
12. 系统可管理2000张黑名单，可存储2000条使用记录，存储记录在掉电情况下，保证10年内不丢失； 
13. 配合网络`软件`数据采集器等选配设备使用，可以实现黑名单管理功能，防止卡片遗失被非法使用者拾到后非法使用； 
14. 系统记录每次成功刷卡使用电梯的相关信息（包括使用者卡号`使用时间`所使用的电梯代号`所到达的楼层以及交易情况等信息），该记录可通过网络或数据采集器从控制器中读出，以作统计`打印`存档`查讯；本系统为开放式`积木式的结构，完全支持脱机运行 [1]选配功能1.对讲联动功能。当访客通过对讲门口主机呼叫住户时，经过住户的确认，有住户从室内对讲分机开门， 
通过门禁的输入转换板与对讲系统链接，即当对讲系统开门时就将电梯呼至一楼，并且提供被叫住户的楼层好给主控板，主控板即控制该楼层的按钮有效，访客进入电梯后按动相应的楼层按钮，电梯就只到达该楼层。 
2.呼叫电梯控制功能。 在电梯的上下呼叫电梯按键旁边安装呼叫电梯控制器，刷卡有效后才可以按键呼叫电梯，无卡或者无效刷卡，按键均无反应，防止非法用户呼叫电梯[2]。
电梯门禁方案
智能化的电梯门禁系统就是适应这一时代需求的高技术产物。这不仅可以有效地解决高层建筑电梯的混乱，而且可以促进高层建筑的正规化建设和管理，同时也尽可能地减少业主防盗的忧虑。易于与其它智能化系统组合成更强大的综合性系统，适各种综合方式的高级管理。
在此方案中，我们设计出一种以非接触式智能卡作为凭证，结合目前世界上先进的计算机技术、网络技术，对电梯使用者、电梯使用时间进行控制的系统。
电梯楼控管理：其主要功能是用以限制特定人员出入电梯，以防止闲杂人员随意出入。可以在指定时段按授权进入允许的电梯。可随时查询、统计、分析出入信息档案。兼具实时控制和信息管理，并以非接触式卡片作为大厦进出、电梯使用的凭证。系统会将先进的射频卡识别技术从卡片提取的数据，主板自动识别，对进出电梯的人员进行安全管理。简易模式模式一：电梯一楼刷卡呼叫模式（一个读卡器+一个单门控制器）
使用者在电梯外出示经过授权的感应卡，经读卡器识别确认合法身份后，控制器驱动电梯呼叫键，把电梯叫停到一楼，用户进入后按所在楼层号到达指定楼层。
适用于安全级别一般的环境，可以有效地防止外来人员的非法进入。是最常用的管理模式。
模式二：每层电梯刷卡呼叫模式（多个读卡器+多个控制器）
使用者在所在某层电梯门外出示经过授权的感应卡，经读卡器识别确认身份后，控制器驱动电梯键，把电梯呼叫到某一楼层，用户进入后按所在楼层号到达指定楼层。
适用于安全级别较高的环境，要求每层楼的用户用电梯都必须刷卡，确认合法身份后才可以正常使用，不但可以有效地防止外来人员的非法进入，而且可以防止外来人员投机取巧上到二楼以上后再进电梯，按楼层号进入其它楼层。系统的作用可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象，提高管理档次，同时规范化内部的管理体制。
一张感应卡可以代替所有的大门钥匙，且具有不同的通过权限，授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录，便于针对具体事情的发生时间进行查询，落实责任。
可以将不受欢迎的人员拒之门外，例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室，干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。
如果内部人员的感应卡遗失可以在系统内即时挂失，这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入，这样相对与普通机械锁要方便得多，您不必为了安全起见重新换锁，为每个人重新配钥匙。
采用先进的国际内部加密协议，外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁，机械锁都无相应安全机制，可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。基本组成部分读卡器：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。
感应卡：存储用户的不可复制和解密的ID号。
门禁控制器：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。
485/232信号转换器：对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。
管理软件：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控[3]。
电梯门禁系统
  电梯控制器图电梯门禁系统组成
1、电梯门禁控制器
电梯门禁控制器（采用32位ARM高速处理器，处理数据高速安全可靠。）
l 产品型号：DUOAO-DT
l 外观尺寸：L350*W350*110H
l 工作电压、电流：使用DC 直流24V±10%/3A,电源具备过流，过压，防雷，防静电功能
l 主控板最大工作电流<480mA
l 工作电流约120mA；
l 电梯IC卡控制层数：主控板控制16层，可根据需求扩展；
l 每个触点均为无源干触点输入输出特性；一路消防联动输入，32路触点输出；
l 导通电阻 <3Ω；
l 截止电阻大于 >20MΩ；
l 使用环境：温度：-20--70℃ 相对湿度: 20%--90%不结露；
l 储存环境: 温度：-30--90℃ 相对湿度: 20%--90%不结露；
l 使用卡片: 系统使用Mifare ®1 卡，典型操作时间0.2秒；卡片容量没有限制
l CPU 卡，典型操作时间0.3秒；
l T5557卡，典型操作时间0.3秒；
l 并且支持（ID卡、EM卡、HID卡、legic卡）
l 支持生物识别读头（指纹、非接触式静脉识别）
l 电梯智能控制系统支持手机刷电梯
l 通讯接口: RS485/RS232、可选TCP/IP 、可完全脱机运行
l IC卡电梯读头分为普通型，密码型；
2、电梯门禁读卡器
  
l 与IC卡电梯智能控制器配套使用；
l 使用卡片: 系统使用Mifare ®1 卡，典型操作时间0.2秒；卡片容量没有限制
l CPU 卡，典型操作时间0.3秒；
l T5557卡，典型操作时间0.3秒；
l 并且支持（ID卡、EM卡、HID卡、legic卡）
l 支持生物识别读头（指纹、非接触式静脉识别）
l 支持手机刷电梯 
l 支持卡片密码修改；
电梯门禁读卡器(普通型读卡器)
Description of Elevator Door Access Card Reader （Common card reader）
产品简介Product Description 
采用ARM内核，工业级别，CAN总线，多重保护读写器的数据安全，一卡一密。可与多奥停车管理/门禁/考勤/智能通道/消费/在线巡更等智能一卡通
The data in the multi-protection reader are secure.Non-contact IC card is in line with international standards,and logical cryptographic oerations are used between the card and reader during the process of reading and writing,to prevent from being deciphered.Each card has aunique code,and must not be replicated arbitrarily.
产品介绍Product Description
五、产品参数
Performance parameters
工作电压：DC12V/1A 工作环境：-30℃-75℃ 通讯方式：RS485 维根26 维根34 支持卡片类型：IC卡、EM卡、ID卡、T5557卡、CPU卡等配套控制器：呼梯，楼层控制，对讲联动电梯　3、电梯门禁系统管理中心设备：
电梯门禁发卡器技术参数
A、 电梯读卡器产品型号：DUOAO-FKQ
B、 外观尺寸：L140*W100*30H；
C、 供电电源：外接DC12V±5%；
D、 电源输入功率：2W；
E、 （Mifare® 核心模块）型号：MF RC500；
F、 工作环境温度：-25℃～45℃；
G、 工作环境相对湿度：≤90%(不结露)；
H、 操作的卡片类型为Miare ® 1卡；
I、 读写卡距离：0～50CM；
J、 读写器与上位机通讯方式：标准RS-232异步串行通讯；
K、 通讯参数：波特率：115200bps；通讯格式：1位起始位；8位数据位；1位停止位；无奇偶校验位；握手方式：软件握手。
电梯门禁系统软件
针对于初次使用本系统的操作人员，几乎所有操作控制全部采用快捷键，系统操作人员可以直接点击键盘上对应的快捷按键进行相应操作，本系统快速上手模块可对本系统所有参数的设置情况进行快速检测，方便用户快速设置好系统正常运行所需的参数，使用户快速掌握本系统的使用。 
电梯门禁读卡器(密码型读卡器)
Description of Elevator Door Access Card Reader （Password card reader）
产品简介Product Description 
电容式触摸屏，可带LED，可带语音。即可开孔安装也可打孔安装，外观专利。可与多奥停车管理/门禁/考勤/智能通道/消费/在线巡更等智能一卡通
The data in the multi-protection reader are secure.Non-contact IC card is in line with international standards,and logical cryptographic oerations are used between the card and reader during the process of reading and writing,to prevent from being deciphered.Each card has aunique code,and must not be replicated arbitrarily.
产品介绍Product Description
五、产品参数
Performance parameters
工作电压：DC12V/1A 工作环境：-30℃-75℃ 通讯方式：RS485 维根26 维根34 支持卡片类型：IC卡、EM卡、ID卡、T5557卡、CPU卡等配套控制器：呼梯，楼层控制，对讲联动电梯