标题：卧式热水锅炉
介绍
热水锅炉包括炉壳、炉膛、烟火道、水夹层，炉膛位于炉壳内下部，  卧式环保热水锅炉[1]烟火道下端与炉膛上端连接，水夹层位于炉壳内侧并介于炉壳与炉膛及烟火道之间；在所述炉壳上下部分别有出水口和回水口，在对应炉膛中部的炉壳一侧有炉口，在炉壳顶部有排烟口，所述的烟火道有多个并竖向间隔布置，在每一烟火道间为水夹层，所述的水夹层的内侧均复合一层搪瓷层。
特点
卧式电热水锅炉电热水锅炉是采用最新电热技术及控制系统设计完成的生产热水满足采暖或供应生活、洗浴用热水的全自动环保锅炉。 
1、采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。 
2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。 
3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。 
4、大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方方便用户自行调整锅炉电功率。 
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。 
6、洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净、卫生。采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方耐锈蚀。 
7、锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低水位保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105℃，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）。 
8、本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。 
9、出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分方便。 
10、电热水锅炉广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其它的传统锅炉具有环保卫生、方便省心并且无噪音，无污染的显著优势。
卧式燃油热水锅炉1、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
2、螺纹烟管，具有良好的热伸缩性，科学的气流设计，炉内温度场均匀，且有效吸收火焰热量，有效控制Nox的生成,加之优良可靠的进口燃烧器,使燃料得到安全燃烧,符合国际最严格的环保要求. 
3、前后烟箱盖均采用活动烟箱门，炉体内开设人孔、头孔、手孔，简化了清洁工作，使维修、养护极为方便。 
4、先进的智能全自动控制，全中文菜单液晶屏，人机界面和可编程序控制器，动态图形化工作运行状态显示，用户只需设定时间参数，选择连续，定时工作方式，轻松设定，锅炉即能按所定程序自动运行，负荷调节，自动给水等均为全自动运作。 
5、标准RS485接口，实现远程集中控制远程监控，并可组成多台锅炉网络，根据负荷变化自动运行。 
6、设有多重联锁保护，加上又重独立的水位控制报警、三重压力保护及报警，确保锅炉在各种工况下万无一失，安全到家。 
7、蒸汽锅炉采用下置燃烧机，三回程结构，传热面积大，烟管内插扰流片，热效率高，内置汽水分离器，确保蒸汽品质。 
8、进口彩板（不锈钢）、岩棉包装。美观大方，永不锈蚀。
卧式燃气热水锅炉1、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。 
2、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。 
3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。 
4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10℃到90℃可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。 
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。 
6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。 
7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。 
8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。 
9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
卧式燃煤热水锅炉①卧式结构，外观“敦实”稳重，给人以安全感，且锅炉高度低，锅炉房造价低。 
②手烧、辅机少，投资低，运行费用低。 
③受热面积大，是其他系列锅炉的1.2倍，出力足，升温快，适合高寒地区。 
④结构合理，烟气流程为S形之回程，烟气在炉内停留时间长，受热面能充分地吸收热量，热效率高，节省燃料。 
⑤有二次进风装置，燃烧室氧气供应充足，燃烧室上部筑有炉拱，微小碳粒在燃烧室停留时间长，燃烧充分，节能 环保。 
⑥手摇活动炉排，落渣方便，减轻锅炉工的劳动强度。 
⑦常压运行，安全可靠。 
⑧产品型号多，使用范围广（1500m2∽36000 m2）。 
⑨价格公道，物有所值。
主要性能参数

型号 额定热功率（MW） 采暖面积M2外型尺寸（长*宽*高） WSG(H)0.175-0.09-85/60-AII0.17515002190*1360*1910WSG(H)0.23-0.09-85/60-AII0.2320002670*1360*1910WSG(H)0.35-0.09-85/60-AII0.3530002590*1580*2290WSG(H)0.47-0.09-85/60-AII0.4740003240*1580*2290WSG(H)0.58-0.09-85/60-AII0.5850003230*1880*2500WSG(H)0.69-0.09-85/60-AII0.6960003660*1880*2500
型号 额定热功率MW采暖面积M2外型尺寸（长*宽*高） WSG(H)0.93-0.09-85/60-AII0.9380003850*2080*2600WSG(H)1.17-0.09-85/60-AII1.17100004300*2080*2600WSG(H)1.4-0.09-85/60-AII1.4120004500*2280*2800WSG(H)1.75-0.09-85/60-AII1.75150004500*2480*2950WSG(H)2.1-0.09-85/60-AII2.1180004750*2680*3150WSG(H)2.45-0.09-85/60-AII2.45210004800*2880*3400WSG(H)2.8-0.09-85/60-AII2.8240005400*3080*3600WSG(H)3.5-0.09-85/60-AII3.5300005200*3380*3760WSG(H)4.2-0.09-85/60-AII4.2360006130*3680*3760
用途
主要用于采暖、洗浴中心的热水供应。
常压和承压锅炉的区别
（1） 承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备，具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供热系统锅炉不承压，始终与大气相通，所以，锅炉在任何情况下都不会爆炸，安全性能好。 
（2）承压热水锅炉是满水的，没有水位控制问题。常压热水锅炉有水位控制问题。就是锅筒满水的锅炉，顶部仍连接有开口箱，仍有水位控制问题。 
（3）承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计，因为锅炉始终处于满水状态，所以不设水位计，而常压热水锅炉仅有水位计和温度计，因锅炉与大气相通，锅内压力始终为大气压力，没有爆炸危险，所以不必安装安全阀，也可以不装压力表。 
（4） 承压热水锅炉供热系统的循环水泵，是抽系统工程的回水送往锅炉，一般选用清水泵。它既要克服系统循环阻力，又要维持锅炉有一定压力，保证高温时锅水不汽化。而常压热水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水，水泵是热水泵，其作用是克服系统阻力外，主要是克服回水调节阀的阻力。 
（5） 承压热水锅炉既能供应低温水，又能供高温水。而常压热水锅炉只能供应小于100℃的低温水
安全常识
概述锅炉是具有高温、高压的热能设备，是特种设备之一，在机关、事业企业及各行各业广泛使用，是危险而又特殊的设备。一旦发生事故，涉及公共安全，将会给国家和人民生命财产造成巨大损失。为了公共安全、人民生命和财产安全，依据国务院《特种设备安全监察条例》，使用锅炉应注意以下全事项：
注意事项1、锅炉出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监督检验证明（安全性能监督检验证书）”。 
2、锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，方可从事锅炉的安装、维修、改造。施工单位在施工前将拟进行安装、维修、改造情况书面告知直辖市或者辖区的特种设备安全监督管理部门，并将开工告知送当地县级质量技术监督局备案，告知后即可施工。 
3、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉的水压试验和安装监检。合格后由质量技术监督局、特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收。 
4、锅炉的注册登记。锅炉验收后，使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，填写《锅炉（普查）注册登记表》，到质量技术监督局注册，并申领《特种设备安全使用登记证》。 
5、锅炉的运行。锅炉运行必须由经培训合格，取得《特种设备作业人员证》的持证人员操作，使用中必须严格遵守操作规程和八项制度、六项记录。 
6、锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验，未经安全定期检验的锅炉不得使用。锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次，压力表每半年检定一次，未经定期检验的安全附件不得使用。
7、严禁将常压锅炉安装为承压锅炉使用。严禁使用水位计、安全阀、压力表三大安全附件不全的锅炉。锅炉事故种类及处理方法　
一、锅炉超压事故
1、锅炉超压的现象 
(1)汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。 
(2)超压联锁保护装置动作时，应发出超压报警信号，停止送风、引风、给煤。 
(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 
2、锅炉超压的处理 
(1)迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放气阀。 
(2)加大给水，同时在下汽包加强排污（此时应注意保持锅炉正常水位），以降低锅水温度，从而降低锅炉汽包压力。 
(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏，应紧急停炉，待安全阀和压力表都修好后再升压运行。 
(4)锅炉发生超压而危及安全运行时，应采取降压措施，但严禁降压速度过快。 
(5)锅炉严重超压消除后，要停炉对锅炉进行内、外部检验，要消除因超压造成的变形、渗漏等，并检修不合格的安全附件。 
二、锅炉缺水事故
1、锅炉缺水的现象 
(1)水位低于最低安全水位线，或看不见水位，水位表玻璃管（板）上呈白色。 
(2)双色水位计呈全部气相指示颜色。 
(3)高低水位警报器发生低水位警报信号。 
(4)低水位联锁装置，水位低于规定值应使送风机、引风机、炉排减速器电机停止运行。 
(5)过热器汽温急剧上升，高于正常出口汽温。 
(6)锅炉排烟温度升高。 
(7)给水流量小于蒸汽流量，如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时，则出现相反现象。 
(8)缺水严重时，可嗅到焦味。 
(9)缺水严重时，从炉门可见到烧红的水冷壁管。 
(10)缺水严重时，炉管可能破裂，这时可听到有爆破声，蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出。 
2、锅炉缺水的处理 
(1)通过“叫水”，判为严重缺水时，必须紧急停炉，严禁盲目向锅炉给水。 
(2)通过“叫水”判为轻微缺水时，应减少燃料，鼓风，引风，并缓慢给水。 
三、锅炉满水事故
1、锅炉满水的现象 
(1)水位高于最高许可线，或看不见水位，水位表玻璃管（板）内颜色发暗。 
(2)双色水位计呈全部水相指示颜色。 
(3)高低水位警报器发生高水位警报信号。 
(4)过热蒸汽温度明显下降。 
(5)给水流量不正常地大于蒸汽流量。 
(6)分汽缸大量存水，疏水器剧烈动作。 
(7)严重时蒸汽大量带水，含盐量增加，蒸汽管道内发生水锤声，连接法兰处向外冒汽滴水。 
2、锅炉满水的处理 
冲洗水位表，确定是轻微满水还是严重满水。方法：先关闭水位表，水连管旋塞，再开启放水旋塞，如能看到水位线从上下降，表明是轻微满水，停止给水，开启排污阀，放至正常水位。 
如严重满水时，因采取紧急停炉措施。 
四、锅炉汽水共腾事故
1、锅炉汽水共腾的现象 
(1)水位表内水位上下急剧波动，水位线模糊不清。 
(2)锅水碱度、含盐量严重超标。 
(3)蒸汽大量带水，蒸汽品质下降，过热器出口汽温下降。 
(4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。 
2、锅炉汽水共腾的处理 
(1)减弱燃烧，关小主汽阀，减少锅炉蒸发量，降低负荷并保持稳定。 
(2)完全开启上锅筒的表面排污阀（连续排污阀），并适当进行锅筒下部的排污。同时加大给水量，以降低锅水碱度和含盐量，此时应注意保护水位的控制。 
(3)采用锅内加药处理的锅炉，应停止加药。 
(4)开启过热器、蒸汽管道和分汽缸上的疏水阀。 
(5)维持锅炉水位略低于正常水位。 
(6)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。 
增加锅水取样化验次数，直至锅水合格后才可转入正常运行。 
(7)在锅炉水质未改善前，严禁增大锅炉负荷。事故消除后，应及时冲洗水位表。 
五、锅炉爆管事故
1、锅炉爆管的现象 
(1)爆管时可听到汽水喷射的响声，严重时有明显的爆破声。 
(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧，并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。 
(3)给水流量不正常，大于蒸汽流量。 
(4)虽然加大给水，但水位常常难以维持，且汽压降低。 
(5)排烟温度降低，烟气颜色变白。 
(6)炉膛温度降低，甚至灭火。 
(7)引风机负荷加大，电流增高。 
(8)锅炉底部有水流出，灰渣斗内有湿灰。 
2、锅炉爆管的处理 
(1)炉管破裂泄漏不严重且能保持水位，事故不至扩大时，可以短时间降低负荷维持运行，待备用炉启动后再停炉。 
(2)炉管破裂不能保持水位时，应紧急停炉，但引风机不应停止，还应继续给锅炉上水，降低管壁温度，使事故不致再扩大。 
(3)如因锅炉缺水，管壁过热而爆管时，应紧急停炉，且严禁向锅炉给水，这时应尽快撤出炉内余火，降低炉膛温度，降低锅炉过热的程度。 
(4)如有几台锅炉并列供汽，应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。 
六、过热器管爆破事故
1、过热器管爆破的现象 
(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。 
(2)蒸汽流量不正常地下降，而流量不正常地小于给水流量。 
(3)炉膛负压减小或变为正压，严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。 
(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。 
(5)损坏严重时，锅炉蒸汽压力下降。 
(6)排烟温度显著下降，烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。 
(7)引风机负荷加大，电流增高。 
2、过热器管爆破的处理 
(1)过热器管轻微破裂，可适当降低负荷，在短时间内维持运行，此时应严密监视泄漏情况，与此同时，迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化，则应尽快停炉。 
(2)过热器管破裂严重时，必须紧急停炉。 
七、省煤器管爆破事故
1、省煤器管爆破和现象 
(1)锅炉水位下降，给水流量不正常地大于蒸汽流量。 
(2)省煤器附近有泄漏响声，炉墙的缝隙及下部烟道门向外冒汽漏水。 
(3)排烟温度下降，烟气颜色变白。 
(4)省煤器下部的灰斗内有湿灰，严重时有水往下流。 
(5)烟气阻力增加，引风机声音不正常，电机流量增大。 
2、省煤器管爆破的处理 
(1)对于不可分式省煤器，如能维持锅炉正常水位时，可加大给水量，并且关闭所有的放水阀门和再循环管阀门，以维持短时间运行，待备用锅炉投入运行后再停炉检修。如果事故扩大，不能维持水位时，应紧急停炉。 
(2)对于可分式省煤器，应开启旁通烟道挡板，关闭烟道挡板，暂停使用省煤器。同时开启省煤器旁通水管阀门，继续向锅炉进水。烟、水可靠隔绝后，将省煤器内存水立刻放掉，开启空气阀或抬起安全阀。如烟道挡板严密，在能确保人身安全的条件下可以进行检修，恢复运行，否则应停炉后再检修。 
八、锅炉水锤事故
1、锅炉水锤的现象 
(1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声，有时响声巨大，同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈振动。 
(2)压力表指针来回摆动，与振动的响声频率一致。 
(3)水锤严重时，可能导致各连接部件，如法兰、焊口开裂、阀门破损等。 
2、蒸汽管道水锤的处理 
(1)减少供汽，必要时关闭主汽阀。 
(2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。 
(3)锅筒水位过高，应适当排污，保持正常水位。 
(4)加强水处理工作，保证给水和锅水质量，避免发生汽水共腾。 
(5)水锤消除后，检查管道和管架、法兰等处的状况，如无损坏再暖管一次进行供汽。 
3、给水管道水锤的处理 
(1)开启给水管道上的空气阀排除空气或蒸汽。 
(2)启用备用给水管道继续向锅炉给水。如无备用管路时，应对故障管道采取相应措施进行处理。 
(3)检查给水泵和给水止回阀，如有问题及时检修。 
(4)保持给水温度均衡。 
九、锅炉受热面变形事故
1、受热面变形的现象 
(1)水冷壁管变形可直接从看火门或炉门处看到，当同时伴随缺水时，则可见到变红弯曲的水冷壁管。 
(2)对卧式内燃锅炉的炉胆，可从前后观察孔见到炉胆壁向火侧凸出变形的情况。 
2、受热面变形的原因 
(1)锅炉严重缺水，受热面不得不到锅水的冷却而过热变形。 
(2)设计结构不良。如局部循环流速过低，停滞，使壁温超过允许温度，发生变形。 
(3)安装错误，使受压部件不能自由膨胀。 
(4)水质不合格，水垢较厚，水渣过多。