标题：厂房降温
厂房通风作用
厂房车间如果温度过高，在车间里工作的人员，长时间在温度高于正  高温作业常范围的场所，容易出现中暑情况。人体在高温的环境下，体内的汗液分泌速度加快，会造成人体水分流失过多，甚至还容易出现脱水情况。在高温的环境下，人类也难以集中精神，造成精神萎靡，容易发生失误，造成不必要的损失。严重的甚至会发生生产事故，造成人员不必要的伤亡。
机械设备在生产运行的过程中会一直产生相应的热量，如果之前产生的热量没有及时排出或被吸收掉，运行过程中产生的热量又一直叠加上去，特别容易造成机械设备的磨损，减少设备的使用寿命。温度过高的话，还有可能造成机械设备自燃的事故。
因此，车间降温是企业公司必须进行的。车间要保持正常运作状态，保持好的生产效率，必须要解决温度过高、通风部良等问题。
厂房通风方式
由于车间空间较大，人员众多多，设备繁杂，产生的热量也较大。因此厂房降温所用的空调一般为工业用中央空调。中央空调优点是降温快、降温效果好；缺点是投资大、运行成本高、空气不流通造成空气质量差。
湿帘又称降温水帘，是以水蒸发的原理来达到厂房降温的目的。优点是投资成本低，运行成本小，无任何污染，不阻碍空气正常流通；缺点是降温效果一般，降温范围小。
由于中央空调的投资成本和运行成本过高，且容易造成空气质量差等原因，因此，除某些无尘车间外，厂房降温最常使用的设备还是风机。通风机又分为抽风机和送风机两种类型。
好处
将车间温度控制在人体适宜的范围内，可以让员工的注意力更加集中，心情愉悦。使得产品在生产效率还是质量方面都有很好的提升。适宜的温度环境，设备产生的热量被及时的吸收或排出，让设备一直维持在稳定地温度环境下，可以增加生产设备的使用寿命，无形中为企业节省下一笔维修和更新的费用。
方案一
水冷空调水冷空调，是一种近年来兴起的利用自来水的温度来达到冷却室内温度的空调机，它具有投资少，效能大，是集通风、降温、换气、过滤尘埃、增加鲜风含氧量于一身的新一代节能环保空调设备，每小时耗电仅一度。降温可达4℃-10℃。
功效如室外严重污染，可外加过滤尘网，湿帘经自来水冲刷表面形成水膜，可自行清洁。因而实现洁净与降温的功能。环保空调因能向室内源源不断地输送大量自然风及降温后的凉风，可将室内带有气味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，从而使室内新鲜空气及时得到补充。其兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种功效于一身，特别适用于开敞式、半开敞式、人群密集的场所。
工作原理降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低。
工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘,同时水泵把水输送到湿帘上的布水管，水均匀地湿润整个湿帘的接触面，而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。而未蒸发的水落回底盘,形成水路循环。底盘上设有水位感应器，当水位降落到设定水位时，自动打开进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭进水阀。
价格比较便宜，一般只占中央空调投资成本的50%,耗电量也有中央空调的12.5%.
选择水冷空调理由1、完全环保型产品：没有压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10，每台每小时大概只需约1.1度电。
3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-10℃左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区（如北方、西北地区）,降温幅度大约能达到10-15℃左右，蒸发效率高达90%以上；
4、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
5、金属外壳，全不锈钢底盘，经过酸洗、磷化、喷塑，使用寿命长；塑料外壳，美观精 细，耐高温90~100℃，耐低温-25~-40℃, 抭老化性能强，使用寿命长；
6、全封闭铝壳电机，外形美观、温升低、散热快、防护等级高、防爆，防潮；
7、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积；
8、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外；
9、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员；
10、电脑式控制系统，全自动定时每8小时清洗一次，保证干净水质和制冷效果，延长湿帘使用寿命，减少维护的工作量；
11、敞开式水分布器，分水均匀，不会堵塞；
12、大流量的排水阀，去污更彻底；
13、采用高脚泵，无需采取保护措施，不怕缺水、停水，比潜水泵更安全可靠，使用寿命更长；
14、拆卸方便，易清洗：不用任何工具就可以拆卸侧板，清洗湿帘，维护设备时非常方便；
15、噪声低、振动小：针对蒸发式冷气机大风量的特性(每小时18000立方米) 而专门设计的机翼型轴流叶轮，特殊材质，噪声低，不大于73dB(A)；
使用时注意事项在使用本机时，务必请仔细阅读此使用注意事项，并请在机组的使用过程中遵守。
1、应在以下条件正确使用本产品：
a）环境温度：18℃--45℃；
b）环境相对湿度：≤85；
c）大气压：86kpa--106 kpa；
d）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15—0.6Mpa；
e）电压偏差不超过额定电压的±5%；
f）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g）无腐蚀性的环境；
2、机组使用时间久，应保证机组安装牢固，如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本产品在运输，安装、运行过程中请切勿靠近火种，否则会导致机组烧毁，甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）
9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
警告：
1、 以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、 请勿自行进行改装、维修、移装机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。
维护保养A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；
第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。（警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。[1]
应用范围※　纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制  应用案例造业。 
※　电镀、电子、制鞋、印染、塑料、橡胶、制衣、印刷、包装、食品等加工业。
※　医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房。
※　厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所。
※　温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场。
※　现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
※　对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。
※　对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所，请详细考虑是否适合使用。
方案二
负压风机[2]负压风机(2张)负压风机，是一种利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达90%-97%。
降温水帘水帘降温过程核心是在温帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，  水帘当室外的干热空气被风机抽吸空过湿帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过湿帘纸的空气温度降低，经过这样处理后的凉爽湿润空气进入室内。与室内的热空气混合后，通过风机排出室外。同时，在冷却过程中，清除室外空气中之粉尘废气、增加进气含氧量，使之室内空气更为清新，工作环境空气品质更佳。
适用范围A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂  应用案例、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 
B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
C、适用于钢结构厂房屋顶，作屋顶风机用。
方案三
冷风机
冷风机由吴江伟胜厂研发并生产的是一种节能环保设备，是近年来兴起的利用自来水的温度来达到冷却室内温度的空调机。经过10年的技术积累和不断改进，目前的冷风机行业技术已经相当成熟.  冷风机
构造
冷风机(蒸发式冷气机)是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。
降温原理
冷风机（蒸发式冷气机）降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃)，空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。
由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增温条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。
冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。
冷风机用电量计算
对于冷风机耗电量情况想必是大家很关注的一个话题吧!冷风机到底耗电量多少呢？该如何去计算呢?有兴趣的朋友就让我们一起来看看吧！费话就不多言了,切入正题.
首先我们先从冷风机的组成部件说起,冷风机主要由外壳,电机，水泵所组成的,其主要耗电因素是水泵,电机.一遍2.5米扬程的水泵功率约为45W，电机功率为1.1KW。所有共计冷风机每小时总和为1.2KW。目前我公司采用全球最先进的Y36槽电机，比目前市面上的在同样做功相等的情况下节能17%以上.[3]