标题：无线远传水表系统
系统安装与组成
1.无线远传水表  
2.楼栋集中器
3.小区中心集中器
4.智能抄表网络系统软件
5.管理计算机
系统设备介绍
A.无线远传水表
1.图片
2.主要技术指标：
（1）电源电压：DC3.6V （1节锂离子电池）
（2）额定工作压力：≤1.6Mpa
（3）环境温度：－30℃～+60℃
（4）相对湿度：30%～95%RH
（5）工作寿命：10年
（6）工作频率：472.5MHz
（7）微发射功率：≤50mW
（8）接收电流≤5mA,发射电流≤90mA,休眠时电流仅为≤20&micro;A。
（9）接收灵敏度高于-100dBm
（10）水介质温度：0℃～40℃（冷水），0℃～95℃（热水）
B. T R-131型楼栋无线抄表集中器
1.功能：
（1）可灵活设定管理范围的管理表号，电子表号，差值补偿。
（2）可自动计算90天历史数据，每隔十天记一次，方便物业公司、自来水公司、燃气公司、电力公司，时时掌握用户的详细用量信息。
（3）支持单块表抄表，和批量抄表，自动记录表具上传的各种故障信息，自动记录已安装，未安装表具
（4）支持无线远传和手抄器抄表两种方式。
2.技术指标：
（1）设备型号： TR-131；
（2）接口特性： 接口兼容EIA/TIA 的RS-485标准，无线通信；
（3）电源电压： 220V或者太阳能； 
（4）电流：静态电流≤5mA； 工作电流:≤100mA（最大容量200块表）。
（5）通信方式：于上位机可通过无线通信，或者RS485,与手抄器通过RS232；
（6）隔离度： 隔离电压3500VRMS 500VDC连续；
（7）保护等级： RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护；
（8）使用环境： 温度：-5℃~55℃，相对湿度：5%到95%。
C.小区无线抄表集中器 
1.功能：
（1）与本地电脑主机相连的接口设备，实现电脑串口的RS-232电平与RS-485总线电平的转换；
（2）半双工通信方式，零延时自动收发方向转换。
（3）自动抄取楼栋集中器数据的设备；
（4）快速的瞬态电压抑制器（TVS）提供每线600W的浪涌保护功率，有效抑制闪电（Lightning）和ESD, 防止雷击和共地干扰。
2.技术指标： 
（1）设备型号： TR-135；
（2）工作电源： 220V；
（3）通信方式： 与上位机： 接电脑主机RS-232串口；与下位机： 无线通信；
（4）最大容量: 3000块表
（5）工作环境： 温度：-5 ～ +55℃；湿度：5～ 95%RH。
系统功能
1.可设置抄表项
可以设定按月累积、计算率、抄表日、进入时自动检查、用量异常报警等。
2.区域管理
可以添加、修改、删除区域信息，建立区域数据库。
3.设备读写
数据采集、区域集中、数据读取、区域配置、写编号信息、读编号信息、写备注信息、写Modem配置读设备信息、写定时抄表、控制查找操作。
4.查找选项
可通过住户编号、住户名称、住户的姓名、身份证、电话、栋号房查询所需资料。
5.表型设置
可自由设定表型例如：水表、纯水表、暖水表、电表、空调电表、气表等
6.通讯设置
设置Modem与RS232两种通讯模式选择，RS232模式、Modem模式两种抄表模式
7.设备管理
主要对楼栋集中器、无线表的管理，小区集中器是系统的核心部份。
8.区域配置
将每一个楼东集中器以及表的编号信息（所属关系）写入相应的小区集中器。
9.数据采集（小区管理模式）
行度数、状态、故障信息，“数据采集” 
10.数据读取
把区域集中器里的数据取回系统，完成一次读表。
11.抄表日
可设定每月的一天某一时刻，系统自动完成抄表工作。
12.检查
检查所录入的所有住户设备接口信息，将有重复指定的表列出，供校正时参考。
13.设备检查器
设备检查器负责将因误操作而错误存在于系统中的重复指定表。
14.费率设置
设置基本底度、基本费率、附加费率、限制底度、限制费率。
15.费率
概括地说，费率是水、电、气等资源的价格。但根据所选择的费用计算方式的不同，住户不同使用量，资源的价格不同，即基本费率、限制费率、费率附加。
16.抄表
每月固定时刻（抄表日），系统将表数据读上来，计算出当月使用量，并根据损耗比分摊损耗，根据费率计算费用的全过程。
17.抄表管理器
在抄表管理器里可以“巡检”、“抄表”，可以打印出“读表清单”。
18.单住户抄表
针对如出租户等短期住户（因住户随时可能退租），必须随时单独为其一住户抄表缴费，系统提供“单住户抄表”功能。
19.打印缴费报表
根据物业管理软件的要求生成费用数据文件。
现场施工
1.基本原则
在要求通信距离为几十米到上百米时，以微功率无线通信作为传输的方式，将表具到楼栋集中器之间，楼栋集中器到小区集中器之间都采无线通信作为通信方式，以下是无线通信集中器的一些安装基本原则：
2.无线通信结构与距离：
无线通信在用户的使用环境中容易受到外界环境的影响，比如说小区楼栋之间的环境，小区楼层的高矮，楼栋之间的距离，城市无线通信环境的干扰源，小区房型结构等都有很大程度上的影响。因此，表具的安装，楼栋集中器的安装，小区集中器的安装，特别是楼栋集中器的无线通信天线，小区集中器无线通信天线。如果采用手抄器抄取楼栋集中器，楼栋集中器可安装在楼道内，天线可引道户外。如果采用小区集中器采取楼栋集中器，楼栋集中器建议安装在楼顶。安装在楼顶的集中器可采用太阳能或220V市电供电。
3.影响通讯效果的因素
集中器布局不合理：
楼栋集中器尽量安装在楼栋的某一单元的中央,确保能够抄取整栋楼的数据。
距离太远：
由于无线通信受到发射功率的影响，通信的距离不能太远，一般的通信距离为楼内传输11层，开放环境大于>500米。
系统特点
1.采用低功耗脉冲表具，使用寿命长
表具采用脉冲表具，系统功耗非常低，一节3.6V 2A/h的一次性锂电池可使用长达6年。
2.可对表具的状态进行实时监控
在无线表中设定一个最小发送的数量和最小发送的间隔时间和表具编号，无线表采集表具脉冲或者直读数据自动计量，同时检查电源、防拆、防剪、磁扰等表具数据，无线表具判断满足最小发送的数量时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中，如果在最小发送时间间隔内没有满足最小发送数量的条件，则满足最小发送间隔时间时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中。
3.表地址唯一
表有唯一的地址，系统读数时才有唯一性，无论这只表在哪里，系统只认表地址。
4.数据采用先进校验方式，保证系统数据可靠
表输出的是带校验码（16位的CRC码）的准确的表读数，如果表读数在传输过程中受到干扰，表读数在接收端不准确，那么校验码也会错误码，系统收到后能检验出来表读数已经歧变，系统在设定的时间里面会连续发送三次，保证系统读到的表读数不会因传输而发生错误。
5.施工简单方便
每个楼栋集中器最多可接收200块水表表具的数据，不需要布线，楼栋集中器中的表具编号可以灵活设定、删除、修改等功能。
6.配置灵活
无线表出厂后无须设置，减轻系统调试任务。
7.远程联网
小区集中管理，通过小区集中器可以在城市的任意位置收集到城市内任意区域的表的数据，提供电话、宽带网、无线传输多种方式实现远距离通讯不会再有距离的限制，而形成事实的中间层，真正抄表到户。
8.抗雷击
没有连线，没有雷击对系统的影响。
9.抄表方便
系统管理员可在任何时间、任何地点经安全认证后，通过GPRS、CDMA、手抄器、电话网或宽带网登陆系统抄取区域的各表读数，真正保证管理部门不入户完成抄表工作。
10.维护容易
系统能立即反映出连接线路故障并准确定位，服务人员通过电话网或宽带网登陆系统进行远程维护。