标题：全自动变频调速恒压消防供水设备
产品图片
  全自动变频调速恒压消防供水设备[1]
产品概述
全自动变频调速恒压消防供水设备，是结合消防和生活、生产用水的特点具有国外先进水平的新一代产品，采用微型计算机可编程控制技术，根据供水管网和水源的多种情况，由微型计算机控制调节各种复杂的工作，实现了智能化供水。
产品特点
1、采用可编程控制器，程序灵活多变，精度高，可靠性强，功能多，反应速度快。直接控制变频调速器。按设定压力跟踪用户用水量的变化，随时调节水泵电机的转速与水泵台数，使设备运行在设定参数上，达到节能之目的。
2、大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压，在用水量小到一定值时，主泵可停止运转，减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
3、对水泵均为软启动，延长设备寿命，消除了启动电流对电网的冲击。
4、根据用水量的变化，水泵循环变频运行，先启的先停，使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时，自动切换到另一台。
5、本设备最大特点为双恒压控制，生活消防可共用一套设备，为用户节约投资。而且一机两用，大大提高了使用效率。
6、该设备结构紧凑，占地面积小，安装快，投资省，运行稳定，无污染。
节能原理
供水装置的水泵在运行过程中，有恒速和变速两种方式，均可按供水用户的要求进行流量调节。恒速运行时，一般采用节流调节，这种方式的缺点是效率低、能耗大。变速运行时在运行过程中改变水泵转速，从而调节输出流量以适应用水量的变化，并可保证管网压力恒定，水泵始终在高效率的工况下工作。用水量减少时，水泵降低转速运行。由于水泵的轴功率与转速的三次方成正比。转速下降时，轴功率下降极大，故变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面足最为经济合理的。
产品适用范围
1、各种类型的自来水厂、供水站。
2、工业与民用建筑的生活、生产、消防用水系统。
3、公共设施宾馆、饭店的生活热水、空调供水系统。
4、油田的输油管道、油泵站恒压输送系统和工厂、矿山通风机压调节系统。
5、热水锅炉定压及热水管道的定压系统。
技术参数
流量范围：≤360m3/h
压力范围：≤2.5MPa
温度范围：-20℃～110℃
电机功率：≤315kW
压力调节精度：≤0.01Mpa
选型依据
选择一套自动给水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程)，另外还需考虑到用途的流量变化类型。
连续型：一天内很少有流量为零的时候，或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量，例如，大型宾馆，饭店工矿企业的加压系统等。
间歇型：用水低谷时间较长且流量很小或为零，例：小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅，及生产用水等
同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化，以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。
消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备，因其长期处于系统保压状态，无流量的变化，气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏，并增加一台小流量的副泵，平时就无需启动主泵，节省能源。
生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可，两者各有优点。
变频给水设备的优点：可以恒压给水并且恒压值在一定范围内可调整恒压精度一般小于0.02MPa，变频调速是一种高效节能降耗的方法与通常的气压给水设备相比平均节能20%，此外，变频启动的冲击电流小以及泵的盍冲击也小，在低速运转时噪声小。
气压式给水设备的优点：造价相对低廉，控制系统的技术简单，服务方便，维修简易。
生活给水设备泵的选择
1、生活给水设备供水高度的选择
设备的扬程m2026324050607080100120供水高度m101418253238465572882、生活给水设备供水户数的选择
设备的流量m3/h61218253650供水户数20~3040~6060~100100~150150~200200~300设备的流量m3/h75100150200250供水户数400~500600~10001000~15001500~20002000~3000恒压变频设备自动喷水系统供水设备选项用表:
适用建筑喷水流量
(L/S)喷头作用
压力
(MPa)适用建筑高度
(m)推荐选项用供水设备型号
立式泵组建筑物危险等级设计喷水强度
(L/m·m2)作用面积
(m2)严
重
危
险
级生产性建筑10300600.1≤12QSYZ60-0.24-100ISG-3生产性建筑10300600.1≤24QSYZ60-0.4-100DL-3生产性建筑10300600.1≤36QSYZ60-0.6-100DL-3生产性建筑10300600.1≤50QSYZ60-0.8-100DL-3生产性建筑10300600.1≤72QSYZ60-1.0-100DL-3生产性建筑10300600.1≤100QSYZ60-1.2-100DL-3严
重
危
险
级储存性建筑15300900.1≤12QSYZ90-0.24-150ISG-3储存性建筑15300900.1≤24QSYZ90-0.4-150DL-3储存性建筑15300900.1≤36QSYZ90-0.6-150DL-3储存性建筑15300900.1≤50QSYZ90-0.8-150DL-3储存性建筑15300900.1≤72QSYZ90-1.0-150DL-3储存性建筑15300900.1≤100QSYZ90-1.2-150DL-3中
危
险
级中危险级6300400.1≤12QSYZ40-0.24-100ISG-3中危险级6300400.1≤24QSYZ40-0.4-100DL-3中危险级6300400.1≤36QSYZ40-0.6-100DL-3中危险级6300400.1≤50QSYZ40-0.8-100DL-3中危险级6300400.1≤72QSYZ40-1.0-100DL-3中危险级6300400.1≤100QSYZ40-1.2-100DL-3轻
危
险
级轻危险级3300150.1≤12QSYZ15-0.24-80ISG-3轻危险级3300150.1≤24QSYZ15-0.4-50DL-3轻危险级3300150.1≤36QSYZ15-0.6-80DL-3轻危险级3300150.1≤50QSYZ15-0.8-80DL-3轻危险级3300150.1≤72QSYZ15-1.0-80DL-3轻危险级3300150.1≤100QSYZ15-1.2-80DL-3
安装、调试与使用
1．泵房环境温度在5℃一40℃之间，相对湿度在90%以下。
2．不应安置在多粉尘、有腐蚀性气体的场合。室内干燥通风，不能露天安装。
3．认真检查各接线正确与否。特别是变频调速器电源输入端与输出端不可接反，否则将严重损坏设备。
4．电控部分出厂时已调整好，用户切勿随意改动运行参数。
5．装置调试正常，投入运行后，如需改变供水参数，需经我公司同意，派人调整。
6．设备投入运行后，水泵应按说明书的要求定期的保养和维修。
产品标准
《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第1部分: 消防气压给水设备》 
GA 30.1-2002
GA 29 消防用压力开关性能要求和试验方法
GA 32 自动喷水灭火系统水流指示器的性能要求和试验方法
GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB 5135 自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法
GB/T 3797 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备
GB/T 3222 声学环境噪声测量方法
GB/T 3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法
GB/T 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色
GB/T 2681 电工成套装置中的导线颜色
GB/T 2423.2 电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2421 电工电子产品环境试验第1部分:总则
GB 150 钢制压力容器