标题：电开水炉
概述
  陶瓷加热管电开水锅炉电开水炉也称电开水锅炉、电饮水锅炉、电茶水炉、电茶炉，是为了满足较多人员饮用开水的需求而设计、开发的一种利用电能转化为热能生产开水的饮水设备，主要适用于学校、医院、工厂、超市、商场等人口密集型单位使用。电开水炉的主要部件是起加热作用的电加热管，最好选择有绝缘材质的水电分离型陶瓷电加热管，这种加热管安全系数高、使用寿命长，正常情况下一般可达工作6-7年。
原理
电开水炉单独工作首次使用连续式电开水炉，需要按住控制器的“手动启停”键强制给锅炉加水，水位达到极低安全水位时，锅炉自动停止补水，微电脑锅炉控制器经过设定，锅炉开始全自动工作，自动补水、自动加热，达到设定温度时，锅炉进入自动保温状态，开始连续供应开水给用户。连接保温水箱工作锅炉控制器经过设定，锅炉开始全自动工作，自来水先把锅炉蓄满，然后启动电加热管开始加热，炉水达到设定温度（开水）后，控制锅炉进水的电磁阀打开，自来水从锅炉下部进入锅炉，从而把开水从锅炉上部的出水口推入保温水箱，保温水箱连接开水管道，满足集中型用水需求。另外，银龙保温水箱顶部装有水温控制探针，低于设定水位自动进行补水，达到设定水位自动停止补水，始终保持水箱内的开水满而不溢。
分类
电开水炉按照加热管不同可以分为不锈钢电加热管开水炉和陶瓷电加热管开水炉。不锈钢电加热管开水炉  分舱式电开水炉也称浸入加热式电开水炉，这种开水炉的加热管易受水垢干扰造成爆管漏电，既不安全使用寿命也短；陶瓷电加热管开水炉也称水电分离式电开水炉，这种开水炉的加热管和水不直接接触，结构比较合理，使用安全寿命较长。电开水炉按照供水方式不同可以分为KS-D连续式电开水炉和XKS-D蓄热式电开水炉、KS-D连续式电开水炉和分舱式电开水炉。KS-D连续式电开水炉直接供应开水或和保温水箱连接连续供应开水；XKS-D蓄热式电开水炉的容水量较大，利用晚上的低谷电加热，在白天供应定量的开水；分舱式电开水锅炉拥有两个水舱，开水舱和加热舱，开水舱和加热舱彻底完全分离，冷水烧开后自动从加热舱溢流进开水舱，高灵敏度水位探针监测、控制水位，直到开水舱蓄满，作为一次性新鲜开水满足用户饮用，不存在把水反复烧开的“千沸水”现象。并且能利用加热舱余热长久节能保温，开水舱过夜后能照常供应高温开水。
特点
KS-D电开水炉  KS-100D电开水锅炉1、KS-D电开水炉配置电脑式开水锅炉控制器，锅炉运行智能化、数字化、自动化、人性化。从10℃到100℃水温可以随意设置，锅炉既可供应开水又能提供热水，实现一机两用。
2、采用先进的陶瓷电加热管，外套优质无缝钢管，能够有效防止水垢干扰，使用寿命长。吸热构造采用计算机优化设计，完全优化了受热面换热系数，热效率极高，达98%以上。大大降低电能损耗。
3、锅炉智能控制水温，锅炉把水烧开，加热自动停止；控制器屏幕大字体显示水温，外配玻璃管式水位计，炉水温度、锅炉水位明明白白。
4、锅炉按常压炉设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉处于无压状态，毫无安全隐患。用户可根据用水需求，自行设定开、关机时间，不但满足用户要求，而且节能降耗，降低使用费用。
5、锅炉自动补水，达到满水状态，补水自动停止，无须专人看守，省时、省事、省力、省工。
6、可靠的锅炉“水电分离”结构，防止电加热管因意外漏电而造成用户及工作人员的安全隐患，同时可在不放水的情况下，可对锅炉加热部件进行维修、更换、保养。
7、选用高精度水位传感器对水位进行实时监控，传感器采用脉冲间断检测方式，来判断锅炉内水位是否正常，在出水口温度达到开水的情况下，锅炉才陆续的自动把水补满，锅炉能源源不断地连续供应百分之百的新鲜开水。
8、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。
9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。XKS-D电蓄热开水炉  KS-2000D电蓄热开水锅炉1、电蓄热开水锅炉充分利用夜晚低谷电把水全自动烧开，在白天用电高峰时为用户供应开水，对电网起到了削峰填谷的作用，低谷电价十分划算，大大降低了锅炉的运行费用。
2、配备电脑式开水锅炉控制器，所有的功能象手机一样神奇的存储在一张带有微处理器的智能芯片上，智能特性的逻辑树形结构，使锅炉功能十分齐全。 
3、中文、动画液晶显示器，运行状态一目了然，数字控制温度、显示温度，可保证明明白白喝开水。 
4、采用先进的陶瓷电加热管，外套优质无缝钢管，能够有效防止水垢干扰，使用寿命长。吸热构造采用计算机优化设计，完全优化了受热面换热系数，热效率极高，达98%以上。大大降低电能损耗。
5、锅炉自动补水，达到满水状态，补水自动停止，无须专人看守，省时、省事、省力、省工。
6、锅炉储水量大，不用另加保温水箱就能完全满足用户全天饮水的需要。
7、锅炉电功率较小，一般无需电力增容，减少了用户的基础投资。 
8、机电一体化，结构紧凑合理，安装调试非常方便。
9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
10、电蓄热开水锅炉无污染、无噪音、绿色环保产品，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。分舱式电开水炉1、本设备是为了满足较多人员饮用开水的要求，精心设计、制造的一种利用电能转化为热能，把水加热并储存到开水舱，从而连续大量供应开水的全自动数字化节能饮水设备。
2、炉体顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。离心铝箔玻璃丝棉毡把锅炉进行密封式保温，炉水降温缓慢。
3、配备电脑式开水锅炉控制器，所有的功能象手机一样神奇地存储在一张带有微处理器的智能芯片上，智能特性的逻辑树型结构，锅炉功能十分齐全。
4、工业级宽温型LCD液晶屏显示器。内置背光灯，昼夜清晰显示锅炉运行情况：锅炉出水温度，3位数字显示（5℃-100℃）；锅炉水位，5级水柱高度模拟显示及中文显示；陶瓷电加热管和补水电磁阀工作状态，图形动画显示；补水电磁阀自动/手动状态，图形显示；实时时钟，数字显示；锅炉6个工作状态（设定状态、运行状态和4个定时状态），中文显示；6个报警信息（防干烧缺水报警、水温超高报警、温度传感器故障报警、陶瓷电加热管故障报警、水位传感器故障报警、控制器环境温度超高报警（控制器内部温度超过60℃），中文及代码显示；锅炉电加热管累计时间，数字显示。
5、锅炉出水温度控制；锅炉或水箱水位控制；按预设的4个时间段，锅炉全自动启停控制；电加热管启停及大小功率自动控制；补水电磁阀自动/手动控制；6个报警（防干烧缺水报警、水温超高报警、温度传感器故障报警、陶瓷电加热管故障报警、水位传感器故障报警、控制器环境温度超高报警（控制器内部温度超过60℃）联锁控制。
6、前沿计算机微处理器，只需要经过简单的操作、设置，控制器就会以文字、图形或动画的形式把锅炉的控制功能发挥的淋漓尽致。
7、锅炉下部设置补水（进水）口，解决了传统开水炉顶部浮球式补水造成冷水开水相混合而出现的“阴阳水”弊端。开水舱和加热舱彻底完全分离，冷水烧开后自动从加热舱溢流进开水舱，高灵敏度水位探针监测、控制水位，直到开水舱蓄满，作为一次性新鲜开水满足用户饮用，不存在把水反复烧开的“千沸水”现象。并且能利用加热舱余热长久节能保温，开水舱过夜后能照常供应高温开水。开水舱、加热舱的双胆设计，无需另加保温开水箱就可满足用户高峰期大量集中用水的需求。
8、开水口设在用于监测温度的感温探头的上部，炉水温度设置96℃-100℃，开水口的出水温度肯定会大于等于设置温度，完全实现了控制器显示温度和开水口实际出水温度的一致性。
9、陶瓷电加热管外罩无缝钢管把水加热，陶瓷和钢管绝缘，钢管把陶瓷电加热管和炉水彻底分开，形成了“水电分离”的电加热模式，加热管不受水垢影响，既延长了使用寿命又方便检修、更换加热管，同时安全系数大大提高。
10、配备漏电断路器、延时继电器、熔断器、交流接触器、过热保护器等配套电器元件，锅炉具有漏电、短路、过载、过压、欠压、过热、缺相等多项保护功能，确保使用安全，万无一失。
11、锅炉炉体与配套电器的完美结合，实现了锅炉的机电一体化，不但有效地节省了安装空间，而且方便安装和运输。
参数
项目
型号
电功
率
kw
开水
量
Kg/h
水容
量
m&sup3;
电源
V/Hz
电流
A
热效率
%
开水口
mm
进水口
mm
排污口
mm
通大气口
mm
外型尺寸
mm
重量
kg
长
宽
高
KS-30D
4
40
0.08 
380/50
6
99
DN20
DN20
DN50
DN25
610
600
850
70
KS-50D
6
60
0.09
9
DN20
DN20
DN50
DN25
610
600
950
85
KS -100D
12
120
0.12
18
DN20
DN20
DN50
DN32
610
600
1150
98
KS -150D
18
180
0.16
27
DN40
DN25
DN50
DN40
690
680
1280
135
KS -200D
24
240
0.20
36
DN40
DN25
DN50
DN40
690
680
1370
165
KS -300D
36
360
0.30
55
DN40
DN25
DN80
DN40
750
740
1430
220
KS -500D
54
540
0.50
82
DN40
DN25
DN80
DN40
1040
840
1510
360
KS -700D
75
750
0.75
114
DN40
DN25
DN80
DN50
1190
940
1620
600
KS -1000D
120
1200
1.02
182
DN40
DN25
DN80
DN50
1290
990
2000
800

和电开水器的区别
1、理论概念不同：开水器是利用电能转化为热能从而把水加热成热水的器具。新型开水炉是采用电能或油、气等燃料把水烧开的锅炉。
2、生产厂家不同：开水器厂家产品单一，主要是生产电开水器或者水箱产品。开水炉厂家除了生产各种燃料的开水炉，还制造热水锅炉（可以洗浴或采暖）、蒸汽锅炉、导热油锅炉等大型热能设备。
3、使用对象不同：开水器仅仅只有电加热方式的，并且大都功率较小，一般最大不超过18千瓦，所以一般只针对小客户群体。开水炉不但品种多样，而且型号齐全，每小时开水量从15公斤到6000公斤应有尽有，甚至还可以定制更大的型号，能完全满足医院、学校、部队、宾馆、厂矿等各类企事业单位的饮水需求。
4、结构配置不同：开水器型号是固定的，无法拓展升级。开水锅炉可分为直热式、容积式、蓄热式等，并且还可以与保温开水箱相连，满足人口密集型单位集中大量取水的需求。
5、使用寿命不同：开水器采用的电加热管是插入式（也称侵入式）的不锈钢加热管。由于加热管和水直接接触，使得加热管结垢严重。因为水垢导热系数极低，加热管的热量无法顺利被水吸收，不但导致能源大量浪费，而且会使加热管干烧爆管。电开水锅炉配置的是水电分离式的“防电墙”陶瓷电加热管，不受水垢干扰，节能降耗，表面热负荷低，使用寿命大大延长。电、油、气开水锅炉加装净水阻垢器，杜绝水垢产生。
6、安全性能不同：开水器只有漏电断路开关，有时还需要用户自配。开水锅炉具有漏电短路保护、电压电流异常保护、超温过热保护、缺水干烧保护、逐级加载、减载保护、安全报警保护、定时开、关机功能，性能齐全，安全放心。
7、制造成本不同：开水器由温控仪、水容器、不锈钢加热管、浮球阀组成，制造成本低。开水锅炉由微电脑锅炉控制器、内胆、保温材料、外包装、水电分离陶瓷电加热管、配电箱、水位探针、液位计、电磁阀、止回阀、过滤器等部件组合而成，制造成本要高。
8、包修时限不同：开水器由于制造成本低廉、结构配置简单，导致使用寿命缩短，所以开水器厂家一般包修半年。开水锅炉因为结构合理、配置较高，再加上炉胆出厂试压0.25MPa,所以使用寿命较长，开水锅炉厂家大都锅炉包修壹年或更长。