标题：美优乐压缩机
美优乐压缩机
  　　由于制冷剂对电机的冷却效果好以及铝制部件重量轻，所以压缩机的运转效率高；良好的冷却降低了压力的产生，延长了机器的寿命；美优乐压缩机有着比其他品牌大25%的机壳，因此有很好的汽液分离能力，不需要另设汽液分离器；压缩机特制的阀片设计减少了余隙溶积，因此美优乐压缩机有着比其他品牌更高的耐液击能力；内置安全装置保证了压缩机的可靠运行。美优乐压缩机总是预知新市场趋势，当市场还在谈论新旧冷媒转换之时，美优乐已经把它提升到了产品阶段，新系列的压缩机可以使用A134a、R404A、R507C和R407C等不同的制冷剂运转，更高效，更可靠。被广泛的应用于冷库、冷柜、制冰机、冰淇淋机、车船的冷藏箱，奶罐、工业用冷水机组、并联机组中。
美优乐压缩机参数
型号 冷凝温度℃ 制冷量 P.F – WATIS 功率 P.A – KW 蒸发温度 ℃ +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 PF PA PF PA PF PA PF PA PF PA PF PA PF PA MT22JC +40 7500 1.6 6120 1.55 4910 1.5 3850 1.4 2940 1.25 2160 11 1490 0.9 +50 6505 1.85 5255 1.75 4155 1.65 3195 1.5 2375 1.3 1670 1.15 1065 0.95 +60 5425 2.1 4320 1.9 3355 1.75 2515 1.55 1795 1.35 1180 1.15 655 0.95 MT28JE +40 9750 2.05 8160 2.05 6715 2 5430 1.9 43.5 1.75 3315 1.6 2440 1.4 +50 8695 2.45 7210 2.35 5875 2.25 4685 2.05 3645 1.85 2730 1.65 1920 1.44 +60 7505 2.85 6160 2.65 4955 2.45 3880 2.2 2935 1.95 2110 1.7 1380 1.4 MT32JF +40 10830 2.5 8950 2.45 7285 2.35 5830 2.2 4585 2.05 3510 1.85 2580 1.65 +50 9560 2.9 7840 2.75 6325 2.6 5000 2.4 3860 2.2 2885 1.95 2045 1.7 +60 8280 3.3 6750 3.1 5405 2.85 4230 2.6 3225 2.3 2365 2 1625 1.75 MT36JG +40 12190 2.85 10260 2.75 8505 2.6 6935 2.45 5550 2.25 4320 2.05 3225 1.85 +50 10870 3.3 9075 3.1 7450 2.9 5990 2.7 4700 2.45 3555 2.2 2530 1.95 +60 9420 3.75 7790 3.5 6310 3.2 4985 2.95 3805 2.65 2765 2.35 1830 2.05 MT40JH +40 13195 3.05 11170 3.1 9300 2.95 7585 2.75 6035 2.55 4630 2.35 3400 2 +50 12095 3.8 10120 3.6 8290 3.35 6610 3.05 5095 2.75 3780 2.45 2740 2.4 +60 10945 4.2 9025 4.05 7195 3.7 5610 3.3 4130 2.95 2950 2.6 2000 2.2 MT44HJ +40 15095 3.1 12270 3.1 9845 2.95 7790 2.8 6090 2.6 4685 2.35 3550 2.05 +50 13270 3.75 10725 3.6 8550 3.4 6720 3.15 5210 2.85 3970 2.55 2950 2.1 +60 11275 4.3 9060 4.05 7210 3.7 5750 3.35 4330 3 3250 2.65 2455 2.25 MT50HK +40 16645 3.75 13625 3.55 10985 3.35 8705 3.1 6770 2.8 5125 2.5 3850 2.2 +50 14740 4.25 11945 4 9505 3.7 7405 3.4 5625 3.1 4200 2.75 3200 2.4 +60 12800 4.75 10115 4.4 7915 4.05 6025 3.7 4425 3.3 3300 2.9 2550 2.5 MT56HL +40 18445 4 15310 3.95 12515 3.8 10040 3.55 7885 3.25 6010 2.95 4365 2.55 +50 16315 4.8 13450 4.6 10905 4.35 8650 4 6685 3.6 4975 3.15 3600 2.7 +60 14010 5.65 11480 5.3 9220 4.85 7225 4.35 5485 3.85 3975 3.3 2850 2.75 MT64HM +40 21240 4.7 17450 4.55 14125 4.35 11250 4.05 8800 3.7 6720 3.3 4940 2.9 +50 18780 5.5 15345 5.25 12340 4.9 9745 4.5 7545 4.05 5680 3.6 4090 3.1 +60 16275 6.25 13265 5.85 10640 5.35 8380 4.85 6470 4.3 4860 3.75 3495 3.2 MT72HN +40 22900 5.4 18970 5.1 15480 4.8 12420 4.45 9780 4.05 7500 3.7 5520 3.3 +50 20200 6.15 16675 5.8 13555 5.4 10820 4.95 8460 4.55 6430 4.1 4665 3.65 +60 17515 7.05 14475 6.6 11785 6.1 9435 5.6 7415 5.1 5670 4.6 4165 4.1 MT80HP +40 26105 6.1 21625 5.8 17645 5.4 14160 5 11150 4.6 8550 4.15 6295 3.7 +50 23030 6.95 19010 6.55 15455 6.1 12335 5.6 9645 5.1 7330 4.65 5320 4.15 +60 19965 7.95 16500 7.45 13435 6.9 10755 6.35 8455 5.75 6200 5.2 4750 4.65 MT100HS +40 32360 6.6 26550 6.5 21500 6.3 17150 6 13250 5.6 10000 5.1 7500 4.6 +50 27950 7.6 22800 7.4 18300 7 14340 6.6 10880 6 8000 5.4 6200 4.7 +60 23950 8.9 19450 8.35 15500 7.7 12000 7.1 9000 6.4 6400 5.6 5000 4.8 MT125HU +40 41700 8.9 34500 8.6 28000 8.2 22500 7.75 17600 7.2 13400 6.7 10400 5.9 +50 36500 10.4 29800 9.85 24000 9.25 19000 8.6 15000 7.85 11200 7.15 8750 6.3 +60 30600 11.8 25300 11 20300 10.2 16000 9.3 12400 8.4 9300 7.50 7000 6.55 MT160HW +40 52500 11.2 43400 10.8 35000 10.3 28300 9.75 22100 9.05 16800 8.4 13300 7.55 +50 45900 13.1 37400 12.4 30100 11.6 24000 10.8 18800 9.85 14050 9 11300 7.9 +60 38500 14.8 31800 13.8 25500 12.8 20100 11.7 15600 10.6 11700 9.4 8800 8.2 MT100LS +40 32360 6.6 26550 6.5 21500 6.3 17150 6 13250 5.6 10000 5.1 7500 4.6 +50 27950 7.6 22800 74 18300 7 14340 6.6 10880 6 8000 5.4 6200 4.7 +60 23950 8.9 19450 8.35 15500 7.7 12000 7.1 9000 6.4 6400 5.6 5000 4.8 MT125LU +40 41700 8.9 34500 , 8.6 28000 8.2 22500 7.75 17600 7.2 13400 6.7 10400 5.9 +50 36500 10.4 29800 9.85 24000 9.25 19000 8.6 15000 7.85 11200 7.15 8750 6.3 +60 30600 11.8 25300 11 20300 10.2 16000 9.3 12400 8.4 9300 7.5 7000 6.55 LT系列低温压缩机R502
型号 蒸发温度 -20℃ -30℃ -40℃ 冷凝温度 ℃ 制冷量 W 功率 KW 制冷量 W 功率 KW 制冷量 W 功率 KW LT22JE +40 2450 1.4 1350 1.2 550 0.8 +50 1900 1.6 985 1.2 LT28JH +40 3700 2.3 2190 1.8 1180 1.2 +50 3140 2.4 1700 1.8 LT40HL +40 5300 2.7 2860 2.3 1250 1.5 +50 4200 3.1 2130 2.3 LT44HM +40 5850 3.4 3400 2.7 1600 1.9 +50 4650 3.5 2560 2.7 LT50HP +40 7350 4.4 4400 3.5 2200 2.4 +50 9560 4.7 3350 3.6 LT99HU +40 11800 6.6 6600 5.1 3400 3.7 +50 9500 6.9 5200 5.1 LT100HW +40 15120 8.9 8800 6.8 4800 5.1 +50 12200 9.3 6960 7 
美优乐压缩机运转过程的注意事项
美优乐压缩机的种类很多，按工作原理可分为容积式压缩机，往复式压缩机，离心式压缩机，容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积，使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力；离心式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度，使气体分子具有的动能转化为气体的压力能，从而提高压缩空气的压力。
运转完毕后，拆检下列项目：
（1）拆卸各级气伐，各级气缸前盖，检查气缸镜面摩擦情况，如有摩擦痕迹时应找出原因。
（2）检查活塞杆表面摩擦情况，不应有磨痕及拉道现象。
（3）拆卸各级气伐，检查伐片与伐体的贴合情况，伐片如有裂纹时，以备件换之。
（4）检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。
（5）拆卸连杆大头瓦、十字头销，检查摩擦面的摩擦情况。
（6）更换机身内润滑油。压缩机初次运转后；由于机件各处进行靡合，和润滑油的清洗作用，有大量细碎的金属粉末进入润滑油，因此，机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后，再次换新油一次。压缩机，输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏，它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源，它们的结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。