标题：KLD-S2000 调度自动化系统
介绍
结合多年从事调度自动化系统经验，基于  最新的标准、采用先进的技术、设计更科学的系统架构，同时实现更高级的系统功能、更佳的性能、更好的实用性。该系统遵循IEC61970标准，设计符合CIM规范的系统内部数据模式，实现CIS标准接口和基于SVG的图形技术，采用分布式总线技术，实现分布式系统。实现系统平台无关性，可运行在Unix/Linux/Windows多操作系统平台上。适用于SCADA/PAS/DAS一体化系统。 
主要包含网络平台、数据库平台、实时库平台、前置采集模块、SACAD/PAS/DAS功能模块、数据库管理模块、图形编辑工具、人机监控界面、事项报警模块、电子报表模块和WEB浏览模块等部分。
产品功能
系统配置模块系统配置模块是用来管理调度系统的节点信息、服务器信息、服务器进程等初始运行设置，以及在系统运行时用来查看系统节点间的通讯信息和系统的节点状态、服务器状态等实时状态。网络模块该进程实现对系统内网络节点的状态监控。同时实现对各节点之间的信息交换（包括数据信息和控制信息），接收处理其它节点发送的系统控制信息。实现对在线进程的维护、对全网图形的统一、负责启动SCADA实时数据库等。数据采集模块数据采集模块（front）是调度自动化系统与电力系统的直接接口，承接RTU上行数据提供给系统的实时数据库、解释规约并组织下行数据实现对远方站的调控功能、校准厂站和后台时钟，实现主备通道及主备前置机的自动切换、统计通道误码率、监测遥测及遥信实时数据、向地调进行数据转发。数据库管理模块数据库管理模块是KLD-S2000系统的后台数据库管理软件。应用数据库管理程序可以对自动化系统的运行参数以及一些操作功能进行设置。KLD-S2000系统设计完全符合标准开放型要求，数据库由大型关系数据库管理系统Oracle、Sybase或SQL Server来管理，采用Client / Server 结构体系，处理速度快，数据一致性好，安全性高，保存容量大，并具有标准开放的数据库访问接口。实时数据库与参数库有完整的映射关系，并映射到内存中以满足实时要求。历史数据库保存指定的遥测量、电度量等任意点的值，存盘周期和采样周期及间隔可灵活设置。 
DBMS(数据库管理系统)是对数据库设置的重要工具，通过这个工具，我们能对KLD-S2000的各种运行参数及维护参数进行设置。鉴于它的重要性，系统管理员对本子系统要充分掌握并深刻理解。DBMS通过用户自定义的数据库应用分类索引和表的分类索引，以表为操作对象进行参数表的编辑修改和查询，以及实时数据库的实时信息查询。图形编辑模块图形编辑模块是图形绘制软件，可以方便地绘制各种形状的图形以及电力设备，在图形绘制过程中，关联数据库中相关量实现图模一体化，且图形编辑模块采用了国际先进的OpenGL技术，轻松实现3D及多色彩图形的渲染，使画面更具有视觉冲击力。 
图形是表示电力系统运行状况的重要手段，图形编辑软件是一个多层的图形系统，它们可分成可变焦（面积缩放、步进式缩放、均匀缩放）、漫游（均匀漫游、橡皮带式漫游）层次的图形，所有绘图过程均可在线完成，增加、修改、删除画面完全不影响系统稳定运行。实时监控模块系统采用了多级安全机制，对不同的操作员开放不同的权限，从而限制调度员的访问权限。具备责任区划分功能。能根据其管辖范围设置相对独立的监视、控制、操作权限。人机界面非常友好，采用多媒体技术的人机界面，可做到语音报警、多层图绘制、放大漫游、各种类型的图形显示、电网动态着色等功能。提供跨平台、跨应用的统一图形格式；OpenGL画面显示，提供图形跨平台解决方案；全网画面共享，提供图形一致性维护；提供友好的可定制、人性化人机界面，所有菜单格式和图形界面格调统一规范。用户界面全部采用菜单形式、鼠标操作。实时报警模块当监控系统监视到告警事件时，实时告警窗对告警事件进行分析处理，并把事件的具体信息提示给用户，以便用户及时的发现和处理系统的各种状况。实时报警子系统负责管理和显示由系统产生的所有的报警和事项,直接面向该系统的使用和维护人员，报警和事项的内容反映了电力系统的故障信息和事件以及该软件系统产生的故障信息和事件，是监视电力系统、维护本软件系统正常运行的重要工具。  
历史事项查询模块用户可以选择任意厂站或所有厂站，某一项或多项事项类型，查询任意时间段内保存的报警事项。  
电子报表模块报表子系统是基于Microsoft Excel 用Visual Basic for Application 开发完成的，继承了Excel 的所有功能，具有极其强大的制表、图形、统计、计算、显示、打印等等功能，可以完全满足各种应用需求，具有广泛的适应性。 
报表编辑可以用来制作各种不同类型的报表，包括日报表、月报表、年报表和特殊报表。报表子系统提供全部可视化界面，绘制表格、定义数据及其他各种操作极为快捷、便利，使用报表系统可以轻松制作出各种风格、格式的内容丰富的报表及图表。 
卫星时钟模块GPS接收模块从GPS卫星接收精确的时间信息，经编码处理后再通过RS-232接口向服务器提供时间信息和秒脉冲信号，该时间同步信号同步于世界时UTC。本套电力调度自动化系统采用GPS同步时钟来调整系统内部的时间，精确了系统时间，使系统更加安全可靠。 
模拟盘模块实时接收系统遥测、遥信数据，向模拟屏发送数据。该模块可以实时的向模拟盘反映当前电网状态。 
五防模块该模块负责接收遥控请求命令。然后向五防系统发出五防请求。五防系统根据五防闭锁条件来允许或禁止遥控。然后再由该模块传递给发出请求者。 
WEB网页浏览模块调度自动化系统的Web服务器和应用软件，采用了第三代互联网结构 Web Browser/ Web Server的技术，并增加了最新模式的数据库及网络开发技术，能够支持用户添加应用功能，以及与现有的网上资讯连接。  
Web服务器系统支持安全隔离，建立了数据由SCADA/PAS/DAS系统转送到Web Server机制。Web服务器系统，经过INTRANET内联网，自动地收集SCADA/PAS/DAS系统及管理系统的实时数据、历史数据、报表以及接线图等图形数据。 
远方登录服务模块该模块实现了远程维护。 
PAS高级应用模块PAS是调度员从经验型调度上升到分析型调度的重要工具，它利用SCADA系统的各种信息，在实时态和研究态模式下，对电力系统运行状态进行分析，帮助调度员了解和掌握电力系统运行状态，并提供决策支持，保证电网优质、安全和经济地运行。 
电网高级应用软件（PAS）是组件化软件系统，它提供的适于地区电网的功能包括：网络拓扑分析、动态着色、状态估计、调度员潮流、网损计算、电压/无功优化、短路电流计算、负荷预测等。
主要特点
遵循IEC61970 CIM规范的电网模型，并提供遵循CIS标准的API接口和基于SVG的图形交换，实现遵循相应标准的第三方软件的即插即用，为电网调度系统的数据和应用整合，为模型、参数和数据的共享提供支持。 
实现分布式运行环境管理，功能分布的多服务器应用模式，便于系统的功能扩展和更大范围的系统集成。 
实现从服务器到客户端软硬件的跨平台和混合平台，解决长期以来对单一软硬平台的依赖，为系统扩充、硬件升级提供良好的支持。适用Unix/Linux/Windows等多操作系统；兼容DELL、SUN、IBM、HP、Intel等系列机型。 
实现电网未来模型与实时模型的统一建模与统一维护，达到实时电网监控运行与未来电网研究分析的协调统一。 
大型商用数据库与实时数据库无缝连接和统一管理；透明访问大型商业数据库Oracle、SQL Server。 
基于网卡绑定实现网络的负载均衡。 
SCADA、PAS、DAS一体化平台设计。 
“1+N”冗余技术，系统只有一个节点时都能正常工作。 
基于图、模、库一体化技术的应用模式。以绘图为先导，实现电力设备建库、建模。 
兼容CDT、 DNP3.0、 SC1801、u4F、MODBUS、DL/T719、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-104等多种规约，并可灵活扩展。 
符合国家电力系统二次安全防护的要求。