标题：水帘空调
水帘空调
水帘空调  北极冰冷气机水帘空调说简单说就是风机和水帘的结合物.降温和换气两不误，是国家倡导的节能产品。“水帘—空调”的横纵向通风增湿降温组合是既经济、有环保夏季降温措施。安装风机和水帘这种新型厂房通风降温设备很经济实用，安装这种设备既可通风又能降温，效果非常的不错，而且投资和日常运行费用都不高，分别为安装一般空调的1/2和1/8。
水帘空调简介
水帘空调(又称湿帘空调，节能环保空调,冷风机，冷气机,水冷空调，通风降温)是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电8/1，能为各行业更实在的省电！每台冷风覆盖面积达100--130平方米。
核心技术-蒸发湿帘
1；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。　 
2500 years ago, The ancient Egyptian made curtain by weaving the reeds. They then added water on curtain surface to cool the indoor air according to the theory of Air Convection and water evaporation. This was the earliest evaporative cooling pad we’ve found ever since.　 
2；在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。 
The American used wood wool as evaporative cooling pad in the 19th century 
诞生Birth　 
二十世纪七十年代瑞典科学家卡尔· 蒙特发明纸介质的湿帘。人们开始在湿帘的基础不断研发节约能源、保护环境的设备。　 
In 1970s, scientist and entrepreneur Carl Munters invented paper cooling pad. From then on, People began to develop energy-saving and environ-mentally friendly equipment on the basis of evaporative cooling pad. 
引进Introduction　 
二十世纪八十年代，我国开始进口湿帘，并推广在农业生产使用。　 
In the 1980s,our country began to import cooling pad which can be widely used in agricultural production. =湿帘空调（蒸发式冷气机）工作原理　 
人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。“水帘空调”蒸发式空调就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。 
“湿帘空调”蒸发式空调机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。
安装位置选择
湿帘空调应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。 
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。 
湿帘空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。 
湿帘空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。 
湿帘空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。 
机型指南：
厂房状况（包括锌瓦顶简易厂房）选用机型厂房长宽适中，工人密集（大多数情况） KV18A（标准型）、KS18A（豪华型）、KS12B、KS18C、KT30A、KT30B要求送风远 KT25B（离心机） 厂房大而工人少 /厂房较小、要求可以移动 KF60（移动式小风量） 要求大风量，选用机器少 KT30A、KT35B 北极冰水帘空调为例，换气次数参考： 
一般环境要求换气次数为25－30次/小时 
人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时 
有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时 
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数 
机组数量的计算方法：
■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）) 
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量 
■岗位送风应根据实际情况另行选配，总风量可适当减少。 
■湿帘空调机室内各种不同安装方式 
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。
水帘空调选购
一款优秀的水蒸发制冷空调应该具备什么 样的条件和指标呢？ 
湿帘空调是企业在新的世纪招工必备的一种车间设备。为员工提供更舒适的生产环境。因为其单位耗电量只是传统空调器的八分一左右，能为企业更节省生产成本。 
其实不论购买什么产品，质量、品牌、售后服务、价格等几个方面永远都是我们目光的关注点，蒸发式制冷式空调也同样如此。 
在下面的内容里，我们就这几个方面进行具体的分析：
一，质量要有保障1，看外观。外观越光洁、漂亮的产品，其使用的模具精度就越高。虽然外观漂亮的产品不一定高品质，但是高品质的产品一定外观漂亮。因此在选购时候，我们可以用手触摸设备外壳，感觉是否存在擦碰伤口，表面不平整、变形等现象；或是否存在色料分布不均匀，有斑点、气雾、气泡等瑕疵；除使用塑胶外壳外，不锈钢也是优良选材之一。在当今这种商业环境下，一个不愿意在外观上花功夫的产品，永远不可能做成质量有保障的产品。 
2，看工艺。德国的机械设备之所以全世界有名，正是因为它生产工艺精良。生产加工工艺不仅直接体现在产品的运行状况方面，而且还显示出了一个企业的工作态度和作风、设备先进程度等。读者在选购产品时，可以看各结合处是否连接严密，使用的螺丝、按钮等小部件制作是否细腻、安装是否紧密、接触是否良好等等。如果连这些最起码的部件都存在问题，那内部关键部件质量就可想而知了。 
3，看部件。整机是由各零部件精密组合而成的，零部件的优劣直接关系到设备使用寿命和效果。因此，看主要配件是整个选择过程中最重要的一环。蒸发制冷空调的主要部件有：主控制箱，排污阀，水泵电机、风机。 
主控制箱内装有控制线路板，是整个空调运行的控制系统，保证空调正常运行的各项指标都在这里进行调整。因此线路板设计的是否合理，使用元件的品质高低都将影响它运转的效果。不过，一般消费者很难对此进行准确的鉴定。在选择时候，可以问问销售人员其产品内部各元件的品牌等情况。 
排污阀是蒸发制冷空调的一个关键部件。由于这种空调不使用制冷剂，是用循环水泵不间断内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋发过滤层上，室外空气进入蒸发降温介质CELDEK内与水充分进行热量交换，因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声风机压送入室内。而排污阀的作用就是对循环水中的杂质进行过滤净化，以保证效果。现在，高档的排污阀内置有高精度电磁元件，灵敏度很高。　水泵电机、风机是整个系统的运行动力。对于蒸发制冷空调的电机，最重要的就是要防潮效果好；一般的劣质电机很容易发生漏电，生锈等情况，严重的还可能因为进水烧坏电机。此外，电机的工作效率也是评估的一个重要方面每台机器的电机配比必须合理，否则就会影响工作效率。 
二，服务要热情、及时 
最好的产品，也不可能永远无故障运行，良好的售后服务是解除后顾之忧最有效的手段。尽管我们在购买现场很难看到厂家的售后服务人员，但从业务员身上看服务是一种简单而有效方法。具备独立研发、生产的企业，其售后服务在技术方面一般都不会存在问题。因此，服务态度才是最重要的。 
一个企业会将他的经营理念，企业文化全面贯彻到每个员工的工作之中。销售人员态度热情、精神饱满、用词专业等的企业，他内部的管理肯定是严格而有效的。同样，他的售后服务人员也肯定是素质较高，服务内容跟进及时。 
三，品牌要有知名度 
品牌是靠产品的质量和厂商的宣传完美结合打出来的。同时，具备较强品牌意识的厂家一般都有长远的战略规划，不会出现今天做这个产品，明天就消声灭迹的现象。因此，个人认为选购产品名牌优先。如果名牌企业的产品都不能保证，非名牌产品就更没有让我们信任的理由了。在产品选购之前要多留意媒体的报道、评价；比如专业杂志，展会，网络等等。 
另外，在产品上必须贴有国家强制认证的“CCC”标志，没有这个许可标志的产品是不允许在市场中流通的。管理严格的企业还会通过ISO9000系列等国际通用质量体系认证。专家对于产品的评价、政府部门颁发的荣誉称号等也都可以纳入考虑因素。政府机关的认证，至少表明了这家企业在某个地区范围内获得的认可，具备的规模，肯定比什么都没有的企业会要好得多。 
四，售价要合理 
对于价格，我认为并不是说产品单纯的售价，而更多的是你打算花多少钱来购买设备。现在市场上生产蒸发制冷空调设备的厂家有近十家，竞争相当厉害，价格也比较透明。因此同一档次的产品价格相差都不会不会很大。反而如果一个产品价钱便宜得太离谱，倒是值得引起注意。毕竟，生产设备的引进，配件材料的采购，经营管理的费用等等都是用钱建立起来的，任何厂家都不会做亏本生意。 
五，选型要恰当 
湿帘空调设备的购买与其它传统空调选购基本一样：应该选购恰当的型号。 
蒸发式空调适用于需要户开放、有发热设备及高温热源、且对空气质量要求较高、人员密集需要快降温、有污染性气体或异味浓烈的家庭、工厂、商场等场所，选用蒸发式节能环保空调要充分了解空调安装现场的实际情况，比如安装场所的名称、位置、结构；再根据不同型号空调的性能特点（如风量、送风距离、外型尺寸等）结合现场的实际情况进行选型，选小了达不到效果，选大了造成浪费。针对不同情况，科瑞莱的两大系列八十多个不同型号和规格产品基本可以满足选用需求。
检查性维护保养：1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查； 
2）、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品： 
a)环境温度：18℃——45℃ 
b)环境相对湿度：≤85%； 
c)大气压：86Kpa-106Kpa； 
d)供水需经软化处理，供水温度≤45℃,供水压力：0.15-0.6Mpa； 
e)电压偏差不超过额定电压的±10%； 
f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准； 
g)无腐蚀性的环境。 
3）、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。 
4）、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。 
5）、为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗 或安装其他机械通风设备。 
6）、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。 
7）、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。 
8）、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。 
9）、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。 
10）、本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。 
预防性维护保养：
1）、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。 
2）、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。 
3）、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。 
4）、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。 
5）、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。 
警告:
1、以上事项请用户严谨遵守，如是不正确使用机器所发生的意外，本公司无义务承担责任。 
2、请勿自行进行改装、维修、移装机器。以上工作均需要专业人员完成，否则有可能造成意外。
水帘空调降温方式设计
厂房整体降温、厂房区域降温、厂房定点降温
整体降温适用于：
■ 工人工位不固定 
  整体降温■ 注重环境的整体降温
■ 利用空间的增压防止灰尘的进入 
■ 热源可得到控制或受到限制
■ 厂房面积相对较小
整体降温将带给整个厂房最大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间。
如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温，形成“整体—定点”降温模式。
区域降温适用于：
  区域降温■ 厂房面积较大
■ 工人及需降温的设备相对固定在某一区域 
■ 除工作区外不需降温
■ 工作区布局明显 
■ 除工作区外不需降温
定点降温
  定点降温■ 工人工位相对固定 
■ 车间面积较大
■ 最小成本设计 
■ 热源在整个空间散布 
■ 给工人最大舒适度[1]
湿帘冷风机安装方式湿帘空调（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为： 
挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装； 
效果设计安装类型可分为： 
直接送风（不走管道） 管道送风 局部（区域）送风
购水帘空调十大理由
湿帘空调十个放心购卖理由
1. 投资少，效能大。 
2. 耗电少，每小时用电仅1度。 
3. 每小时送冷风量达18000立方米，风压大,送风远。 
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。 
5. 采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。 
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。 
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。 
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。 
9. 自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。 
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。