标题：配线架
概念
配线架是管理子系统中最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。
业界标准中配线架的定义：
ISO/IEC 11801:2002 配线架——适用于跳线连接的配线装置器。它使布线系统的移动和改变更加便利。 
ANSI TIA/568-B 配线架——由方便管理的成对连接器构成的交叉连接系统。
双绞线配线架的作用是在管理子系统中将双绞线进行交叉连接，用在主配线间和各分配线间。双绞线配线架的型号很多，每个厂商都有自己的产品系列，并且对应3类、5类、超5类、6类和7类线缆分别有不同的规格和型号，在具体项目中，应参阅产品手册，根据实际情况进行配  配线架置。
光纤配线架的作用是在管理子系统中将光缆进行连接，通常在主配线间和各分配线间。
用途
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。总体来说，配线架是用来管理的设备，比如说如果没有配线架，前端的信息点直接接入到交换机上，那么如果线缆一旦出现问题，就面临要重新布线。此外，管理上也比较混乱，多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题，可以通过更换跳线来实现较好的管理。
用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层（以及相近楼层，这要看系统图是怎么设计的）的网络点数量来配置的。不同的建筑，不同系统设计，主设备间的配线架都会不同。如，一栋建筑只有四层，主设备间设置在一层，所有楼层的网络点均进入该设备间，那么配线架的数量就等于该建筑所有的网络点/配线架端口数（24口、48口等），并加上一定得余量；如果，一栋建筑有9层，主设备间设置在4层，那么为了避免线缆超长，就可能每层均设有分设备间，且有交换设备。那么主设备间的配线架就等于4层的网络点数量/配线架端口数（24口、48口等）。
类别
1、 双绞线配线架双绞线配线架大多被用于水平配线。前面板用于连接集线设备的RJ-45端口，后面板用于连接从信息插座延伸过来的双绞线。双绞线配线架主要有24口和48口两种形式。 
在屏蔽布线系统中，应当选用屏蔽双绞线配线架，以确保屏蔽系统的完整性。2、 光纤终端盒光纤终端盒用于终接光缆，大多被用于垂直布线和建筑群布线。根据结构的不同，光纤终端盒可分为壁挂式和机架式。 
壁挂式可以直接固定于墙体上，一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。 
机架式可以直接安装在标准机柜中，适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒，光纤耦合器被直接固定在机柜中，适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，便于网络的调整和扩展。 
适配器被固定于光纤终端盒或信息插座，用于实现光纤连接器之间的连接，并保证光纤之间保持正确的对准角度。 
适配器也可被应用于光纤终端盒，它是一种使不同尺寸或类型的插头与信息插座想匹配，从而使光纤所连接的应用系统设备顺利接入网络的器件。在通常情况下，终端设备都可以而且应当通过跳线连接至信息插座，无需使用任何适配器。如果由于终端设备与信息插座间的插头不匹配或线缆阻抗不匹配，无法直接使用信息插座，则必须借助于适当的适配器或平衡/非平衡转换器进行转换，从而实现终端设备与信息插座之间的相互兼容。
缺点
1.视觉不直观。传统的配线架标签条大部分是纸质的，纸质好坏参差不齐。标签有手写的，有机打的;有彩色的，有黑白的;需要要打开机柜贴近才能看清楚。如果时间长了，由于机房的环境原因，比如人为磨损、空气潮湿等因素会使标签变得更加难以辨认，看不清楚，给管理人员带来诸多不便。2.形象不美观。由于标签纸质好坏参差不齐，有手写的，有机打的;有彩色的，有黑白的;有以1个端口为一条的，有以6个端口为一条的，还有以24个端口为一条的;标签四角有直角的，有圆角的;有歪歪扭扭贴上去的，有夹上去的，有卡上去的，有塞上去的等等五花八门，无法达到整齐美观的效果。一两年后，当管理人员打开机柜，看到这些本应该具有管理功能的标签时，一定会被眼前的情景搞的头痛不已：多处涂改痕迹的标签!磨损，空气潮湿等导致脏旧的标签!贴的歪歪扭扭的标签!戴上放大镜都看不清楚的标签。标签已脱落根本看不到标签的标签条。  传统配线架3.维护不方便。a.所有的配线架端口都需要写上标签，这需要很大的工作量。另外，贴标签则更是麻烦，要想贴得整齐美观确实不是一件容易的事情。 
b.维护时，查找及更改不方便。如果要跳线，先要去查文档，找到要跳接的端口位置，也就是对应机柜上的某一行、某一列;另外，标签贴纸容易掉、脏、旧，导致查找很不方便，浪费大量的时间和人力。每次更改都要写、贴标签，很是麻烦。更改次数多了就更麻烦，令新人在短时间内无法接管工作。 
4.管理不科学。 
机柜里传统配线架跳接的过程： 
1)按照掌握的数据在机柜行、列查到对应端口并跳接; 
2)跳接好后要验证一下网络信道是否畅通; 
3)确认无误后，做好跳接记录，更新相应的文件。
电子配线架
针对传统配线架的种种不足，目前市场上出现了一种新型的配线架，即电子配线架。此种配线架在原有结构的基础上，把原有标签位置更换成可视化标签系统，配备一台控制器对其进行远程的输入、显示控制。每台控制器可管理若干个电子标签配线架，并且要有一套专用的综合布线管理软件与之配备。其优势具体体现在：1.视觉更直观电子标签配线架采用LCD显示屏代替原有的纸质标签，其视觉效果更为直观。众所周知，LCD显示有较高的分辨率，较好的亮度显示，统一清晰的字体显示。另外，LCD显示屏标签的使用寿命也会比传统纸质标签更长，只要不是人为损坏，其显示质量不会因使用时间的增加而较大幅度的下降，一旦显示屏失效或损坏，更改起来也很方便，只需要更换一小条显示屏即可，且不必担心原有数据的丢失。2.形象更美观电子标签配线架采用的是标准化设计，所有的标签具有相同的规格，每个标签显示的字符的大小和数量都是一致的，在机柜中会显得大学整齐，大气。对标签的操作、更改、替换不会因环境、人员的不同而不同，在相当长的一段时间内，即便人员更迭，环境变化，电子标签依然像初安装时一样整齐美观。另外，采用LCD显示屏的标签在亮度，分辨率等方面都有着传统纸质标签无法比拟的优势。 
  整洁的机房3.维护更方便电子标签配线架都是配合相应软件进行工作的，如果要录入新数据或者更改原有数据，只需在电脑上进行操作并刷新数据库，新的数据就会显示出来了。节省了以往网管人员替换标签的大量工作量，更不会带来因频繁替换标签带来的种种问题(如原有标签清理不彻底，接任人员无法识别前任的笔记等等)。所以，采用电子标签不仅能减小管理人员的工作量，更能大大缩短新人的上手时间。4.管理更科学电子标签配线架与相关软件是一个整体，它们相互配合为用户提供了一个更为科学的管理流程。软件对信息点，链路，端口产品，等等都有一个完整的定义过程，此过程完成后，每一部分都有了属于自己的编号，名称，物理位置，其编号会在电子标签上显示出来。而对人员的管理也大大区别于传统松散的管理模式，如要领取材料，更改网络结构，必须都要在软件上进行登记(派工过程)，而后相关人员才有权对其进行更改。一旦出现问题，保证有据可查。更改过后，由于流程规定，管理人员需更新原有数据，大大地避免以往经常出现的“结构已更改，而文档未更新”的局面。工作交接也方便了许多，前任只需将数据库文件交给继任者，继任者可以轻松上手，大大减少了问题发生的几率。
产品介绍
RiT配线架所属品牌：RiT科技 
超六类屏蔽配线架
特性：每1U支持24口
支持所有6类线连接硬件性能规范，带宽可达250MHZ
符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1/ISO/IEC 11801第2版（2002）和EN50173（2002）6类/ClASS E标准
使用标准110打线工具，终端端接简单省力
全面检测屏蔽线缆终端情况
增强缆线固定装置
密封环境实现对屏蔽模块配线架的高级EMI/RFI保护
兼容22-26AWG单芯或者多股线缆
可选装PatchView系统AMP配线架AMP安普超五类110系列配线架，性能成熟稳定，提供从12口到96口的多种端口数量可供用户灵活选择，并支持通用打线方式
性能超过TIA/EIA和ISO标准
配线架作为布线系统的一部分进行设计生产和测试
通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
提供标签与嵌入式图标，便于标注和管理
超五类配线架可以采用单对或多对打线工具进行端接
获得UL认证
高度1 U = 1.75″。
0-406330-1AMP配线架
24口，高度1U
通用打线方式
模块插座：750次插接
打线端口：200次端接
面板：钢板，表面有粉末涂层，黑色
认证：UL认证文件编号E81956
0-406331-1AMP配线架
48口，高度2U
通用打线方式
模块插座：750次插接
打线端口：200次端接
面板：钢板，表面有粉末涂层，黑色
认证：UL认证文件编号E81956多媒体配线架所属品牌施耐德电气
性能描述
所有维护和操作均在配线架前端完成;
可以采用电缆管理条紧固和标识电缆;
高密度，最多可以支持48个RJ45信息端口。
同时支持各种YYY混用;
颜色模块使配线架更易于标识与管理;
屏蔽接地容易。
优势
免工具模块端接，高密度，同时支持各种YYY，颜色标识，自带接地线排，齐平式和嵌入式两种安装方式。
应用范围
适用于配线间和设备间RJ45语音和数据的端接以及光纤的端接、安装和管理。