标题：LGPLCK200
定义
LGPLCK200是该产品系列PLC中的一种，适合中小型自动化设备工程运用。
特点
输出/输入384点,中.小规模控制 深圳鸿怡威高先生24小时提供咨询。 命令高速处理(0.5us/步) 在线编辑 输出输入接点强制ON/OFF 中小规模制造线实现网络功能 高性能/高功能 多种种特殊模块(模拟量输出输入模块.高速计数器,位置控制等) FLASH存储器 3种CPU 系统监控 支持FAS Enrt,Cnet.Fnet.Rnet等系统配置‍项目
规格
K3P-07AS
K3p-07BS
K3P-07CS
控制方式
循环执行存储程序，中断任务执行
I/O刷新方式
程序每一扫描周期刷新
编程语言
语句表 梯形图
指令
基本指令
30
应用指令
220
处理速度
基本指令
0.5μs/步
程序容量（步）
7K
数据类型
I/O继电器(P)
P0000~P023F(384)
辅助继电器(M)
M0000~M191F(3,072)
保持继电器(K)
K0000~K031F(512)
耦合继电器(L)
L0000~L063F(1,024)
特殊继电器(F)
F0000~F063F(1,024)
定时器(T)
100ms
T000~T191(192)
10ms
T192~T255(64)
计数器(C)
C000~C255(256)
步进控制(S)
S00.00~S99.99(100 x 100 步)
数据寄存器(D)
D0000~D4999(5,000 Words)
定时器5类型
上升沿 下降沿 累计 单稳态 复触发定时器
计数器4类型
加、减、加减、环形计数器
专用功能
运行方式下编辑程序 强制I/O开关
操作方式
运行 停止 暂时 调试
最大扩展
没有扩展板
自诊断
执行延迟 存储错误 I/O错误 电池错误 电源错误等
其它功能
内置RS-232C
内置RS-485, PID,
RTC
内置：RS-232C,PID,RTC，HSC
输入模块‍项目
DC输入
AC输出
G61-D21A
G61-D22A
G61-D22B
G61-D24A
G61-D24B
G61-A11A
G61-A21A
输入点
8
16
32
8
额定输入电压
DC12/24V
DC12/24V
DC12/24V
DC12/24V
AC100~120V
AC200~240V
额定输入电流
3mA/7mA
7mA
3mA/7mA
7mA
7mA
11mA
响应时间
关-开
5ms或更小
15ms或更小
开-关
5ms或更小
25ms或更小
公共方式
8 点/1公共
32 点/1公共
8 点/1公共
类型
共地/共源类型
共源
共地/共源类型
共源
共地
隔离方法
光电耦合器
运行指示
LED
内部电源消耗(DC5V)
40mA
70mA
70mA
75mA
75mA
35mA

输出模块项目
继电器输出
可控硅输出
晶体管输出
G6Q-RY1A
G6Q-RY2A
G6Q-SS1A
G6Q-TR2A
G6Q-TR2B
G6Q-TR4A
G6Q-TR4B
输入点
8
16
8
16
32
额定工作电压
DC12/24V，AC100~220V
AC100~240V
DC12/24V
额定工作电流
2A/点
2A/点，5A/公共
0.6A/点，4A/1公共
0.5A/点，4A/1公共
0.1A/点，2A/1公共
响应时间
关-开
10ms或更小
1ms或更小
2ms或更小
开-关
12ms或更小
0.5周期+1MS可更小
2ms或更小
公共方式
1 点/8公共
8 点/1公共
8 点/1公共
16 点/1公共
16 点/1公共
32 点/1公共
32 点/1公共
类型
-
共地
共源
共地
共源
隔离方法
继电器
光电耦合器
电涌
-
可变电阻CR吸收器
clamp diode
外部电源
DC24V
运行指示
LED
内部电源消耗(5VDC)
210mA
400mA
190mA
180mA
170mA
140mA
120mA

订货号
K200SCPU模块
K3P-07AS，CPU Max. 384 I/O points, Computer Link (RS232C)
K3P-07BS，CPU Max. 384 I/O points, Computer Link (RS422C/485), PID, RTC
K3P-07CS，CPU Max. 384 I/O points, Computer Link (RS422C), PID, HSC, RTC
K200S电源模块
GM6-PDFA，Inputs DC12~24V, Outputs DC5V 2A(For开关I/O Only)
GM6-PDFB，Inputs DC12~24V, Outputs DC5V 3A, DC±15V 0.2A(For AD/DA)
GM6-PAFA，Inputs AC 85~264V, Outputs DC5V 2A, DC24V 0.3A(For开关I/O Only)
GM6-PAFB，Inputs AC 85~264V, Outputs DC5V 3A, DC±15V 0.2A(For AD/DA)
GM6-PAFC，Inputs AC 85~264V, Outputs DC5V 3.5A, DC24V 0.3A(For 12 Slot D I/O)
K200S主基板
GM6-B04M，Base board, 4 slots for I/O Module
GM6-B06M，Base board, 6 slots for I/O Module
GM6-B08M，Base board, 8 slots for I/O Module
GM6-B12M，Base board, 12 slots for I/O Module
K200S输入模块
G6I-D21A，DC Input 8 points(Current Sink/Source Type)
G6I-D22A，DC Input 32 points(Current Sink/Source Type)
G6I-D22B，DC Input 16 points(Current Source Type)
G6I-D24B，DC Input 32 points(Current Source Type)
G6I-A11A，AC 110V Input 8 Points Module
G6I-A21A，AC 220V Input 8 Points Module
K200S输出模块
G6Q-RY1A，Relay Output 8 points(AC 240V, DC24V 2A)
G6Q-RY2A，Relay Output 16 points(AC 240V, DC24V 2A)
G6Q-TR2A，Tr.(NPN Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
G6Q-TR2B，Tr.(PNP Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)
G6Q-TR4A，Tr.(NPN Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
G6Q-TR4B，Tr.(PNP Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)
G6Q-SS1A，SSR(Current Sink Type) Output 8 points(AC 100~240V 1A)
K200S特殊模块
G6F-AD2A，Analog Input 4 Channels, DC1~5V, DC0~10V, DC-10~+10V, DC4~20mA
G6F-DA2V，Analog Output 4 Channels, DC-10~+10V
G6F-DA2I，Analog Output 4 Channels, DC4~20mA
G6F-HSCA，High Speed Count Module, 1 Channel
G6F-HD1A，High Speed Count Module, 2 Channel 500kpps,Line Drive Type
G6F-HO1A,，High Speed Count Module, 2 Channel 200kpps,Open Collector Type
G6F-POP，Position Module, 2 axis, Pulse Output, Max. 200Kpps
G6F-PP1D，Position Module, 1 axis, Line Drive type Output
G6F-PP2D，Position Module, 2 axis, Line Drive type Output
G6F-PP3D，Position Module, 3 axis, Line Drive type Output
G6F-PP1O，Position Module, 1 axis, Open Collector type Output
G6F-PP2O，Position Module, 2 axis, Open Collector type Output
G6F-PP3O，Position Module, 3 axis, Open Collector type Output
G6F-TC2A，Thermocouple Input Module, 4Channel
K200S通讯模块
G6L-CUEB，Computer Communication(RS-232C 1 channel)
G6L-CUEC，Computer Communication(RS-422 1 channel)
G6L-PUEA，Profibus-DP Master(1K)
G6L-PUEB，Profibus-DP Master(7K)
G6L-RUEA，R-Net Master, 1Mbps
G6L-DUEA，Device Net Master, 500Kbps
G6L-EUTB，E-Net(Open Type), UTP
G6L-EUFB，E-Net(Open Type), Fiber Optic
G6L-EUTC，E-Net(Master), UTP
G6L-EUFC，E-Net(Master), Fiber Optic
G6L-ERTC，E-Net(Slave), UTP
G6L-ERFC，E-Net(Slave), Fiber Optic
G6L-FUEA，Fieldbus(F-net) Module, 1Mbps(Mounted on I/O slot)
G6L-RBEA，Fieldbus(F-net) Module, 1Mbps(Mounted on CPU slot)
K200S占空模块，GM6-DMMA Dummy Module for Empty I/O Slots