标题：美姑河
自然地理
概述
美姑河发源于大凉山南麓，自北向南流经美姑县境内的洪溪、维其沟、觉洛至巴普后折向西南流，于牛牛坝纳入年渣老河，至美姑大桥汇入乌坡河后折向东流，至柳洪改向东南，经雷波县的莫红、老木沟等地后汇入金沙江。干流全长170公里，落差2983米，集水面积3183平方公里，河口多年平均  美姑河流域图流量59.4立方米/秒，多年平均径流量18.7亿立方米。
美姑河从维其沟至河口，河道长120公里，落差1615米（高程2024米~409米），河道平均比降13.5 ‰ ，水能资源蕴藏量64万千瓦，拟定开发容量53.6万千瓦，占全省的0.47%，是凉山州重要水电开发基地，也是四川省不可多得的中型水电开发基地之一。 维其沟至美姑大桥段，河道长65公里，沿河河谷地形束放相间、水流平缓，平均比降9.7‰，有修建调节水库的地形地质条件。
美姑大桥至河口段，河道长55公里，平均比降18 ‰，河流穿行于高山峡谷之中，水流湍急，跌水连续不断，其中尤以尔其至柳洪13公里河段，比降高达30.5 ‰，构成了引水开发的有利条件。
径流美姑河 的径流主要由降雨形成，也有一定的高山融雪补给  美姑河流域所处地理位置图。降雨的年内分布是：4月降雨开始增多，5~10月降雨约占全年87%，10月以后直至翌年3月，降水逐渐减少。径流随降雨和气温的变化而变化：4~5月由降雨及融雪补给，6~10月主要由降雨形成，11月后渐以地下水补给为主。
据美姑水文站1959年6月~1993年5月共34个水文年资料统计，多年平均流量为33.7立方米/秒，折合年径流量10.6亿立方米，年径流深661毫米，年径流模为21.0L（s·km）。美姑站的年径流具有年际变化较小的特点。该站丰水期6~10月占全年径流的78.6%，11月至翌年5月仅占全年的21.4%。最小水流量多发生于3、4月，历年实测最小流量4.02立方米/秒，发生于1963年。
洪水美姑河 洪水由暴雨形成，洪峰形状尖瘦，洪水过程陡涨陡落，涨洪历时一般4~6h，最短仅2~3h，峰顶历时20min左右。年最大洪水多为单峰过程，一般1~2d，连续洪水历时约4~5h。
据美姑水文站1959~1993年35年资料统计：年最大流量最早出现在5月（1978年5月26日），最晚发生于9月（1982年9月19日），历年中年最大洪水发生于5月1次、6月11次、7月14次、8月4次、9月5次。以6、7两月最多，约占总次数的71.4%。实测年最大流量系列的最大值为1410立方米/秒（1987年7月20日），最小值为326立方米/秒（1961年8月2日和1978年5月26日），两者与多年平均值683立方米/秒相比分别为2.03及0.48倍。
泥沙美姑河流域 地质构造复杂，褶皱、断裂发育。岩层含灰岩、砂岩及易被风化侵蚀的沿线岩和粉砂岩。美姑大桥以上属高原丘陵山区。流域内除河源有部分森林外，其余地区植被覆盖较差，土壤裸露，水土流失严重。汛期雨季时，地表径流对表土的冲蚀、河谷两岸的塌方及泥石流为河流泥沙的主要来源。据美姑水文站悬移质测验资料统计，多年平均输沙模数达1180吨/平方公里。
据美姑水文站资料统计，多年平均年输沙量190万吨，多年平均含沙量1.80千克/立方米，实测最大含沙量331千克/立方米（1983年5月30日）。输沙量年际变化较大，最大年输沙量499万吨（1983年），最小年输沙量76万吨（1978年）。输沙量年内分配极不均匀，绝大部分集中在汛期（5~9月），多年汛期平均输沙量占全年输沙量的97.4%。
美姑河悬移质最大粒径1.26毫米，平均粒径为0.075毫米。悬移质矿物成份主要由粘土组成，其次为石英、长石。
气象美姑河流域 属川西高原气候区。具有“冬寒、春干、夏凉、秋润”的山区气候特点。由于域内地势高差悬殊，立体气候特性也较明显。上游分水岭处为亚寒带高寒山区，积雪时间长。随着高程降低气温渐升，至金沙江汇口处为亚热带气候，干热少雨。流域内年降雨量大致由西北向东南递减。
据美姑气象站历年资料统计，多年平均气温11.4 ℃ ，极端最高气温32.3 ℃ （1979年6月3日），极端最低气温-10.7 ℃（1975年12月14日）。多年平均年降雨量817.00毫米。最大一日降雨量为66.9毫米，发生于1974年7月27日。多年平均年蒸发量1736.3毫米（20cm蒸发皿观测值）。多年平均相对湿度73%。多年平均风速1.8米/秒，最大风速20米/秒，相对风向ESE（1988年11月）。最大积雪深20cm（1961年2月15日）。
地质美姑河流域 位于云贵高原与川西南山地过渡带，东北部与四川盆地毗邻，属大凉山系，最高峰为东北部大风山，海拔4042米，最低处为美姑河与金沙江汇合口，海拔440米。一般高程2000米左右。山脉走向与构造线展布大体一致，呈南北和北东向延伸。测区内地势陡峻，高低悬殊，深切“V”型谷多见。根据成因类型，形态特征结合我国山岳分类标准，本区地貌分为：剥蚀构造地形、侵蚀构造地形、构造溶蚀地形和侵蚀堆积地形。
美姑河流域自震旦纪以来的沉积盖层较齐全。测区除石炭系外，各系地层均有分布，其中以古生界地层分布最为广泛。
美姑河流域大地构造位于“扬子准地台”西部，地处四川西南部“川滇南北构造带”与四川盆地“新华夏系沉降带”的交接地带。测区挟持于刹水坝——马颈子断裂与普雄河断裂之间，属凉山拗褶带的东亚区。主要构造线受南北构造控制，兼有北东向、北西向、北北西向及北北东向构造。
美姑河流域挟持于西部则木河——西昌——冕宁强地地震带和东部马边——盐津——大关强地震带之间，区内据有历史地震记载以来，并无强震发生（M>6级），属外围西部及东部两强震带的影响波及区。
美姑河流域受岩性、水文地质条件及构造的影响，不良的物理地质现象较发育。主要类型有泥石流、滑坡、崩塌等。
美姑河流域旱、雨季分明，气候的水平和垂直分带明显。这种降雨集中，气候分带和本区固有的深谷地形，对地下水的交替循环有明显的影响。金沙江是测区地下水排泄的最低基准面。区内分布有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩裂隙水及碳酸盐类裂隙溶洞水四大类。
美姑河流域天然建筑材料主要分布在沿河较开阔地段及山间盆地之间。储量较为丰富，混凝土粗骨料、块石料及土料，均可就地取材。
历史美姑河以其优美的姿态形似一条巨龙，蜿蜒在崇山峻岭间，流经之处，庄稼茂盛，树木成林，它以甘甜的乳汁培育着世世代代安居在河畔的彝族人民，也为后世留下了许许多多美丽动人的传说故事。听老人们说，美姑河以前没有统一的名字，按流经之处地名而取名，所以美姑河就有十多个名字，而每个地方的美姑河的名字都有着一段动人的故事。在龙门乡的哈古村，美姑河被称之为哈古依达。“哈古”是地名，“依达”指大河沟。河流把当地的村庄围成一个大半圆，相当于给居住在这里的村民打下了一道水墙。一方面给当地村民饮水、灌溉带来极大的方便，另一方面，为村民的安全起到了天然的防御作用，从来没有一个强盗从哈古村盗走过任何一样东西。相传，有一次，彝族英雄支格阿龙的妈妈路过哈古依达时，因为无法过河，沿河寻找路径时迷了路，后因过度饥饿，昏倒在河畔，幸被当地一牧人发现，纯朴善良的村民把她救了回家，并杀猪宰羊款待一番后，帮她顺利渡过了美姑河。支格阿龙得知后，骑着飞马来到了哈古依达，为了感激村民的救母之恩，放出飞马把狭窄的河谷踏平。从此，给当地村民过河带来了极大的方便。至今，支格阿龙飞马的脚印还深深地烙在哈古依达一大石头上，哈古依达一段河谷宽达五十至一百多米。
美姑河梯级水电站
随着中央西部大开发的战略部署，“西电东送”“川电外送”战略的实  施，美姑河流域进行了梯级滚动和综合开发。
按审定的规划方案，美姑河流域将开发建设“一库五级”五个梯级电站，自上而下依次为牛牛坝水电站、瓦洛水电站、瓦吉吉水电站、柳洪水电站和坪头水电站，总装机容量50余万千瓦，年发电量24亿千瓦时。这对地方财政收入和人民生活水平的提高带来推动作用。
牛牛坝水电站
牛牛坝水电站位于四川省凉山彝族自治州美姑县境内，是美姑河水电规划“一库五级”方案的第1级水电站。工程区距西昌市152公里，距美姑县城24公里，距美姑河汇入金沙江的汇入口72公里。工程开发任务为发电，利用落差190米（1740米～1550米），设计发电引用流量59.3立方米/秒，总装机容量80兆瓦，保证出力22.1兆瓦，年发电量2.59亿千瓦·时（单独运行/联合运行）。[1]
水文特性闸/坝址控制流域面积1102平方公里，多年平均流量21.4立方米/秒，实测最大流量1410立方米/秒，多年平均径流量6.75亿立方米；多年平均含沙量1.86千克/立方米,实测最大含沙量330千克/立方米,多年平均悬移质输沙量125万吨，多年平均推移质输沙量4.1万吨。
水库正常蓄水位1740米，死水位1685米，总库容2.522亿立方米，其中调节库容2.011亿立方米，具有年调节性能。闸/坝址设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量1420立方米/秒，校核洪水标准为200年一遇（p=0.5%），相应流量1840立方米/秒；厂房防洪设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量1440立方米/秒，校核洪水标准为200年一遇（p=0.5%），相应流量1860立方米/秒。
地形地质牛牛坝水电站是美姑河流域梯级“一库五级”开发方案的龙头水库，牛牛坝水电站库区泥石流发育，处于纪尔洛背斜的北东翼和托木向斜的两翼。坝区位于美姑县新桥乡下游约2公里范围内，处于纪尔洛背斜核部，构造较为复杂。引水隧洞右岸地形完整性好，为凸岸。右岸过沟段上覆岩体厚度较大，地质条件简单，过沟问题不突出。厂址位于牛牛坝区政府上游约1公里美姑河岸边，厂址区河段近EW向，经右岸下地面厂房急转至SN向流出厂区并与下游美姑河右岸支流年渣老河汇合，厂址区为较宽缓的“U”型河谷。
枢纽布置本工程枢纽为典型的混合式布置型式，由面板堆石坝—右岸泄洪洞、溢洪道—右岸引水线路—右岸上地面厂房等组成。
面板堆石坝枢纽布置方案为：右岸岸边开敞式溢洪道，右岸发电引水系统，右岸泄洪洞兼防空冲砂洞，泄洪放空采用一坡到底的有压隧洞形式。初拟坝顶高程为1746.70米，防浪墙顶高程1747.70米。顶宽12.0米，底宽473米。上游坝坡1：40，下坝坡为1：50，下游边坡在1700.00米和1655.00米高程处各设宽5米的马道。整个溢洪道由进水引渠段、控制闸室段、无压洞段、开敞段和出口挑流坎组成。进口溢流堰设1孔12.0米×12.0米（宽×高），堰顶高程为1728.00米，控制段设检修平板门和弧形工作门各一道。断面为城门洞形，断面尺寸为12.0米×15.0米（宽×高）。溢洪道出口采用挑流消能方式，挑坎顶高程为1630.00米，反弧段半径45.0米，挑射角16.5°。泄洪洞为深式进水口无压洞型式，泄洪洞进口为岸塔式，进水塔体尺寸为22米×17米×73米（长×宽×高）。泄洪洞洞身断面型式为方圆形，断面尺寸7.0米×9.0米(宽×高)，泄洪洞总长约365米。
引水系统由电站进水口、引水隧洞、调压井、压力管道等组成。电站进水口初拟竖井式，竖井顶部高程1745.00米，闸门竖井尺寸10米×8.5米×70.75米（长×宽×高）。闸井竖井内设平板事故检修门、工作们各一道，闸底板高程1674.25米，闸孔尺寸均为4.5米×5.2米（宽×高），工作闸门后设通气孔。引水隧洞采用有压引水方式，总长3190米。调压井初拟采用开敞阻抗式。井筒断面为圆形，内径9.50米，底板高程1665.00米，顶部高程1768.00米，总高103米，底部阻抗孔直径3.8米。调压室出现最高涌浪水位为1765.798米；调压室最低涌浪水位1669.125米。压力管道初拟采用地下埋藏式，主管内径3.8米，长399.475米。即主管开挖洞径5.0米，支洞开挖洞径3.2米。
厂区枢纽由地面厂房、副厂房及开关站和尾水系统等组成。主机间及安装间长47.5米，宽19.0米。安装高程1546.48米,建基面高程1538.52米,最大高度36米。副厂房及开关站结构形式为框架，地下二层为第一副厂房，地面靠主机间一侧为开关站，靠安装间一侧为第二副厂房地下第一副厂房，共二层，长47.5米，宽16.2米，总高10.72米。底板高程：1548.78米。地上第二副厂房，共三层，与主厂房的安装间平行布置，长17.5米，宽16.2米，高15.02米。本电站开关站为开敞式，长30.0米，宽16.2米。地面只设一层，为主变压器层，楼板高程1559.50米，层高15.02米。尾水系统由尾水平台、尾水渠组成。尾水平台宽5.0 米，平台高程1559.50 米，布置有二孔闸门。尾水渠长约35.0米，宽约19.0米，尾水管出口后接坡度1：3的反坡段。
机电设备厂房安装2台立轴混流式水轮发电机组，单机容量为40兆瓦。发电机和变压器采用扩大单元接线，220kV侧采用变压器-线路组接线，电站采用一回线路接至220kV美姑河开关站，再经开关站至500kV普提变电站，接入四川电网。
水轮机转轮直径2100毫米，最大/额定/最小水头188.4/155/124.2米，额定出力40兆瓦，额定转速428.6r/min，吸出高度-7米。
发电机为立轴悬式，额定容量47.06MVA，额定功率因数0.85，额定电压10.5kV，GD2为≥595t·m2。
主变压器为三相双绕组风冷升压式，额定容量100 MVA，能满足运输要求。
高压开关（一般为GIS）选用敞开式电器设备，布置在副厂房屋顶。
通信及控制采用全计算机监控，不设常规手动控制手段。计算机监控系统功能要求、远动信息及主要技术指标满足电力行业标准《水电厂计算机监控系统基础技术条件》（DL/T578-95）的要求。
工程施工本工程挡水坝型为砼面板堆石坝，选择采用断流围堰、隧洞导流方式。引水隧洞开挖拟选用YT-25型气腿风钻钻孔，周边光面爆破开挖，LZL-120扒渣机配10t自卸车出渣。土石方明挖151.44万立方米，石方洞挖28.81万立方米，土石方堆筑484.50万立方米，混凝土和钢筋混凝土21.66万立方米，固结灌浆8.38万平方米，回填灌浆2.38万平方米；本工程施工总工期为47个月，其中准备工程占直线工期6个月，主体工程工期37个月，工程完建期4个月。
瓦洛水电站
瓦洛水电站位于四川省凉山彝族自治州美姑县和昭觉县交界处（左岸为美姑县辖区，右岸为昭觉县辖区），是美姑河水电规划“一库五级”方案的第2级水电站。工程区距西昌市144公里，距美姑县城38公里，距美姑河汇入金沙江的汇入口58公里。工程开发任务为发电，利用落差133米（1545米～1412米），拟设计发电引用流量47.1立方米/秒，总装机容量预计52兆瓦，保证出力预计6.9兆瓦，年发电量预计2.21/2.56亿千瓦·时（单独运行/联合运行）。
水库水文闸/坝址控制流域面积1609平方公里，多年平均流量33.7立方米/秒，实测最大流量1410立方米/秒，多年平均径流量10.63亿立方米；多年平均含沙量1.8千克/立方米,实测最大含沙量331千克/立方米,多年平均悬移质输沙量190万吨，多年平均推移质输沙量4.28万吨。
水库正常蓄水位1545米，死水位1520米，总库容0.72亿立方米，其中调节库容0.46亿立方米，具有日调节性能。 闸/坝址设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量1820立方米/秒，校核洪水标准为500年一遇（p=0.2%），相应流量2980立方米/秒；厂房防洪设计洪水标准为30年一遇（p=3.3%），相应流量1620立方米/秒，校核洪水标准为200年一遇（p=0.5%），相应流量2360立方米/秒。
地形地质闸区河流顺直，河床宽阔，水流较平缓，滩地发育。左闸基岩为细砂岩、粉砂岩和泥岩，岩体完整性较好。右闸肩岩石为细砂岩、粉砂岩夹泥岩、灰质页岩，存在局部稳定问题。闸基为漂卵石夹砂，能够满足闸基持力层要求。引水隧洞埋深一般为200～300米，最深处达630米，最浅处为瓦勒略库沟100米。进口段岩体破碎，成洞条件较差，需加强工程处理，隧洞段岩石新鲜完整，具备成洞条件。调压井围岩为泥岩、铁铝质粘土岩，岩体完整，地层产状平缓，有利于成井。压力管道处岩性为玄武岩，岩性坚硬、较完整，能满足墩基承载要求。厂区地表覆盖1～4m厚的坡积块碎石土层，工程性状较差，需清除，下伏基岩为玄武岩，岩性坚硬，能满足承载要求。
枢纽布置本工程枢纽为典型的引水式布置型式，由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽组成。
首部枢纽主要有泄洪闸、冲沙闸、挡水坝、进水闸和沉沙池等建筑物。
泄洪闸和冲沙闸均布置在主河道部位，泄洪闸3孔，闸孔尺寸10×8米（宽×高），底板高程1527米，冲沙闸2孔，闸孔尺寸为5×5米（宽×高），底板高程1526米。设计泄洪流量1820立方米/秒，校核泄洪流量2980 立方米/秒。挡水坝全长130米，其中左坝段长60米，右坝段长70米，坝顶高程与拦河闸顶高程同为1547米，最大坝高23米。进水闸底板高程1532米，闸孔尺寸为5.6×5米（宽×高）。沉沙池型式为单室式，全长200米，池身段长150米，宽16米。
引水系统主要有引水隧洞、调压井和压力管道等组成。
引水隧洞为压力洞，进口至调压井全长10500米，内径4.5米，进口底板高程1527.5米。调压井为顶部开敞差动式，升管直径4.5米，大井直径为14米，最高涌浪水位为1560.34米，最低涌浪水位为1512.66米，井高约50米。压力管道采用联合供水方式，为地下埋藏式，一条主管长233.1米，内径3.4米，主管未端分为三条支管进入厂房。
厂区枢纽主副厂房（含安装间）、主变压器及开关站、出线场和尾水系统组成。厂房为岸边地面式，主厂房长41.4米，宽9.5米，高23.5米，内装3台混流式水轮发电机组，单机容量为1.6万千瓦。水轮机安装高程为1412.1米，发电机层高程为1418米。尾水渠长约20米，断面型式为梯形，底宽10米，水深2.5米，边坡为0.5度。正常尾水位1412米。
机电设备厂房安装3台立轴混流式水轮发电机组，单机容量为5.2兆瓦。发电机和变压器采用**接线，220kV侧采用**接线，电站采用一回线路接至220kV美姑河开关站，再经开关站至500kV普提变电站，接入四川电网。
水轮机转轮直径1550毫米，最大/最小水头132.7/110.8米，额定转速500r/min。 
工程尚未开工，尚在设计阶段。
工程施工本工程施工导流采用土石围堰挡水、明渠分期导流方案，导流标准采用10年一遇设计洪水，流量为1190 立方米/秒，导流明渠断面为矩形，断面尺寸20×10米（宽×高），进口底板高程1525米。覆盖层开挖2.83万立方米，石方明挖2.97万立方米，石方洞挖28.16万立方米，砼14.04万立方米，钢筋钢材5760吨。施工工期初步安排从导流工程开工至第一台机组发电，工期4.0年。
瓦吉吉水电站
瓦吉吉水电站位于四川省凉山彝族自治州美姑县境内，是美姑河水电规划“一库五级”方案的第三级水电站。工程区距西昌市140公里，距美姑县城52公里，距美姑河汇入金沙江的汇入口44公里。工程开发任务为发电，利用落差93米（1398米～1305米），设计发电引用流量65.8立方米/秒，总装机容量44兆瓦，保证出力7.4兆瓦，年发电量1.91/2.13亿千瓦·时（单独运行/联合运行）。[2]
水库水文瓦吉吉水电站位闸/坝址控制流域面积2075平方公里，多年平均流量43立方米/秒，实测最大流量1410立方米/秒，多年平均径流量13.6亿立方米；多年平均含沙量1.85千克/立方米, 实测最大含沙量330千克/立方米,多年平均悬移质输沙量239万吨，多年平均推移质输沙量4.28万吨。
水库正常蓄水位1398米，死水位1396米，总库容135.09万立方米，其中调节库容55.05万立方米，具有日调节性能。闸/坝址设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量2170立方米/秒，校核洪水标准为500年一遇（p=0.2%）， 相应流量3564立方米/秒；厂房防洪设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量2270立方米/秒，校核洪水标准为100年一遇（p=1%），相应流量2860立方米/秒。
地形地质水库两岸山体雄厚，库首段，河谷为不对称“V”型谷，天然状态下整体基本稳定，局部有楔块塌落；库中～库尾段，河谷为不对称“U”型谷，建闸蓄水后，有3处覆盖层岸坡可能产生塌岸；库内无村落及矿产分布。 
闸址区位于美姑大桥下游约0.9公里，河谷呈不对称的“U”型谷，河床为砂卵砾石层，透水性强；但闸基基岩防渗条件相对较好。引水隧洞两岸山体较为雄厚，无控制性深切沟谷，以Ⅲ～Ⅳ类围岩为主。厂房地形相对开阔，但覆盖层深厚，基岩面低于现河水面，软基建厂时持力层下伏岑在软弱下卧层，需要进行基础处理。
枢纽布置本工程枢纽为典型的引水式布置型式，由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽组成。
首部枢纽建筑物由冲沙闸、泄洪闸、左、右岸挡水坝和电站进水口等组成。冲沙闸、泄洪闸检修闸门和工作闸门均为开敞式平板闸门。泄洪闸闸孔9.0×14.0米（宽×高），冲沙闸闸孔3.0×14.0米(宽×高)，冲沙闸、泄洪闸底板高程1384.60米，底板厚2.6米，闸室总长39.00米；泄洪闸设计泄洪流量2170立方米/秒，校核泄洪流量3560 立方米/秒。右挡水坝、左岸挡水坝分别作泄洪闸、冲沙闸检修闸门储门槽，坝顶宽15.0米。电站进水口型式采用岸塔式，总长32.8米，进水口闸顶高程1401.00 米，底坎高程1387.60米，拦污栅孔尺寸（孔数-宽×高）2-5.5×8.5米，进水闸孔尺寸（孔数-宽×高）2-5.5×8.5米。
引水建筑物由引水隧洞、调压室、压力管道等组成。引水隧洞总长8581.12米，断面型式为圆形断面，内径为5.4 米，衬砌型式主要有钢筋砼衬砌和喷锚支护两种。调压室井筒为圆形断面，底高程1365.00米，顶高程1435.33米，调压室最高涌浪为1425.93米，最低涌浪为1374.38米。压力管道主管长度389.003米，采用全线钢板衬砌，钢板用16MnR，主管壁厚12～16毫米，支管壁厚12毫米，钢管外回填砼厚60cm。主管内径为4.2米，支管内径为3.0米。
厂房枢纽建筑物主要包括主厂房、副厂房、尾水渠、升压站、进厂公路等组成。厂房型式为引水式地面厂房，厂房安装2台混流式水轮发电机组，单机容量22MW，总装机容量44兆瓦。厂房主机间与安装间呈“一”字型顺河向布置，主机间位于下游侧。机组安装高程1303.83米。副厂房位于主机间的上游侧。升压站位于安装间的上游侧，场地尺寸30×21米（长×宽）。主厂房总长46.72米，其中主机间长28.20米，安装间长18.50米。主厂房尺寸(长×宽×高) 46.72×16.9×31.29米，桥机轨顶高程为1321.38米。进厂公路经新建跨河交通桥和公路与现有公路相接。厂区地坪高程为1313.18米，位于校核洪水位之上。
机电设备厂房安装2台立轴混流式水轮发电机组，单机容量为22兆瓦。发电机和变压器采用扩大单元接线，220kV侧仅安装一组隔离开关，电站采用一回线路直接接入瓦吉吉220kV美姑河开关站，再至500kV普提变电站，接入四川电网。
水轮机转轮直径2150毫米，水轮机型号HLD333B，最大/额定/最小水头93 /76/76 米，额定出力22.7兆瓦，额定转速300r/min，吸出高度-1.5米。
发电机型号为SF22-20/430，单机容量22 兆瓦，额定功率22兆瓦，额定转速300r/min，额定功率因数0.8（滞后），额定电压10.5kV（暂定）。
主变压器为户外式，主变压器型号SF9-63000/220，额定电压10.5kV。
220kV隔离开关型号GW17/252W，额定电压252kV，额定电流2500kA。 　瓦吉吉水电站与集控中心、闸首的通信均采用光纤通信方式，电站建成后将接受流域梯级集控中心的监控，并通过集控中心接受四川省电力调度系统的调度，该电站拟按“无人值班”原则，采用全计算机监控。
工程施工本工程首部枢纽施工采用枯水期分期导流的方式；引水隧洞及其支洞采用气腿风钻钻孔，周边光面爆破，非电雷管引爆，无轨运输；采用先开挖，跟进喷锚支护，后衬砌的顺序作业。土石方明挖23.188万立方米，石方洞挖34.92万立方米，土石方回填5.07万立方米，混凝土和钢筋混凝土17.01万立方米；本工程筹建计划工期为8个月，施工准备工期10月，从准备工程开始至第一台机组具备发电条件历时31个月，主体工程工期32月，施工总工期34月。
柳洪水电站
柳洪水电站位于四川省凉山彝族自治州美姑县境内，是美姑河水电规划“一库五级”方案的第四级水电站。工程区距西昌市166公里，距美姑县城69公里，距美姑河汇入金沙江的汇入口27公里。工程开发任务为发电，利用落差392米（1305米～913米），设计发电引用流量57立方米/秒，总装机容量180兆瓦，保证出力34.5兆瓦，年发电量8.45/9.11亿千瓦·时（单独运行/联合运行）。
水库水文水库正常蓄水位1305米，死水位1296米，总库容65万立方米，其中调节库容51.4万立方米，具有日调节性能。汛期排沙运行水位1299米，设计洪水位1299.4米，校核洪水位1304.6米。闸址设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量2270立方米/秒，校核洪水标准为500年一遇（p=0.2%），相应流量3720立方米/秒；厂房防洪设计洪水标准为50年一遇（p=2%），相应流量2410立方米/秒，校核洪水标准为200年一遇（p=0.5%），相应流量3430立方米/秒。 
闸址控制流域面积2215平方公里，多年平均流量43.2立方米/秒，实测最大流量681立方米/秒，多年平均径流量13.5亿立方米；多年平均含沙量1.9千克/立方米,实测最大含沙量330千克/立方米,多年平均悬移质输沙量262万吨，多年平均推移质输沙量4.28万吨。
地形地质工程所在区域处于四川西南“川滇南北向构造带”与四川盆地新华系沉降带的交接地带。挟持于刹水坝～马颈子断裂与美姑河断裂带之间。
闸址区位于缓倾上游的单斜地层上，构造简单，河床覆盖层较浅，两岸闸肩均为坚硬的玄武岩体。引水隧洞区山体雄厚，构造相对简单，无大的不良工程地质问题，以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩为主。厂址区无大的断层通过，岩体以寒武系（∈3）灰岩和砂质页岩为主，岩层产状平缓，地下水活动较微弱。
枢纽布置本工程枢纽为典型的引水式布置型式，由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽组成。
首部枢纽位于拉木阿觉乡下游的峡谷里，水工建筑物（从左至右）主要由取水口、左岸混凝土挡水坝、一孔冲沙闸、三孔泄洪闸和右岸混凝土挡水坝等组成。闸坝轴线总长73米，坝顶高程1307.5米，闸基最低高程1281米，最大坝高26.5米。取水口布置在河道左凹岸，枢纽布置采用“侧向进水，正向泄洪排沙”的布置型式，基础及两岸坝肩防渗采用帷幕灌浆。冲沙闸孔口尺寸为2.5米×8米（宽×高）,闸底高程1286米；泄洪闸孔口尺寸为9米×13米（宽×高）,闸底高程1287米；总的泄流面积为371平方米。 
柳洪水电站引水系统包括进水口、压力引水隧洞、调压井、蝶阀和压力管道等。进水口为单孔进水口，沿水流方向布置有两道拦污栅和一道工作闸门，进水口断面尺寸为9.5米×7米；引水隧洞长10.218338公里，断面为马蹄形断面和圆形断面。调压井为地下双室式，竖井高68.35米，坚井直径6米,下室长60米，上室长200米。压力管道总长约1012.729米，其中720.519米采用钢板衬砌；主管长度903.3米，主管直径3.8米，由上、中、下三个平段及上、下两个斜段组成；支岔管总长109.429米。在压力管道上平段布置有事故检修蝶阀。 
柳洪水电站采用地下式厂房系统，位于美姑河左岸柳洪沟口上游约200米处，由主厂房、安装间、副厂房、母线洞、尾水洞和尾水渠、交通洞、通风出线洞、GIS楼等组成，主、副厂房及安装间呈直线布置，长80.5米，宽18.6米（净宽16米），高40.45米。
机电设备厂房安装3台立轴混流式水轮发电机组，单机容量为60兆瓦。发电机和变压器采用单元接线，220kV侧采用单母线接线，电站采用一回线路接至220kV美姑河开关站，再经开关站至500kV普提变电站，接入四川电网。
水轮机转轮直径2340毫米，最大水头389.70米,额定水头358.00米,最小水头352.20米，最大出力67.65兆瓦 ,额定出力61.50兆瓦，额定转速500r/min，吸出高度-9.6米。
发电机型号为SF-J60-12/4430，三相、交流、立轴、同步、悬式、密闭循环空气冷却，最大/额定出力68.57MVA/60MW，额定功率因数0.875（滞后），额定电压13.8kV，GD2为≥550t·m2。
主变压器为3台三相双绕组铜线圈风冷无载调压油浸式升压电力变压器，额定容量为75 MV·A，冷却方式为强迫油循环风冷。
高压开关（一般为GIS）采用ZF1-252型SF6气体绝缘金属封闭开关设备。
柳洪电站与集控中心、闸首的通信均采用光纤通信方式，在送出工程中建设了柳洪电站至联合开关站的OPGW光缆，在柳洪首部施工变至柳洪35kV变电站的施工用电线路上加挂了ADSS光缆，为满足柳洪电站发电需要，在柳洪电站厂房、闸首、集控中心敷设了ADSS进站光缆。
工程施工根据电站建筑物布置和工程区域地质、地形情况、工程量及控制的工期，确定主体工程共分六个标段。即首部枢纽工程标、引水隧洞工程一标、引水隧洞工程二标、调压井工程标、厂房枢纽工程标和机电安装工程标。除此之外，进厂交通桥工程单独分标。机电设备因涉及专业较多，采购分标相应较多。
本工程于2004年2月1日开工建设，2007年8月4日首台机组投入商业运行，2007年8月23日最后一台机组投入商业运行。
坪头水电站
坪头水电站地处四川省凉山州美姑、雷波、昭觉三县交界区域，是美姑河流域梯级开发的第5级电站，装机容量180兆瓦。 坪头水电站闸址位于凉山州美姑河干流美姑县境内柳洪沟下游约600米的峡谷段内，厂址位于雷波县境内的坪头道班附近。闸址距西昌市约161公里，距美姑县县城约74公里。工程枢纽布置由首部枢纽（挡水坝段、泄洪闸、冲沙闸、进水口）、引水系统（引水隧洞、调压井、压力管道）和地下厂房系统组成。水库正常蓄水位913米，总装机容量180兆瓦(60兆瓦/台×3台)。