标题：控制柜
控制柜——结构篇
PS框架式通用控制柜工艺特点介绍
1、柜门离地25mm2、2.5mm厚的安装板，两边有20mm宽的U形弯边，使得安装板强度更大，也便于
搬运。
2、箱底三块电缆导入盖板，可以相互替换，移动方便，易于导入电缆，易于开孔进线。
  
3、箱门上有接地螺栓5、承重铰链安装容易，换柜门也容易。柜门可开启130°。
4、塑料滑引器可利用塑料滑引器通过导轨，可从柜体正面将安装板推入柜内7、坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用）。
5、背板能很容易地安装，用螺丝固定；还可换装柜门。 
6、标配MS821锁，上、中、下三点锁紧柜门。 
7、密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级。
8、柜门框处增加防水边与柜门密封圈配合防止水和灰尘落入柜内。 
9、（单门）左右互换开门设计，方便使用 13、标准模数化安装孔设计，方便安装。 
10、内灯，方便安装和检测（自选件）。
11、文件袋，方便现场工作（自选件）。
12、安装梁，不使用安装板同样可以进行柜内安装（自选件）。
13、风机及过滤网，保证柜内通风，防护等级IP54（自选件）。 
14、底座，固定式，活动式，拆卸、安装都很方便（自选件）。 
15、双安装板，安装容量大（自选件）。 
16、门安装条，方便安装。 
17、柜体全框架侧板、前后门和顶板、底板均可取下，能够适应各种要求，方便安装检修。广州地区客户咨询定做供水控制柜等相关产品可以咨询珠三角工控网。
1. Cabinet door is 25mm above the ground.2. 2.5 mms thick installation plate,both sides with U curve 20 mm width,making installation plate more strengthful,for easy transportation.3. Three box bottom cable entrance cover plate,can be interchanged,move conveniently,easily conducting cable,easy to open hole for cable entrance.4. There are ground bolt on the cabinet door.5. Bearing hinge,install easily,also change cabinet door easily. Cabinet door can open 130°.6. Plastic slip inducer makes use of plastic slip inducer over guiding rail,can push installation plate inside the cabinet from front.7. Rigid rectangular frame can not only strengthen the strength of front door,but can also be used to fix installed electric  控制柜appliance component (with the usage of horizontal door installation strip).8. Back plate can be installed easily,fixed with screw; cabinet door can also be changed.9. MS830 lock can lock cabinet from top,middle and bottom three points.10. Seal ring: polyurethane sealing strip insures protection grade.11. Cabinet side frame added with sealing rings between water resistant side and cabinet door to prevent water and dust from entering cabinet.12. (Single door) left-right interchangable opening design for ealy usage.13. Standardarized modular installation hole design,convenient installation.14. Internal light,convenient installation and inspection(selective)15. Document bag,convenient site work(selective)16. Installation beam,can also perform inside installation without installation plate(selective)17. Fan and filter element,ensure well cabinet inside ventilation,protection grade IP54(selective).18. Base,fixed and detatchable,convenient disassembly and installation (selective).19. Double installation plate,big installation capacity(selective).20. Door installation strip,convenient installation.21.All cabinet body side frame plate,front and back door and top plate as well as bottom plate can be removed,meet various requirement for easy installation and maintenance.
分类
控制柜又包括许多种，有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。
相关标准
标准编号：ZB J 85016-1989
标准名称：斗轮成套设备 高低压控制柜技术条件
标准状态：作废
实施日期：1991-1-1
标准编号：TB/T 2700-1996
标准名称：客车单空调机组控制柜检验规则
标准状态：作废  控制柜替代情况：被TB/T 2557-2006代替
实施日期：1996-10-1
标准编号：TB/T 2643-1995
标准名称：铁道客车空调装置控制柜用计时器技术条件
标准状态：作废
实施日期：1995-12-1
标准编号：TB/T 2557-2006
标准名称：铁道客车电气综合控制柜
标准状态：现行
英文标题：Electric integrated control cabinet for railway passenger car
替代情况：TB/T 2557-1995，TB/T 2700-1996
实施日期：2006-11-1
内容简介：本标准规定了铁道客车电气综合控制柜的结构形式与标记、主要功能与技术参数、技术要求、各系统的功能要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。本标准适用于铁道客车电气综合控制柜。特殊车辆空调机组控制柜可参照执行。
标准编号：TB/T 2557-1995
标准名称：客车单空调机组控制柜技术条件
标准状态：作废
替代情况：被TB/T 2557-2006代替
实施日期：1997-1-1
标准编号：JB/Z 162-1981
标准名称：户外高压开关设备操动机构箱、控柜、控制柜结构要素选用规范
标准状态：作废
实施日期：1999-4-5
标准编号：JB/T 56193-1994
标准名称：JJ1 系列自耦减压起动控制柜产品质量分等
标准状态：作废
替代情况：JB/DQ6573-90
实施日期：1900-1-1
颁布部门：天津电气传动所  珠三角工控网标准编号：JB/T 2851-1992
标准名称：工业电阻炉 温度控制柜
标准状态：现行
替代情况：JB 2851-1980
实施日期：1993-1-1
颁布部门：中华人民共和国机械电子工业部
内容简介：本标准规定了KRC、KRD、KRG、KRJ和KRY系列工业电阻炉温度控制柜（以下简称温控柜）的各项要求.包括产品分类、技术性能、试验方法、检验规则、技术分级及订购和供货等。
本标准适用于与各种工业电阻炉配套的温控柜。
标准编号：FZ/T 90072-1995
标准名称：纺织机械电气设备用控制柜尺寸系列
标准状态：现行
替代情况：FJ 563-86
实施日期：1995-1-24
颁布部门：中国纺织总会
内容简介：本标准适用于纺织机械电气传动与控制的，并独立安装的设备控制柜外壳。
维修保养
1.断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地,并使接地电阻不大于4Ω。
2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流),在维修保养时必须分清电路,防止发生短路事故。
3.控制柜上的全部电器开关,应动作灵活可靠,无显著噪声,连接线结头和接线柱应无松动现象,动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。
4.用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘,并检查控制柜内电器开关触头的状态,接触情况,线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。
5.更换熔丝时,应使熔断电流与该回路的电流相匹配。
控制柜基本作用
控制柜主要用于高层建筑无塔供水，消防深井泵恒压供水等根据实时用水工况需要闭环调节水泵转速的场合，采用知名品牌的变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。
多泵控制，管网压力稳定，提高供水质量，减少二次污染，节电效率高，可实现无人值守的无塔供水自动控制系统。