标题：自动抄表
概述
自动抄表系统主要由电能表、采集器、集中器、数据传输通道、主站系统构成，通过网络还可以  和供电局的营业收费系统相连实现抄表收费一体化。如图1所示。
主要特点
1、采集控制终端实时采集电表脉冲
2、采用十进制记数，实时刷新表底值
3、初始表底值可以方便设定
4、单位电度脉冲数可以分别或同时设定
5、可远方或当地设定预购电量，  并可实现最低剩余电量报警提示
6、当前表底值和预购剩余电量独立处理，并可分别读取
7、具有遥控功能，配有遥控信号输出接口，外接遥控单元模块可实现远方断电和送电功能
8、如果已经设置预购电量，当剩余电量小于零时自动输出断电信号，给该用户断电
9、采集终端控制器采用磁保持式继电器，继电器动作功率为1W，动作完成时间小于100mS，静态功耗小于1mW
10、采集控制终端与集中器通信采用电力载波方式，通信模式为半双工、300Bit/S
11、每个采集控制终端可采集、控制24个用户，保证掉电不丢失数据
自动抄表方案包括：
无线全自动抄表，SRD通讯+GSM（GPRS）表具数据直接传到数据中心。
可同时实现三种管理模式：
无线自动抄表
无线自动抄表+IC卡预付费功能
无线自动抄表+远程指令控制
双向即时通讯模式，WOR功能支持的超低功耗可与普通卡表媲美。
全新现场施工流程，现场免测试，最大限度地减少人为影响。可靠性全面提升
采用专业的数据安全系统，保证抄表数据和控制信息的机密性、可靠性、完整性、不可抵赖性。从根本上保证了结算数据和系统控制的安全可靠。
成熟的表具方案和技术支持，降低表具厂家的开发难度，做到系统快速实现。
抄表系统可采用不同厂家表具，管理部门可随时选择优秀表具厂家进入系统，避免依赖。
既有针对供水、燃气、电力、供暖、中水、热水等不同领域专业管理方案，也可提供综合收费管理的多表集抄实现方案。
由于可实时掌握用户数据，系统可适应灵活的收费政策（分时、阶梯水价等）
可采用提供的后台系统，也可在用户原系统中嵌入握奇系统的功能，实现向旧系统兼容。
适用标准
DL/T698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》
DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》
DL/T533-1997《无线电负荷控制双向终端技术条件》
DL/T721-2000《配电网自动化系统远方终端》
系统主要功能
实时抄表功能：实时抄取任一户表或全部户表当前数据和工作状态。
自动校时功能:系统在抄表时能自动校准系统时间.
断线检测功能：当信号线或通讯线断线时，系统反映该状态。
燃气报警功能：采集燃气报警信号，在总控中心电脑上显示报警房号。
报警截断功能：燃气报警时自动关闭阀门，有异常情况时也可有电脑远程打开或关闭阀门。
断电数据保护功能：系统或设备掉电时，数据将长期保存。
费用计算功能：根据管理员设定的费率自动计算用户费用。
数据管理功能：用户用量等数据的初始化、统计、查询、报表等。
系统管理功能：管理系统参数（如费率、缴费方式等），管理员操作权限。
费用收取功能：若人工缴纳，则由操作员根据收费凭证，将用户缴纳费用数目输入计算机并存档，若转帐收费，则由计算机自动结算费用。若结算后仍有欠余，自动累计入下次费用中。
报表打印功能：根据需要打印各种报表，如月报表、催缴单等
电网领域自动抄表
485总线方式系统由主站、集中器、采集终端、电表组成。集中器与采集终端之间采用RS485总线通信方式组建抄表网络，数字采集终端通过RS485总线和电表连接，脉冲采集终端每个脉冲端口只能接一块脉冲表。 　系统采用RS485专线通信，具有抄表速度快，通信可靠，可以保证每天24h的实时通信的特点。计量方面具有系统采用一体化的RS485表，电表计量精度高，通信的时候能直接读取电表的内存电能量数据，避免了电能量的二次计量。 　其缺点是由于系统需要铺设通信线路，所以适用于电表集中安装、工程施工方便、容易铺设通信线路的小区，铺设线路费用昂贵。电力线载波抄表抄表系统由主站、集中器、载波式电能表组成。系统的主站与集中器之间通过PSTN公用电话网来进行远程通信，集中器与表计之间采用低压电力线载波通信方式组建抄表网络。
系统采用电力线载波通信，无需架设额外的通信线路，载波表只需要接上电源即可，工程施工和日后的系统维护方便。适用那些对远程停送电实时性要求不高、电表分散、工程施工难度大的地方。
系统采用一体化的电力线载波表，电表计量精度高，通信的时候直接读取电表的内存电能量数据，避免了电能量的二次计量。
其缺点是由于现场条件下电力线存在有断续的尖峰噪声干扰、负载阻抗随机变化和信号衰减强烈，因此电力线的通信条件非常恶劣。不同的时间，不同的地点，不同的调试方法，都有可能导致低压电力线载波通信实时性和可靠性有很大的差异。目前电力线通信技术依然在发展阶段，尚不能保证实时通信，所以系统仅适用那些不需要远程停送电功能、月用电量少、电表特别分散、工程施工难度很大的乡镇、农村地区。RS485总线无线抄表系统由主站、无线集中器、无线数字采集终端、RS485电能表组成。系统的主站与集中器之间通过PSTN公用电话网来进行远程通信，集中器与采集终端间采用短距离无线通信，采集终端和表计之间通过RS485总线方式组建抄表网络。
系统的集中器和采集终端间采用小区短距离无线通信，无需架设额外的通信线路，工程施工方便。电表采用RS485表，采集终端通过485总线和电表连接。
系统采用一体化的RS485表，电表计量精度高，通信的时候直接读取电表的内存电能量数据，避免了电能量的二次计量。
无线的实时性要比电力线载波通信的实时性高，所以本系统适用对远程停送电实时性要求高，工程施工难度大，电表集中的居民小区。
其缺点是通信距离比较短，一般为可视距离100m之内，即集中器和采集终端之间最好不要有障碍物，如果有障碍物的话，可以通过设置中继来处理，最多可设置4级中继。RS485总线载波抄表系统由主站、集中器、载波采集终端、电能表组成。系统的主站与集中器之间通过PSTN公用电话网来进行远程通信，集中器与采集终端之间采用电力线载波通信，采集终端和表计之间RS485总线方式组建抄表网络。 　系统的集中器和采集终端间采用电力线载波通信，无需额外架设额外的通信线路，工程施工方便。采集终端通过通信线和电表连接。适用那些对远程停送电实时性要求不高、工程施工难度大、电表集中的旧居民小区。 　多适用于由于现场条件下电力线存在有断续的尖峰噪声干扰、负载阻抗随机变化和信号衰减强烈的场所，因此电力线的通信条件非常恶劣。不同的时间，不同的地点，不同的调试方法，都有可能导致低压电力线载波通信实时性和可靠性有很大的差异。目前电力线通讯技术依然在发展阶段，尚不能保证实时通信，所以系统适用那些不需要远程停送电功能、月用电量少、电表特别分散、工程施工难度很大的乡镇、农村地区。CATV网络远程抄表基于CATV网络传输的远程抄表系统不受传输距离的限制，传输通道干净、无杂波干扰，传输数据不会产生丢包的现象。CATV网络同轴电缆都已经接入到每个小区至户内，而且距离电表箱较近，无需重复布线。 　采集终端设备是采用一种采集器与集中器一体的设备，将采集到的电表读数通过广电的同轴电缆传输数据的设备，能够对电表的数据进行实时的读取并可存储，以备电网主站人员调用； 采集终端带有继电器控制IO接口，对普通485不可控电表实现远程停送电的操作。目前为止国内最为高效、稳定的抄表方式。 　基于CATV网络传输的远程抄表系统不受传输距离的限制，传输通道干净、无杂波干扰，传输数据不会产生丢包的现象。CATV网络同轴电缆都已经接入到每个小区至户内，而且距离电表箱较近，无需重复布线。 　采集终端设备是采用一种采集器与集中器一体的设备，将采集到的电表读数通过广电的同轴电缆传输数据的设备，能够对电表的数据进行实时的读取并可存储，以备电网主站人员调用； 采集终端带有继电器控制IO接口，对普通485不可控电表实现远程停送电的操作。目前为止国内最为高效、稳定的自动抄表方式。
CATV网络远程抄表方式主要突出几大特点：
1）不再需要更换小区电表，避免重复投资，通过新型采集终端设备的技术整合，传统单一功能的485电表即可扩充为先进多功能电表所具备的远停远送远抄功能，更方便的为用户提供远程服务；
2）不用重新铺设网络，避免重复投资。现有居民楼都已铺设CATV网络，网络接入口与电表箱距离“少则一米以内，至多不超过五米”，网络搭建成本成倍降低；适应城市居民社区、公变台区用户、农村用户等各种用电环境，从而使扩大低压集抄范围到100%成为可能。解决了以上四大低压集抄抄表效率低的问题。原低压集抄技术，由于GPRS信号不稳定、低压线路信号干扰、485线路通讯传输距离近等原因，抄表数据不是产生丢包、漏包的现象就是产生误抄的现象，无法100%一次性抄到到所有的低压用户。通过CATV网络安全可靠的信道通讯，使抄表率达到100%。
3）可采用广电CATV网络闭路电视系统的信息群发技术。通过供电局侧主站与广电公司接口的传输，对应供电公司营销系统的客户信息唯一标识，在广电CATV信息发布平台上可以确保催缴电费信息，准确的送达需要进行电费信息通知的客户家中电视上，而不对其他客户造成影响。并可通过机顶盒遥控器方式进行电视在线缴纳电费。真正的解决了“抄表——送单——收费——催费”的全过程自动化问题。解决了人工送单、人工停复电催费的服务模式。通过广电OSD信息发布，使全面取消人工送单成为可能。
4）具备广域的传递电网最新信息（峰谷用电通知、每户量身订制的阶梯电价科学用电方式）至客户电视机上引导用户节能用电手段。形成全民参与科学用电，缓解目前供电负荷的不平衡（供电系统的峰谷差较大，用电高峰时电力非常紧张）的局面；
5）基于CATV网络抄表准确率100%、抄表响应时间≤2s。远停远送服务≤10s、设备在线率100%、远控失误率0%。
  基于CATV网络自动抄表拓扑图[1]国内远程抄表对比表国内常见自动抄表方式与最新CATV网络自动抄表技术的对比： 　 
传统组
网方式
组网模式
传输信道
传输距离
通讯效果
安装成本
总线模式
RS485
1000m
100%
较高
无线模式
GPRS
800 m
90%
较高
电力载波
电力线
1000 m
90%
低
CATV
组网方式
RS485+RF
CATV网络
大于1000M
100%
低

供水领域自动抄表
随着城市用水“一户一表，抄表到户，计费到户”的不断推进与实施，供水企业从保证供水发展到优质供水和优质服务的目标逐步取得成效，然而相应于原来的总表制，日益繁复的水费抄收无疑大大增加了供水企业的人工和经济负担，因而建立一个准确而便捷的水费自动抄收系统将有利于供水企业的科学运作与管理。水费自动抄收系统是利用当代微机技术﹑数字通讯技术﹑数据采集﹑处理于一体，将城市用水信息加以综合处理的系统，就目前来看主要有四大类型： 
a﹑智能卡水表：通过预付费买卡用水，不实行抄表联网。
b﹑分线制集中抄表：各水表单独出线连接至数据采集器，由数据采集器统一收集与处理数据。
c﹑总线制集中抄表：水表本身具有数据计量﹑处理功能，多个水表挂接至同一条数据总线。
d﹑无线发射式水表：同样是一种智能水表，但数据的接收与发送通过无线方式实现。
应用
以上四种抄表系统各有特色，而正因其各有特色， 供水企业可以因地制宜，因情而异，采用百花齐放的方式。比如说，对于老房屋， 可以安装智能卡水表;对于零星开发﹑不成片的住宅楼，可以以楼为单位，通过一只单元管理机就将该楼内所有水表读数收录在内;对于住宅成片的新建智能楼宇，可以构建网络，在小区物管中心通过上位计算器对区内所有水表数据进行抄录与处理，至于用总线制还是分线制抄表系统，可以视安装和成本而定。当然，各系统的共存与兼容性也是必要兼顾的问题。 
自来水抄表到户是社会总体发展的要求，而如何把先进的计算机技术﹑电子技术﹑通信技术等纳入到供水企业的营业收费管理中，顺利而可靠地实施这一庞大工程，需要从技术上﹑经济上﹑地域上以及发展前景上加以通盘考虑。同时， 供水行业对自动抄表系统的积极应用亦将反作用于系统生产厂家，有利于降低成本，提高技术，形成一个良性循环。[2]
燃气领域自动抄表
目前我国许多燃气公司管道燃气抄表仍然采用人工抄表，不仅企业需配备大量的抄表员，而且用户欠费、人为窃气现象时有发生，给燃气公司造成一定的经济损失。随着人民生活水平的提高以及电子技术和通信技术的发展，人工抄表已不适应社会发展的要求，实行燃气表自动抄表是燃气行业发展的必然趋势。现有的自动抄表系统采用的通信方式各异，下面对目前常用的通信方式进行分析，以确定自动抄表系统的最佳通信方式。[3]1.1 有线通信方式有线通信方式中，按传输介质不同，常用的有电力线载波、LANWORKS总线、RS485总线、专用电缆、远程拨号等通信方式。
电力线载波是借电力线做通信线路，省去布线的麻烦。英国远程自动抄表公司开发的低压电力线载波通信系统POWERNET，具有自动抄表、用户管理等功能。然而，载波通信的可靠性差、通信不稳定，且传输性能较差，主要表现为噪声高、阻抗低、损耗大、波动大、易受外界干扰等。电力线载波所采用的介质如果不进行严格校验，数据出错的概率即误码率非常高；如果进行严格校验，实时性难以保证。因此对实时性要求较高的场合不适宜采用。
RS485总线是使用较为广泛的双向有补偿传输线标准的工业控制总线，可方便地构成一点对多点或多点之间的相互通信网络。其最大每段总线长度为1200m，每段最多支持32个节点，单组双绞线双向主从通信。总线上挂接的节点个数因选用的接口驱动芯片而异。当总线加长或节点增多时需要使用中继器连接，全网络最多支持256个节点。这种接口具有抑制共模干扰的能力，因此性能可靠、抗干扰能力强，信号发送频率最高可达10MHz，费用也较低廉。缺点是需要布线。RS485总线在我国应用技术比较成熟，因此使用RS485总线进行通信的工程实例很多。目前，深圳市燃气集团有限公司采用的HG2000A型自动抄表系统的下层通信方式就采用RS485总线，系统运行稳定，但是该系统的上层通信方式还不完善。
采用专用电缆通信，建设成本较高，需要敷设线路，而且受地域限制过大。由于老城区电缆敷设困难或已经敷设的电缆容易被破坏等原因，该方法现在很少采用，已经采用的正在逐渐改为其他通信方式。
远程拨号方式是采用电话线或光缆作为通信介质，利用调制解调器建立连接。该方式不受地域的限制，可以在任意地点和现场进行数据采集通信。缺点是电话线通信速度较慢，如果通过公用电话网，则运行费用较高。深圳市润声世纪信息技术有限公司开发的RS远程抄表系统，通过调制解调器(Modem)远程拨号，经过设施网连接到集中器，对燃气表进行参数配置、察看燃气表运行情况及远程自动抄表等。但该通信方式使系统运行费用较高，而且电话线拨号接入只支持轮流查询，监控范围较小，实时性和反控性都较差。1.2 无线通信方式目前，无线通信方式多数采用无线数传电台作为通信设备，优点是覆盖面积大、布点灵活、运行费用低，缺点是可靠性差、误码率高，而且误码率与通信速率成正比，即传输速率越高，误码率越高。因此，需要采用检错技术和纠错技术相结合，才能在一定程度上提高数据传输的准确性和可靠性。此外，通信波特率受电台和调制解调器的制约。因此，这种方式虽然方便，但由于受频段、传播范围等限制以及城市高层建筑对信号传播的影响，使得其应用受到限制。在燃气自动抄表系统中采用该方式进行通信的企业不多。
其他的无线通信方式，如卫星通信、微波、无线电公用频段等在燃气自动抄表系统中应用也较少。而且，这些传输方式还存在着投资费用高、组网工作复杂、系统欠稳定和维修维护量大等问题。