标题：水过滤器
基本简介
水过滤器的用途及构造水过滤器广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水  水过滤器， 循环水的过滤，乳化液的再生，废油过滤处理，冶金行业的连铸水系统、高炉水系统，热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置。该过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机的工作原理过滤机工作时，待过滤的水由水口时入，流经滤网，通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂技被截留在滤网内部。如此不断的循环，被截留下来的颗粒越来越多，过滤速度越来越慢，而进口的污水仍源源不断地进入，滤孔会越来越小，由此在进、出口之间产生压力差，当大度差达到设定值时，差压变送器将电信号传送到控制器，控制哭喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动，同时排污口打开，由排污口排出，当滤网清洗完毕后，压差降到最小值，系统返回到初始过滤状，系统正常运行。
物体结构
水过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔，上腔内配有多个过滤芯，这样充分利用了过滤空间，显着缩小了过滤器的体积，下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时，浊液经入口进入过滤器下腔，又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留，净液穿过缝隙到达上腔， 最后从出口送出。
工作原理
过滤器芯采用高强度的楔形滤网，通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯  水过滤器表面引起进出口压差增大到设定值，或定时器达到预置时间时，电动控制箱发出信号，驱动反冲洗机构。当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时，排污阀打开，此时系统泄压排水，吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区，迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧，吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。
特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果，任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束，整个过程中，物料不断流，反洗耗水量少，实现了连续化，自动化生产。 
待处理的水由入水口进入机体，水中的杂质沉积在不锈钢滤网上，由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化，当压差达到设定值时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。 
设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。
设计特点
1，过滤设备采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松彻底地清除滤网  水过滤器截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。 
2，水过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，最高过滤精度可达25微米。 
3，水过滤器通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预。 
4，水过滤器易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。 
5，水过滤器运行精确，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。 
6，水过滤器在反冲洗过程中，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作；确保滤网安全、高效清洗，而其他滤网不受影响，继续过滤。 
7，水过滤器采用气动排污阀，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济。
8，水过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。
应用领域
1.生活供水、生产工艺给水过滤。 
2.超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。 
3.海珍品育苗用海水净化；工厂化海水及淡水养殖用水过滤。 
4.油田回注水过滤。 
5.循环冷却水过滤。 
6.中水回用、废水深度处理过滤。 
7.钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。 
8.地下水、地表水除浊净化。 
9.中央空调、锅炉回水过滤。 
10.对水质有一定要求的设备给水过滤。 
11.泳池、景观水质净化。 
12.市政、绿地喷洒、浇灌，农业喷灌、滴灌用水过滤。
应用特点
1.水过滤器过滤精度高，出水水质稳定。 
2.通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预。  水过滤器
3.水过滤器控制系统反应灵敏，运行精确，具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。 
4.清洗高效、彻底，滤网可完全恢复初始状态，因而可终身使用，无需更换。 
5.水过滤设备反冲洗的同时不中断正常产水，连续运行，稳定可靠。 
6.反冲洗历时短，反洗水耗仅为正常产水量的0.001～0.002%，省水、省电，节约能源 
7.水过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。 
8.设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。 
9.水过滤器应用领域广，可适用不同原水水质和用水要求
技术创新点
1.水过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，最高过滤精度可达2微米  水过滤器
2.采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合，可轻松彻底地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3.水过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递，克服了压差开关误差较大的缺点。 
4.水过滤器传动装置采用内装式，与过流部件密封隔离，并设计有脱扣保护功能，防止电机或机体部件损坏，运行稳定可靠。 
5.排污口依靠水力密封，无需电磁阀或其它易损密封件，简单实用。 
6.水过滤器进出水口法兰设计为活动结构，可任意旋转调节螺孔方向，方便现场安装。 
7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料，具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能 
8.过滤器电器采用集成控制模式，并可以实现远程控制。
技术参数
工作压力：≤1.0Mpa(如需更高的工作压力，订货时请注明) 
压力损力：≤0.015Mpa 
过滤精度： 0.8 mm(0.2~3.5mm精度范围均可制造) 
最高工作温度：≤100°C
产品分类
1、PP滤芯过滤器：内装各种PP滤芯的单筒过滤器，一般价格低，但滤芯容易堵塞，需经常更换，而且过滤精度不高，仅用于水的初步过滤。　 
2、活性碳过滤器：可消除水中的异色和异味，但是不能去除水中的细菌等其他有害物质，对泥沙、铁锈的去除效果也很差。　
3、过滤器：完全去除水中有益及有害物质，产出的是纯净水。需要加压加电，水的利用率低（废水多、纯水少，一般要浪费50%左右的自来水）。净化成本高，流量小，只解决喝水问题。　
4、软水器：一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子，只起软化、降低水的硬度作用，不能净化，不能去除水中的各种有害污染物。　
5、桶状过滤器：装在饮水机上的桶状净水器，一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料，过滤精度不高，是完全截留的过滤方式，清洗不便，容易形成二次污染，水量小，只是定位解决喝水问题。　
6、超滤过滤器：可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质，并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长，出水量大，无须加电、加压，净化成本低，水的利用率高，适合大量生活用水的净化。　
7、混合介质过滤器：根据不同过滤材料的功能特点，采用多种技术的组合，以达到较宽的水质处理范围，全面有效去除水中的各种有害物质。如金利源厨房过滤器，采用超滤为核心部件，并结合高性能的KDF，不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等，还可以通过KDF，有效抑制水中细菌滋长、去除重金属，使过滤后的水更安全、更健康；水利用率高达95%以上，产水量大，可方便满足家庭厨房过滤器用水的净化需求。
选型原则
1、进出口通径： 水过滤器(4张)
原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。 
2、公称压力： 
按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 
3、孔目数的选择： 
主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。 
4、过滤器材质： 
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。 
5、过滤器阻力损失计算 
水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52～1.2kpa
水处理过滤器
基本参数：
原理：加压过滤
用途：固液分离
样式：筒式
性能：精密过滤
适用对象：水
主体材质：不锈钢
适用范围：化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织等行业
用途
生活用水;
建设工厂自备水厂;
软水，纯水的生产系统;
工业冷却水循环系统;
矿井水的净化治理系统。