标题：水帘
基本介绍
水由高处直泻下来，由于水孔较细小、单薄，流下时仿若水的帘幕。这种水态在古代亦用于亭子的降温，水从亭顶向四周流下如帘，称为"自然亭"，现今这种水帘亭常见于园林中。木帘形式用于台阶、矮壁，则有如"水风琴",如用于几何形水池、墙面或圆形雕塑物，往往显出一种宁静、闲适、雅致的环境中。
近些年来，在园林旅游点中出现了一种水幕电影，它是利用高压喷水设备，使喷水呈细水珠状的水幕，在幕上放映电影，尤适合大反差，在逆光及透明体的影像，这就使园林理水又多了一种为形象艺术服务的水态。  水帘
词语·水帘
【拼音】：shuǐ lián
【注音】：ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˊ基本解释◎水帘shuǐlián
[nappe] 下垂如帘的流水,指瀑布、密集的房檐流水等详细解释(1).谓从高处流下如垂帘的水。多指瀑布。 宋欧阳修《忆山示圣俞》诗：“ 虾蟇 喷水帘，甘液胜饮酎。” 金元好问《游黄华山》诗：“ 黄华 水帘天下绝，我初闻之 雪溪翁 。” 石武炼 《万里春光收不尽》：“我俯瞰溢洪道雪浪排空的水帘。”
(2).旧时茶馆的标帜。用布缀于竿头，悬在店门上，招引茶客。也称望子。《水浒传》第二四回：“ 王婆子 正在茶局子里水帘底下看见了。”
一、水帘特点：
1、降温水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，我们采用150mm无异味降温材质。
2、我们使用150mm厚度的蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层，瑞典的高科技专利产品)能与水充分进行热量交换，因此降温效果可达到最理想程度。
3、瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些，价格方面也相对要高一点；
4、坚定外框材质，降温水帘的外框材质主要有铝合金、不锈钢、铝合金材质有专用型材和铝板加工两种，专用型材品质优于铝板加工；不锈钢都是由板材加工成型，不锈钢外框需要鉴别不锈钢的真伪。
5、坚定水帘纸的质量，用手平放在水帘片上来回摸，硬度大的质量优于硬度小的。从颜色上分辨深色材质优于浅色材质。
6、而一些制造商为了蒙骗顾客，使用国产水帘充当进口材质销售，以致水帘使用寿命减短（正规水帘使用寿命5-10年）。  水帘降温原理
水帘组成结构
  水帘主要由高分子水帘纸组成,湿纸帘是一种特殊的产品，经过特殊处理，结构强度高，耐腐蚀，使用周期达六年以上。我们可以从水帘纸的透光性中看出较低的阻力与透气性这说明水帘纸具有优良的透气与湿水性，可以保证水均匀的淋透整个水帘墙，水帘是纸的立体空间设计为水和空气的热交换提供了蒸发的最大表面积,高耐水性能又具有较大的蒸发比，水帘的外框有铝合金或者镀锌板做成，选择这两种材料的目的是防止生锈，外框的结构是经过精心设计的，上边框里面有安装进水管的卡槽，进水管可以固定在上边框的里面，进水口在中间，水从进水口流入之后经过进水管均匀的向整个纸帘分散，安装外边框的时候先在上边框中放置一排横向的纸帘，这些横向的纸帘起着分水的作用，保证整个纸帘均匀的向下渗水，再把已经准备好的水帘纸并列排起来放进接好的框架中，把已经拼接好的水帘纸竖放起来然后在水帘的四边钻孔同时用气钉固定，这样一个水帘就制作完成了。
降温效果
  湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气,产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面时，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。
降温效果不同
同一个厂家的降温水帘风机,同一厂家负压风机,为什么每家的降温效果会不同呢？是什么因素所导致的呢？下面就让我们一起来探讨一下水帘风机降温系统的一些效果优良因素,有感兴趣的朋友可仔细的往下看一下哦！话不多言了，切入正题.
1.当楼层如果超过了5.5米,则负压风机数量就要有所增多,否则排风量就会不够，则会影响到降温效果.
2.当我们风机时一定要选择排风量足的风机,推荐使用146*146*58cm，风量达到46000~48000m/h.
3.水帘风机的厚度可根据窗户的情况来定做,那样是最好的.
4.装有水帘的一侧不可以有其它的进风口,由于空窗进风的阻力比经由湿帘进风的阻力小很多，所以为了保证让空气尽可能的从湿帘经过以达到降温目的，就不能让负压风机的对面（即水帘的那一侧）有太大的空隙。
5.水帘风机与风机的距离不能离的太远,不能超过五十米,一定要在五十米内.否则降温效果则会大大降低[1]
水帘安装设计
  吴江伟胜湿帘生产厂家水帘风机降温主要是利用蒸发吸收热量这一原理来进行工作的,水帘降温的运作原理为循环水泵,水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统在蜂窝状纤维纸表面形成水膜，当空气流过水帘时水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。这一产品解决常规空调对大气层的污染，水帘同时能给人带来舒爽。使用费用是常规空调的1/3.既省费用又环保。
对于水帘的安装可不能小视,它可关系到室内通风降温效果
1.水帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,水帘的进气口必须留有足够的进气空间.
2.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。
3.负压风机和水帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和水帘的位置。
结合风机
水帘风机是一种通风降温设备需结合负压风机一起使用，那样降温效果才会更加有效.这是为什么呢？有感兴趣的朋友就来听伟胜唠叨唠叨一下.
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外.而水帘风机降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。[2]注意项事水帘是由一种高分子水帘纸组成的,而湿帘纸则是一种特殊的产品,经过一些特殊的处理加工而成的.使用寿命可达五六年以上,耐腐蚀,结构强.
水帘负压风机可以全面的解决室内的通风不良,温度过高等一些问题,那么首次在使用时需要注意些什么呢?
1、对水箱（或水池）进行全面人工清洗，清除里面的污垢和杂物，以防止造成喷水管道阻塞；
2、检查水箱（或水池）内水泵过滤器，确保其完好，如过滤器已破损，则更换过滤器；
3、检查水箱（或水池）各连接阀门情况，按照说明书进行开/关调节；
4、条件允许的话，最好对水帘进行简单的清洗维护，并检查里面的喷水管。[3]水帘维护保养当停止使用时
每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：
  水帘（氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）
不要使用开放式的池塘的水；
用水质较好的水；
给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入；
切断水源后让风扇再运转一段时间；
水自给系统与其他系统隔离开；
湿帘避免阳光直射。
水质
循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害； 硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。
清洗
如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻搽洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。
恰当的水位
不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。
维持排水
随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的最大蒸发率的20%。
使水在湿帘上分布均匀
通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。
年度停机
每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。[4]