标题：杂谷脑河流域梯级水电站
杂谷脑河
“杂谷脑”是藏语“吉祥”的意思。杂谷脑河系岷江上游的一级支流，发源于鹧鸪山脉，流经米亚罗、沙坝、朴头、理县、薛城等地，于汶川县汇入岷江。流域面积4 632平方公里，干流河道长168公里，天然落差约3092米，平均比降18‰。杂谷脑河河道狭窄，水流湍急，水力资源十分丰富，水能资源理论蕴藏量达85．6万千瓦，在四川省众多的中型河流中，是资源富集、开发条件较优的河流之一。
杂谷脑河干流推荐为“一库七级”梯级开发，杂谷脑河规划的各梯级电站从上到下依次为：狮子坪水电站（龙头水库)3×60兆瓦、红叶二级电站(3×30兆瓦)、理县水电站、危关水电站（3×11兆瓦）、甘堡水电站、薛城水电站（90兆瓦）、古城水电站（110兆瓦）、桑坪水电站（3×17．5兆瓦） 
杂谷脑河梯级电站的开发将带来大量清洁能源、改善当地交通、电力等硬件环境，进而带动地方经济发展，并促进米亚罗红叶温泉风景区的进一步发展。梯级电站的开发带来的主要不利影响是水文、泥沙情势变化，工程施工和工程移民对工农业用水、生态环境和社会环境的影响，但这些问题可以通过一定的对策措施予以减免。
狮子坪水电站
狮子坪水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县境内岷江右岸一级支流杂谷脑河上，为杂谷脑河梯级水电开发的龙头水库电站，电站装机3台，单机容量65兆瓦，总装机容量195兆瓦。水库总库容1.33亿立方米，调节库容1.19亿立方米，为年调节水库。电站设计水头390米，引用流量57立方米/秒，总装机容量195兆瓦(3×65兆瓦)，保证出力59.90兆瓦，多年平均发电量8.76亿千瓦.时。
狮子坪电站是杂谷脑河“一库七级”梯级开发的第一级。但就是这个电站的修建，开始淹没全国最大的枫林景观区：米亚罗，这里的枫林面积超过北京香山180倍，1998年9月被列为国家级人与自然保护区。如今，枫林已经消失，大型的现代化推土机把树木一片片从河岸剥离，只剩光秃秃的河岸铸成了水泥坝。
狮子坪水电站是杂谷脑河干流的龙头水库电站。枢纽建筑主要包括：137米高堆石坝、导流（放空）隧洞、泄洪隧洞、18公里长发电引水隧洞、调压井、压力管道和地下厂房系统。电站装机容量3×6.5万千瓦，水库总库容1.33亿立方米，调节库容1.19亿立方米。
狮子坪电站2004年12月28日实现截流，2005年5月底之前完成上游围堰填筑，实现安全渡汛。泄洪隧洞已完成上、下平段和涡井的全部开挖,下平段除12米边顶拱、上平段除边墙下半部及部分底板、涡井除渐变段外，其余混凝土衬砌施工基本完成。
大坝工程于2004年9月开工。2005年8月底之前完成右岸临时交通洞和317国道临时改线工程，具备大坝施工期间317国道安全通行条件；2005年10月完成大坝左、右岸开挖和河床清理；2006年年底前完成长河坝心墙碎石土料场、小木厂接触粘土料场、牌坊沟堆石料场的施工道路和无用层剥离，并完成了相应的爆破实验和碾压实验，开始进行大坝填筑。到目前为止，已完成大坝填筑约28.7万立方米，上堆石料填筑至2421米高程,下堆石料填至2419米高程；反滤料填筑、心墙料、过渡料均填筑至2418米高程（上碎石料2417.8米高程），正在进行大坝填筑和梅多沟堆石料场无用层剥离。
引水隧洞工程于2004年5月开工。到目前已完成除4号支洞下游、5号支洞上游和6号支洞上游工作之外的全部隧洞开挖和进水口、闸门竖井、调压井的全部开挖，正在进行上述三个工作面的开挖和其余工作面的混凝土衬砌及锚喷支护施工。
地下厂房系统工程于2004年9月开工。到目前已完成交通洞、排风洞、尾水洞和出线洞开挖；完成主、副厂房、尾闸室、主变室和母线洞开挖；完成压力管道上、中、下平段、下斜段和上斜段开挖；完成主厂房岩锚梁施工和行车安装；1号、2号、3号机球阀层底板，安装间转子支墩，侧墙浇筑，1号机2080.6米高程以下砼浇筑,2号机2077.3米高程以下砼浇筑，完成1号、2号、3号机尾水管安装和1号机蜗壳，机墩里衬安装；混凝土施工安装间浇筑到发电机层，1号机组段浇筑到水轮机层，2号、3号机组段浇筑到蜗壳层；压力管道正在进行下斜段钢管安装及压力管道下平及岔管、支管段钢管安装。
红叶二级电站
红叶二级电站是杂谷脑河流域梯级开发的第二级水电站。上游与狮子坪水电站和已建成跨河引水的红叶一级水电站尾水衔接，下游与已建成的理县电站相接。为低闸径流引水式电站，水库正常蓄水位2087.00米，压力隧洞全长7702.73米。 额定水头140米，装机容量3×30 兆瓦，多年平均发电量4．9亿千瓦·时。
红叶二级水电站工程由首部枢纽、发电引水系统和厂区枢纽三部分组成。其中首部枢纽包括泄洪闸、冲砂闸、取水口、引水明渠、进水闸等建筑物；发电引水系统包括引水隧洞、调压井和压力管道；厂区枢纽包括主、副厂房、升压站和办公生活区等建筑物。该电站经筹建和准备工作后，于2000年12月8日主体工程开工，预计2002年三季度第一台机组发电，2003年一季度全部建成。
薛城水电站
薛城水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县境内的杂谷脑河上，是杂谷脑河的“一库七级”开发规划中是第6个梯级电站。电站闸址位于甘堡电站厂房公路桥至板子沟电站厂房的顺直河道段，距公路桥约800米；厂址在木卡乡木材检查站附近。坝址距理县9公里，距成都194公里，对外交通方便。
电站工程的任务是发电，电站装机容量46兆瓦×3，多年平均发电量6.578亿千瓦.时。电站水库正常蓄水位1711.00米，相应库容136万立方米，汛期排沙运行水位1704米，相应库容53万立方米，调节库容83万立方米，具有日调节能力。项目总投资9.8亿元。电站枢纽薛城电站采用引水式开发，主要建物包括闸坝、引水隧洞、调压井、压力管道和地面厂房系统。
首部枢纽建筑物从右至左依次为两孔取水口、一孔冲沙闸、一孔排污闸、三孔泄洪闸、左岸挡水坝。闸顶高程1711米，闸基置于河床含漂砂卵砾石层上，最大闸高24.0米，闸线总长116.87米，为混凝土重力坝。正常蓄水位1709.5O米，汛期运行水位1704米。枢纽各建筑物均为混凝土结构，闸坝基础防渗采用悬挂式混凝土防渗墙，两岸坝肩采用帷幕灌浆防止绕坝渗漏。
右岸取水口为直立岸塔式，采用“正向泄洪排沙，侧向取水”的布置型式。取水口上游右侧布置扶壁式弧形导墙平顺水流，并与岸坡相连接。取水口为两孔，开敞式，顶高程为1711米，单孔净宽10.0米，孔口内设置一道工作拦污栅及机械清污系统；进水闸为胸墙式，底板高程1690.0米，设有一道工作闸门。取水口与进水闸间为长15.0米的明渠渐变段，底坡1：3，宽度由22.5米经弧形断面缩窄至7.4米；进水闸至引水隧洞进口为一长24.0米的混凝土埋管段。
冲沙闸、排污闸、泄洪闸布置在主河床，冲沙闸一孔，紧邻取水口，孔口尺寸2.5米×4米(宽X高)；紧靠冲沙闸设置一孔开敞式排污闸，与冲沙闸及1#泄洪闸为同一闸段，孔口尺寸2.5米×5.5米(宽X高)，堰顶高程1704.0米。排污闸左侧为3孔泄洪闸，孔口尺寸5米×5米(宽X高)，其中2#、3#泄洪闸为同一闸段。冲沙闸和泄洪闸底板高程均为1691米，闸室长30.0米，闸前设置15.0米长钢筋混凝土铺盖。闸下游混凝土护坦长45.0米，厚2.5米，其后接30.0米长的钢筋混凝土柔性海漫。冲沙闸设弧形工作闸门和平板检修闸门各一扇；三孔泄洪闸每孔各设一扇弧形工作闸门，共用一扇平板检修闸门；排污闸设一扇平板工作闸门。
在冲沙闸和排污闸之间的上游设置一道束水墙，长40.0米，迎水面倾斜设置，墙顶高程1704.0米。
引水发电系统由引水建筑物由引水隧洞、调压室、压力管道组成。引水隧洞长约15.174公里，马蹄型断面，开挖底宽6.8米，高8.4米，顶拱半径4.1米，采用喷混凝土和混凝土衬砌支护。围岩总体以III类为主，约占52%，其次为IV类，约占37%，II类、V类分别为5%、6%，II类、III类围岩衬护后断面仍为马蹄型，II类采用喷砼支护，喷层厚10厘米，III类围岩边顶采用挂网锚喷支护，喷层厚12厘米，锚杆φ25@2.0m,L=5.0m；II、III类围岩底板采用素砼，厚30厘米；IV、V类围岩采用钢筋砼衬砌，衬砌后断面为直径7.4米的圆型。
调压井为阻抗式，圆形内径14米，高98.6米；压力管道为地下斜管布置型式，内径5.2米，主管总长345.98米，支管总长142.40米。布置三台机组，水轮机装机高程1545.00米，发电机层高程1554.00米。
压力管道采用联合供水方式，为地下斜管布置，主管总长度345.98米，管径5.20米，支管总长度142.40米。
厂房厂区枢纽由主厂房、副厂房、主变、尾水渠、进厂公路及回车场等建筑物组成。主厂房为地面式厂房，装机3台，总装机容量138兆瓦。电站建设薛城电站于2005年2月由四川省发改委核准建设。2005年4月引水隧洞工程开工。到目前引水隧洞已全线开挖完成，调压井也完成开挖。目前正在进行混凝土衬砌和锚喷施工，计划于2007年10月完成全部施工，具备过流条件。
闸坝工程于2005年9月开工。2005年12月完成左岸导流明渠施工，进行截流；2006年4月底完成1号、2号、3号泄洪闸和冲沙闸、排污闸施工，实现安全度汛。到目前闸坝工程除左岸非溢流坝段部分帷幕灌浆施工、317国道改线部分路段和少量金属结构安装外，已基本完工。计划于2007年10月底闸坝工程具备下闸蓄水条件。
地面厂房工程于2005年10月开工。2006年4月完成厂房机坑开挖，开始进行混凝土浇筑，到目前主厂房安装间和1号、2号、3号机组段已完成土建施工并提交机电安装工作面；尾水渠工程已完工；压力管道已完成全部开挖，剩余上平段混凝土回填、上下平段支洞封堵；副厂房和GIS楼土建已全部完工，提交机电安装工作面。机电安装工程已全面启动。计划于2007年9月底完成1号机组安装调试，10月底完成2号机组安装调试，11月底完成3号机组安装调试，并实现年底三台机组投产发电。
3、古城水电站
古城电站主要建物包括闸坝、引水隧洞、调压井、压力管道和地面厂房系统。电站装机容量3×6.0万千瓦。
古城电站于2005年2月由四川省发改委核准建设。2005年4月引水隧洞工程开工。引水隧洞已完成1号下2号上、2号下3号上、4号下5号上开挖，其余工作面正在进行大片开挖，剩余约2000米隧洞开挖。
闸坝工程于2005年9月开工。2005年12月完成左岸导流明渠施工并实现截流；2006年4月底完成3号泄洪闸和冲沙闸、排污闸施工，实现安全度汛。到目前已完成1号、2号、3号泄洪闸和冲沙闸、排污闸施工，正在进行左岸挡水坝段混凝土施工、进水口施工。
地面厂房工程于2005年9月开工。2006年5月完成厂房机坑开挖，开始进行混凝土浇筑。到目前主厂房正在施工，1号机浇筑至电气夹层、2号正准备进行蜗壳层混凝土浇筑、3号机完成蜗壳探伤。压力管道完成上、下平段开挖及支护，正进行斜管段施工。副厂房混凝土浇筑至1413米高程，GIS楼完成部分基础开挖和混凝土回填。
桑坪水电站
桑坪水电站工程位于四川省阿坝藏族羌族自治汶川县威州镇境内，为一低闸挡水的跨流域引水式电站，电站主要由首部枢纽、引水隧洞、调压井、压力管道及厂区枢纽组成，首部枢纽位于杂谷脑河上，厂区枢纽位于岷江上，是杂谷脑水电梯级开发的最后一级，本电站装机装机3台，单机容量24兆瓦，总装机容量72兆瓦。
该电站主体工程由首部枢纽、引水系统、厂区建筑物等部分组成，电站闸址下距汶川县城约6公里，厂区枢纽上距汶川县城约5公里；引水隧洞布置在杂谷脑河和岷江之间的山体内，全长约8公里，隧洞埋深一般450～775米，最小埋深约180米，最大埋深达1000米；压力管道为埋藏式，圆形断面，开挖直径7.50米，回填混凝土厚0.6米。主管长约120米，支管段长约37米；调压井位于厂房后坡缓坡地带，为开敞式布置，圆形断面，开挖直径34米，混凝土衬砌厚度1.5米，井高55米。本标段工程为厂区枢纽土建工程。
本工程厂房位于岷江右岸凤坪坝上游，为一引水式地面厂房，厂区建筑物由主厂房、副厂房、变电站、尾水建筑物和进厂公路等组成。厂址临近岷江河边，主厂房长65.50米，宽19.0米，高36.04米；副厂房长65.50米，宽8.5米，高约15.15米；变电站长71.0米，宽50.5米；电站尾水渠长50米，采用宽度34.62米的矩形断面，与岷江天然河水衔接。