标题：TRT
泰达日晶简介
公司简介
作为微型投影产品领域的先锋，公司秉持品质与技术领先并重的战略思想，本着对客户以及社会负责的心态，持续不断地加大对低碳节能新产品开发的投入，期待与您共创微型投影仪市场的灿烂未来。
TRT产品市场
1.完全取代MP5播放器，视频、听歌曲、玩游戏、电子书、图片浏览等，MP5视频受物理性能影响，屏幕不能再大，而这个东西屏  幕最少20英寸。 
2.代替电视功能，机器可以内置CMMB功能，也可以直接连接机顶盒放电视，白天当21英寸的电视看，晚上当60—100英寸的电视，达到家庭影院效果；方便移动，突破传统的影视空间，即使你在山上，也同样可以和恋人分享今天的电视剧、电影、MTV。 
3.商务办公：代替大型的投影仪，公司开会用途功能；大型的投影仪价格是4000到14000，灯泡寿命1000多个小时，不方便携带，微型投影仪，价格在3000块钱左右，灯泡寿命30000个小时，3年时间不需要换灯泡，方便携带，业务员要演示新产品只需要带上微型投影仪，即可以达到演示效果。
4.教学：培训会议，课堂教学；传统投影仪不易携带，学校教室里由于学生的顽皮，投影仪放在教室里不安全，容易被学生弄坏，微型投影仪的便携性弥补了教学空缺，以后老师讲课只需要把资料存放在投影仪里就可以展示给学生教学，省去了课本和用钢笔、粉笔手写的麻烦。
目前泰达日晶微型投影仪家庭影院，已经占据了50%的市场份额，从2009年到2010年在短短一年时间里，投影向家庭影院进军的势力已经击败了彩电占据了市场巅峰，特别是它所独具CMMB功能和接机顶盒直接看电视的功能，加工内置存储，可以下载网络最新电影和听歌等功能，已经是彩电无法取代的了，微型投影仪必将占据未来家庭影院市场。 　另外，微投没有辐射，对孕妇，近视眼人群做到了充分的保护作用，它的低功耗功能，相对于彩电耗电量的1/1000000，就算是看1年的电视也用不了彩电看1天的电，完全冲击了安全、环保、健康等的指标，为未来社会发展做出来惊人的贡献，屹立在绿色世界的巅峰作为领头军。
公司新闻
独享移动影院，TRT微投精彩天下
泰达日晶公司研发的每一部小小的TRT微型投影仪，都是一个可以移动的独享影院。在世界杯期间，只要你拥有一面足够大的白色墙  面，就可以随时随地的观赏到精彩的赛事。TRT微型投影仪所拥有的强大的可移动功能，这是其他设备所不具备的。
作为微型投影设备，TRT微型投影仪的可移动性表现的非常突出。
这主要体现在三个方面：第一，TRT微型投影仪重量轻、体积小，例如TRT-721M 型号的微型投影仪的尺寸只有121X68X25mm，只有普通手机的大小，完全可以灵动于手中，或便捷放入口袋，真正实现了轻松的移动功能；第二，TRT微型投影仪自带了锂离子电池，配合仅有5W的低耗功率，一般可轻松达到连续2.5小时的投影作业；第三，TRT微型投影仪基于Win CE操作系统，本身就是一 
台微电脑，无需另外连接电脑就可以实现强大的演示功能，不仅能够连接DVD、DV、PSP、iphone、数字电视、游戏机、数码相机、手机等进行投影，也可连接2.4G USB鼠标/键盘操控，而且还自带了可扩展的内存装置，最大可支持16GB的扩展，其中TRT-723W型微型投影仪还支持CMMB数字电视信号，这使得TRT微型投影仪在没有连接外部设备的时候，也可以使用自身内存的文件或通过接收CMMB数字型号来进行精彩赛事的投影。
如此强大的可移动功能，为TRT微型投影仪的广泛应用打下了坚实的基础。
大客户热线Q.Q：9966 91618
二代技术支持，三色投影炫彩夺目
TRT微型投影仪目前设计研发了三个型号的产品，分别是TRT-721M、TRT-723W和TRT-725M。这三款产品，都使用3M公司最新的第二代光机技术，采用3M移动光学引擎，代替了传统的一代光机，能达到最大流明30LM，这就突破传统光机因亮度不足而导致的实用性不高、画面效果不清晰等缺点。在这样的高亮度光机的支持下，TRT微型投影仪投影出的世界杯赛事画面，可以预见到会是何等的清晰和精彩。
在采用了第二代光机的同时，泰达日晶创造性的突破了传统投影仪的单一白光投影，采用硅基液晶RGB三色LED光源，LED与LCoS同步发出红、绿、蓝三色光，画面分辨率更高，达到了640×480的分辨率，能够达到VGA以上的效果，在色彩方面的饿表现十分出色。这使得TRT微型投影仪投影出来的画面色彩更加鲜艳、逼真。在观看世界杯赛事的时候，清晰的画面和鲜艳的色彩，一定会高度还原真实的赛场情景，定会让球迷欣赏顶级赛事时感觉到真实的赛场。
另外，TRT微型投影仪的投影尺寸可以达到200英寸，200：1的对比度绝对能够让球迷有一种身临其境的感觉，配合TRT微型投影仪所独有的二代光机和RGB三色投影，南非世界杯，真的就近在咫尺啊！
技术创新，TRT引领微投新风尚
记者从深圳市泰达日晶科技有限公司（TRT品牌微投事业部）的负责人夏先生了解到，今年4月份在香  港2010环球资源香港展上，深圳泰达日晶科技就推出了数款自主研发的新型微型投影仪，特别是RGB三色投影技术的微型投影仪，区别于目前市面上常见的白光投影光机，其投影亮度更高，色彩更鲜艳逼真，将微型投影仪真正的成为大众消费品，展现出了革命性的成果，其投影效果已完全能满足一般商务、家用高清视频大画面的要求。 其中一款型号为TRT-723W的微型投影仪（LcoSRGB三色光源），在1米左右的距离轻松就能投出60英寸高清的大画面，打在普通白墙上其画面完全不逊色高清背投，但其机身仅是60英寸背投的百分之一，价格也只是一款普通大背投的10%左右，相当有市场潜力。并且自带了WinCE操作系统的微型投影仪，可以象电脑一样独立操作，能浏览Office文档，商务气息很浓，还可以支持选配Wifi（无线上网）及CMMB（数字电视），是一款很适合商务精英的微型投影仪。
争艳上海寰球展
  本届上海环球资源采购交易会专注展示中国及亚洲区电子产品，云集数百家来自中国大陆、香港、台湾地区及亚洲其他主要供货市场极富经验的优质供应商，展会设立500多个展位，展品范围涵盖消费类电子产品，通信无线产品，全球定位系统等诸多领域，届时，很多商家都将展出最新的优质电子产品。
四年一届的足球世界杯，总是梦绕着全球每个角落球迷们的心，而科技力量的飞速发展，也让选择观看世界杯的条件在不断提升。6月的南非，世界杯的临近，众多高科技电子产品的销售都明显增长，特别是投影仪市场更是率先刮起了“世界杯小旋风”，呈现出一片火热的势头，许多酒吧，社团都纷纷购置新型的投影仪，以方便球迷能更好的观看这场四年一次的比赛。
相对于往年传统投影仪占据市场的主导消费地位来看，今年的投影仪市场发生了一些变化，传统投影仪不再那么热销，体积大，价格相对昂贵，后期维护费用大，使其使用的局限性突出。而最新一代高清微型投影仪因为方便携带，画质清晰，免后期维护费用而备受青睐，逐渐成为了一种日常电子消费品。
特别是3M公司最新发布的光机， 将RGB三色投影技术运用在微型投影仪上，使其投影效果得到跳跃性的提升，越来越多的消费者趋向选择这种新型的便捷型产品。
上海展会的相关负责人王先生预测说：今年环球电子展的热点会集中在环保，节能，低碳的主题上，受世界杯的影响，一些应用先进技术的微投产品或家用电器会受到青睐。
深圳泰达日晶科技有限公司研发生产的微型投影仪，均采用的是3m公司最新的RGB三色投影技术的光机，其具有便携性强，功耗低，清晰度高的特点，引起了众多采购商的关注。
全球首款WinCE系统微投，RGB三色投影（TRT-723W）
深圳市泰达日晶科技负责人夏先生，对此次参展的效果很有信心，并介绍在今年4月份在香港2010环球资源香港展上，深圳泰达日晶科技就推出了数款自主研发的新型微型投影仪，特别是RGB三色投影技术的微型投影仪，区别于目前市面上常见的白光投影光机，其投影亮度更高，色彩更鲜艳逼真，将微型投影仪真正的成为大众消费品，展现出了革命性的成果，其投影效果已完全能满足一般商务、家用高清视频大画面的要求。
泰达日晶演示了其中一款型号为TRT-723W的微型投影仪（LcoS RGB三色光源），在1米左右的距离轻松就能投出60英寸高清的大画面，打在普通白墙上其画面完全不逊色高清背投，但其机身仅是60英寸背投的百分之一，价格也只是一款普通大背投的10%左右，的确相当有市场潜力。
TRT
  TRT——(Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit,以下简称TRT) 高炉煤气余压透平发电装置(即TRT)是利用高炉冶炼的副产品——高炉炉顶煤气具有的压力能及热能,使煤气通过透平膨胀机做功,将其转化为机械能，再将机械能转化为电能.
TRT的优点
1． 能量回收，原本的高炉煤气通过洗涤和除尘，再经过减压阀组，将170KPa左右的压力减弱到合适水平送至用户，这个过程使高炉煤气余压白白消耗掉了。通过TRT机组，可以将煤气余压转换成电能，然后再送至最终用户，把原本没有用的余压转换成了电能，可以获得一定的经济效益。
2． 更好的控制顶压，一般来说，通过TRT机组的静叶来调整高炉顶压，比减压阀组控制得更好，这样可以带来更稳定的高炉顶压，而稳定的顶压可以使高炉更加易于控制，对产量有着积极的作用(如：陕鼓的“3H技术”)。
3． 降低噪音，由于减压阀组全部关闭，煤气由透平通过，噪音和振动以作功的形式转化为电能，因此可以有效的减低减压阀组的噪音。
TRT工艺流程
高炉产生的煤气，经重力除尘器，两级文氏管，进入TRT装置。经入口电动碟阀，入口插板阀，调速阀，快切阀，经透平机膨胀作功，带动发电机发电，自透平机出来的煤气，进入低压管网，与煤气系统中减压阀组并联。
发电机出线断路器，接于10KV系统母线上，经当地变电所与电网相连，当TRT运行时，发电机向电网送电，当高炉短期休风时，发电机不解列作电动运行。
TRT装置由透平主机，大型阀门系统，润滑油系统，液压伺服系统，给排水系统，氮气密封系统，高，低发配电系统，自动控制系统八大系统部分组成。
1，高炉煤气透平机
特点；高炉煤气透平主机，通过的煤气和压力均不高，但流量颇大，虽然多 次除尘，仍含有不少炉灰粒子，并且水蒸汽呈饱和状态。据此透平设计不能完全衔用燃气轮机方法，而是采用大通流面积，底圆周速度，平直粗壮叶型等新设计方法而特殊设计。
结构：由定子、转子、静叶可调、轴承、底座等组成。
部件功能：
轴承：支撑轴承 四油叶滑动轴承 制供油润滑 推力轴承 金斯贝雷式 强制供油润滑
调节：二级全静叶可调 伺服调节
密封：充气氮气密封 根据顶压波动自动连续调节
清洗：低压喷雾水 间断或连续喷水
定子：由静叶可调 扩压器 盘车装置等机构组成
转子：由主轴 二级动叶珊 危急保安器 盘车装置等组成
方向：从进口方向看，转子旋转方向为顺时针
盘车：电动盘车超6r/min时自动脱开
超速保护：超10%转速
电气系统：先迅速打开调压阀组快开阀，同时关快速切断阀、调速阀及静叶。
机械系统：危急保安器油门动作，关闭快速切断阀。
2．大型阀门系统
2．1 入口电动二次偏心阀 D947H-3
公称通经 DN1800mm
公称压力 PN0.3MPa
介质温度 ≦250℃
适用介质 高炉煤气
  流程图结构原理
结构：主要由阀门、电动机、一级电动装置、二级传动装置和控制器等部分组成。
原理：本阀动作时通过控制器或点动按纽启动发电机，驱动一、二级传动装置并带动阀杆转动，使蝶阀实现0～90℃范围内的旋转，从而完成阀门的起闭或在某一角度上停止，从而达到隔断管道内介质或调节截止流量的目的，由于阀体采用了弹性阀座及偏心密封结构，使得阀门在关闭状态越关越紧，保证了阀座虽有少量磨损而仍能可靠密封条件。
2．2 入口液压插板阀 YZG749AX—2c
公称通径：DN 1800mm
公称压力 PN 0．2MPa（G）
适用介质 高炉煤气
介质温度 250℃
驱动方式 全液压
结构原理：
阀门由主阀体和左`右侧阀体形成骨架，在主阀体内设有阀板及阀板执行机构（包括阀板夹紧、松开机构和阀板运行机构）。
在主阀体顶部设有放散管及取样管，底部设有N2管，排水管及清灰孔，左右侧与左右侧阀体用螺栓固定在设定位置上
液压传动系统的组成
由球塞马达、弹簧返回缸、离合器用油缸、齿轮油泵、控制调节装置、单向阀、顺序阀、溢流阀。三位四通阀、油箱、冷却器、滤油器、电加热器、压力表等组成。
出口电动二次偏心阀 YZG749AX—0.3
公称通经 DN2400mm
公称压力 PN0.03MPa
介质温度 ≦250℃
适用介质 高炉煤气 
驱动方式：全液压
阀门结构及原理同入口插板阀油站，阀门液控装置各自自成系统，独立操纵。
2．5快速切断阀 KD743—2
公称通经 DN（mm）1800
公称压力 PN（bar）2
泄漏量：（Nm/h）5000
阻损：
快关时间：
适用温度：
适用介质：含尘烟气、空气、煤气。
结构及原理
结构：快速切断阀主要由阀门、传动装置‘液控箱、电控箱组成。阀门采用双偏心碟阀型式，阀座堆焊有不锈钢。耐腐，耐磨，提高了密封付的寿命，液控箱用高压胶管与传动装置连接，
控制油使油缸活塞动作达到阀门开启和关闭，液压元件安装在液控箱内。
电控部分设就地手操和控制室远控分别在两地独立地实现慢开、慢关、快关、游动功能操作。
原理：采用弹簧液压衡型、双偏心碟阀、工作状态液压油压紧弹簧，阀门打开，在TRT装置异常时（动作信号一路来自系统控制信号，一路来自透平机危机保安器的液压信号）电磁阀动作，快速泄油弹簧松开，阀门紧急关门，切断时间0.5~1sec可调。
3．润滑油系统
3．1系统的作用
大型透平机，压缩机都是靠轴承支撑进行旋转工作的，要保证机的组安全可靠的运，其重要的一个环节，就是要给个各轴承润滑点及时提供一定量的稀油循环润滑，以满足机组在正常工况下及事故状态下润滑油供给，这种系统就是润滑油系统。
3．2系统的构成
系统由润滑油站、高位油箱、油泵、阀门及检侧仪表等组成。
润滑油站，是把一定压力、一定流量
的润滑油，经过油箱冷却器散热、滤油器过滤干净后的润滑油送到轴承各润滑油点润滑。
高位油箱，是在停电、紧急事故状态下、停车时，靠自然位差维持机化组惰走油流时间润滑油的供给。
检测仪表，分就地仪表及远传仪表。就地表在现场设控制盘，显示各测点的压力、温度值。远传表，在重要的测点处安装变送器，把测量信号值送到主控室记录、显示、报警连锁满足透平机组正常运行时的控制需要。
3．3系统的控制原理
当机组在正常运行中，操作员只需观控制盘上各测点的温度、压力显示数值，就可掌握油系统的运行情况。
当油泵阀门元件有小故障时，或油脏虑油器压差超限时，润滑油供给的压力逐渐将降低，当最远点的压力降低时78．4KPa时，主控室表盘上光字牌灯亮，蜂鸣器响，不管操作员是否观察到，此时已提醒他开始检查并处理，同时另一台油泵自动投入供油。当短时期故障排除，辅泵可自动或手动停，若短时期故障无法排除，即系统将转入重故障的处理方式。
当报警、辅泵投入后，操作员不能及时排除设备问题，但油压仍降继续下降，压力达到49KPa时自动报警、停机,来保证机组的安全,避免重故障的发生。
当设备停电或油泵发生重故障不能供油时,机组的停机,靠高位油箱自然位差维护机组的供油,即旋转惯性所需的油流润滑。
4. 电液伺服控制系统
4.1 系统的作用
电液伺服控制系统,在TRT装置中,属于八大系统之一的分系统。根据主控室的指令,来实现TRT的开,停,转速控制,功率控制,炉顶压力以及过程检测等系统控制,要实现以上系统的功能控制,最终将要反映在控制透平机的转速上,就要控制透平静叶的开度,而控制静叶开度的手段就是电液位置伺服系统。控制系统的精度,误差,直接影响TRT系统各阶段过程的控制。由此可见,该系统在TRT中的地位,作用是十分重要的。
4.2系统的构成
系统由液控单元、伺服油缸、动力油站三大部分组成。
液控单元包括调速阀控制单元和透平静叶控制两单元，每一单元均由电液伺服阀、电动用电磁阀、快关用电磁阀、油路块及底座等组成。
伺服油缸为双活塞杆结构，摩擦力很小，密封性能好。
动力油站由油箱、变量油泵、滤油器、冷却器、管道阀门、检测器表等组成。
4.3系统原理
经过方案设计,确定由机、电、液共同构成电液伺服控制系统，其控制方框见图
油源
液压锁
伺服控制器
伺服阀
油缸
曲柄机构
阀板
位置传感器
由自控系统发出的指令信号，在伺服控制器中与油缸的实际位置信号相比较，成为误差信号放大后，送入电液伺服阀，伺服阀按一定的比例将电信号转变成液压油流量推动油缸运动，由位置传感器发出的反馈信号不断改变，直至与指令信号相等时，油缸停止运动，即停在指定的位置上，是透平静叶稳定在此开度上。
油缸的直线运动，通过一套曲柄转变成阀板的旋转运动，改变阀板或静叶的工作角度。
通过以上的分析说明，随着系统信号的不断变化，透平静叶的开度也将不断改变，并通过静叶开度的变化，达到控制转数、控制煤气流量、控制透平出力的目的。
5．给排水系统
给排水系统由排水密封罐、排水器、阀门及各油站水冷却器组成。（干式TRT也需保留湿法的给排水系统设备）
排水密封罐和排水器均匀钢板焊接而成，其它油、水冷却器为外购选配。
系统原理
为了防止透平积灰、堵塞，设有软水喷雾设施。喷水点在调速阀体前及透平主机一级静叶前。根据透平入口煤气含尘量的高低及透平积灰情况，可选择连续喷水还是间断喷水。
在紧急快切阀前及调速阀体设有定期冲洗喷嘴。
为了将透平主机前、后管道及主机内的机械水、冷凝水安全排放，设有一个排水密封罐和三级排水器（有效水封4800mmH2O）。各不同压力点的排水通过排水管上和节流孔板流入排水密封罐（随排水漏泄的煤气经密封罐顶的气相管返回透平出口管）。然后污水经三级排水器外排。排水密封罐底部设有定期冲洗喷嘴，起搅拌、防止积灰作用，也可以通过这些喷嘴补充水量。
供水：透平喷雾水——工业新水
快切阀、调速阀、油冷却器——高炉净环水
6．氮气密封系统
透平工作、工质为高炉煤气、属于可燃有毒气体，绝对不能让其外泄，其密封介质为氮气。
由两个支路组成
透平机轴端密封（低压密封支路）
气源氮气压力一般为0.3~0.4MPa,然后经气动薄膜调节阀调节后至密封处的氮气压力高于被密封的煤气压力0.02~0.03MPa 左右,以保证煤气不外泄。氮气耗量以较低为宜。无备用气源，原则上无氮气时停机。
高压密封支路
供紧急快切阀轴封、调速阀轴封用氮气。
7．高低压发配电系统
高炉煤气余压透平发电装置，是利用高炉煤气压力能，通过透平膨胀作功驱动发电机的回收装置，是高炉系统的一项附属设备。由余压发电的特点决定了发电机的出力不能根据负荷的需要调节，而只能根据高炉工况变化进行调节，在保证高炉炉顶压力稳定的前提下，尽可能多发电，u出力随着高炉炉顶压力波动而变化。
7．1 系统的构成
同步发电机：发电机选用北京这重型发电厂无刷励磁通步发电机。由于使用现场多灰尘，发电机采用封闭自循环同风、水冷却通风的方案。发电机采用带永励磁方式，能满足自动和手动励磁调节及灭磁、强砺磁的要求状态下运行5分钟，以便卸掉负荷，并且能从发电机运行状态过渡到电动运行状态，同时也能满足在运行中由同步电动机状态恢复到发电机状态，砺磁装置也同样具有自动适应的能力，而发电机在电机运行状态下输出的无功功率可以根据电网的需要进行调节。
7．2 高低配电系统：由4台手车式高压柜组成。并网设置有手动准同期并网、自动准同期并网；保护功能设置有：纵联差动保护、过电流保护、低电压保护、失磁、低周波、逆功率等项保护功能。
7．3 低压电控系统
液压油站电气控制：
两台油泵互为备用，当系统压力低于11MPa时（110kgf/c㎡）备用油泵自动投入，故障排除后手动停止。油温低于20℃，油泵不能自启动。此时必须加温，待温度上升至25℃时，加热器自动断开，方可启动油泵。
润滑油站电气控制： 
加热器控制。手动操作加温，温度到25℃时，自动断开，加热器停止工作。
两台油泵互为备用：当润滑油管、最远处油压低于约0。08MPA（0。8KGF/CM2）时，辅助油泵自动投入，系统油压高于约0。2MPA（2KGF/CM2）时，手动停止。
阀门联锁
喷雾水电动球阀的启闭操作可在控制室及现场两地操作。运行方式可连续喷水或间断喷水，通过时间继电器，整定延时，定时对喷雾水电动球阀开启和关闭，达到间断喷水，当密封罐水位超限，联锁动作，关闭该阀门。
冲洗水电动球阀，开启与关闭可在控制室及现场操作箱进行。同时当密封罐水位超限，联锁动作，关闭该阀门。
排水电动球阀，开启与关闭可以控制及现场操作箱进行。同时于紧急快切阀启、闭互锁，当紧急快切阀全关时，经整定延时约120秒后，排水阀自动全开。当紧急快切阀全开时，自动系统触点闭合，排水阀自动关闭。
泄压旁通，启闭可在控制室及现场两地手动操作，同时与入口液压插板阀互锁。当液压插板阀全开时，泄压旁通阀关闭。当液压插板阀全关时，泄压旁通阀自动开启。
电动盘车可在现场就地手操，启动盘车电机。起动时，挂上盘车装置，当超6R/MIN时，行程开关动作，自动停电机。
8．自动控制系统
本系统仪表，主要采用日本横河株式会社UXL中小型集散型控制系统，美国HONEY WELLG公司TDC3000集散控制系统。
透平轴运动的测控仪表采用BENTLY公司的3300仪表。
电液伺服控制器，选用航天部609所研制的产品。
系统组成
由反馈控制系统、转数调节系统、功率调节系统、高炉顶压复合调节系统、超驰控制系统、电液位置伺服控制系统、氮气密封压差调节系统、顺序逻辑控制系统等组成。
由以上系统对TRT机组进行启动运行，过程检测控制。在保证高炉正常生产、顶压波动不超限的前提下，顺利完成TRT装置的启动、升速、并网、升功率、顶压调节、正常停机、紧急停机、电动运行、正常运行等项操作及控制。
TRT工作原理
TRT是利用高炉煤气所具有的压力能、热能，通过透平膨胀做功，驱动发电机发电，来进行能量回收的一种节能装置。TRT与减压阀组的关系减压阀组是高炉顶压控制的重要手段，根据高炉炉容大小的不同，减压阀组中阀门的口径和数量亦有区别，但其作用是相同的。减压阀组一般由一台自动阀、两台或三台手动阀等组成。
TRT装置与高炉减压阀组在煤气管网配置中既有串联也有并联的。
TRT串联在减压阀组之后，正常运行时，减压阀组全开。
优点：适合泄漏量大，不易改造的减压阀组。
缺点：整个系统的安全性较并联来说较差。
将TRT与减压阀组进行并联，正常运行时，减压阀组全关。
并联运行对减压阀组进行改造
为配合TRT工程，对减压阀组进行如下改造：
设置一台自动阀，接受来自顶压调节器的控制信号，自动调整炉顶压力。
设置一台量程阀，根据自动阀阀位进行自动调整，保证自动阀在线性区工作。
设置两台快开阀，一用一备，当TRT发生故障紧急停机时，该阀能够自动开启，保证炉顶压力的波动范围在允许值之内。
减压阀组一般归炼铁使用，TRT一般划归动力厂，为简化两所属单位之间的关系，可不对减压阀组进行改造，采用透平机并联旁通快开阀的方案。我厂TRT机组即采用此方式。
TRT对高炉的顶压控制
减压阀组是高炉顶压控制的重要手段，根据高炉炉容大小的不同，减压阀组中阀门的口径和数量亦有区别，但其作用是相同的。5#高炉配套TRT装置与高炉减压阀组属于并联配置，在正常运行时，减压阀组全关。
高炉炉顶压力的控制
高炉炉顶压力的调节系统主要由顶压调节系统和前馈控制组成。
TRT正常运行时的顶压调节原理： TRT对高炉顶压的调节以TRT侧的高炉顶压设定值为目标值，采用PID调节控制TRT静叶开度，达到控制高炉炉顶压力稳定的目的。静叶比高炉减压阀组调节目标值低3kPa左右，以保证静叶调节的优先性。TRT运行时，静叶在自动状态，高炉减压阀组自动阀同样保持自动状态，减压阀组各阀门全部关闭。正常运行时，机组两旁通快开阀全部关闭，一在自动位置（调节目标值比静叶高3kPa，以保证静叶调节的优先性），一在手动位置，一旦静叶调节出现问题，顶压波动超出正常范围，在自动位置的旁通快开阀会自动参与顶压调节。
高炉顶压的前馈控制：对通过TRT的高炉煤气流量进行测量和温压补偿校正，以此信号控制旁通快开阀的开度。在机组正常运行时，旁通快开阀全关；当机组发生重故障时，两旁通快开阀快速打开相应开度（本机组两旁通快开阀无论在手动位置还是在自动位置，有重故障时均能快速打开），在静叶及快切阀快速关闭对高炉产生作用之前，快速打开，使高炉煤气形成畅通，消除这一不安全因素。
重故障跳机后对顶压的控制：当TRT机组发生重故障时，由两旁通快开阀进行顶压控制。两旁通快开阀同时打开同样开度，两阀门同步对顶压进行自动调节。在高炉接到TRT跳机信号后，TRT运行人员可将旁通快开阀转为手动，并逐步关闭旁通快开阀，将顶压控制全部交给高炉控制室。按除尘工艺情况分类根据除尘工艺的不同，有湿式除尘和干式除尘，TRT也分为两类：湿式TRT和干式TRT.