标题：湿帘
湿帘简介
湿帘，别名水帘及水幕，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。
  湿帘规格尺寸对照
在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。
优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。
优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。
组成部件
一、降温系统：
1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。
2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。
二、增湿系统：
湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。
三、过滤系统：
湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。
系列产品
绿色环保型湿帘详细介绍：纳米抗菌型特性：在保持标准型湿帘功能的基础上，采用纳米材料，能有效地抑制  绿色环保湿帘细菌生长，长时间保持空气的清新自然。除味型特性：在保持标准型湿帘功能的基础上，加入特殊芳香剂，不仅能防止藻类生长，而且能令空气清新自然、香气四溢。
绿色湿帘型号：5060/5090/7060/7090
黑边加强系列
黑边加强系列：特性：改善传统湿帘易碎、表面清洗不方便等缺点，具有高强挺度、高效防腐性、抗冲击力强、表面易清洗等特点。
黑边加强型湿帘型号：5060/5090/7060/7090
标准型湿帘特性
标准型湿帘特性： 1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率高、使用寿命长等特点； 2、蒸发降温效率达80%以上； 3、自然吸水、扩散速度快、效能持久； 4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用
标准型湿帘型号：5060/5090/7060/7090[1]
性能特点：
1、高度吸水性
2、蒸发降温效率强
3、强度高、不变形
4、适合正、负压装置
5、持久耐用
6、节能、环保
7、容易安装
应用范围：
家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等
温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等
工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等湿帘品牌水濂风机、佛山温宝，青州名扬、青州华龙、青州三和、青州杰诺、山东祥力、青州华邦、惠农、嘉特、业拓、正达、易富德、土禾、耀顺、长丰、瑞德等维护保养“易富德”蒸发式降温湿帘是非常持久耐用的产品。为了保证湿帘的最长寿命和保持最佳功效，请在正确的安装和使用条件下使用。
当停止使用时 :
每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：
（氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）
不要使用开放式的池塘的水；
用水质较好的水；
给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入；
切断水源后让风扇再运转一段时间；
水自给系统与其他系统隔离开；
湿帘避免阳光直射。
水质
循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害； 硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。
清洗
如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻搽洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。
恰当的水位
不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。
维持排水
随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的最大蒸发率的20%。
使水在湿帘上分布均匀
通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。
年度停机
每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。[2]
湿帘选择原则
湿帘尺寸的选择原则是应使湿帘系统达到最好的效果。通常在花卉生产温室中常使用的是10厘米厚或15厘米厚的纤维质湿帘。10厘米厚的纤维质湿帘，在通过湿帘的空气速度为76米/分钟时运行效果最好。15厘米厚的纸质湿帘则要求空气速度为122米/分钟。
该选择何种厚度的湿帘，除了考虑所在地的地理位置、气候条件外，还应看温室内湿帘和风机的距离以及花卉作物对温度的敏感程度。若风机与湿帘的距离越大（一般超过32米以上），建议使用15厘米厚的湿帘；若所栽培花卉对温室温度比较敏感，对高温的耐受能力差，建议使用15厘米厚的湿帘。反之，若温室内湿帘和风机间距离较小或者花卉对温度敏感程度低，则可使用10厘米厚的湿帘。
从经济角度考虑，10厘米厚的湿帘价格要低于15厘米厚度的湿帘，仅为其价格的2/3。
此外，湿帘的进风口尺寸越大越好。因为进风口尺寸过小会增加静压，从而大大降低风机效率，增加耗电量。
安装须知
湿帘风机在为粮食堆通风换气时,一定要分配的均匀,否则会造成粮食的损坏,另一方面则有可能造成粮食堆出现通风死角,对此湿帘风机了设计中一定要考虑周祥些,一是考虑风速参数，二是考虑送风（或吸出）粮堆的空气沿风道长度均匀分布.
对此从这句话中可表明，安装湿帘风机可不是那么随意的，一定要找专业公司时行安装,一但安装的不好，后果就可能会比较的严重.[3]
日常维护
  1.水泵停止30分钟后再关停风机，保证彻底晾干湿帘。
系统停止运行后，检查水槽中积水是否排空，避免湿帘底部长期浸在水中。
2.湿帘清理
湿帘表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干湿帘后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。（可先刷一部分，检验一下该湿帘是否经得起刷。）然后只启动供水系统，冲洗湿帘表面的水垢和藻类物。（避免用蒸汽或高压水冲洗湿帘）。
鼠害控制
在不使用湿帘的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘的下部喷洒灭鼠药.。
3.喷水管清理
打开两端的螺塞，用一外径约为25的橡皮软管插入，另一端接自来水，冲洗即可。
4.水泵若一段时间不用，应放在清水中，通电运行5分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处.[4]
湿帘使用技巧
对于湿帘的使用不是很了解的朋友很容易出现一些误解,认为有了湿帘与风机则室内自然清凉无比,而忽略了温室结构与湿帘必须完善配合才能发挥湿帘最大的功率.
湿帘是安装在窗户的另一侧,空气穿过湿帘蒸发,再由风扇吹向各各角落,致使室内温度迅速下降起来.
要结合负压风机
水帘风机是一种通风降温设备需结合负压风机一起使用，那样降温效果才会更加有效.这是为什么呢？
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外.而水帘风机降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。[5]