标题：双母线
分类
母线按结构分为硬母线和软母线。  双母线
硬母线（低压的户内外配电装置）又分为矩形母线和管形母线。
矩形母线一般使用于主变压器至配电室内，其优点是施工安装方便，运行中变化小，载流量大，但造价较高。
软母线用于室外，因空间大，导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便，造价低廉。
圆锥曲线中，母线就是连结圆锥的顶点和底面圆周上任意一点的线段
母线交接试验标准
试验电压标准按附录一支柱绝缘子和套管的试验电压值进行。
母联开关
一个开关在两排并列的母线上都有隔离开关的，则这两排母线的连接开关，就是母联开关。比如东西母或南北母的连接开关。
双母线的时候，叫母联，单母线的时候，叫分段。
而母线（我们且称为单母分段），中间的连接开关就是母线的分段开关。任何一条线路只能接到I段或II段母线上。
单母线分段
优点：母线分段后，对重要用户，可以从不同段供电。另外，当一段母线发生故障时，分段断路器能够自动将故障切除，保证正常段母线不间断供电。
缺点：当母线故障时，该母线上的回路都要停电，而且扩建时需要向两个方向均衡扩建。
双母线接线
优点：供电可靠，调度灵活，扩建方便，便于设计。
缺点：增加了一组母线，每一回路增加一组母线隔离开关，增加了投资，操作复杂，占地面积增加。
母线排
是电力配电设备上的导电材料名称，材质扁铜（相当于电线），没有绝缘层，外面刷有表示相序的颜色油漆，主要用于室内变压器到配电柜再到电源总闸然后连接到各分闸。
进行母线的有关操作的规定
在进行母线的有关操作时，电网有如下规定：
1、向母线充电，应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关（母联、旁路或线路开关）进行。在母线充电前，应考虑若充电母线故障跳闸后，系统有否可能失稳，必要时可先降低有关线路的有功潮流。迫不得已需用闸刀向母线充电时，还必须先检查和确认母线绝缘正常。
2、用变压器向220kV、110kV母线充电时，变压器中性点必须接地。
3、向母线充电时，应注意防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生的过电压。
4、进行倒母线操作时，应注意：
①母联开关应改非自动。
②母差保护不得停用并应做好相应调整。
③各组母线上电源与负荷分布的合理性。
④一次结线与压变二次负载是否对应。
⑤一次结线与保护二次交直流回路是否对应。
⑥双母线中停用一组母线，在倒母线后，应先拉开空出母线上压变次级开关，再拉开母联开关。（现场规程有要求者除外,但事先必须书面向省调办理备案手续。）
双母线
母线
母线的材质：铜母线、铝母线和钢母线。
母线着色的意义：可以增加辐射能力，利于散热，着色后允许负荷电流提高12~15%。
发电厂变电站母线故障的处理原则
母线故障的迹象是母线保护动作（如母差等）、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。
当母线故障停电后，现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员，值班调度员按下述原则处理：
1、不允许对故障母线不经检查即行强送电，以防事故扩大。
2、找到故障点并能迅速隔离的，在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电，有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电，联路线要防止非同期合闸。
3、找到故障点但不能迅速隔离的，若系双母线中的一组母线故障时，应迅速对故障母线上的各元件检查，确认无故障后，冷倒至运行母线并恢复送电，联路线要防止非同期合闸。
4、经过检查找不到故障点时，应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许，可对母线进行零起升压，一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。
5、双母线中的一组母线故障，用发电机对故障母线进行零起升压时，或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时，均需注意母差保护的运行方式，必要时应停用母差保护。
6、3/2接线的母线发生故障，经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的，可以用本站电源试送电。试送开关必须完好，并有完备的继电保护，母差保护应有足够的灵敏度。
发电厂和多电源变电所母线失电后处理规定
发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象：
1、该母线的电压表指示消失。
2、该母线的各出线及变压器负荷消失（电流表、功率表指示为零）。
3、该母线所供厂用电或所用电失去。
发电厂母线失电后，应立即自行将可能来电的开关全部拉开。有条件时，利用本厂机组对母线零起升压，成功后将发电厂（或机组）恢复与系统同期并列，如果对停电母线进行试送,应尽可能用外来电源。
对多电源变电所母线失电，在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时，为防止各电源突然来电引起非同期，现场值班人员应按下述要求自行处理：
1、单母线应保留一电源开关，其它所有开关（包括主变和馈线开关）全部拉开。
2、双母线应首先拉开母联开关,然后在每一组母线上只保留一个主
电源开关，其它所有开关（包括主变和馈线开关）全部拉开。
3、如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的，则该开关一般不作为保留的主电源开关。
4、变电所母线失电后，保留的主电源开关按《电力系统调度规程》有关规定执行。
技术方案
  1. 系统需求概述双母线是电厂、变电站中广泛采用的一种母线方式，这种主接线方式通常是将母联断路器合上使双母线并列运行，这样当一组母线发生短路故障时，母差保护只需要将连接在该组母线上各元件的断路器和母联断路器跳开，而另一段母线仍继续工作。
2. 推荐技术方案针对双母线主接线的保护功能需求，推荐如图2-1、图2-2所示的技术方案：
n 在110KV及以下电压等级双母线保护只需配置一套RCS-915AB则可完成对双母线的保护。
n 在220kV及以上电压等级重要电厂、枢纽变电站双母线保护使用两套RCS-915AB，两套RCS-916D，母差保护双重化、断路器失灵的双重化配置。
n 在220KV及以上电压等级双母线的支路断路器失灵如是使用RCS-915AB的断路器失灵保护功能，则无需配置RCS-916D。
3. 方案技术特点[1] 保护双重化配置，交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立，任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路，方案可靠性高。
[2] 每套装置的主保护采用了工频变化量差动和比例差动两种原理的差动保护，提高了差动保护的灵敏度，使差动保护的灵敏度和可靠性得到了兼顾。
4. 组屏方案南瑞继保公司自主研发并生产的RCS-915系列数字式母线成套保护装置可用作各电压等级各种主接线的母线保护。RCS-915系列变压器保护具备多种型号， 用于不同的适用地区、接线方式、电压等级。具体型号选择详见装置简介。现以RCS-915AB，220kV双母线专用母联接线15单元(含母联)为例，具体推荐组屏方案如下：
母线保护双重化配置方案：
母线保护柜一： PRC15AB-415A
内含： RCS-915AB 母线成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
母线保护柜二： PRC15AB-415A
内含： RCS-915AB 母线成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
当主接线方式为双母线双分段时，由两套RCS-915AS保护完成双母线双分段主接线的母线保护,双重化配置时则需要四面屏柜.
当主接线为单母线,单母线分段时可不配置模拟盘.
220kV变电站中,如有需要失灵公用装置独立配置时,通常配置单套的失灵公用装置.
现以RCS-916D，220kV双母线接线,专用母联,专用旁路, 最多接16个单元(含母联)为例，具体推荐组屏方案如下：
失灵公用及母联保护单套配置方案
失灵保护柜： PRC16D-416A
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
现以RCS-916D，220kV双母线单分段双旁路, 专用母联,专用旁路接线21单元(含母联,分段及2个旁路开关)为例，具体推荐组屏方案如下：
失灵公用及母联保护单套配置方案
失灵保护柜： PRC16D-421C
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
现以RCS-916D，220kV双母线单分段双旁路, 专用母联,专用旁路接线21单元(含母联,分段及2个旁路开关)为例，具体推荐组屏方案如下：
失灵公用及母联保护单套配置方案
失灵保护柜： PRC16D-421C
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
当主接线方式为双母线双分段时，由两套RCS-916D保护完成双母线双分段主接线的失灵公用及母联保护 ,组屏需要两面屏柜.
现以RCS-916D，220kV双母线双分段接线,专用母联,专用旁路, 每套装置对应的母线最多接18个单元(含母联和2个分段)为例，具体推荐组屏方案如下：
失灵保护柜一： PRC16D-418S
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
失灵保护柜二： PRC16D-418S
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
当主接线方式为双母线双分段时，由两套RCS-916D保护完成双母线双分段主接线的失灵公用及母联保护 ,组屏需要两面屏柜.
现以RCS-916D，220kV双母线双分段接线,专用母联,专用旁路, 每套装置对应的母线最多接18个单元(含母联和2个分段)为例，具体推荐组屏方案如下：
失灵保护柜一： PRC16D-418S
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机
失灵保护柜二： PRC16D-418S
内含： RCS-916D 失灵公用及母联成套保护装置
MNP 模拟盘
PRT 打印机