标题：电网保护
图书信息
  书 名: 电网保护
作　者：(法国)普瑞夫
出版社： 机械工业出版社
出版时间： 2010年01月
ISBN: 9787111281948
开本： 16开
定价: 88元
内容简介
《电网保护》内容涵盖了各个电压等级的工厂供电的网络结构、中低压接地系统的接地方式、电力网络的故障类型、短路及短路电流的计算方法、短路的影响、仪用互感器、保护功能及其应用范围、过电流开关设备、不同的选择性系统、电网元件保护等。
《电网保护》注重工厂供电技术与工程实践结合，内含大量的实例，基本原理与方法阐述透彻，内容详实，覆盖面广。
《电网保护》适合作为高职、高专工厂供电专业及其他相近专业的教材或教学参考书，也可供普通高等教育电气工程及其自动化专业的师生参考，还可作为从事电力系统工作的工程技术人员的参考用书。
图书目录
译者序
第1章 电网结构
1.1 专用配电网的一般结构
1.2 电源
1.3 高压用户变电站
1.4 中压供电
1.4.1 中压供电的各种接线方式
1.4.2 中压用户变电站
1.5 中压电网的接线方式
1.5.1 中压开关柜的各种供电方式
1.5.2 中压电网结构
1.6 低压电网的接线方式
1.6.1 低压开关柜供电方式
1.6.2 发电机作后备电源的低压开关柜
1.6.3 低压开关柜由不间断电源（UPS）作为备用的接线方式
1.7 带有自备电源的工厂供电
1.8 标准电网的例子
第2章 接地系统
2.1 低压接地系统
2.1.1 低压配电接地系统——定义和接地制式
2.1.2 不同低压接地系统的比较
2.1.2.1 电源变压器中性点不接地或经高阻抗接地的IT系统
2.1.2.2 电源变压器中性点直接接地的TT系统
2.1.2.3 电源变压器中性点接地，电气设备的外露导电部分与中性线连接的TNC.TNS系统
2.2 中压接地系统
2.2.1 不同的中压接地系统——定义和接线方式
2.2.2 不同中压接地系统的比较
2.2.2.1 中性点直接接地
2.2.2.2 中性点不接地系统
2.2.2.3 经限流电阻接地
2.2.2.4 经限流电抗接地
2.2.2.5 经消弧线圈接地
2.3 建立中性点接地系统
2.3.1 中压设备电阻接地
2.3.2 中压设备经消弧线圈或电抗接地
2.3.3 中压或低压设备的直接接地
2.4 低压非接地系统的专用设备特点
2.4.1 安装永久绝缘监视器
2.4.2 安装过电压限制器
2.4.3 通过2～10Hz低频发电机实现接地故障定位
2.5 中压不接地系统的专用设备特点
2.5.1 绝缘监视
2.5.2 第一绝缘故障定位
第3章 电力网络和电机的主要故障
3.1 短路
3.1.1 短路的特点
3.1.2 短路故障的类型
3.1.3 引起短路的原因
3.2 其他故障类型
第4章 短路
4.1 短路电流和波形的确立
4.1.1 供电端短路的短路模型的建立
4.1.2 发电机机端短路时短路电流的确定
4.2 短路电流计算方法
4.2.1 对称三相短路
4.2.1.1 元件越过变压器的等效阻抗
4.2.1.2 并联连接的阻抗
4.2.1.3 百分数形式的阻抗和短路电压表达式
4.2.1.4 不同电网元件的阻抗值
4.2.1.5 电动机对短路电流值的影响
4.2.1.6 对称三相短路计算的例子
4.2.2 单相金属短路（零阻抗故障）
4.2.3 两相短路
4.2.4 两相短路接地
4.3 单相故障电流的流动
4.3.1 中性点不接地或中性点经高阻抗接地
4.3.2 中性点经阻抗(电阻或电抗)接地
4.3.3 谐振电抗或消弧线圈接地
4.3.4 中性点直接接地
4.3.5 发生接地故障时网络有几条出线的容性电流的传递
4.4 最小短路电流的计算及其重要性
4.4.1 与接地系统有关的低压最小短路电流的计算
4.4.1.1 计算TN系统中的最小短路电流
4.4.1.2 计算IT系统中无分布中性点的最小短路电流
4.4.1.3 计算带有分布中性点的IT系统的最小短路电流
4.4.1.4 计算TT系统中的最小短路电流
4.4.1.5 最小短路电流对断路器或熔断器选择的影响
4.4.2 中压和高压系统最小短路电流的计算
4.4.3 最小短路电流计算对于保护选择性的重要性
第5章 短路的影响
5.1 短路电流的热效应
5.2 电动力效应
5.3 电压跌落
5.4 暂态过电压
5.5 接触电压
5.6 操作过电压
5.7 遥控电路中的感应电压
第6章 仪用互感器
6.1 电流互感器
6.1.1 理论提示
6.1.2 磁路饱和
6.1.3 电流互感器在电网中的应用
6.1.3.1 一般应用原则
6.1.3.2 电流互感器的组成
6.1.3.3 电流互感器参数的规定和定义
6.1.3.4 遵从IEC60044-1标准的测量用电流互感器
6.1.3.5 遵从IEC60044-1标准的保护用电流互感器
6.1.3.6 遵从BS3938的保护用电流互感器(x级)
6.1.3.7 IEC60044.1 和BS3938之间关于电流互感器规定的一致性
6.1.3.8 使用超出额定值的电流互感器
6.1.3.9 电流互感器铭牌的例子
6.1.4 非磁性电流传感器
6.2 电压互感器
6.2.1 一般应用原则
6.2.2 电压互感器的技术参数说明和定义
6.2.3 测量用电压互感器遵从IEC60044.2 标准
6.2.4 遵从IEC60044.2 标准的保护用电压互感器
6.2.5 测量用电压互感器铭牌的例子
第7章 保护功能及其应用
7.1 相过电流保护(ANSI码50或51)
7.2 接地故障保护(ANSI码50N或51N、50G或51G)
7.3 方向过电流保护(ANSI码67)
7.4 方向接地故障保护(ANSI码67N)
7.4.1 运行
7.4.2 带限流电阻接地的电网参数的研究和设定
7.4.3 非接地电网参数的研究和设定
7.5 补偿中性点网络的方向接地故障保护(ANSI码67N)
7.6 差动保护
7.6.1 高阻抗差动保护
7.6.1.1 元件的运行和定尺度
7.6.1.2 高阻抗差动保护的应用
7.6.1.2.1 电动机的差动保护(ANsI码87M)
7.6.1.2.2 发电机的差动保护(ANSI码87G)
7.6.1.2.3 母线差动保护(ANSI码87B)
7.6.1.2.4 限制接地故障差动保护(ANSI码87N或REF)
7.6.1.3 关于高阻抗差动保护应用的说明
7.6.2 电缆或电线的带辅助导线的差动保护(ANSI码87L)
7.6.3 变压器的差动保护(ANSI码87T)
7.7 热过载保护(ANSI码49)
7.8 负相位不平衡保护(ANSI码46)
7.9 过长起动时间和转子锁定保护(ANSI码51LR)
7.10 过多连续起动的保护(ANsI码66)
7.11 欠电流保护(ANSI码37)
7.12 、低电压保护(ANSI码27)
7.13 剩余低电压保护(ANSI码27)
7.14 正序低电压和相序方向保护(ANSI码27D.4 7)
……
第8章 过电流开关设备
第9章 不同的选择性系统
第10章 电网元件保护
附录 
电网保护技术
动态电压暂降补偿器DySC是最新的电网保护技术产品。
DySC专利逆变(Inverter)技术为因电压暂降和瞬间停电而造成工业制造过程中非计划停机事故提供完善的电力保护。由于DySC无电池、无移动机械零件，因此维修需求非常低。对于关键制造业所常面临的电压暂降与瞬间停电问题，并不需要电池系列延长电力保护时间，所以DySC 是最理想的解决方案。对于DySC用户来说，可不必考虑电池的维修与环境污染问题，这也意味着大大减少维修费用与维修时间。DySC 的超低能耗使它成为具有最低运行成本的电压暂降保护系统。 DySC 系列产品的功率范围非常宽广，从单相250VA 到三相2MVA，可用于保护个别零件（如PLC、接触器、交流伺服控制器、稳压电源、VFD等），单台设备（如控制盘、机器人、CNC等）或整个总电盘。