标题：金属密封蝶阀
概述
1.1 双向金属密封系列蝶阀，该新型系列蝶阀科学地采用了新技术、新工艺和优质材料制作，使该阀可靠性强，减少和避免了在使用期间的维修，使用寿命长，具有很好的使用效益和社会效益。国内知名的生产厂家有上海权工阀门设备有限公司和湖南新兴水电设备有限公司。其公司是机械工业部、化工部、中国化工装备总公司定点管理生产企业。其产品在业内有一定的价格优势和技术优势
1.2 手动双向金属密封蝶阀、电动双向金属密封蝶阀其技术性能和材质不但完全符合和满足于、而且还高于和优于国家的相关标准要求和技术要求，以及产品的验收、交货、安装和使用要求。
适用工况条件
适用介质：水、油、弱腐蚀性气体及弱腐蚀性流体
适用温度：－30℃～ 250℃
公称压力：0.25MPa（2.5kg）、0.6MPa（6kg）、1.0MPa（10kg）、1.6MPa（16kg）、2.5MPa（25kg）。
PH 值：4 —9
采用符合标准
所有产品在设计和制造过程中都严格按照GB/T19001—1994 idt ISO9001:1994质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式执行，并获得证书。所生产的蝶阀系列产品均符合如下标准：
设计制造：GB12238—89标准
结构长度：GB12221—89标准、GB/T15188.1-94标准
法兰连接：GB/T17241.6—98和GB9115—88、GB12380—90、GB4216.4标准
流量、流阻系数：JB/T5296-91标准
压力试验：GB/T13927—92标准
寿命试验：JB/Z248-85标准
阀门标志：GB12220—89标准
产品标牌：JB8标准
型号编制：JB308-75标准
电动装置：GB/T8528—1997和GB12222—89、GB12223—89标准
手动装置：JB/T8531-97标准
漆膜试验和涂漆：GB9286、SDZ014标准
钢材表面锈蚀、除锈等级：GB8982标准
包装、储运图示标志：GB4879标准
防锈包装：GB191标准
供货要求：GB12252标准
采用材质：灰铸铁HT200—400符合GB12226—89标准；球墨铸铁QT450-10符合GB12227—89标准；碳素钢Q235A符合GB12228—89标准；不锈钢符合GB1220标准；铜合金符合GB12225—89标准；丁腈橡胶NBR符合HG4—329标准；石墨填料JB1712-91标准；通用阀门材料JB/T5300-91标准；
主要部件材料
阀体：球墨铸铁QT450 阀 体 密 封：不锈耐酸钢1Cr18Ni9Ti
阀板：球墨铸铁QT450 阀 板 密 封：不锈耐酸钢1Cr18Ni9Ti
阀轴：不锈钢2Cr13 阀 轴 密 封：柔性石墨
轴套：锡青铜 蜗 轮 箱：球墨铸铁QT450
蜗轮：球墨铸铁QT450 蜗轮箱密封：丁腈橡胶NBR
蜗杆：不锈钢2Cr13 手轮或方头：球墨铸铁QT450
阀轴密封调整螺栓：不锈钢2Cr13 阀体调整伸缩限位螺栓：不锈钢2Cr13
双向金属密封伸缩蝶阀的特性描述
6.1 该系列蝶阀机械结构合理、可靠，轴与阀板紧密装配后用销机械地固牢，抗压性能强、启闭可靠，具有正、反双向密封功能。安装中不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在管道上任意安装。
6.2 蝶阀本体是伸缩型结构，阀体既能伸长又能缩短，能自动补偿管线所产生的轴线位移和小量错位、挠曲，伸缩节密封圈采用压盘压合，密封性能好。
6.3 阀体伸缩装置设有调整伸缩的机构，调整阀体伸长或缩短极为方便可靠。安装阀门或拆卸阀门简易方便、省功、省时。
6.4 阀体伸缩装置还设有限位机构，可控制阀体的伸缩量，能有效防止阀门关闭后管内介质压力或其它外力使阀体伸长过量。
6.5 阀轴采用半轴结构，阀板采用桁架式结构，阀门耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源。
6.6 阀门采用双偏心球面密封结构，关闭时阀板密封面随偏心位移靠向阀体密封圈进行挤压密封，密封圈受压均匀，密封性能可靠；开启时阀板只需转过很小一个角度，阀板密封面就与阀体密封圈脱离了，减少了密封面之间的磨擦，使阀门经久耐用。
6.7 阀体、阀板密封材料全部采用1Cr18Ni9Ti不锈耐酸锈钢，阀门密封面具有耐腐蚀不结垢、不老化、不易损、坚固性好、使用寿命长等特点。 
6.8 驱动装置与阀门连接处设有轴向密封检查调整孔，轴向密封通过检查调整孔即可调整或更换，不需再拆卸驱动装置和其它部件。阀轴密封采用柔性石墨，摩擦系数小、不宜老化，耐磨损时效长。
6.9 新型驱动装置通过对机械结构和受力部位的改进，不但使传动机构的受力强度增加了数倍以上，避免了因启闭阀门时用力过大损坏传动机构，而且还具有开启轻便灵活、启闭圈数少，阀板能稳定地停留在任意中间位置等优点。
6.10 新型驱动装置均采用全密封护外型结构，确保驱动装置能完全防尘、防潮和防水，阀门无论使用于任何工况，驱动装置都能始终处于良好的润滑状态 ，保证了阀门的使用寿命。
6.11 通径在DN500以上规格的阀门，手动驱动装置采用双向同步开启显示机构，可从上面和侧面两个方向观察阀门的关闭或开启状态，便于卧式安装。由于蝶阀的阀板是在阀腔内启闭的，所以卧式安装后阀腔底部是畅通无阻的，随着阀门的关闭过流面积逐渐缩小，而过流面积越小，水的流速就越急，这样利于冲走阀门中的杂物，避免因杂物使阀门关不到位甚至损坏密封圈。
6.12 每台蝶阀都配有可调开、关的机械限位装置和阀板启闭位置的显示机构，驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。
6.13 电动驱动装置具有手动和电动两用功能，带有手动、电动切换机构，电动时手轮不会旋转，手轮驱动时不会引起电机转子转动。
6.14 电动驱动装置防护等级为IP54。电动机绝缘等级为E级，电动机工作电压为380V、50HZ。电源主电路为380VAC、50HZ，二次控制电路为220VAC、50HZ。
6.15 阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，阀门内腔防腐采用静电喷涂环氧树脂工艺，喷后电炉烘结，具有很强的附着力，厚度可达0.4—0.8mm，防腐性能好、时效长，避免对水造成二次污染。
双向金属密封蝶阀的特性描述
7.1 该系列蝶阀机械结构合理、可靠，抗压性能强、启闭可靠，具有正、反双向密封功能。安装中不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在管道上任意安装。
7.2 该系列蝶阀阀轴采用半轴结构，阀板采用桁架式结构，轴与阀板紧密装配后用销机械地固牢，阀门耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源。轴套采用自润式锡青铜，摩擦系数小（<0.16），启闭灵活。
7.3 该系列蝶阀采用双偏心球面密封结构，关闭时阀板密封面随偏心位移靠向阀体密封圈进行挤压密封，密封圈受压均匀，密封性能可靠；开启时阀板只需转过很小一个角度，阀板密封面就与阀体密封圈脱离了，减少了密封面之间的磨擦，使阀门经久耐用。
7.4 阀体密封圈用不锈耐酸钢制作、采用机械方式固定在阀体上，阀板密封材料均采用不耐酸锈钢，阀板密封面为球面，具有耐腐蚀不结垢、不老化、不易损、坚固性好、使用寿命长的特点，
7.5 驱动装置与阀门连接处设有轴向密封检查调整孔，轴向密封通过检查调整孔即可调整或更换，不需再拆卸驱动装置和其它部件。阀轴密封采用柔性石墨，摩擦系数小、不宜老化，耐磨损时效长。
7.6 新型驱动装置通过对机械结构和受力部位的改进，不但使传动机构的受力强度增加了数倍以上，避免了因启闭阀门时用力过大损坏传动机构，而且还具有开启轻便灵活（开启力矩N·m≤30kg）、启闭圈数少、阀板能稳定地停留在任意中间位置等优点。
7.7 新型驱动装置均采用全密封护外型结构，确保驱动装置能完全[1]防尘、防潮和防水，阀门无论使用于任何工况，驱动装置都能始终处于良好的润滑状态 ，保证了阀门的使用寿命。
7.8 DN500以上蝶阀的手动驱动装置采用双向同步开启显示机构，可从上面和侧面两个方向观察阀门的关闭或开启状态，便于阀门卧式安装，由于蝶阀的阀板是在阀腔内启闭的，所以卧式安装后阀腔底部是畅通无阻的，随着阀板的关闭阀腔过流面积逐渐缩小，而过流面积越小，水的流速就越急，这样利于冲走阀门中的杂物，避免因杂物使阀门关不到位甚至损坏密封圈。
7.9 每台蝶阀都配有可调开、关的机械限位装置和阀板启闭位置的显示机构，驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。
7.10 电动驱动装置具有手动和电动两用功能，带有手动、电动切换机构，电动时手轮不会旋转，手轮驱动时不会引起电机转子转动。
7.11 电动驱动装置防护等级为IP54。电动机绝缘等级为E级，电动机工作电压为380V、50HZ。电源主电路为380VAC、50HZ，二次控制电路为220VAC、50HZ。
7.12 阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，阀门内腔防腐采用静电喷涂环氧树脂工艺，喷后电炉烘结，具有很强的附着力，厚度可达0.4—0.8mm，防腐性能好、时效长，避免对水造成二次污染。
7.13 DN800以上的蝶阀均可配带阀门支撑座和起吊环，便于安装并避免损坏设[2]备。