标题：电气基础
发电厂电气基础
目    录目    录电气符号字母说明：... 1
电气符号字母说明：... 1
电缆符号说明：... 1
开关器件符号说明：... 2
敷设方式和敷设部位... 2
术语说明... 3
接地系统形式... 5
开关电器说明：... 6
电气符号字母说明：
电缆符号说明：
YJV22--4*16  代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆，22代表铠装（即在四条线的外面有一层铁皮包裹），一共4芯，截面积为16平方毫米。
YJV-3X4-SC25-HDPE50；YJV：交联聚乙烯电缆，3*4：三根四平方的。SC25：电缆穿25的焊接钢管敷设，HDPE50是指50的波纹管敷设
BV-5×16 SC32：导线型号为铜芯塑料绝缘线，5根16mm，穿焊接钢管敷设。
BV-2×2.5：导线型号为铜芯塑料绝缘线，2根2.5mm。
VV-5x2.5-SC32/WC/FC指5*2.5平方的VV（规格）电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。
FPC(15)-WC：穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。
WP1-BV(3×50+1×35)CT CE表示：1号动力线路，导线型号为铜芯塑料绝缘，3根50mm、1根35mm，沿顶板面用电缆桥架敷设。
WL2-BV(3×2.5)SC15 WC表示：2号照明线路、3根2.5mm2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。
ZR-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。
TMY-3（80*8）+1（60*6）：80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母（铜排母线）的意思。
RVS：铜芯pvc护套双绞线，通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线，消防系统布线。
RVV：铜芯pvc内护pv外护平行护套线，通常用于弱电电源供电等。
BV，BV电线，全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母B表示；绝缘材料为聚氯乙烯，用字母V表示，因而得。
开关器件符号说明：
TIMS-125/80/43002  其中4表示四级；300：热磁脱扣器；2：电机保护用。
DZ47-60/3P-25：小型断路器，型号DZ47-60，三相25A。
C65N-16A：2P是指适使用C65小规格的断路器，最大分断电流为6000A，额定电流为16A，2P指双极的，VE-30mA指漏电保护电流为30mA
C65N-C16/3P：C65指断路器型号，N表示分断电流为6000A，C16表示保护照明线路用，容量为16A，3P表示3极
JDZ10-6 6000/100 0.2/1 （电压互感器）：J 电压互感器Voltage transformer；D 单相Single phase；Z 浇注式Casting type；10 设计序号Design Number；6电压等级（kV）Voltage class(kV)；6000/100 额定电压比；0.2/1准确等级
电度表型号DD28；DD10；DD862。
第一个字母D 代表电度表；第二个字母T 代表三相（单相为D）；后面的数字是各生产厂商定的。
DD－单相, 如DD862 
DT－三相四线, 如DT862 
DS－三相三线,如DS862 
F－复费率, 如DDSF855 
Y－预付费, 如DDSY855 
S－电子式, 如DDS855
敷设方式和敷设部位
敷设方式：  SC:穿焊接钢管敷设；       CT:用电缆桥架敷设;
敷设部位：  WE：沿墙面敷设；          WC：暗敷设在墙内；
FC：暗敷设在地面或地板内；CC：暗敷设在屋面或顶板内；
BMG1是负荷开关，SB是塑壳断路器，BM7是分断能力10KA的微断。
IP防护等级：
IP40：
4（接触电气设备保护和外来物保护等级）——防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器（球体直径为1.0mm,不应完全进入）。
0（电气设备防水保护等级）——无防护
IP30：
3（接触电气设备保护和外来物保护等级）——防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器（球体直径为2.5mm,不应完全进入）。
0（电气设备防水保护等级）——无防护
IP20：
2（第一个数字）——防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器（球体直径为12.5mm,不应完全进入）。
0（第二个数字）——无防护。
IP54：
5（第一个数字）——防护灰尘，不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害。
4（第二个数字）——防护喷水，从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害。
术语说明色别应为L1相黄色，L2相绿色，L3相红色。
回路：.电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。
通路：能构成电流的流通,能形成闭合回路的路(也就是电流能从电源正极流出,再从负极流进)称之为通路。通路是在电路中，处处连通的电路。
高压断路器：在电路正常时，用来接通或切断负荷电流；在电路发生故障时，用来切断巨大的短路电流。断路器具有可靠的灭弧装置，其灭弧能力很强。
它能在负荷情况下接通和断开电路，当系统产生短路故障时，能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。
高压负荷开关：是用来在额定电压和额定电流下接通和切断高压电路的专用开关。它只允许接通和开断负荷电流，但不允许开断短路电流，即它仅能作为控制和过载保护元件，不能用作故障保护元件。它与高压熔断器配合使用时，可代替断路器。负荷开关按灭弧介质的不同，分为固体产气式、压气式和油浸式三种。前两种有明显的外露可见断口，因此还能起到隔离开关的作用。
具有简单的灭弧装置，可以带负荷分，合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流，必须与高压熔断器串联使用，借助熔断器来切除短路电流。
隔离开关：是以空气为绝缘介质，在无负荷的情况下接通或断开电路的电器。它在断开位置时形成明显可见的、足够的断开距离，把需要检修的电器与电源可靠地隔离，以保证检修工作的安全；在合闸状态时，能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。它在配电装置中的用量最多，通常是断路器的3～4 倍。其主要用途如下：(1)检修与分段隔离。(2)倒换母线。(3)分、合空载电路。
是一种没灭弧装置的控制电器，其主要功能是隔离电源，以保证其它电气设备的安全检修，因此不允许带负荷操作。但在一定条件下，允许接通或断开小功率电路。
高压熔断器：是在电网中人为设置的一个最薄弱的元件，用以保护电器装置免遭过电流或短路电流作用而引起损坏。当过电流流过时，元件本身发热熔断，借灭弧介质的作用使电路开断，达到保护电力线路和电气设备的目的。熔断器在电压低于35kV 的小容量电网中被广泛采用(熔断器的价格最便宜)。
电流互感器：将电路中流过的大电流变换成小电流(额定值为5A)，供给测量仪表(如电流表、电能表、功率表)和继电器的电流线圈，这样就可以用小电流的仪表间接测量大电流。电流互感器通常有一个一次绕组(匝数少)和一个或两个二次绕组(匝数多)。一次绕组是串联在电路中的。一、二次绕组互相绝缘并且绕在同一个铁心之上，通过电磁感应，把一次绕组的大电流按一定比例变换成二次绕组的小电流。特别要注意：在使用中电流互感器的二次侧不允许开路。
电压互感器：将高电压(6、10、35kV 等)降为低电压(一般额定值为100V)，供给测量仪表(电压表、电能表、功率表)和继电器的电压线圈，这样就可以用低压仪表间接测量高压。电压互感器的基本结构是两个或三个互相绝缘的线圈绕在同一铁心上所组成，一次绕组匝数多，二次绕组匝数少，通过电磁感应，把高电压按一定比例变换成低电压。电压互感器的一次绕组是与高压电路并联的。特别要注意：在使用中电压互感器的二次侧不允许短路。
电压互感器实质上就是一个降压变压器，原边绕组的匝数多，副边绕组的匝数少。
接触器:主要的技术数据有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流应大于负载工作电流，通常负载额定电流为接触器额定电流的70%～80%。
电气接线:是指电气设备在电路中相互连接的先后顺序。按照电气设备的功能及电压不同，电气接线可分为电气主接线(一次接线)和二次接线。
（1）电气主接线(一次接线) 电气一次接线泛指发、输、变、配、用电能电路的接线。
（2）电气二次接线为保证一次电路正常、安全、经济运行而装设的控制、保护、测量、监察、指示及自动装置电路，称为副电路，也称为二次电路（二次接线）。
变压器:变压器起着变换电压的作用，常用的10kV变电所中变压器将高压l0kV变为低压380/220V。根据冷却方式的不同，通常采用的配电变压器有油浸式变压器和干式变压器。
接地系统形式
ICE将系统接地分为TN，TT，IT三种形式，
·          第一个字母说明电源对大地的关系：
·          T——一点与大地直接连接：
·          I——与大地隔离或一点经阻抗与大地连接：
·          第二个字母说明电气装置外露导电部分对大地的关系:
·          T——外露导电部分直接接地：
·          N——外露导电部分与电源的中性点连接而接地。
·          在TN系统中按中性线（N）线和保护接地线（PE线）的分开或合并又分为三种形式：
·          TN-C系统——在全系统中N线和PE线是合为一根的；
·          TN-S系统——在全系统中N线和PE线是合为两根的；
·          TN-C-S系统——在全系统中仅前一部分（通常为电源至电气装置金线总配电箱的一段线路），N线和PE线合为一根（称为PEN）线，此后都分为两根。
重复接地：在中性点直接接地的低压系统中采用保护接零时，将零线上的一点或多点再次与大地作可靠的连接。
箱式变电站=高压开关柜+变压器+低压开关柜.
断路器：用来接通、分断电路，有过热、过载、短路等功能；
脱扣器：断路器的辅助部件，有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等，配合断路器达到上述功能；
分励脱扣器：属于电磁脱扣部件的1种，通过外加电信号完成断路器。受控脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路，通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上，使断路器分断。
断路器与分励脱扣器可以是一体的，也可以是组合装配的。
短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。
断路器=动静触点+灭弧装置+热敏元件+电磁铁+传动机构+调节整定附件+操作手柄+连接端子+外壳。
电缆热稳定能力：发生短路时，短路电流流过电缆，电缆不会发生永久性、不可逆故障，因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂，需要知道电网的数据，要先计算短路电流，还跟继电保护开关动作时间有关。(高压电缆由供电局选择)
开关电器说明：
1 脱扣器   
顾名思义低压的“脱扣”，对应于高压的“保护”，主要是在故障时发出跳闸命令，使得配套的开关跳闸，防止事故扩大。类型很多参照前面，现在电子脱扣器应用的越来越广泛。
2 继电器
二次回路中用的，可以理解为得电或失电后，位置状态会发生变化，从而控制回路的通断，或者输出节点给其他回路。
3 空气开关
ACB-air circuit break，这就要说到开关的灭弧介质，字面上理解空气开关灭弧介质就是空气对应于真空开关之类。
4 接触器
有些场合需要频繁的投切电源，对开关的损坏太大，因为开关的触头是有寿命的。这个时候就用接触器来控制回路的通断。
5 熔断器
熔断器字面理解  采用了熔丝保护靠熔丝的熔断来起到保护作用。熔丝就是老式的闸刀开关那个保险丝。老式的闸刀开关也算是熔断器
6 隔离开关
隔离开关不具备灭弧能力，但是可以看到明显的断点，在操作中是很有作用的。由于开关的分合，往往是肉眼看不见的，从人心理角度来说，总觉得不踏实，于是在断开开关后，断开隔离开关，肉眼可见明显断点，心里就踏实了。
7 断路器
灭弧快速切断电流无论是正常工作电流还是故障电流。至于为什么要灭弧
三言两语讲不清楚，只需知道如果不灭弧，将会对设备乃至系统电网产生不可估量的损失。