标题：摄像机电源
摄像机电源
  摄像机电源样图摄像机一般为12V DC直流供电，球机一般采用24V AC交流供电。工程中前端摄像机供电方式一般有三种。12V直流电源近端供电 电源一般可放在室外防护罩内或摄像机附近2米范围单独的电源箱内。如果 放在防护罩朵，防护罩一般选择较大号的，因为摄像机，电源长时间工作都会产生热量，较大的罩内空间以利于整体散热。
电源专业知识
电源：是一种把其它形式的能量转换成电能的装置，习惯于称之为电源，或电源适配器　
安防电源：安防电源是专业为安防类电子产品设计与生产的电源适配器，以纹波小，寿命长而特殊。　
摄像机电源的DC插头：标准一般使用10*5.5*2.1【可以插入部分：长*外圆直径*内孔直径,单位mm】　
光端机电源的DC插头：标准一般使用10*5.5*2.5【可以插入部分：长*外圆直径*内孔直径,单位mm】　
DC插头的结构形式：单头线和并联型多头线。
电源分类
1,线性稳压电源　
1.1,线性稳压电源：线性稳压电源按习惯可分为变压器型线性稳压电源和开关型线性稳压电源两大类型，　1.1.1, 变压器型线性稳压电源：它有一个共同的特点就是功率器件调整管工作在线性区，靠调整管之间的电压降来稳压输出。由于调整管静态损耗大，需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频（50Hz)上,所以重量较大。该类电源优点是稳定性高，纹波极小，易做成多路，输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种，从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流（双稳）电源。1.1.2, 开关型线性稳压电源: 有一类与变压器型线性稳压电源不同的线性稳压电源就是开关型线性稳压电源，它的电路型式主要有单端反激式，单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区,而是工作在开关状态；开关电源因此而得名，开关电源的优点是体积小，重量轻，稳定可靠；缺点是相对于变压器型线性稳压电源来说纹波较大，一般≤1%VO(P-P),好的可做到几十mV(P-P)或更小。　
2,交流电源　
2.1, 交流电源： 一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流，我国交流电供电的标准规定为220V50赫兹，日本等国家为110V60赫兹,电源用的插头和插座也有所不同,交流电随时间变化的形式可以是多种多样的。不同变化形式的交流电其应用范围和产生的效果也是不同的。以正弦波交流电应用最广泛。
3,逆变电源　 　
3.1, 逆变电源：一般指将低压的直流电转变成高压或低压的交流电的装置，一般逆变电源中自带有蓄电池，电脑城买的UPS电源也就是逆变电源中的一种，不过它带的蓄电池较小，停电后电脑只能工作几分钟或十几分钟，主要用在突然停电时继续为电脑供电，我们有时间把未保存的资料保存下来。
摄像机电源计算
一般： 直径为Φ5mm的红外灯所需电流量为10mA/颗，　
直径为Φ8mm的红外灯所需电流量为30mA/颗，　
直径为Φ8mm带聚光的红外灯所需电流量为50mA/颗，　
直径为Φ10mm的红外灯所需电流量为70mA/颗，　
而每台摄像机（彩色）依本身来讲也需要耗电150-250mA左右电流，也就是说选用的摄像机有多少颗红外灯,还应该乘以每一颗灯所需的电流量得出灯所需的总电流，再加上摄像机本身所需的电流200mA（取平均值?）， 红外机如果还另带电动变焦镜头，那么还得加上电动镜头所需要的电流800mA左右后，就得出整个红外线变焦摄像机所需要的工作电流了；特别提示一点，在施工布线时要注意：电流在载体导线上的强度为2A/mm线经(国际标准），行业内实际使用一般为3A/mm线经，即1mm大小的线只能最大允许通过3A电流，也就是说如果您选用的导线截面积为1mm，即使选用10A或更大的电源供电，被供到设备的实际电流不会超过3A，导致选用的电源电功率利用不全，可见输电载体导线的正确选用是很关键的，这种情形广大顾客朋友们可采用多线分流供电方式以求匹配．值得注意的是红外机的红外灯还分进口和国产的,实际需要的电功率也不一样。　也许有人会说：空中架设的高压线也没有多大啊？怎么就能满足那么多的用户使用呢？其实道理很简单，就在于传输电压的高低上，因为它是采用高压传输，我们可以假设传输的电压是110KV，传输线R为15mm铝线，载体导线截面积S=π*R&sup2;,得出S=3.14*15&sup2;=706.5【mm】,按国际标准电流在载体导线上的强度为2A/mm，得出允许通过该导线的电流I=706.5*2=1413A,按电功率P=U*I，可以计算出该导线上传输的电功率P=706.5*2*110000=155430000【W】,高压线一般采用三相三线制传输。
电源与工程计算
这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难，很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够，需要追加设备，造成了与甲方的矛盾和误解，实际上，由于摄像机在启动瞬间，启动电流很大，再加上工程上远距离传输的线路损耗【P线损=I*R，线路损耗电阻R=ρ（L/S），ρ为导线的电阻率，ρ的具体参数可以咨询线缆厂家，L为导线长度单位m，S为导线截面积mm】，所以，摄像机需要的电源，不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍来满足瞬间启动电功率，这个才是摄像机实际需要的功率，然后再加上约30%的线路传输损耗，最后再加上30%的余量，作为将来扩容使用。　举个例子：如果一个商务楼，有100台固定枪型摄像机，每台摄像机的额定功率是4W，我们该如何配置摄像机电源呢？根据上面的计算方法，我们计算出，摄像机的额定功率是4W*100台=400W，摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W，考虑损耗后，摄像机需要的功率是520W*1.3=676W，加上电源余量，摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W，总结一下：摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3【W】，才能保证系统的稳定性和可扩容性。
摄像机与电源整合
摄像机有标明DC12V/AC24V通用的，那么该选择什么样的电源？推荐选择AC24V的电源，因为同样的传输距离，电压越高，损耗越小，线的成本也越小，负载也能得到比较充足的电压。　由于采用交流24V，在调试摄像机的时候，可以选择电源同步，使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步, 同时还可以与系统中云台等设备采用同一类电源，摄像机选配电源最忌讳的是：系统中所有摄像机共用一台并线式的大功率电源，原因是系统维修的时候，经常需要打开、关闭电源，在打开电源瞬间所有摄像机同时启动，启动电流特别大，对电源的冲击力很大，严重的会烧毁电源，当电源发生故障时，整个系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的情况无法监视，造成不必要的损失。　那么正确的做法应该是怎样呢？如上面例子，一个商务楼有100台固定摄像机，总共需要约800W的电源，正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样，当某一台电源发生故障，可以接到其他正常工作的电源上，不至于影响整个系统的工作。　
摄像机电源的选择还需要注意什么问题呢？　
第一：在给摄像机接电源时，不要把距离较远的摄像机和距离较近的摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上，电源电压高了，会烧毁近距离的摄像机，电源电源低了，距离较远的摄像机却无图像。应该尽量把距离比较远的摄像机接在同一台A电源上，把较近的摄像机接在同一台B电源上。　
第二：如果监控距离太远，需要配置更高电压的电源，如30V，36V,48V等等，甚至直接供220V交流电，到前端再转换使用小功率电源。　第三；小功率电源尽可能放置在摄像机旁边，以求电功率的没必要损耗，第四:如果摄像机在室外使用时，请使用专业的室外防水监控电源。
常见问题
电源是很多摄像机在安装过程中出现问题的根源，它是监控摄像机正常工作的动力源泉，如果电源供应不足或干扰过大，都会影响了摄像机正常工作，屏幕无显示、夜视模糊、画面出现条纹等等都可能是由电源引起的。　
那么摄像机电源问题会产生哪些故障？　
1、电源干扰 摄像机。电源供应线缆在传输过程中也会受到外界的干扰，比如雷电与交流电压的影响，因此在施工安装过程中，电源线缆不宜与交流线缆隔得太近，否则会出现电压波动现象，影响摄像机成像。　
2、红外夜视模糊出现此类问题的红外摄像机在白天成像正常，一到夜晚后，夜视效果极为模糊。如果你自己观察，会发现红外灯板亮度不是很高，显然，问题出在红外灯板上。那是什么原因导致红外灯板亮度不高呢？则肯定是红外灯板的电源供应不足造成的，由于电源供应不足，红外灯亮度过低，照射距离达不到标称值，红 外摄像机镜头捕捉到的红外光线较少，自然成像模糊。　
既然摄像机夜间成像模糊是电源供应问题，那为什么同样的电源供应在白天却能够清晰成像呢？这主要是跟摄像机的成像原理有关，白天可见光线充足，摄 像机镜头能够捕捉到足够的自然光线供 CCD 传感器成像，此时，红外灯板是处于关闭状态的。大家都知道， 红外灯板是耗电大户，夜晚红外灯开启时增加了额外的电源开销，所以出现电源供应不足的现象。　
3、视频无图像显示 整个工程安装完成后，在调试过程中往往会发现，红外摄像机无图像显示。出现此类问题，多是因为电源供应不足，摄像机无法启动造成的，为了避免此类问题的出现，我们在安装之初需要计算电源供给量，对于比较分散的监控点，不建议大家选择集中供电电源。　
4、监控画面出现特殊条纹 如果红外摄像机监控画面图像显示正常，时常出现特殊横竖条纹，这时就需要考虑电源电压问题了。　
当直流电源线路和交流电源线路隔得太近时，会产生干扰，另外线路在遭到雷击时，也会出现电压突高突低的现像。为什么防止这些问题的出现，建议大家选择有稳压装置的直流线路供电。