标题：往复泵
应用特点
往复泵的主要特点是：①效率高而且高效区宽。②能达到很  高压往复泵高压力，压力变化几乎不影响流量，因而能提供恒定的流量。③具有自吸能力，可输送液、气混合物，特殊设计的还能输送泥浆、混凝土等。④流量和压力有较大的脉动，特别是单作用泵，由于活塞运动的加速度和液体排出的间断性，脉动更大。通常需要在排出管路上（有时还在吸入管路上）设置空气室使流量比较均匀。采用双作用泵和多缸泵还可显著地改善流量的不均匀性。⑤速度低，尺寸大，结构较离心泵复杂，需要有专门的泵阀，制造成本和安装费用都较高。活塞泵主要用于给水，手动活塞泵是一种应用较广的家庭生活水泵。柱塞泵用于提供高压液源，如水压机的高压水供给，它和活塞泵都可作为石油矿场的钻井泥浆泵、抽油泵。隔膜泵特别适合于输送有剧毒、放射性、腐蚀性的液体、贵重液体和含有磨砾性固体的液体。隔膜泵和柱塞泵还可当作计量泵使用。
往复泵的特点：
1.自吸能力强；
2.理论流量与工作压力无关，只取决于转速、泵缸尺寸及作用数；
3.额定排出压力与泵的尺寸和转速无关；
4.流量不均匀；
5.转速不宜太快；
6.对液体污染度不很敏感；
7.结构较复杂，易损件较多。
构造工作原理
主要部件泵缸、活塞，活塞杆及吸入阀、排出阀。工作原理活塞自左向右移动时，泵缸内形成负压，则贮槽内液体经吸入  电动往复泵阀进入泵缸内。当活塞自右向左移动时，缸内液体受挤压，压力]增大，由排出阀排出。 活塞往复一次，各吸入和排出一次液体，称为一个工作循环；这种泵称为单动泵。 若活塞往返一次，各吸入和排出两次液体，称为双动泵。 活塞由一端移至另一端，称为一个冲程。
往复泵装置简图
流量压头
往复泵的流量与压头无关，与泵缸尺寸、活塞冲程及往复次数有关。 单动泵的理论流量为 QT=Asn 往复泵的实际流量比理论流量小，且随着压头的增高而减小，这是因为漏失所致。 往复泵的压头与泵的流量及泵的几何尺寸无关，而由泵的机械强度、原动机的功率等因素决定。
  
安装和流量
往复泵启动时不需灌入液体，因往复泵有自吸能力，但其  高压往复泵吸上真空高度亦随泵安装地区的大气压力、液体的性质和温度而变化，故往复泵的安装高度也有一定限制。 往复泵的流量不能用排出管路上的阀门来调节，而应采用旁路管或改变活塞的往复次数、改变活塞的冲程来实现。 往复泵启动前必须将排出管路中的阀门打开。 往复泵的活塞由连杆曲轴与原动机相连。原动机可用电]机，亦可用蒸汽机。 往复泵适用于高压头、小流量、高粘度液体的输送，但不宜于输送腐蚀性液体。有时由蒸汽机直接带动，输送易燃、易爆的液体。
性能参数
型　 号 流 量
m3/h 压力
MPa 泵速
mIn-1 行程
mm 介质最高温度
℃ 蒸汽压力MPa 泵口径mm 外型尺寸
长X宽X高
mm 泵重
Kg 
进汽 排汽 入口 出口 
2QS—2/2 0.9---2 2 60—120 75 75 1.2 0.02 40 32 805X420X380 135 
2QS—14/2 5.5—14 2 25—60 150 100 1.5 0.02 70 70 556X628X1350 375 
2QS—1/1.7 1 1.7 42—116 76 100 1.4 0.05 32 25 668X226X318 55 
2QS—3.5/1.7 1.3—3.5 1.7 42—116 76 60 1.2 0.05 32 25 668X226X318 55 
2QS—4.8/1.7 3.2—4.8 1.7 38—57 102 60 1 0.05 51 38 880X310X445 155 
2QS—6/1.7 4—6 1.7 69—104 102 60 1.1 0.05 38 32 794X234X370 120 
2QS—9/1.7 5—9 1.7 51—93 120 60 1.2 0.05 64 38 860X380X190 190 
2QS—15/1.7 7—15 1.7 31—47 152 60 1.2 0.05 74 50 1140X458X585 511 
2QS—21/1.7 14—21 1.7 27—47 254 60 1 0.05 102 76 1590X532X810 679 
2QS—29/1.7 19—29 1.7 38—56 254 60 1 0.05 102 76 1570X512X724 785 
2QS—53/1.7 25—53 1.7 26—58 254 60 1 0.05 127 102 1780X580X726 835 
2QS—63/1.7 38—63 1.7 24—40 305 60 0.9 0.05 152 102 1936X755X900 1387 
2QS—130/1.7 90—130 1.7 35—50 380 60 0.8 0.05 178 150 2150X835X1350 2750 
2QS—170/1.7 100—170 1.7 22—37 450 60 0.8 0.05 204 178 3265X1360X1330 3800 
2QS—14/6.4 7—14 6.4 15—30 350 105 0.85 0.02 80 50 3110X1380X1155 3500 
2QS—18/4 18 4 31 300 105 4 0.05 100 80 2420X1020X845 1520 
2QS—40/4 20---40 4 20—40 350 105 1.3 0.02 120 95 3110X1380X1155 3500 
2QS—30/4.5 15—30 4.5 15—30 350 105 1.4 0.05 120 95 3110X1380X1155 3500 
2QS—42.5/3.2 21—42.5 3.2 22—43 350 105 1.1 0.05 125 95 3110X1380X1155 3500 
2QS—35.5/2 18—35.5 2 20—39 254 105 1.3 0.05 125 100 1575X665X810 765 
2QS—42.5/2 21—42.5 2 21—43 254 105 1.3 0.05 125 100 1575X665X810 765 
2QS—75/5.5 35—75 5.5 22—48 350 105 1.75 0.05 158 128 3110X1360X1155 3500 
2QS—75/5 44—75 5 22—37 420 60 1.1 0.05 178 150 3265X1360X1350 4200 
2QS—70/3.4 35--70 3.4 15--30 350 60 1.6 0.02 150 125 2731X904X1101 3200
往复泵优点
（1）可获得很高的排压，且流量与压力无关，吸入性能好，效率较高，其中蒸汽往复泵可达80%~95%；
（2）原则上可输送任何介质，几乎不受介质的物理或化学性质的限制；
（3）泵的性能不随压力和输送介质粘度的变动而变动。
其他的泵都不具有往复泵的上述突出优点，但它们的结构比较简单，使用操作比较方便，而且还有体积小、重量轻、流量均匀，并能系列化批量生产的优点。
往复泵缺点
流量不是很稳定。同流量下比离心泵庞大；机构复杂；资金用量大；不易维修等。
十大应用
1.企业单位废水排放。
2.城市污水处理厂排放系统。
3.地铁、地下室、人防系排污泵统排水站。
4.医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5.排污泵刻用于住宅区的污水排水站。
6.市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。
7.自来水厂的给水装置。
8.养殖场污水排放及农村农田灌溉。
9.勘探矿山及水处理设备配套。
10.排污泵可以代替肩挑人担，吸送河泥。