标题：管道排污泵
管道排污泵的安装要求
管道排污泵的安装技术关键在于确定管道排污泵安装高度即吸程。这个高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离，它与允许吸上真空高度不能混为一谈，水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值，而且是在1标准大气压下、水温20℃情况下，进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后，所剩下的那部分数值，它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值，否则，离心泵将会抽不上水来。另外，影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程，因此，宜采用最短的管路布置，并尽量少装弯头等配件，也可考虑适当配大一些口径的水管，以减管内流速。 　
应当指出，立申管道排污泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时，如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20℃，则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20℃水温时的饱和蒸汽压力。但是，水温为20℃以下时，饱和蒸汽压力可忽略不计。 　
从立申管道排污泵安装技术上，吸水管道要求有严格的密封性，不能漏气、漏水，否则将会破坏离心泵进水口处的真空度，使离心泵出水量减少，严重时甚至抽不上水来。因此，要认真地做好管道的接口工作，保证管道连接的施工质量。
管道排污泵性能参数
序
号型 号口径流量扬程功率转速效率mmm3/hmKWr/min%125 GW8-22-1.1258221.1290038.5232 GW12-15-1.13212151.1290040340 GW15-15-1.54015151.5290045.1440 GW15-30-2.24015302.2290048550 GW20-7-0.75502070.75290054650 GW10-10-0.755010100.75290056750 GW20-15-1.55020151.5290055850 GW15-25-2.25015252.2290056950 GW25-20-2.25025202.22900561050 GW18-30-350183032900581150 GW25-32-5.55025325.52900531250 GW20-40-7.55020407.52900551365 GW25-15-2.26525152.22900521465 GW37-13-365371332900551565 GW25-30-465253042900581665 GW30-40-7.56530407.52900561765 GW35-50-11653550112900601865 GW35-60-15653560152900631980 GW40-7-2.2804072.21450522080 GW43-13-380431332900502180 GW40-15-480401542900572280 GW65-25-7.58065257.529005623100 GW80-10-41008010414506224100 GW110-10-5.5100110105.514506625100 GW100-15-7.5100100157.514506726100 GW80-20-7.510080207.514506827100 GW100-25-11100100251114506528100 GW100-30-15100100301514506629100 YW100-35-18.51001003518.514506530125 GW100-15-11125100151114506231125 GW130-20-15125130201514506332150 GW145-9-7.515014597.514506333150 GW180-15-15150180151514506534150 GW180-20-18.51501802018.514507535150 GW180-25-22150180252214507636150 GW130-30-22150130302214507537150 GW180-30-30150180303014507338150 GW200-30-37150200303714507039150 GW160-45-37150160373714507040200 GW300-7-112003007119807341200 GW250-11-1520025011159807442200 GW250-15-18.52002501518.514507243200 GW400-10-22200400102214507644200 GW400-13-30200400133014507345200 GW300-15-22200300152214507346200 GW250-22-30200250223014507147200 GW350-25-37200350253714507548200 GW400-30-55200400305514507049250 GW600-9-302506009309807450250 GW600-12-37250600123714507851250 GW600-15-55250600155514507552250 GW600-20-55250600205514507353300 GW500-15-4530050015459807054300 GW800-15-5530080015559807355300 GW600-20-5530060020559807556300 GW800-20-7530080020759807857300 GW950-20-9030095020909808058300 GW1000-25-1103001000251109808259350 GW1100-10-553501100105598084.560350 GW1500-15-903501500159098082.561350 GW1200-18-903501200189098083.162350 GW1100-28-13235011002813274083.263350 GW1000-36-16035010003616074078.564400 GW2000-15-13240020001513274085.565400 GW1700-22-16040017002216074082.166400 GW1500-26-16040015002616074083.567400 GW1700-30-20040017003020074083.568400 GW1800-32-25040018003225074082.169500 GW2500-10-1105002500101107408270500 GW2600-15-1605002600151607408371500 GW2400-22-2205002400222207408472500GW2600-24-25050026002425074082
管道排污泵常见故障以及排除方法
现象管道排污泵产生原因管道排污泵排除方法1、管道排污泵不启动与运转1、电压太低
2、馈电线有断路
3、叶轮被杂物卡住
4、两个半联轴器间无轴向间隙并卡死
5、叶轮与蜗壳紧贴
6、螺帽脱落和平键损坏使叶轮打滑
7、联轴器平键损坏
8、电机转速低于额定转速
9、吸口被阻，泥潭粪坑欠深，泵吸不到泥粪1、调高电压或等电压升高后再用
2、查看熔断保险丝和接线，并更换之
3、排除杂物
4、调整两个半联轴器之间轴向间隙为0.5毫米
5、重新装配，分离叶轮和蜗壳
6、安装平键与螺帽
7、换装平键
8、提高电机转速
9、排除吸口阻档物，移动泵，使蜗壳全部埋入泥浆粪水中2、管道排污泵流里不足1、输泥管被阻
2、介质太稠或供应量不路
3、泄漏较大
4、叶轮打坏
5、扬程过高，输送过远
6、旋向相反
7、叶轮上绕有杂物1、检査管道，取出阻档物
2、冲稀介质，增大供应量
3、检查泄漏原因，并更换引起泄漏的另件
4、调换叶轮
5、减少扬程，缩短输送距离
6、改换电机旋向
7、排除杂物3、管道排污泵噪声与震动1、汲送液体温度过高
2、工作液中有硬物
3、吸口有空气渗入
4、蜗壳中有杂物
5、螺帽有松动
6、叶轮与蜗壳磨擦
7、轴承已损坏或少油
8、泵轴与电机不同心，轴弯曲1、降低液体温度
2、控制进泵杂物尺度，加密滤网
3、深埋蜗壳
4、排除杂物
5、拧紧螺帽
6、检查泵的装配并调整之
7、调换轴承或加油
8、调同心，校正轴4、管道排污泵超负荷1、泵各部装配不当，转动困难，异物卡住
2、旋向相反
3、扬程过低，流量过大1、重新装配，取出异物
2、变换电机旋向
3、尽量避免长时间使用