标题：Acuvim
Acuvim简介
Acuvim创立于2002年，是Accuenergy（爱博精电）公司重要的一个电力仪表产品品牌，目前拥有9个产品系列，30余种产品型号，其产品广泛地应用于市政、机场、石化、冶金、交通、医院、大学、数据中心、银行、国防和电力等领域。其产品系列如下：
Acuvim-X系列三相电力分析仪表；Acuvim II系列三相网络电力仪表；Acuvim+ 系列三相多功能电力仪表；Acuvim-L系列三相多功能电力仪表；Acuvim 300系列三相多功能电力仪表；Acuvim 100系列单相多功能电力仪表；Acuvim 72系列紧凑型三相电力仪表；Acuvim 369多回路电流测量仪表；Acuvim 392双回路多功能电力仪表。
Acuvim-X系列三相电力分析仪表
产品概述  Acuvim-X[1]        Acuvim-X是Accuenergy 公司推出的新一代高端多功能电力分析仪表，适用于智能化中、低压变配电系统。
Acuvim-X具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、分时段计费(TOU)、定时自动抄表、电能质量分析、波形捕捉与故障波形记录、可编程越限报警、事件顺序记录、参数趋势记录等功能；配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制；Acuvim-X 还集成了工业标准的通讯接口，可与各种智能配电系统和能量管理系统集成，共享丰富的监测数据和电能质量数据；并且，掉电后，设定之参数不会丢失
.
.
.
.
Acuvim-X 系列三相电力分析仪表拥有四种型号：
■ Acuvim-DX（分时电度型）
■ Acuvim-EX（电能质量型）
■ Acuvim-FX（录波报警型）
■ Acuvim-GX（全功能型）
应用领域Acuvim-X产品可作为电力自动化系统的前端采集终端（RTU），也可以作为配电系统的多功能电力分析仪表，其应用范围非常广泛。由于采用了先进的真有效值测量方法和数字信号处理技术，Acuvim-X产品非常适用于非线性负荷系统等电力质量恶劣的环境或对电力质量要求很高系统，同时，Acuvim-X有完善的电能计量和分时计费功能，也适合于需要进行电力能源管理或成本控制的场合。
主要应用领域有：
■ 中、低压配电系统 ■ 智能开关盘柜
■ 工厂自动化系统     ■ 工业机器设备
■ 能源管理系统        ■ 智能建筑
产品特点基本测量功能

Acuvim II系列三相网络电力仪表
产品概述  Acuvim II[2]        Acuvim II具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、最值记录等功能；通过扩展的I/O模块，可实现强大的监控功能，用于对现场设备的状态监测和控制，例如：开关动作时间顺序记录功(SOEAcuvim II 集成了工业标准的通讯接口，还有多种扩展通讯模块，可轻松实现与各种智能配电系统的集成；可直接做为互联网中的服务器为授权用户通过网页浏览的方式发布实时监测数据，或通过定时或状态触发发送电子邮件的方式向用户报告监测数据和状态。多种接线方式，使用方便，可适应现场的各种要求。并且，掉电后，设定之参数不会丢失。
.
.
.
. 
应用领域Acuvim II可应用于智能配电系统或电力自动化系统的数据采集单元。
主要应用领域有：
■ 中、低压配电系统 ■ 智能开关盘柜
■ 工厂自动化系统     ■ 工业机器设备
■ 能源管理系统        ■ 智能建筑
产品特点基本功能
Acuvim II 具有完善的电力参数测量功能，提供以下数据的实时测量：
■ 电 压V: 三相相电压、线电压及其平均值
■ 电 流I: 三相线电流及其平均值、中线电流
■ 有功功率P: 四象限各相有功功率和系统有功功率
■ 无功功率Q: 四象限各相无功功率和系统无功功率，无功功率的计算方法可选择；广义无功或狭义无功
■ 视在功率S: 各相视在功率和系统视在功率
■ 功率因数PF: 各相功率因数和系统功率因数
■ 频 率F:当电压信号存在时，可测量系统的频率
■ 负载性质指示
■ 负荷百分比显示
■ 功率四象限显示
电能质量参数
Acuvim II可实时监测三相系统的2-31次谐波分量，并计算多种电能质量参数，非常适合于对电能质量敏感的场合应用。所有的电能质量参数均可由面板或通讯读取。
■ 2~31次谐波含有率
■ 谐波畸变率(THD)
■ 奇次谐波畸变率(Total Odd HD)
■ 偶次谐波畸变率(Total Even HD)
■ 电话谐波波形因数(THFF)
■ 电流K 系数(KF)
■ 波峰系数(CF) 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×65mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim+ 系列三相多功能电力仪表
产品概述  Acuvim+[3]　　Acuvim+系列网络电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量各种常用电力参数、电度、需量，可进行远端控制、越限报警、最大值和最小值统计。有两个DO输出可用于越限报警和电度脉冲输出。报警的门限值可程控设置，可设为报警的参数有电流、电压、功率、功率因数、频率、不平衡因数和需量，有四路开关量输入DI可用于监视开关的状态。Acuvim仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元，所有数据都可以通过RS485通讯口用Modbus(R)-RTU协议读出。并且，掉电后，设定值参数不会丢失。Acuvim仪表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。 
.
.
应用领域Acuvim+系列网络电力仪表的应用领域非常广泛，特别是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。主要应用领域：
■ 能源管理系统   ■ 工业自动化       ■ 小区电力监控 
■ 变电站自动化   ■ 配电网自动化   ■ 智能建筑 
■ 智能型配电盘、开关柜 
产品特点测量功能
■ 电 压：V1，V2，V3，Vlnavg，V12，V23，V31，Vllavg
■ 电 流：I1，I2，I3，In，Iavg
■ 有功功率：P1，P2，P3，Psum
■ 无功功率：Q1，Q2，Q3，Qsum
■ 视在功率：S1，S2，S3，Ssum
■ 频 率：F
■ 功率因数：PF1，PF2，PF3，PF
■ 有功电度：Ep_imp，Ep_exp，Ep_total，Ep_net
■ 无功电度：Eq_imp，Eq_exp，Eq_total，Eq_net
■ 需 量：Dmd_P，Dmd_Q，Dmd_S
监视功能
■ 电压谐波含量：2nd~31th谐波和总谐波含量
■ 电流谐波含量：2nd~31th谐波和总谐波含量
■ 电压峰值系数
■ 电话干扰系数（THF F）
■ 电流K 系数
■ 电压不平衡系数 U_unbl
■ 电流不平衡系数 I_unbl
■ 最大值最小值统计并带有时间标签
■ 开关状态
脉冲输出
两个DO输出可以设定为与kWh、kvarh或kVAh成比例的脉冲输出。脉冲宽度和脉冲率可以设定。
通讯功能
RS485通讯接口
工业标准Modbus通讯协议
报警功能
可从34个参数中选择最多9个报警参数。9个参数的门限和总的时限都可以设定。当选定的参数超过门限并且持续时间超过设定值时，触发事件记录并触发设定的DO 报警输出。可选的34个参数为F，V1，V2,V3，Vlnavg，V12，V23，V31，Vllavg，I1，I2，I3,Iavg，In，P1，P2，P3，Psum，Q1，Q2，Q3，Qsum，S1，S2，S3，Ssum,PF1，PF2，PF3，PF，U_unbl，I_unbl，Dmd_P，Dmd_Q，Dmd_S
遥控功能
两路继电器输出用于控制电力开关 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×72mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim-L系列三相多功能电力仪表
产品概述  Acuvim-L[4]        Acuvim-L系列多功能电力仪表是由Accuenergy公司生产的新型仪表，它将精确测量、智能化、多功能和简单人机界面巧妙结合在一起，是智能电力系统监控的理想选择。其主要特点如下:
■ 真有效值测量 ■ 四象限电能计量
■ 电力品质分析 ■ 分时电度
■ 越限报警         ■ 电度脉冲输出
Acuvim-L系列仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元。所有的数据可通过RS485 通讯接口，用Modbus(R)-RTU通讯协议读出。
Acuvim-L系列三相多功能电力仪表在先进的微处理器和高精度的ADC平台之上结合数字信号处理技术可对各个电力参数、电度、需量、电能质量等进行精确测量、分析，可进行远端控制、越限报警、最大值和最小值统计，同时可实现分时段计费功能。扩展的数字量输出和RS485通讯接口可以实现脉冲电度输出、事件报警、远程数据采集与控制功能。Acuvim-L仪表循以高可靠性的工业设计标准，采用多种隔离及抗干扰措施，能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行。由于采用了先进的真有效值测量方法和数字信号处理技术，Acuvim-L产品非常适用于非线性负荷系统等电力质量恶劣的环境。并且，掉电后，设定之参数不会丢失。 
应用领域■ 配电馈出、变压器、发电机、电容器组和电机的测量
■ 中低压系统
■ 商业、工业和电力系统
■ 电能质量分析 
产品特点测量功能
■ 电 压：V1，V2，V3， V12，V23， V31
■ 电 流：I1，I2，I3，In
■ 有功功率：P1，P2，P3，Psum
■ 无功功率：Q1，Q2，Q3，Qsum
■ 视在功率：S1，S2，S3，Ssum
■ 频 率：F
■ 功率因数：PF1，PF2，PF3，PF
■ 有功电度：Ep_imp，Ep_exp
■ 无功电度：Eq_imp，Eq_exp
■ 需 量：Dmd_I1，Dmd_I2，Dmd_I3，Dmd_P，Dmd_q，Dmd_Ssum
监视功能
■ 电力品质
■ 电压谐波含量：2nd~15th谐波和总谐波含量
■ 电流谐波含量：2nd~15th谐波和总谐波含量
■ 电压不平衡系数：U_unbl
■ 电流不平衡系数：I_unbl
■ 分时段有功、无功、视在电能累计，支持四时区划分
■ 最大值最小值统计
■ 运行时间
脉冲输出
两个DO输出可以设定为与kWh、kvar成比例的脉冲输出。脉冲宽度和脉冲率可以设定。
报警功能
可从35个参数中选择报警参数。每个报警参数的门限和总的时限都可设定。当选定的参数超过门限并且持续时间超过设定时限值时，触发设定的DO 报警输出。可选的35 个参数为：F，V1，V2，V3，V12，V23，V31，I1，I2，I3，In，P1，P2，P3，Psum，Q1，Q2，Q3，Qsum，S1，S2，S3，Ssum，PF1，PF2，PF3，PF，U_unbl，I_unbl，Dmd_P，Dmd_Q，Dmd_Ssum，Dmd_I1，Dmd_I2，Dmd_I3
电能计量功能
计量级电能测量功能，精确电能计量，且具有分时段计费功能（TOU）。 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×65mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim 300系列三相多功能电力仪表
产品概述  Acuvim 300[5]　　Acuvim 300系列三相多功能电力仪表（智能配电监控仪）用于配电系统的测量监视与控制。仪表可真有效值测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度。有六路开关量输入用于监视开关状态，两路继电器输出用于控制开关，两路模拟量输出用于DCS系统或工业监控设备。Acuvim 300仪表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。
Acuvim 300仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元。所有的数据都可以通过RS485通讯口，用Modbus(R)-RTU通讯协议读出。( Acuvim 301，Acuvim 302，Acuvim 322，Acuvim 327，Acuvim 330为无通讯低成本型多功能电力仪表；Acuvim 361，Acuvim 362，Acuvim 382，Acuvim 387，Acuvim 390为带通讯型多功能电力仪表。)
由于采用真有效值测量，Acuvim 300系列三相多功能电力仪表适用由于非线性负荷（如变频器、电子镇流器、计算机等）造成的电压和电流畸变而含有高次谐波场合的测量。 
应用领域■ 能源管理系统
■ 工业自动化
■ 小区电力监控
■ 变电站自动化
■ 配电网自动化
■ 智能建筑
■ 智能型配电盘、开关柜 
产品特点■ 测量全部的电力参数，监视和控制电力开关
■ 计量级电能测量功能（Acuvim 327，330，387，390）
■ 模拟量变送输出
■ 多种参数超限报警
■ 掉电后，设定之参数不会丢失
■ 外形尺寸96×96mm，可用于抽屉柜
■ 超清晰LCD显示，显示更形象直观
■ 可任意设定PT/CT变比
■ 可与GE, ABB, 施耐德等继电保护配合使用
■ 可通讯接入SCADA、PLC系统中
■ 可与业界组态软件通讯（Intouch、Fix、Citec、组态王、力控、太力等）
■ 方便安装，接线简单，工程量小 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×79.5mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim 100系列单相多功能电力仪表
产品概述  Acuvim 100Acuvim 100 系列数字仪表适于各种场合下的单相电力参数量测，用于配电系统的测量监视与控制。可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度，无功电度，视在电度等。Acuvim 100 仪表具备丰富的IO 功能，4 路开关量输入用于监视开关状态，2 路继电器输出用于控制开关或者报警，2 路数字量输出（DO）用于电度脉冲输出或者报警输出，1 路模拟量输出用于DCS 系统或工业监控设备。
仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元。所有的数据都可以通过RS485 通讯口，用Modbus®-RTU 通讯协议或者DL/T-645协议读出。由于采用真有效值测量，Acuvim 100 系列三相多功能电力仪表适用由于非线性负荷( 如变频器、电子镇流器、计算机等) 造成的电压和电流畸变而含有高次谐波场合的测量。 
基本功能■基本测量电力参数
■电压（U）；电流（ I ）；有功功率（P）；无功功率（Q）；视在功率
■（ S ）；功率因数（PF）；频率（F）；负载性质。
IO功能
■数字量输入（DI）：4路DI（干节点），可通过通讯或显示读取。
■继电器输出（RO）：2路RO，包括遥信控制和报警输出两种功能，其中
■遥信控制可分为电平输出和脉冲输出两种方式。
■数字量输出（DO）：电能脉冲输出功能/报警功能。
■模拟量输出（AO）：1路AO输出，可根据设定跟随电压、电流、功率、
■频率或功率因数等变量，根据设定输出0-5V、1-5V、0-20mA、4-20mA;跟随范围可设定。
■电度功能：计量有功电度，无功电度、视在电度。
■通讯功能：支持RS485通讯，支持Modbus—RTU协议。 
产品特点■ 测量全部电力参数
■ 监视和控制电力开关
■ 模拟量变送输出
■ 多种电力参数超限报警
■ 掉电后，设定参数不会丢失
■ 外形尺寸96X48，可用于抽屉柜
■ 可直接从电流、电压互感器输入，可任意设定PT/CT 变比
■ 超清晰LCD 显示，显示更形象直观
■ 可通讯接入SCADA、PLC 系统
■ 可与GE、ABB、Schneider 等继电保护配合使用
■ 可与业界组态软件通讯（Intouch、Fix、Citec、组态网、力控、太力等）
■ 方便安装，接线简单，工程量小，高性价比 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×48×70mm
盘面开口：90×44mm
Acuvim 72系列紧凑型三相电力仪表
产品概述  Acuvim 72[6]        Acuvim 72系列为新一代超小尺寸、高性价比紧凑型三相电力仪表，可以连续监测三相系统电压或电流，大屏幕高亮度液晶显示，支持RS-485通讯接口，ModBus-RTU协议。 
.
.
.
.
.
.
. 
应用领域■ 能源管理系统
■ 工业自动化
■ 小区电力监控
■ 变电站自动化
■ 配电网自动化
■ 智能建筑
■ 智能型配电盘、开关柜 
产品特点■ 测量三相电压、电流、频率
■ 面板尺寸72×72mm，精巧设计，适用于抽屉柜
■ 直接显示一次测数值，可任意设定PT/CT变比
■ 掉电后，设定之参数不会丢失
■ 大屏幕高亮度液晶显示，显示形象直观
■ 可与业界流行组态软件通讯 (Intouch、Fix、Citec、组态王、力控、 太力等)
■ 方便安装，接线简单，工程量小 
外形及开口尺寸外形尺寸：72×72×55mm
盘面开口：68×68mm
Acuvim 369多回路电流测量仪表
产品概述  Acuvim 369[7]　　Acuvim 369仪表可测量9路单相电流或3回路三相电流。同时具备4路开关量输入（DI），1 路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通讯口用Modbus(R)-RTU 协议读出。Acuvim 369 测量精确，操作简单，性价比高，适合馈线数量多，密度大的场合应用。Acuvim 369仪表适用于配电监控系统出线端，可替代3块三相电流表或9块单相电流表，节省盘面空间，占用通讯资源少，降低配电监控系统的造价，用户在实现配电自动化的同时节省大量投资。Acuvim 369也适用于对多回路负荷电流进行同步监测与记录的场合。 
.
.　　 
应用领域■ 能源管理系统
■ 工业自动化
■ 小区电力监控
■ 变电站自动化
■ 配电网自动化
■ 智能建筑
■ 智能型配电盘、开关柜 
产品特点测量9路单相电流或3路三相电流；
■ 节省盘面空间，节省通讯资源；
■ 监视电力开关；
■ 外形尺寸96X96mm，可用于抽屉柜；
■ 可直接从电流、电压互感器输入，可任意设定PT/CT变比；
■ 掉电后，设定之参数不会丢失；
■ 大屏幕高亮度液晶显示；
■ 可通讯接入SCADA、PLC系统；
■ 可与GE、ABB、Schneider 等继电保护配合使用；
■ 可与业界组态软件通讯（Intouch、Fix、Citec、组态网、力控、太力等）；
■ 方便安装，接线简单，工程量小，高性价比。 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×79mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim 392双回路多功能电力仪表
产品概述  Acuvim 392[8]　　双回路多功能系列网络电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量，以及一路母线三相电压。具备4路开关量输入（DI），1 路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通讯口用Modbus(R)-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。Acuvim 392仪表可替代两块多功能电力仪表,节省盘面空间，占用通讯资源少，降低配电监控系统和能源管理系统的造价，用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。
.
.　 
应用领域■ 能源管理系统
■ 工业自动化
■ 小区电力监控
■ 变电站自动化
■ 配电网自动化
■ 智能建筑
■ 智能型配电盘、开关柜 
产品特点■ 测量双回路电力参数，监视电力开关；
■ 外形尺寸96×96mm，可用于抽屉柜；
■ 可直接从电流、电压互感器输入，可任意设定PT/CT变比；
■ 大屏幕高亮度液晶显示；
■ 掉电后，设定之参数不会丢失；
■ 可通讯接入SCADA、PLC系统；
■ 可与GE、ABB、Schneider等继电保护配合使用；
■ 可与业界组态软件通讯（Intouch、Fix、Citec、组态网、力控、太力等）；
■ 方便安装，接线简单，工程量小，高性价比。 
外形及开口尺寸外形尺寸：96×96×79mm
盘面开口：92×92mm
Acuvim厂家信息
Accuenergy 公司是国际领先的能源管理和智能测量仪表供应商，在全球多个国家和地区设有分支机构。公司致力于为客户提供高质量的电力测量仪表产品和完善的智能配电管理系统以及能源管理解决方案。在能源短缺的今天，Accuenergy 正在不断帮助世界各地的客户来发展能源管理技术，为保护地球和人类生存环境做贡献。
Accuenergy 公司拥有自主知识产权的智能配电、电力计量、设备保护、漏电火灾监控和软件等产品应用于市政、机场、石化、冶金、交通、医院、大学、数据中心、银行、国防和电力等领域。公司产品通过了美国UL 认证，加拿大cUL 认证，欧盟CE 认证，中国的CMC和CCC 认证，并通过了中国电力工业部电力设备及仪表质量检验测试中心、中国铁道部产品质量监督检验中心和国家消防电子产品质量监督检验中心的检验。产品技术与质量在全球市场得到广泛的认可。
Accuenergy 中国公司（北京爱博精电科技有限公司）作为Accuenergy 在中国的产品生产基地和推广中心，十多年来始终坚持“至勤至精，至诚至善”的企业理念，以“卓越品质源于不懈追求，客户满意来自真诚服务”为质量方针，以“向用户提供零缺陷的产品和不断创新的技术”为服务准则，为中国用户提供优质的产品和服务，深得用户信赖。我们以创新的科技、卓越的产品、高品质的服务，愿与您共同推进中国的智能配电、能源管理、节能与减碳、计量管理和工业自动化产业的发展！