标题：消防设施
介绍
消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。（消防法第58条）
分类
消防设施一共分为13类：
1：建筑防火及疏散设施 
2：消防及给水 
3：防烟及排烟设施 
4：电器与通讯 
5：自动喷水与灭火系统
6：火灾自动报警系统 
7：气体自动灭火系统 
8：水喷雾自动灭火系统 
9：低倍数泡沫灭火系统
10：高、中倍数泡沫灭火系统 
11：蒸汽灭火系统 
12：移动式灭火器材 
13：其他灭火系统自动消防设施自动消防设施分为电系统自动设施和水系统自动设施。 电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头，然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象，如：烟，温度较高等就会把信息传递给主机，主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水，在较大水压的状态下，消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破，然后喷淋头就能均匀洒水，以达到灭火的目的。建筑消防设施建筑消防设施指建（构）筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建（构）筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施，是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用，有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。自动喷洒系统自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施，在公众集聚场所的建筑中设置数量很大，自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救，非常有效，极大的提升及建筑物的安全性能。保证自动喷水灭火系统的完好有效，意义重大。
设备检测
2009年5月 ，国家公安部颁布了修订后的《建设工程消防监督管理规定》，第一次以法规形式将电气防火技术检测业务纳入规定之中，并作为今后消防验收强制性措施之一[1]。1.消防检测消防技术检测的范围主要指建筑中的以下消防系统：
(1)火灾自动报警系统和消防控室
(2)火灾事故广播系统
(3)自动灭火系统
(4)消防给水系统
(5)防排烟系统和通风空调系统
(6)火灾应急照明及疏散指示标志
(7)消防电源及其配电2.电气检测电气消防安全检测的范围主要指建筑物中的以下系统：
(1)变配电系统
(2)动力照明系统
(3)电气设备
(4)电气线路系统
(5)舞台照明系统
(6)接地装置
申请单位应对检测的建筑电气先进行调试自检，系统运行正常后按以下程序办理检测事宜：
1 、 受检单位填写《电气消防安全检测委托书》、《委托单位申报资料》表。同时送电气系统竣工图、有关电气设备的试动转记录、隐蔽工程记录各 1 份到当地检测中心。
2 、 当地检测中心在受理后三个工作日内安排检测，检测后的五个工作日内向受检单位出具一式三份《建筑电气消防安全检测报告》，受检单位收到检测报告后，将其中的两份分别送到当地消防大队，消防支队办理有关手续。
3 、 在约定检测时间前一小时，开启所有受检单位送达的电气竣工图及有关资料。
4 、受检单位在领取检测报告时，退还受检单位送达的电气竣工图及有关资料。
单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；
（二）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；
（三）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；
（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
（六）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队 ;
（七）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。电气防火检测电能做为一种既洁净，又高效的能源，已经渗透到每一个角落，从国防、科技、工业、农业到人民群众的日常生活，电在造福于人类，推动社会发展的同时，也给人类带来了危害，据统计，全国电气引起的火灾在特大火灾中占的比例，已从八十年代初期 8 %上升到目前的 40 %，另据公安消防局对“八五”期间电气火灾的统计和“九五”期间的预测，全国每三起火灾中就有一起是因电气原因造成的，经济发达地区因电气火灾造成总损失的 50 %以上，尤其是 1999 年，全国十起特大火灾中，因电气引发的火灾到七成以上。在北京市发生的特大火灾就有玉泉营家具城，居然之家家具城等特大火灾。
2001 年在北京市消防协会领导的监督指导下，经过电气防火检测企业的共同努力，全年共检测 5640 个单位，发现电气火灾隐患上 93030 件，其中较严重的 1000 余件，使全市的电气火灾明显下降。“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。”为了有效预防和减少电气引起的火灾，应当对企业电气设备和用电状况进行准确、客观的电气安全防火检测，运用最先进的科学检测手段，在非接触、不断电、不影响受检测单位正常工作和情况下进行检测，以便及时发现安全隐患，为国家财产和人民群众的安全，是电气防火检测的最终目的。检测的主要内容一、 变、配电设备
1 、变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度、母线连接。
2 、低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。
3 、高低压配电室内的线路敷设及灯具安装。
4 、配电箱的材质及进出线的护口。
5 、电缆沟盖的材料。
6 、配电室的孔洞是否封堵，直井的孔洞是否封堵。
二、线路敷设
1 、明敷布线是否规范。
2 、暗敷线路是否穿管
3 、闷顶内的线路敷设。
4 、临时线路。
5 、线路是否老化、损伤。
三、照明灯具、开关、插座的安装
1 、插座、灯具、开关的安装。
2 、插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。
3 、镇流器温度。
四、其它规定检测的内容
五、被检测设施
1 、餐厅、旅店业、市场、歌厅、舞厅、酒吧等娱乐场所。
2 、仓库、商店（场）、医疗机构、办公场所、古建、公园、生产车间、高档住宅。
3 、加油站、加气站、液化气站、火车站、汽车站、地铁、飞机场。
4 、礼堂、影剧院、体育院、展览馆等公共场所。
5 、普通住宅、学校托幼儿园所、福利企业。
6 、改、扩建工程以及临时用电装置。
名词说明
低倍数泡沫灭火系统
由泡沫液罐、泡沫消防泵、比例混合器、泡沫混合液管道及储罐上设置的固定空气泡沫产生器组成的低倍数泡沫灭火系统。
冷却喷淋给水系统
由消防水池（罐）、消防水泵、消防给水管网及储罐上设置的固定冷却水喷淋装置组成的消防冷却给水系统。
固定烟雾灭火装置
以烟雾灭火剂在烟雾灭火器内进行燃烧反映，产生出烟雾灭火气体，喷射到储罐内自动地扑救初起火灾的灭火系统。
固定干粉灭火装置
安装在特定部位，由干粉供应源、输送管路、喷放器件、探测控制器件等组成的固定灭火系统。
火灾自动报警装置
用于探测初起火灾并发出警报，以便采取响应措施的系统；主要由探测器、控制和指示设备、火灾警报装置、自动消防设备控制装置等。
自动喷水灭火装置
在火灾情况下，能自动启动喷头洒水灭火的灭火系统；主要由喷头、、报警控制阀门、附件和配件、报警控制装置等。
气体灭火装置
以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。（如：二氧化碳、1211、1301等）主要由灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、启动装置、探测器等组成。
消防给水系统
消防给水系统分为室外消防给水和室内消防给水两类；主要由消防水源、消防泵、给水管网、管网控制设备、消火栓、水泵结合器等组成。
移动消防灭火装置
1．灭火时由消火栓或消防车提供压力水源，由移动式泡沫产生装置供应泡沫的灭火装置；2．装载100kg以上干粉的无驱动装置的轮车，火灾时，用外力推（拉）向火场，启动自备的动力装置，进行灭火的设备。[2]
注意事项
关于电系统有时由于室内通风较差，导致室内温度达到探头的报警温度，所以就会引起主机的报警，这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能，对温度，湿度，灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器，因为考虑便于按动，所以它都是安装在较低的地方，这样就会有误按和乱按的情况，一旦按下，声光报警和主机都会同时发出警报，需要用专门的钥匙把手动报警器复位，同时也要去主机的键面上按“复位”键，这样才能解除报警。关于水系统一般情况下，喷淋管和消防箱管是分开的，各用一组管子。值得注意的是，生活用水管和消防管是不能共用，生活用水管和消防管要各是各的。