标题：电锁
介绍
电锁是门禁系统常用设备，常用电锁
1，电插锁（阳极锁）
2，电锁扣（阴极锁）
3，电磁锁（磁力锁）
不常用电锁
4，机电一体锁
5，推杠锁
6，剪力锁（磁力锁和电插锁复合）
电锁的分类
按照功能1，断电开门型电插锁
2，断电闭门型电插锁
3，带机械钥匙电插锁
A,断电开锁型
B,断电上锁型
4，全无框玻璃门电插锁
断电关门(通电开锁) (Fail-Secure)
正常闭门情形下，锁体并未通电，锁表现为「锁门」状态，经由外接的控制系统( 例：刷卡机、读卡机) 对锁进行通电时，内部的机体会起动作，而完成「开门」的状态，如阴极锁、断电上锁型电插锁。
断电开门(通电上锁) (Fail -Safe)
正常闭门情形下，锁体持续通电，锁表现为「锁门」状态，经由外接的控制系统( 例：刷卡机、读卡机) 对锁进行断电时，内部的机体会起动作，而完成「开门」的状态，如磁力锁、断电开锁型电插锁。
断电开门与断电闭门比较
一般情况是适用于各种环境下，「断电开锁」：适用于消防法规，大多火灾发生的原因都是电线走火，火灾现场的热度可以使五金门锁的机件融化而无法开门逃生，使许多人在火场中因门锁无法打开逃生而葬生火海，断电开门的好处是，一旦电线走火而引发停电时，通道的防烟门将会动作，阻绝烟雾扩散外，人也可以轻易的开门逃生。
「断电闭门」：则适用于金库、等一些财产保险性较高的门禁场合，此时我们可以用电子机械锁和阴极锁一起搭配锁心使用，一旦人员有危险时，还是可以使用旋扭或钥匙开门[1]。按工作原理根据电控门锁的工作原理不同，基本可以分为：  
1、电控磁力门锁：又称磁力锁，适用于平开门，可以是木门，金属门，玻璃门。
2、电控锁扣：又称阴极锁，适用于单门单向平开门，可以是木门，金属门，与机械门锁配合使用
3、电控插销门锁，也叫电插锁，适用于木门、防火门、玻璃门
4、电控执手门锁：又分为酒店锁、智能锁
电锁选型
电插锁选型电插锁一般用于玻璃门，根据玻璃门有框或无框需要配合门夹等安装配件使用，一把电插锁只能控制一扇门，双扇玻璃门需配置两把电插锁。对于大部分门禁项目建议选用断电开的电插锁，在门禁系统发生故障等特殊情况时可断开电源开门，并且满足断电开门的消防要求。有些电插锁具备延时控制和门磁检测功能，延时控制功能支持门关后延时一定的时间再闭锁，对于地弹簧性能不太好导致门锁不易锁上的玻璃门，可通过调节电插锁的延时闭锁时间进行改善。
市场上有两芯线的电插锁和多芯线的电插锁，两芯线的电插锁通电后电流直接驱动线圈产生电磁效应，靠电磁力吸引弹簧片来控制铁芯开关，长时间使用容易发热，电流的波动也易引起电锁故障；带多线的电插锁一般具有微芯片控制，不但具有锁状态、门状态检测等功能，而且电锁运行靠单片机控制，性能及可靠性更好，建议选用。磁力锁选型防火门、木门等可以使用磁力锁，磁力锁稳定性较好，长时间使用不易发生性能下降的情况，但磁力锁的安全性不如电插锁，在受到很大外力作用时不能保证锁闭状态。吸持力在2000N～4000N的磁力锁比较常见，也适用于大多数场所，部分品牌有5000N以上高吸持力的磁力锁，适合对门禁安全性要求较高，而又不适合安装其它类型电锁的场所选用。
磁力锁可分为单门磁力锁和双门磁力锁，两扇门的门点只需安装一把双门磁力锁即可。需要注意的是，安装磁力锁后门只能是单开（内开或者外开），并且磁力锁很难做到隐藏安装，可能会影响门的美观性。阴极锁选型阴极锁扣一般用于单扇木门，安装在门侧与球型锁、把手锁等机械锁配合使用，通过门禁刷卡或使用机械锁钥匙都可以开门，一般用于安全性要求不高的房间门。选择阴极锁时要注意锁体的规格采用的是哪种标准，国内门锁主要有美标和欧标两种，只有阴极锁与机械锁采用的是相同的标准，才能保证锁口的尺寸与机械锁锁舌吻合，达到最佳锁合状态[2]。
电锁的使用注意事项
作为与智能建筑门禁及对讲配套的电锁产品，在使用过程中必须紧密配合门禁及对讲系统的性能、需求、特点来使用，一般必须注意以下几点： 　
1.接线方式
很多电锁除了电源接口线以外还有很多其它连线，其中应该特别关注的是锁状态线和门状态线，锁状态连线可以提供锁的闭合信息，与门禁系统的数字输入接口联动，可以实时查看锁的闭合状态。门状态连线很好的替代了另行安装门磁的问题，降低了安装成本，提高了系统使用效率，而且更好地保证了建筑装饰的美观。
2.开、闭合延时设置
很多电锁上面有专门的延时设置跳线或拨码装置，可以设定电锁的延时时间，但大多数门禁及对讲系统也有延时设置功能，所以在安装电锁时必须综合考虑延时设置。
3.电锁电源
电锁的种类很多，所需电流电压会有一些差别，而且每台门禁控制器管理的电锁数量会比较多，目前很多中低端门禁产品会直接给电锁供电，笔者认为这样的做法不值得推荐，首先门禁控制器的电源配置往往是依据控制器本身的负载配置的，若再驱动电锁，有可能导致控制器工作不稳定甚至损坏;其次电锁与门禁控制器之间的距离也具备不确定性，远距离供电也可能导致电锁工作不正常;其三，电锁在使用过程中的频繁启闭，有可能导致电流电压的不稳定，如果直接由控制器供电，这种电流电压的波动可能导致控制器的损坏，无论从设备价值还是安保等级的需求考虑，这种损失都是不可原谅的。建议无论系统大小，电锁电源都必须单独配置，而且无论门禁及对讲系统的控制方式如何，对于电锁启闭控制建议采用继电器隔离方式，最大程度保证电锁电流和控制主机电流之间完全隔绝。
4.附加设备
电锁最好是和附加设备配合使用，特别是门磁。特别是在门禁控制系统中，电锁只能控制门的开、关，如果电锁没有反馈信号线，这时管理软件上是无法观察到门的开、关状态，所以在电锁没有接反馈信号线时，最好和门磁配合使用。
电锁的作用
电锁的作用：物品安全和逃生 　锁具基于安全应用，一要有助于逃生，二是提供保安(物品安全)。公共区域注重逃生，行政办公室则考虑人员逃生和安全管理，这两种场合都采用门禁系统和配套使用机械锁。
由于不同场合使用的电锁不一样，因此需根据其应用场合(安装位置)和门的类型而定。电插锁主要用于玻璃门、双开门等场合，若发生火灾，停电后，门要处于打开状态;磁力锁则主要用于公共通道。通常电插锁和磁力锁只是针对逃生功能应用，很少会考虑物品安全，目前市场上有少数电插锁提供钥匙开启，保安功能，即断电后闭门，使用钥匙开启。而机电一体锁(电控插芯锁)能解决物品安全与逃生的矛盾，即可以确保门的保安管理，又能满足消防快速逃生需求，如发生火灾，断电后门禁电子系统失效时，室内人员随时可以操作机电一体锁的执手进行紧急逃生。目前，机场、地铁、车站、体育馆、图书馆、大剧院等建筑物越来越注重保安和逃生应用，应用较早较为广泛的是机场和地铁领域，如深圳地铁，其部分主要通道均有采用机电一体锁(电控插芯锁)，通过电控锁进去，紧急状况下，借助机械锁逃生出来。木门则一般用电锁扣，即阴极锁。
除了逃生和保安安全作用，电锁正逐渐朝管理方向发展，方便管理。这在一些专门的办公建筑中体现尤为突出，如政府办公楼、公司/企业办公楼、金融楼等，这些建筑对管理都有统一的要求，那就是要在成本不大的情况下能集中进行管理。集中管理办公建筑一般只有一家办公单位，所有部门处于同一单元，即总经理办公室、各职能业务办公室、员工办公室均处于一栋建筑中，要达到最佳管理效率以及管理状态，则最高权限管理单元必须对整栋建筑中的所有下级智能单元具有集中的统一管理权限，即具体楼层、每个办公室锁点的控制必须有一套统一的管理系统来组织和实施，电子智能门锁管理系统应运而生。
技术发展
技术稳步发展
诸多业内人士在采访中均表示，目前，市场上的锁具技术没有太多的亮点，但有大品牌，某些锁具大品牌有上百年的历史，其产品无论技术还是细节方面都已经比较成熟。内外控制分离优点是由于门内始终可以一个动作开锁出门，解除了门内逃生的后顾之忧，用户就能根据需要放心选择门外的门禁控制方式，有效解决了安保和逃生的矛盾;而门外离合器把手功能，则可以使门外把手在上锁状态下空转而不会带动锁舌，大大增强其防破坏功能。机械磁力锁具有背光警示警告功能和机磁共生功能。其采用背光理念，光眼由之前的“点”状改成“面”状，绿色表示门已经关好，红色表示门未关好，警卫人员在较远的地方就能根据锁的发光颜色判断锁是否锁好;机磁共生(机械和磁铁)功能是用机电共生原理，最主要是将电能转化为磁能，磁能再转化为机械能，一起产生作用，增强拉力。
同时，电锁在材料的选用、耐久性方面也有所提高。如采用不锈钢材质，锁舌结构由圆形改为方形，锁舌跟锁的接触面加大，可选择性地具备警告功能等。这些都从整体上提高了电锁的产品质量。