标题：S型气溶胶自动灭火装置
前言
气溶胶灭火技术是在军用烟火技术的基础上发展起来的新型灭火技术。20世纪60年代，公安部天津消防研究所研究的油罐烟雾灭火技术是最早的气溶胶灭火技术，当时，这一新型灭火技术并未引起广泛关注。
80年代初，随着“哈龙灭火剂”环保问题的出现，寻找哈龙替代物成为重要的研究课题。80年代末，俄罗斯科学家首先研究成功了可以全淹没方式灭火的气溶胶灭火技术，该技术为哈龙替代研究开辟了一个新的途径。随后，气溶胶灭火技术得到了国际社会的关注，中国、美国、澳大利亚、马来西亚等国家也都开始了对新型气溶胶灭火技术的研究。
技术发展历程
气溶胶通俗说是细小的固体或液体微粒分散在气体中形成的稳定物态体系，专业是指以气体(通常为空气)为分散介质，以固态或液态的微粒为分散质的胶体体系。
自然界常见的气溶胶---云、烟、雾等。
气溶胶中粒子其尺寸多在10－5～10-1μm级，具有气体流动性，可绕过障碍物扩散。
气溶胶灭火装置中的药剂为固态，其药剂通过氧化还原反应喷放出来的组分为气溶胶。 第一代气溶胶灭火技术——烟雾灭火技术
第一代气溶胶灭火技术诞生于我国，也称烟雾灭火技术，始于20世纪60年代初。是由公安天津消防研究所的科研人员完成的，他们自主研制出烟雾自动灭火系统，主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐火灾。这是一项不同于以往的全新的灭火技术既有烟又有雾，既有细小的固体颗粒，又有水蒸气和N2、CO2灭火气体形成的气溶胶物质用于灭火。
第二代
K型气溶胶灭火技术也叫钾盐类灭火技术，是气溶胶灭火技术发展的第二阶段，始于20世纪60年代中期前苏联。我国在这一方面起步较晚，始于20世纪90年代初，第一代产品为由北京理工大学研制成功，此类气溶胶发生剂中主要采用钾的硝酸盐作为主氧化剂,其喷放物灭火效率高，但因为其中含有大量的钾离子，易吸湿,形成一种发黄发黏的强碱性导电液膜，这种物质对电子设备有很大的损坏性，故K型气溶胶自动灭火装置不能使用于电子设备、精密仪器和文物档案场所。
目前在市场上使用正在逐渐减少。
第三代
第三代气溶胶（S型）主要由锶盐作主氧化剂，和第二代钾盐（K型）气溶胶不同，锶离子不吸湿，不会形成导电溶液，不会对电器设备造成损坏，S型气溶胶自动灭火产品最早由西安坚瑞化工有限责任公司（现陕西坚瑞消防股份有限公司）于21世纪初自主研发成功。
2001年，中国移动通信集团公司经过严格的考察和验证，选择该公司生产的锶盐类气溶胶（S型气溶胶自动灭火装置）用于保护其通信基站等配备有精密电子设备的场所。
目前，锶盐类气溶胶产品已在几千个工程项目中应用，第三代气溶胶已越来越为广大用户所接受。
装置分类及编制方法
根据中华人民共和国公共安全行业标准《GA499.1 – 2010 气溶胶灭火系统第1部分: 热气溶胶灭火装置》，气溶胶灭火装置按不同的标准可分为：
一) 按灭火装置安装方式可分为；
a）落地式灭火装置；
b) 悬挂式灭火装置。
二）按灭火装置喷口温度高低可分为：
a）限温性灭火装置；
b）非限温性灭火装置。
三）按灭火装置产生热气溶胶灭火剂的种类可分为：
a）S型气溶胶灭火装置；
b）K型气溶胶灭火装置。
型号编制方法如下：
  
S型气溶胶适用范围
（一）电气火灾通信机房、通信基站、电子计算机房等；
含有精密仪器设备场所的电器火灾变配电室、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟等场所的电器火灾（二）固体表面火灾使用或储存可燃固体物质场所的可燃固体物质表面火灾（三）液体火灾生产、使用或储存柴油（-35号柴油除外）、重油、变压器油、动植物油等各种丙类可燃液体场所的液体火灾；
灭火前能切断气源的气体火灾。
S型气溶气溶胶灭火装置不能用于扑救下列物质的火灾： 
① 无空气仍能氧化的物质，如硝酸纤维，火药等；活泼金属，如钾，钠，镁，钛等； 能自行分解的化合物，如某些过氧化物，联氨等。 金属氢化物，如氟化钾，氢化钠等。能自然的物质，如磷等。强氧化剂，如氧化氮，氟等。　
②可燃固体物质的深位火。 　
③ 人员密集场所火灾，如影剧院、礼堂等。　
④ 有爆炸危险的场所火灾，如有爆炸粉尘的工房等。　
⑤超洁净环境，如制药车间、蕊片加工场所、医疗间等。
S型气溶胶灭火原理
燃烧进行的四要素：可燃物、氧化剂、温度及未受抑制的链式反应。灭火气体的灭火机理皆是消除燃烧四要素中的一个或几个。
S型气溶胶灭火装置中的固态灭火剂通过电启动，其自身发生氧化还原反应形成大量凝集型灭火气溶胶，其成分主要是N2、少量CO2、金属盐固体微粒等。
S型灭火气溶胶灭火机理如下：吸热降温灭火机理金属盐微粒在高温下吸收大量的热，发生热熔、气化等物理吸热过程，火焰温度被降低，进而辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少，燃烧反应速度得到一定抑制。灭火机理。a、气相化学抑制: 在热作用下，灭火气溶胶中分解的气化金属离子或失去电子的阳离子可以与燃烧中的活性基团发生亲和反应，反复大量消耗活性基团，减少燃烧自由基。
b、固相化学抑制: 灭火气溶胶中的微粒粒径很小（10-9～10-6m)，具有很大的表面积和表面能，可吸附燃烧中的活性基团，并发生化学作用，大量消耗活性基团，减少燃烧自由基。
c、降低氧浓度:灭火气溶胶中的N2、CO2可降低燃烧中氧浓度，但其速度是缓慢的，灭火作用远远小于吸热降温、化学抑制。
S型气溶胶特性
对人体无伤害性、灭火效能高、灭火器用量少、节省重量及空间、环境友好、安装简便、维护费用极低、节约成本。
相关参数
（一）技术参数● 适用温度范围：-20℃～55℃
● 灭火时间：喷射结束后30S内
● 喷射时间：≤120S 喷射滞后时间：≤5S
● 启动电流：1A 启动电压：DC24V
● 最小启动电流： 500mA 5ms
● 最大安全电流： 250mA 5min
● 多台联动方式： 串联方式
● 药剂储存有效期： 6年（二）设计参数● W=C2*KV*V
● W ——灭火剂设计用量（kg）
● C2 ——灭火设计密度（kg/m3）
○ 通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备或早，C2&shy;≥130g/ m3。
○ 电缆隧道（夹层、井）及自备发电机房火灾，C2&shy;≥140g/ m3。
● V ——防护区净容积（m3）
● KV ——容积修正系数。
V<500 m3, KV=1.0；500<V<1000 m3, KV=1.1；V≥1000m3, KV=1.2。
典型行业应用点
① 冶金行业，涉及众多大型、特大型企业，有宝钢、首钢、鞍钢、攀钢、武钢、马钢等企业，其内部存在大量需气体进行火灾防护的场所。
S型气溶胶灭火装置可应用于：
1、主控制系统--主控制室、中央控制室、主电室、通信中心（含交换机室、总配线室、电力室等的程控电站）、主操作室等；
2、变配电系统（变电所）--配电室、油浸电容器室、油浸变压器室 、油浸电抗器室、蓄电池室等； 
3、供油系统--液压站、润滑油库、轧制油系统、集中供油、系统、储油间、油管廊等；
4、计算机室--计算（信息）中心、区域管理计算站及各主要生产车间的计算机室的计算机主机房、硬软件开发维护室、不间断电源室、缓冲室、纸库、光或磁记录材料库等 
5、柴油发电机房
6、电缆竖井（隧道、夹层）
7、激光焊机室、档案资料室等性质重要或有贵重物品的其它房间。
② 电力行业，主要集中在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团这七大公司。
S型气溶胶灭火装置可用于：
1、控制系统--单元、集中控制室（楼）、电气控制楼（主控制楼、网络控制楼）等；
2、微波、通信系统--交换机室、程控电话站、通信中心机房等；
3、变配电系统--配电室、油浸电容器室、油浸变压器室 、油浸电抗器室、蓄电池室等； 
4、计算机房；
5、柴油发电机室；
6、电子设备间；
7、电缆沟（夹层、隧道）等。
③ 通讯行业，主要集中在中国移动、中国联通、中国电信、中国网通此四个集团公司。
S型气溶胶灭火装置可用于：
1、机房
2、基站
3、变配电室 
4、计算机房
5、有源节点室
④ 石油化工企业，主要集中在中国石油、中国石化、中国化工、中海油等公司。
S型气溶胶灭火装置可用于：
1、控制系统--单元、集中控制室（楼）、电气控制楼（主控制楼、网络控制楼）等；
2、变配电系统--配电室、油浸电容器室、油浸变压器室 、油浸电抗器室、蓄电池室等； 
3、低压配电柜；
4、电缆沟（夹层、隧道）。
⑤ 铁路系统，就是铁道部，其下面存在着18家具有独立法人资格的铁路局（公司）。
S型气溶胶灭火装置可应用于：
1、铁路信号房（楼）； 
2、铁路机车； 
3、铁路沿线变电所；
4、空调发电车；
⑥ 普通的民用建筑
S型气溶胶灭火装置可应用于：
1、高（低）压配电室；
2、档案室；
3、电子计算机房；
4、柴油发电机房。
5、电缆井等
应用灭火案例
长沙市国际电子大厦起火： 
西安坚瑞化工有限责任公司生产的DKL自动灭火装置在长沙市国际电子大厦2004年5月29日中午13时由于电源线老化引起的短路事故中，及时有效启动，避免了一起火灾事故的发生，有效的保护了基站内部的各种电器设备。事故发生后对传输、电源、空调及主设备等均未造成影响。在更换电源线后，5月29日16时30分所有设备恢复正常工作。 
工程环境简介：移动通讯基站，站内有交换机、电源柜、空调等设备，控制器JB-QB-JR01
喷放过程：5月29日中午1：00左右钟移动公司人员接到该基站故障申报，于1：25分进入该基站发现机房内冒烟，温度极高，DKL灭火装置已经启动，正在喷洒灭火剂。
九在世界上的地位
在气溶胶的推广使用上，中国已在世界领先。在国家标准的编制方面，目前除中国外，只有澳大利亚和俄罗斯颁布了气溶胶国家标准。而美国、欧洲标准化协会、国际标准化组织等国家和国际组织的标准还正在编制中。具体情况见下表：（截止至2005年底） 
国际标准化组织ISO ： 凝聚型和分散型气溶胶灭火系统船用气溶胶灭火系统； 
国际海事组织IMO，等同于SOLAS74所列用于设备间的气溶胶灭火系统； 
美国消防协会NFPA：气溶胶灭火系统； 
欧洲标准化委员会CEN：
①凝聚型气溶胶灭火系统第一部分：凝聚型气溶胶灭火系统部件要求。 
②凝聚型气溶胶灭火系统第二部分：凝聚型气溶胶灭火系统设计，安装与维护。 
无论从技术开创性，市场使用量，还是从行业标准的指导性来看，我们已领先于其他国家。我国消防产品的研发，往往是落后于国外，但在气溶胶技术方面，中国已经处于世界领先位置。
我国某厂家的S型气溶胶灭火装置已经成功的在东南亚、欧洲、中东、美国等国家销售，填补了我国灭火产品在走出国门的空白。
发展前景
虽然我国的气溶胶技术发展历史最早，技术已经成熟，且达到世界领先水平，但作为一种新型的灭火产品，国家相关规范正处于不断完善阶段，目前有GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》、GA 499.1-2010《热气溶胶灭火装置》、GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范等三部国家标准。
最新颁布的公安部行业标准GA 499.1-2010《热气溶胶灭火装置》对GA499.1-2004标准作了更加科学的修订，将热气溶胶以性能指标为标准划分为S型和K型两种，克服了GA499.1-2004由于化学组分划分带来的品种繁多、应用推广不便以及管理成本高带来的不便； 产品分类增加了非限温型灭火装置。根据使用场所的需求，该类型灭火装置可以降低冷却剂的使用，减少装置自身质量，灭火效果也有一定的提高；对气溶胶灭火剂发生剂最大充装质量进行了限制；对气溶胶灭火剂发生剂和热气溶胶灭火剂的技术要求进行调整；从产品的储存性能、安全性能、腐蚀性能等方面对2004版标准作了修订和补充；从环保要求方面，对冷却剂和冷却装置的材料提出了符合国家环保要求的规定。
该行业标准的发布与实施，对规范热气溶胶灭火装置生产和检验、推动其技术创新发展具有重要意义，也标志着我国的气溶胶技术更加成熟。
近年来，我国消防产业发展迅猛,2004年消防产品的销售额约250亿元，2008年销售额达到了约460亿元，近五年平均年销售增长率达到了17%。消防产品市场主要分为自动灭火系统、报警设备、建筑防火、消防装备四大类，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的20%。自动灭火系统产品主要分为气体灭火系统、水喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统四大类。其中气体灭火系统占50%、水喷淋灭火系统占25%、泡沫灭火系统占15%、干粉灭火系统占10%。而在气体灭火系统中，主要有IG541、七氟丙烷、气溶胶三大类。2006年、2007年及2008年，气溶胶灭火产品在气体灭火行业中的市场份额分别为4.38%、4.99%、3.42%,其中S型气溶胶产品占气体灭火行业中的市场份额分别为1.17%、1.75%、1.80%。S型气溶胶灭火产品市场占有率呈逐渐上升趋势。
我国《消防法》明确规定:“国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新,推广使用先进的消防和应急救援技术、设备。”目前,三大气体灭火系统中,IG-541是美国安素公司的专利产品、七氟丙烷是美国大湖公司的专利产品、只有S 型气溶胶是坚瑞消防独立研发并拥有自主知识产权的专利产品。因此,随着国家对S 型气溶胶灭火技术的重点鼓励和支持，S型气溶胶的市场呈现逐年增长的态势。
传统的三大气体灭火系统基本上属于全淹没式灭火方式，在我国科研人员的开发下，已研发出了一种可以局部灭火的气溶胶灭火器，针对汽车、厨房、家用等场所灭火，因气溶胶属于非储压式储存，从而大大减小了灭火的体积和重量，这种突破进一步体现了我国气溶胶技术在全球的领先地位。  手持式气溶胶灭火器
参考文献：
1. GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》；
2. GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》；
3. DB61/368-2005 《热气溶胶自动灭火系统设计、施工及技术规范》；
4. GA499.1-2010 《热气溶胶灭火装置》；
5. 《气溶胶灭火技术》, 郭鸿宝，化学工业出版社，2005年。[1]​