标题：燃气采暖锅炉
概述
  30万大卡燃气采暖锅炉燃气采暖锅炉也称燃气取暖锅炉、燃气供暖锅炉等，燃气采暖锅炉是指利用燃气燃烧把炉水加热从而满足人们采暖的锅炉，属于生活锅炉的范畴。我们平常所说的燃气采暖锅炉指的是燃气常压热水锅炉，燃气包括天然气、液化气、城市煤气、焦炉煤气、沼气等。 燃气采暖锅炉的关键部件有燃烧器、控制器等，一定要选择名牌燃烧器。
分类
按适用的燃气种类分为液化气采暖锅炉、天然气采暖锅炉、城市煤气采暖锅炉、沼气采暖锅炉和焦炉煤气采暖锅炉等； 可按用途分类分为单采暖型采暖锅炉和暖浴两用型采暖锅炉；按给排气安装方式分为自然给排气采暖锅炉、强制给气采暖锅炉、强制排气采暖锅炉；按结构形式分为常压燃气采暖锅炉和承压燃气采暖锅炉。
特点
1、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。 2、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10℃到90℃可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。10、燃气采暖锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆 、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。
技术参数
目
型号额定热功率额定出
/
回水温度
℃热效率
%天然气耗量Nm/h电源
V出/回口
mm通通大气口
mm排污口
m烟囱mm外形尺寸
mm重量
T​10
KcalMW​长 / 宽 / 高​CLHS0.035-85/70-Q30.03585/70375943.52220DN40DN40DN40φ13370046010000.18​CLHS0.06-85/70- Q50.066255.75DN40DN40DN40φ14091062011050.33​CLHS0.08-85/70- Q70.088758.70DN40DN40DN40φ14095267514050.45​CLHS0.12-85/70- Q100.12125011.75DN40DN40DN40φ14099567516250.44​CLHS0.17-85/70- Q150.171 87818.2DN50DN50DN50φ165108576519200.70​CLHS0.23-85/70- Q200.23250024.6DN65DN65DN65φ219114582519150.75​CLHS0.35-85/70- Q300.35375037.7DN80DN80DN80φ219145099021250.98​CLHS0.47-85/70- Q400.47500051.0380DN80DN80DN80φ2191590108521251.15​CLHS0.0.7-85/70-Q600.7755075.7DN80DN80DN80φ3002325140026002.4​CWNS0.7-85/70-Q600.7750075.7DN80DN80DN40φ3002735157518453.0​CWNS1.05-85/70-Q901.0511300113.5DN100DN100DN40φ3003055188520003.5​CWNS1.4-85/70-Q1201.415000151.5DN100DN125DN40φ3503500201022054.7​CWNS2.1-85/70-Q1802.122500227.5DN150DN150DN50φ4004285221023106.5​CWNS2.8-85/70-Q2402.830000303.5DN200DN200DN50φ4005330237525108.5
使用注意事项
1）、点火前认真检查锅炉与系统内的水是否加满，排气是否通畅。 2）、检查人气管道有无（用肥皂水）漏气、燃气种压力是否与本锅炉匹配。 3）、请使用220V/50HZ交流电，使用原装的电源插头，燃气采暖热水炉必须可靠接地，以确保安全。 4）、燃气采暖热水炉的安装和维修服务必须专业人员完成。 5）、使用燃气采暖热水炉时，必须注意通风换气。 6）、出现故障时，请关闭气源和电源，对照本产品的使用说明书检查，排除故障后在重新启动。如果故障反复出现，清通知专业维修人员。7）、在肯能结冰的环境条件下，必须保持给燃气采暖热水炉通电和通燃气，以是燃气采暖热水炉的防冻和防卡死功能起作用。8）、如果长时间不用燃气采暖热水炉，请关闭气源和切断电源，在可能结冰的环境下，必须将燃气采暖热水炉及管道内的水排干净，以防止结冰冻坏。 9）、安装专职和自动调节装置在设备的整个使用期间都不得擅自更改。
施工安装要点
1. 燃油、燃气锅炉的后部或烟管上设有防爆门，防爆门位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合，防爆门上应装设泄压导向管。2. 锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。3. 设备安装时，应避免设备、安装材料集中堆放在楼板上。利用建筑柱、梁起吊设备时，必须事先核实梁、柱的承载能力。4. 燃油、燃气、热水、蒸汽管道安装后的试压验收，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-1997 进行。
设备的保养
压力保养1. 停炉后把炉水全部放尽，将炉内的水垢、水渣清理干净，重新加入合格软化水。 2 定期用小火加热，或定期利用相邻锅炉的蒸汽加热炉水，使锅炉内的炉水温度夏季应保持在环境温度+10℃左右，冬季应保证炉水不冻结 ，关闭所有放空阀、排污阀和放水阀，防止漏水。.3 锅炉定期给水，保持锅炉内压力为0.05 MPa ~0.1MPa防止空气进入锅筒。
湿法保养1 停炉后按规定时间放尽炉水，将水垢、水渣、烟灰清除干净。 2 关闭所有的人孔、手孔、阀门等，与运行的锅炉完全隔绝。3 用合格软化水配制碱性保护溶液，按每吨炉水加入氢氧化钠Na(OH)8 kg~10kg，或加碳酸钠(NaC03)20kg，或加磷酸钠(Na2P03)20kg。4 用专用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅炉。5 当保护溶液全部注入后，开启给水阀将合格软化水注满锅炉，直至水从空气阀溢出为止，然后再关闭空气阀和给水阀，开启专用泵循环，使溶液混合均匀。6 在整个保养期间，应定期用微火烘炉保持受热面外部干燥，定期开启泵循环，使各处溶液浓度一致，还要定期取溶液化验和补充药液，使溶液PH值在10~12之间，保证炉水的碱度。7 在冬季要采取相应的防冻措施。
干法保养1 停炉后，将炉水放尽，清除炉内的水垢，水渣和受热面的烟灰。 2 关闭锅炉的供水管、给水管、排污管上的阀门，或用隔板堵严，与其它运行锅炉完全隔绝。3 打开人孔、手孔，使锅炉自然干燥，若锅炉潮湿，用微火将锅炉本体及炉墙、烟道烘干。4 选用适量干燥剂。常用干燥剂有无水氯化钙(CaCl2)和生石灰(CaO2)，CaCl2按每立方米水容积2kg定量放置，要求选用15mm左右的颗粒；生石灰按每立方米水容积3kg定量放置，要求选用10mm~30mm的块状物。5 锅炉干燥后，将装有干燥剂的托盘放人炉膛和锅筒中，以吸收潮气，要求干燥剂不能与锅炉受热面直接接触。6 干燥剂放入锅炉一个月内应每周定期检查一次，看受热面有无腐蚀，及时更换失效的干燥剂，一个月以后每半个月检查一次。