标题：继电保护综合测试仪
概述
继电保护综合测试仪 采用单片微机技术，由自动同期数字毫秒表，逻辑控制单元，多功能数显单元，高精度数据采集及处理单元，电流、电压输出单元，过载及超量程保护单元等部分组成.由内嵌工控机或外接PC机控制，采用上海日行电气有限公司多功能单机箱、模块化结构，面板8.4 吋彩色LCD显示。图形窗口操作界面，操作简便，内置虚拟键盘，仅用鼠标即可进 行操作。备有扩展串口及USB口可与其它PC机通讯，试验结果可上传。软件可通过 Internet 网络进行本地升级。D/A 位数高，电流、电压精度好，功放采用直接 耦合放大，交直流两用，能很好地仿真电力系统的暂态过程，超大的电流源输出功 率及良好的宽频幅频特性，使其不但能对各类微机型保护进行特性和整定值的检验， 也适用于常规电磁型等保护及安全自动装置的特性及整定值校验。不但满足发电厂、 供电局等基层电力单位调试继电保护要求.　1,由于本仪器采用了微机控制,面板上仅16个触摸开关,就可方便的完成各种测试功能,改变了老式继保仪必须关断电源,切换多个开关,才能转换电源种类的弊病,操作简单.缺点：结构复杂，成本高，可靠性差。
2,设有全面的自检,自我保护功能,开机后本机立即投入自检,在过载和过量程时,保护电路将快速切断输出并发出声,光提醒,极大地降低了因误操作带来的不必要的损失.
3,智能化程度高,仅按一个键.即可测出通用继电器的全部参数,并自动打印全部数据,把您从繁锁的测试操作中解脱出来.
4,显示屏有功能显示单元,从显示屏上能清楚的反映本机的工作状态.
5,打印的数据全部使用汉字,如"吸合电压","断开电压","常开吸合时间"等.
6,测量交流"带电接点",本机由微机通过特殊电路判断是交流过零还是触头动作,使测试准确无误.
发展历史
微机继电保护测试仪是一款新型智能化测试仪器，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。　现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。　可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试，可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验，可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线，具备GPS触发功能。　继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能微机继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大，对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高，继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势，也是时代赋予我们的责任。继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624 ─ 1997）的基础上，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用可单机独立运行，亦可联接其它电脑运行的先进结构，主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器，真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放，自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。既可以单机独立操作，也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大，体积小，精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高。
工作原理：
继电保护综合测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。单相继电保护测试仪器主回路原理输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2（兼职升流器），升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0-250V输出，额定电流为3A；该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压；第二个抽为15V（10A），该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流，一路经电阻输出0-500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流；第三个抽头为10V（150A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出150A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。
特点：结构简单，成本低，可靠性高。体积：200×260×260mm；重量：10kg.  单相继电保护测试仪辅回路继电保护综合测试仪器辅回路与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。测量回路由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-150A”，直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时，在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。时间测量设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。声光提示电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。
功 能
1,可测试各种交直流,电流,电压,时间,中间,自保持,信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,
2,可方便的测试重合闸继电器的各项参数.
3,由于本仪器输出电源种类多,容量大,控制方便,所以在外接少量元件的情况下,就可测试多种专用特殊继电器,如冲击继电器,差动继电器等.
4,附有测频,测相功能,可测量电流,电压的频率(显示一个周期的时间,即周期)及二个信号之间的相位差(时间).
5,设有两个独立的通道,均与本机其它输出绝缘,可方便的测量带电接点,满足继电器的在线测试,接线简单,安全.
6,采用了精密的计时基准(10微秒)及长达100小时的计数器,所以可单独作为精密毫秒计取代传统的秒表.
特 点
1,由于本仪器采用了微机控制,面板上仅16个触摸开关,就可方便的完成各种测试功能,改变了老式继保仪必须关断电源,切换多个开关,才能转换电源种类的弊病,操作简单.
2,设有全面的自检,自我保护功能,开机后本机立即投入自检,在过载和过量程时,保护电路将快速切断输出并发出声,光提醒,极大地降低了因误操作带来的不必要的损失.
3,智能化程度高,仅按一个键.即可测出通用继电器的全部参数,并自动打印全部数据,把您从繁锁的测试操作中解脱出来.
4,显示屏有功能显示单元,从显示屏上能清楚的反映本机的工作状态.
5,打印的数据全部使用汉字,如"吸合电压","断开电压","常开吸合时间"等.
6,测量交流"带电接点",本机由微机通过特殊电路判断是交流过零还是触头动作,使测试准确无误.　1,交流电压输出0～250V 连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V.
2,交流电流输出0～50A,0～100A连续可调.0～50A时,开路电压10V.0～100A时,开路电压5V,过量程保护120A.
3,直流电压输出0～250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%.波纹系数S≤0.1%. 
4,直流电流输出0～200mA,0～5A 连续可调.0～200mA时,开路电压48V,过量程保护230mA. 0～5A时,开路电压24V,过量程保护5.2A.
5,固定直流电压输出单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压,电流,直流电压同时输出时,其总容量不能超过600VA.
6,数字毫秒表最大量程:100小时 分 辩 率:0.1毫秒精 度:0.1%±1个字
7,整机测量精度:交流电流电压±(3%±3个字) 直流电流电压±(2%±3个字) 8,体积:320×480×160mm
9,环境温度:0-45% 湿度:15-85%
10.13个通道同时输出，即同时输出不同频率、相位的六路电压及六路电流、一路3U0，电压0-120V，电流0-40A/三相或0-20A/六相。
主要技术参数
1,交流电压输出0～250V 连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V.
2,交流电流输出0～50A,0～100A连续可调.0～50A时,开路电压10V.0～100A时,开路电压5V,过量程保护120A.
3,直流电压输出0～250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%.波纹系数S≤0.1%. 
4,直流电流输出0～200mA,0～5A 连续可调.0～200mA时,开路电压48V,过量程保护230mA. 0～5A时,开路电压24V,过量程保护5.2A.
5,固定直流电压输出单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压,电流,直流电压同时输出时,其总容量不能超过600VA.
6,数字毫秒表最大量程:100小时 分 辩 率:0.1毫秒精 度:0.1%±1个字
7,整机测量精度:交流电流电压±(3%±3个字) 直流电流电压±(2%±3个字) 8,体积:320×480×160mm
9,环境温度:0-45% 湿度:15-85%
10.13个通道同时输出，即同时输出不同频率、相位的六路电压及六路电流、一路3U0，电压0-120V，电流0-40A/三相或0-20A/六相。