标题：XBKLL1智能综合漏电保护器
产品基本性能简介
XBKLL1系列智能漏电断路器(综合保护器)、是在XBKM3断路器基础上开发的新型漏电断路器。它是集漏电继电器、漏电断路器、交流接触器、欠压、过压保护器、延时继电器、低压防雷击感应器、计数器和缺相保护器功能为一体的多功能漏电断路器。主功能漏电保护选择自动模式可达到智能化操作之目的。其额定绝缘电压800V，适用于交流50Hz，额定工作电压400v，额定电流至630A的三相四线中性点直接接地的低压电网、用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、缺相、延时、电压异常和低压防雷击感应超压　　1．能自动区分缓变漏电和突变漏电(触电)进行保护。保留鉴相鉴幅技术中的优点，使三相漏电不平衡的情况下，各相对地突变漏电动作值具有一致性。消除了突变漏电动作过灵敏和不灵敏相。 2．能在线路绝缘水平低，漏电电流较大且稳定性差的条件下运行。 3．采用了数字滤波技术，增强了抗干扰能力，在线投运更加可靠。 4．数字显示漏电电流、故障指示，便于故障分析及查找故障。 5．数字显示自动分、合闸次数及手动分、合闸次数。给电力系统管理部门，提供了现场操作人员的考核依据。 6．智能识别短时漏电和永久性故障，漏电故障短时间内消失时自动重合闸投运，遇永久性故障时自动闭锁。 7．能防止雷击感应高电压窜入低压线路，避免弱电设备损坏。 8．可自动智能跟踪设置线路缓变漏电流上限安全值，也可人工设置缓变、突变漏电限定动作值。 9．电压异常保护，如缺相、过压、欠压。 10．节能效果显著：有效堵绝漏电流，降低线损。 11．分断能力高。采用国外先进技术，率先解决了同类产品存在的分断能力太低的缺陷，分断电流可达65KA(则一般同类型保护器的分断电流最高值为10KA)，确保断路器(保护器)运行在重负载时分断的可靠性。 12．使用寿命长。采用国外先进技术，率先解决了同类产品存在的使用寿命短的缺陷(则一般同类型保护器的电器寿命最高值100A为3000次，200A以上为1000次)。大大地减轻运行成本。 1 3．体积小外形美观。集漏电继电器，交流接触器、漏电断路器为一体。缩小了安装位置，简化了接线。 　　1．环境温度：_40℃～+40℃。 　　2．相对空气湿度。 最湿月的平均最低温度不超过25℃时，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。 3．海拔高度不超过2000米 4．污染等级：3级。 5．安装类别：III 设计序号 6．安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁的5倍。技术参数：1．额定电压：380V/220V三相四线 2．额定频率：50Hz 3．额定电流：100A、225A、400、630 4．额定辅助电源电压：220V(进线端右面l接N，进线端左面l接A相) 5．额定漏电动作电流：300mA、500mA、1000mA 6．额定漏电不动作电流：1 50mA、250mA、500mA 7．额定突变动作电流(XBKLL1一100)：75mA、100mA、150mA或不动作 8．额定突变动作电流(XBKLL1一225)：、75mA、100mA、200mA或不动作 9．额定突变动作电流(XBKLL1一400)：、75mA、100mA、200mA或不动作 10．额定突变动作电流(XBKLL1一630)：、75mA、100mA、200mA或不动作 11．额定突变不动作电流(XBKLL1一100)：37mA、50mA、75mA或不动作 12．额定突变不动作电流(XBKLL1一225)：37mA、50mA、100mA或不动作 13．额定突变不动作电流(XBKLL1一400)：37mA、50mA、100mA或不动作 14．额定突变不动作电流(XBKLL1一630)：37mA、50mA、100mA或不动作 15．最大分断时间：O．2s 16．延时重合闸：20～60s 17．欠压动作值：单相145V±3%；过压动作值：280V±3% 18．漏电动作特性分类：AC型额定短路分断能力见(表2) 壳架等级额定电流 短路通断能力飞弧距离电概述,XBKLL1系列智能漏电断路器(综合保护器)、是在GJZl断路器基础上开发的新型漏电断路器。它是集漏电继电器、漏电断路器、交流接触器、欠压、过压保护器、延时继电器、低压防雷击感应器、计数器和缺相保护器功能为一体的多功能漏电断路器。主功能漏电保护选择自动模式可达到智能化操作之目的。其额定绝缘电压800V，适用于交流50Hz，额定工作电压400v，额定电流至630A的三相四线中性点直接接地的低压电网、用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、缺相、延时、电压异常和低压防雷击感应超压等进行保护。 XBKLL1漏电断路器是本公司近年为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的专利产品，使用简便、经济实用、为国内首创。本产品符合GBl4048.2《低压断路器》标准，GB6829标准以及IEC6094-7.2附录B《带剩余电流保护的断路器》、IEC61000-4-2罕6标准的电磁兼容要求。 安装试验与使用 1．安装前，必须检查漏电断路器是否处于断开位置(红色指示钮凸出时处于分闸位置)，在合闸位置时应手动脱扣。 2．漏电断路器应垂直安装(倾斜度≤5)，用螺钉通过安装孔固定。 3．用户根据负荷选择合适的导线。把导线接入漏电断路器(铜芯软导线须配接铜接头)。漏电断路器的上接线端为主电路的电源端，下接线端为出线端。电源中性线(零线)必须接在“N”端子，不接零线或辅助电源相(A相)线断相时，漏电断路器将不能工作。 4．安装、接线完毕，向漏电断路器的电源端送电，此时绿色“电源”指示灯亮，红色“分闸”指示灯亮，漏电断路器处于断开状态。按“合闸”按钮，漏电断路器合闸，当漏电断路器处于闭合状态时只有绿色“电源”指示灯亮。 5．电压异常(欠电压，过电压和雷击感应)跳闸，此时绿色“电源”指示灯亮，红色“分闸”指示灯亮，同时黄色“电压异常”指示灯亮，表示工作电压不正常、雷击感应或缺相等故障。恢复正常后，黄色“电压异常”指示灯熄灭。电压异常跳闸后，漏电断路器在故障消失、恢复正常后才能自动重合闸。 6．漏电断路器在使用中分别按“A、B、C”超限按钮，可以检查漏电断路器漏电保护功能是否正常。合闸2秒钟后按面板．上的操作按钮，漏电断路器才能动作，且按“A”显示“a”，按“B”显示“b”，按“C”显示“c”，按“超限”按钮显示“E”或显示漏电电流值(数字)。 7．缓变漏电电流“矢量和”超过缓变设定动作值，或突变漏电电流(相位A、B、c)超过突变设定动作值时，漏电断路器立即动作，这时绿色“电源”指示灯亮，红色“分闸”指示灯亮。动作后若无其他故障，在60秒钟内完成重合闸。重合闸后1 0秒钟内，漏电电流仍在继续缓变，超过缓变设定动作值或突变漏电电流值(相位A、B、C)超过限定值时，漏电断路器智能识别为永久性故障，瞬间(一次)跳闸，这时绿色“电源”指示灯亮，红色“分闸”指示灯亮，红色“漏电”指示灯闪亮，漏电断路器自锁，拒绝自动重合闸。 8．过电流、短路故障跳闸：绿色“电源”指示灯亮，红色“分闸”指示灯亮，漏电断路器拒绝自动重合闸。 9．按“分闸”按钮，可人为分断主电路。漏电断路器被人为分断或手动操作分闸后，拒绝自动重合闸。 1 0．漏电断路器安装、接线、试验正常后，再投入运行。 11．漏电断路器有漏电电流数字显示，用户应注意漏电电流变化，如果电流较大或变化异常时，用户可以采取预防措施。如果需要检查A、B、C三相中每一相的漏电电流，可以把DIPS]：关的“1”～“4”钮子全部设置在1的位置(全部拨向上方)。此时，“漏电”指示灯闪亮，没有保护功能，检查完后，应立即将DIP开关设置到正常工作位置。