标题：槽渔滩水电站
百度名片
槽渔滩水电站位于青衣江中游，眉山市洪雅县竹箐镇境内，地理坐标：29°53'47.09"N103°11'04.68"E。上距雅安市约32公里，下距洪雅县成27公里，是青衣江流经眉山市境内的第一座水电站。电站装机装机容量3×2.5万千瓦，总装机容量7.5万千瓦。该水电站总库容量2720万立方米。电站于1992 年9月动工，1994年10月底第一台机组开始发电。工程总投资4.6亿元  [1]。
  
电站名称：槽渔滩水电站英文名：Hydropower Station of Caoyutan地理位置：眉山市洪雅县竹箐镇地理坐标：29°53'47.09"N103°11'04.68"E总装机容量：7.5万千瓦单机容量：2.5万千瓦总库容：2,7万立方米壅水长度：11公里工程开工时间：1992年投入运营时间：1994年主要用途：发电年发电量：34270万千瓦时交通情况：S305雅自路紧邻电站工程总投资：4.6亿元设计单位：四川水利水电勘测设计院引水灌溉工程：长征渠
基本概况
槽渔滩水电站为坝后式水电站，位于青衣江干流中游，眉山市洪雅县竹箐镇境内，地理坐标29°53'47.09"N103°11'04.68"E。距离雅安市约32公里，距洪雅县城27公里，是青衣江流经眉山市境内的第一座水电站，上游与龟都府水电站相邻。属于青衣江干流七个梯级开发中的第三级电站，规划为特大型水利灌溉工程长征渠渠首工程.是一个具有发电、灌溉、旅游、养殖、防洪综合利用的水利枢纽工程。该电站隶属于四川槽渔滩水电股份有限公司，公司另外还拥有一家碳素厂和一家硅钢厂。槽渔滩水电站由四川水利水电勘测设计院设计，中国水利水电第七工程局施工建设，按500年一遇的防洪标准设计修建，安全级别较高，电站装机装机容量3×2.5万千瓦，总装机容量7.5万千瓦。该水电站总库容量2720万立方米，蓄水壅水长度达11公里，直至龟都府电站尾水出口处。电站大坝呈折线型，全长797.074米，坝顶高523.3米，正常蓄水位520米，最大坝高21.8米。电站设计水头15.3米，额定引用流量3×172立方米每秒，保证出力1.7万千瓦。大坝坝身设置有病险监测点，随时监测渗漏及变形情况。工程总投资4.6亿元，电站于1992 年9月动工，1994年10月底第一台机组开始发电，比计划完工时间提前一年。
工程主要建筑物
⒈左、右岸溢流坝
左岸非溢流坝为重力坝，全长86.5米，最大坝高21.8米。为了保护王山滑坡体，左坝肩上设有护岸。坝基为细粒砂岩，较为完整稳定，采用灌浆帷幕防渗。右岸为面板坝，坝长497.57米，最大坝高19.5米，坝基处理采用YKC造孔灌浆和明挖现浇两种形式。
⒉泄洪冲沙闸
泄洪冲砂闸全长184.5米，分为9孔。1#～7#孔为泄洪闸，8#、9#孔为泄洪冲砂闸。9孔泄洪总能力为17477立方米每秒，大于设计洪水16800立方米每秒和1955年特大洪水14800立方米每秒。每孔净宽14 米，闸高15.6米，闸墩厚5米，采取闸室中间分缝，闸坝最高3 1.3米，为开敞式。经过模型试验后采取泄流能力较大的驼峰堰型。选用扇弧形闸门，曲率半径18米，支铰中心高程515.8米，采用2×80 t卷扬式启闭机，检修门为平板定轮门设2×63t单向门机一台。
⒊电站厂房
电站主厂房为河床式厂房，位于泄洪闸和右岸非溢流坝之间，由主机间和安装间组成。总建筑面积1954.85平方米。主机间顺水流方向分为进口段、厂房段和尾水平台段，总长65.56米，建筑面积为1371.25平方米，设有3台机组的6个进水室，每孔宽6.25米，3台机组各设有工作门2扇，进口检修门2扇。尾水检修门两道4 扇。安装间总长为26.5米，宽21.94 米，分两层:上层为机组检修安装场，高程514.30米；下层高程504.35米，布置检修场、渗漏集水井、水泵及空压机。
库区移民工程
槽渔滩的移民安居工程在业界产生了强烈的反响，广受人们称道。移民问题一直是水电建设一个非常棘手的问题。槽渔滩电站的修建却很好地解决了这一问题。槽渔滩电站征地1100亩，移民345户，1600多人。工程建设之初，事任洪雅县县长的徐启斌担任指挥长，他根据政策规定和实际情况，绝不走“农转非”的旧路。制订了让移民“搬得走、稳得住、富得起来”的原则，走“以土为本，以农为主，农业安置”的新路。统一调整土地，保证移民人均4分的基本口粮田，免征农业税和粮食定购任务。将移民的土地补偿费和安置补助费投入到电站建设，并以高于银行同期利率付给移民本息。发电后将售电收入中提取库区开发基金，分配给移民，移民每年可得到650元左右，保证一笔长期的、稳定的收入。并帮助移民制定长计划、短安排的致富措施，在移民房屋搬迁建设中，统一规划设计，分户施实的办法，寓农、工、商、贸、旅游开发为一体。结合工程建设，建起了平羌，竹箐，董河三条总长2100米，建筑面积14万平方米的移民新街。把移民的利益和电站利益紧密结合，不留任何隐患和后患，工程建设赢得了人民的拥护和支持,加快了工程进度。
左岸坝肩王山滑坡体
王山滑坡处于拦河闸坝左岸坝肩，该滑坡一旦失稳，将影响电站的正常运行和危及大坝安全，甚至有溃坝的危险，威胁下游地区人民的生命财产安全，是本电站主要工程地质问题之一和安全隐患。为保证大坝的安全运行 ，该电站委托四川省水利水电勘测设计研究院第二测绘分院，自1998年起对大坝和王山滑坡体的变形全面监测，先后在98,、99、2000、2001、2002年进行了数次观测，根据监测数据，王山滑坡体还处于持续下滑状态，仍存在很大的安全隐患，但总体来讲，短时间内并不影响到大坝安全，大坝基本处于稳定状态。
经济效益
槽渔滩水电站总装机容量7.5万千瓦，年发电量3亿多度。每年销售收入上亿元，上交税收千万余元，经济效益相当可观。利用电站大坝至雅安市龟都府之间12公里长淹没区丰富的自然景观和人文景观，投资4000万开发建成40多个景点。恢复重建洪雅地方历史文化名胜景点24个，兴建一个大型的佛教文化旅游中心,使之在川西形成又一个历史人文景观群。预计年创产值2000万元,实现税利600万元左右。利用槽渔滩水库的广大浅水区进行水产养殖开发经农牧渔业部水产司，省水产局专家实地考察,设计建造一个465亩的大型养殖场，一方面为游客提供钓鱼娱乐场所,另一方面为市场提供商品鱼，预计可创年产值380多万元。它是四川省长征渠的渠首工程远期规划可控灌川东、川南的6个地市40多个县的1400万亩农田。因灌溉可提高农业收入而产生的经济效益数以亿计。
生态效益
槽渔滩的修建，形成了一个长约12公里的河道型水库，河道变宽，水流变缓，水面平静安详，形成了槽渔滩独特的生态景观，槽渔滩景区广受游客的好评。
防洪效益
槽渔滩水电站由四川水利水电勘测设计院按500年一遇的防洪标准设计建造，具有很高的安全级别。配合上游的龟都府，水津关等电站，基本消除了洪雅县境内青衣江沿途城市，乡镇的洪涝之忧。
与四川农业大学的合作关系
四川农业大学与槽渔滩水电站有着良好的合作关系，槽渔滩电站已挂牌成立四川农业大学的教学实习基地，每年该校信息与工程技术学院农业水利工程、水利水电工程专业的学生都会在老师的带领下，前去槽渔滩电站参观实习。
洪雅县水电概况
洪雅县境内水资源极其丰富，有大小河流330条，总长727公里，总水量169亿立方米。青衣江在县境总长57公里，另有花溪河、汉王湖等河流湖泊，全县水能资源理论蕴藏量达100万千瓦。近年来，洪雅县坚持走“以水发电、以电兴工、以工促农”的路子，加快水电开发。目前，全县已建成大小电站107座，装机容量40.24万千瓦，年发电量18亿千瓦时，水电总产值达2.6亿元。槽渔滩电站、城东电站、高凤山电站全面建成发电；总装机26万千瓦、总投资18亿元的瓦屋山电站2003年2月28日正式开工，2006年全面建成；总投资8亿元、总装机12万千瓦的百花滩电站2003年4月30日破土动工，2005年10月建成。