标题：燃气报警器
产品定义
燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。  燃气报警器燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器，其核心原部件为气敏传感器，安装在可能发生燃气泄漏的场所，当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警，并对外发出声光报警信号，如果连接报警主机和接警中心则可联网报警，同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等，保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警，也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。
人们面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁，就真的没有一个彻底的解决办法吗？据 有关专家介绍，使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出，燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源，如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论，燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。
产品说明
检测气体：天然气、液化气、城市煤气（H2）
工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-20VDC
独到之处：
(1)新增传感器漂移自动补偿功能 ,真正防止了误报和漏报  独立式壁挂型燃气报警器(2)报警器故障提示功能,以便用户更换和维修,防止了不报
(3)MCU全程控制,工作温度在-40度~80度
联网方式：有线联网功（NO、NC）
目前常见的报警器为了降低成本大多选用国产器件,很多生产厂家根本没有工业产品设计背景,以通用的电子设计思路指导产品设计.开发过程不规范,测试覆盖率过低,存在潜在的生命安全危害,很多厂家都不能提供基本的3C认证。
为了提高产品的可靠性，设计中的核心部件，电子芯片和传感器通常需要采用进口，并提供多种诊断和冗余设计，以提高系统的安全可靠性。具体可以参见因诺威环境安全技术的相关描述。
安装说明
1、 报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：  带切断装置的燃气报警器
(1) 液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。
(2) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。
2、不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。
3、燃气报警器使用电压范围较宽，常见的是220V的民用电压产品，一般12V的电压比较少见，取电方式用的是电话线式接口，适宜对安全要求较高用户，安装在卧室，小巧实用！见右图  12v低压用电
应用生产销售您心中想要的报警器　
1、电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。
报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。
2、接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。
3、当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（一氧化碳报警有延时功能）
4、若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报警灯亮起， 蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声。 
5、若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。
6、若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。
7、若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）
报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置）, 用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。
当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发 出声光报警信号, 可以输出继电器无源触点信号。
当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。
安装使用
燃气报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。 　
1．应用时的注意事项，燃气报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。 　
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 　
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。 　
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 　
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出最终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。 　
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有毒气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。 　
(6)对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。 　
(7)对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 　
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度，这些都是不可忽视的安全监测点。根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。 　
2．燃气报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。 　
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。 　
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。 　 (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。 　
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。  燃气报警器的施工接线说明图
参照控制器与探测器接线图，将控制器与探测器的对应端子相连接 　接线方式 　将输入控制器端子与探测器端子对应相接 　◆输出端子与联动设备的连接 　▲.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时， 　可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备； 　▲.控制器、探测器要保证可靠的接地； 　▲.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。 　与控制器配套使用的探测器 　与控制器配套使用的探测器有：点型气体探测器。 　技术参数： 　◆ 检测原理：催化燃烧式、电化学式 　◆ 检测气体：可燃气体、有毒气体 　◆ 采样方式：自然扩散 　◆ 示值误差：±5%F·S/±10%/±5×10mol/mol 　◆ 响应时间：≤30s 　◆ 工作电压：DC12V～30V 　◆ 额定功率：≤3W 　◆ 温 度：-40℃～60℃ 　◆ 湿 度：≤95%RH 　◆ 连接电缆：≥RVV3×0.75mm（国标线）　◆ 传输距离：≤1200m 　◆ 防爆等级：ExdⅡCT6 　◆ 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 　◆ 安装螺旋：G1/2〃 　安装位置：　探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 　当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30～60)cm处，且传感器部位向下。 　当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下。 　为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 　◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方； 　◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 　◆ 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）； 　◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方； 　◆ 有强电磁场的地方。
处理办法
1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。
2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。
3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。
应急处理
因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时，切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风，等探测器红色报警指示灯熄灭后，查找确认燃气泄漏的原因（无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理），并进行排除。确认探测器不再继续报警（燃气不再继续泄漏），按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。 请勿随意触动家用煤气报警器的电源，以防探测器不能正常工作。
技术参数
电压选择：AC 220V/AC110；DC9V-16V
低功耗报警器整机静态功耗：<0.5W (按12VDC计算) 
高功耗报警器整机静态功耗：﹤3.3W (按220VAC计算)
报警浓度：可燃气休：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；城市煤气（H2）0.1%～0.5%;一氧化碳：1‰～0.4‰
采用美国进口PIC 16F676 是面前世界上最好的IC之一 
燃气响应、恢复时间：≤30S 一氧化碳响应、恢复时间：≤200S 报警音量：≥70dB
工作环境：湿度≤97%RH 了 温度:－15℃－+50℃
独特功能
自动关阀机械手，在燃气报警时自动关闭入户总球阀。使得完全可以实现24小时报警处警功能。
（1) 新增传感器漂移自动补偿功能 ,可以根据传感器的漂移而漂移 真正防止了误报和漏报. 目前此技术国内首创
(2) 报警器故障提示功能,传感器损坏自动提示 以便用户更换和维修,防止了不报. 
(3) MCU全程控制,工作温度在-40度~80度.机械手可自动复位，无需手动复位，确保第一时间及时治理
  燃气报警器可燃气体及一氧化碳对人体的危害
1、可燃气体浓度超过爆炸下限时，遇火种（打火机、电器开关、静电等）则发生爆炸，造成伤害。
2、一氧化碳为无色无味的剧毒气体，通过呼吸道吸入与人体血红蛋白结合，造成人体缺氧而中毒。
3、城市煤气中本身含有大量的一氧化碳，故燃气泄漏时，既有爆炸的危险，又有一氧化碳中毒的危险，另外，燃气、煤油、木材等不完全燃烧同样产生一氧化碳。 
无论是天然气、液化气、还是煤制气，由于各种原因泄漏后，当室内燃气浓度超过爆炸下限时，遇火种（打火机、电器开关、静电等）则一定发生爆炸。为什么会煤气中毒？我国城市的人工煤制气得成分虽各不相同，但都含有较多的一氧化碳，例如，哈尔滨煤气含一氧化碳13，上海煤气含一氧化碳19，青岛煤气含一氧化碳21，秦皇岛煤气含一氧化碳高达30。众所周知，一氧化碳为剧毒气体，健康人在含一氧化碳1的空气中，10分钟则产生痉挛，半个小时就会死亡。所以，煤制气泄漏时，既有爆炸的危险，又存在一氧化碳中毒（直接中毒）的危险。另外，使用燃气热水器或煤炉而通风不良时，也会发生一氧化碳中毒（排气中毒）。什么叫爆炸下限？即在空气中遇火种爆炸的最低浓度，报警浓度设定在爆炸下限的1/4以下。例如：甲烷（天然气主要成分）爆炸下限为5.0（50000ppm）丙烷(液化气主要成分)爆炸下限为2.0（20000ppm）氢气(煤制气主要成分)爆炸下限为4.0(40000ppm)煤气泄漏的原因有哪些？任何家庭，无论如何注意，都可能有万一。其中点火失误、冒锅或风吹灭、中途熄火、总阀未管严等就占了泄漏原因的七成多。报警器为什么能知道燃气泄漏？燃气报警器的核心是气体传感器，俗称“电子鼻”。这是一个独特的电阻，当“闻”到燃气时，传感器电阻随燃气浓度而变化，燃气达到一定浓度，电阻达到一定水平时，传感器就可以发出声光报警。什么叫声光报警？燃气泄漏使室内浓度达到报警器浓度后，报警器的红色指示灯亮，蜂鸣器发出“辟-辟-”的报警声，所以叫做声光报警。燃气报警器为什么有有效期？质量不过关的传感器，一般1-2年性能就下降，因而丧失报警器的安全型。报警其中的其它电子元件（例如变压器、电容器、晶体管等）得寿命都有限，所以，连先进国家也规定有效期最多五年。为保安全，五年到期后必须更换新的报警器。
小知识
燃气泄漏报警器原理非常重要的燃气安全设备，它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通过采样电路，将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路，当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时，控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器，还有少量的其他类型，如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变。燃气泄漏报警器功能功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器；从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器，功能较简单；商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气泄漏报警器。
安装步骤
应避免安装在下列位置通道等风流速大的地方； 有水雾或滴水的地方； 炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境（如炉具正上方）； 被其它物体遮挡的地方（如橱柜内）。选择位置安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内，2米以外的室内墙面上；根据探测燃气类型，选择安装的上下位置：液化石油气（P）：距地面0.3米以内。人工煤气（C）、天然气（N）：距天花板0.3米以内。安装方法在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。工作状态正常监测状态：通电预热3分钟后，绿灯稳定发光，表示报警器工作正常处于监测状态；预热过程中，报警器可能发出“嘟…嘟…”声及红灯闪烁，绿灯亮之前消失属正常。现场报警状态： 当报警器周围空气中燃气含量超过报警点，报警器会发出“嘟…嘟…”间断刺耳鸣叫，同时红色指示灯闪烁，提醒用户尽快作现场处理；报警输出状态： 现场声光报警持续10秒后，不同规格的报警器会输出不同类型的报警信号，通知报警系统或启动相应的联动装置。
燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。
特征
（1）通气口：燃气（天然气、液化石油气、城市煤气）通过报警器面壳与底壳之间空隙进入感应室。为了让空气正常循环，不要将报警器安装在很脏的、多尘的或油腻的地方。
（2）传感器：传感器应用了半导体技术，对可燃气体的感应灵敏度极高，并避免了误报警的发生。
（3）蜂鸣器：音量高达85分贝，发生提醒您注意潜在的危险，报警形式是：连续响。
（4）预热：报警器通电时，需预热2-3分钟，通电2-3分钟内不报警。