标题：VAQ电动执行器
VAQ电动执行机器
公司所生产的电动执行机构与阀门、水闸和档板执行机构相配套，广泛应用于世界各地的电力、石油、天然气、钢铁、化工、造纸和污水处理等行业。
角行程电动执行机构既能在0到90度开关阀门，又能实现按比例调节。CORHYCA执行机构具有最优的设计特性：体积小、结构紧凑，模块化更加便于维护，零部件具有很大兼容性使得备品备件最少，安装简单方便等。执行机构能够和各种PLC、过程控制计算机连接通讯。
VAQ特征优势
应用APPLICATION
♦化工和石化Chemical，petrochemical
♦石油和天然气行业Oil，Natural Gas
♦电厂Power
♦钢铁Steel
♦制药Pharmacy
♦液体Liquid
♦油品Oil
♦水Water
♦气体Gas
♦蒸汽Steam
♦化工产品Chemical Products
♦与球阀、蝶阀、旋塞阀、风门档板等配套Equipped with Ball Valve，Butterfly Valve，Plus Valve and Damper Valve
特征FWATURES
♦扭矩范围：15Nm—3000Nm
♦输出方式：角行程
♦法兰标准：ISO5211
♦电源范围：220VAC，110VAC，380VAC，440VAC，24VDC，
♦控制方式：ON/OFF，4~20mA，总线控制
优势ADVANTAGE：
♦整个系列均为一体式，无外配减速箱，体积小，重量轻，适合安装在空间狭小工艺场所；
♦调节频率可达1600次/小时，可以胜任频率繁工作场所；
♦手轮摇柄可折叠，专利设计，可避免现场误动作；
♦限位开关无需工具，用手拨动带弹簧锁紧凸轮即可完成；
♦一键式设定，3分钟可完成整个设定过程；
♦可选智能柔性控制，调节精度可达0.5%；
♦整体防水防暴设计，等级可达IP68（10米下正常工作100小时）及ExdICT4；
♦旋转角可选90°，120°，135°，180°，270°。
VAQ电动执行器配置
马达
安装于VAQ系列执行器内部的F级感应马达不仅以强大的输出提供高扭矩，更由其内置的恒温器进一步确保其安全无虞。
显示
阀门位置通过联系在运行轴上的显示器长距离精确显示。无需专用工具，用手拨动顶部螺栓即可在±45°范围内调整。
手/自动切换装置
通过手柄来切换与主轴相连的可移动栓，使得手/自动切换简单精确。
轴套
可拆卸轴套易于根据不同阀杆进行加工，使配套过程十分简单便捷。
手轮控制
当手轮不用时，手柄可以折叠，避免外物碰撞及误动作。
外壳
VAQ系列执行器外壳采用铝合金硬模铸造技术和精密设计，使它与普通铝合金铸造相比在耐久性上更为卓越。
操作机制
两级变速蜗杆使马达可提供高效率输出扭矩和极低噪音。以蝶阀为例，当反力矩产生时，阀门位置可通过自锁控制。宽范围的力矩输出（15-300Nm）使阀门应用更为轻松。
VSQ电动执行机构配置
限位开关
阀门位置通过与驱动轴相连的凸轮精确控制，结构简单使设定过程轻松便捷。更多的控制信息可通过选项4CLOSE/40PEN获得。
力矩开关
当阀门或执行器过载时，力矩开关迅速动作切断电源，保护阀门或执行器，通过调节力矩凸轮，可容易设定过载值。
电气接线
执行器的单相、三相、比例调节以及其他类型的接线方式皆为标准化，且布局合理。简单易操作和高度绝缘的接线端子确保电气安全。
密封
每个固定或动作的单元都通过O型圈完全密封，使得执行器安全可靠、经久耐用。
空间干燥器
5-10W，由陶瓷制成，同时作为恒温调节器调节温度，防止由于电机潮湿引起的漏电及由于温度和湿度变化而造成的各种开关的误动作。
防雨设计
流进视窗盖的雨水可能会影像视窗的密封，这样一个小槽就防止了上面的问题发生。
位置板单元
阀门位置通过PLC或过程控制计算机发出的各种信号实现比例控制。
防脱螺栓
上盖螺栓为专门设计，在保养及安装时不会脱落，所有外部螺栓为不锈钢材质，不会生锈。
选项Optional
比例单元（E01）
PROPORTIONUNIT
12位A/D转换和8位微处理器控制。输入信号为DC4-20mA（DC0-10V），输入阻抗为250欧姆，死区为0.1-7.5%可调，禁止运行时间为0-4.5秒可调。输出为DC4-20mA，显示范围0-100%
电位计（E02）
POTETIOMETOR
1KΩ-5KΩ
位置变送器（E03）
POSITIONTRANSMITTER
输入：AC110/220V+10%
输出：DC4-20mA（DC1-10V），满足程+30%，零点+20%，线性度+0.5%
扭矩变送器（E04）
TORQUETRANSMITTER
把执行器运行中的扭矩变成模拟量输出
现场控制器（E05）
LOCALCONTROL UNIT
现在控制器可通过close/stop/open按扭实现就地电动比例控制执行机构，同时现在控制器上还有Local/Off/Remote切换柄，实现就地/远程切换。
监视继电器（E06）
MONITORRELAY
可监视马达失电，错电、电机温度保护器调断，马达过载
辅助限位开关（E07）
EXTRALIMITSWICH
4NO/4NC
速度控制器（E08）
SPEEDCONTROL UNIT
可选速度90S，120S，150S
防暴（E09）或（E09A）
Explosionproof
EEx-DiiBT4或EExdIICT4
VAQ001-004规格参数
电源（E0A）
POWERSOURCE
三通交流或直流（具体指定）
旋转角度（E0B）
TRAVELANGLE
120°，135°，150°，180°
规格表
型号
Model
输出扭矩output torque
行程时间Operating  time(sec.)60/50Hz
最大允许孔径Maximumbore  size
额定电流Rared  current(A)50Hz
负载值Duty cycle  IEC34-1
手轮旋转圈数Nunber of  handleturn
重量Weight
1phase
3phase
Nm
S
mm
110V
220V
380V
440V
S4(%)
N
Kg
VAQ001
15
2
Φ14
0.32
0.12
-
-
70
8
1.2
VAQ002
20
3
Φ14
0.35
0.15
-
-
70
8
1.2
VAQ004
40
6
Φ14
0.38
0.18
-
-
70
8
1.2
VAQ006
60
21
Φ20
0.52
0.38
-
-
70
10
7
VAQ008
80
21
Φ20
0.96
0.50
-
-
70
10
7
VAQ010
100
21
Φ20
0.98
0.52
-
-
70
10
7
VAQ016
160
25
Φ25
1.60
0.85
0.30
0.30
70
12
15
VAQ025
240
25
Φ25
1.62
0.87
0.32
0.32
70
12
15
VAQ035
350
31
Φ40
1.72
0.92
0.32
0.35
70
14
20
VAQ050
500
31
Φ40
3.60
1.50
0.52
0.55
70
14
20
VAQ060
600
31
Φ40
3.70
1.70
0.54
0.58
70
14
20
VAQ080
800
39
Φ48
3.90
2.05
0.82
0.82
70
17
25
VAQ110
1100
39
Φ48
3.90
2.15
0.84
0.84
70
17
25
VAQ200
2000
59
Φ75
-
2.95
1.5
2.3
70
23
42
VAQ300
3000
59
Φ75
-
3.75
1.6
2.5
70
23
42

标准功能
标准参数Standard Specification
防护
防水等级IP67（可选IP68）
电源
110或220VAC单相50/60Hz，380或440VAC三相50/60Hz±10%
负载率（开关型）
S2，70%最大35分钟
负载率（调节型）
S4，70%最大300-1600次/小时
电机
感应电机
限位开关
全开/全关SPDT容量250VAC@16A
辅助限位开关
全开/全关SPDT容量250VAC@16A
扭矩开关
开/关SPDT容量250VAC@16A（VSQ008以下除外）行程角度
显示
全景视窗指针显示
手动操作
离合器切换
自锁保位功能
双涡轮蜗杆机构锁定
机械限位
外部两个可调螺栓全关全开辅助限位
空间干燥器
10W（110VAC或220VAC）
电缆入口
3×3/4″PF螺纹
润滑
EP类型油脂润滑
壳体材料
压铸铝
环境温度
环境湿度最大（不凝结）
外涂层
聚酯干粉图层
[1]