标题：ZJHP型精小型气动单座调节阀
结构特点和应用范围
ZJHP型精小型气动单座调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和低流阻直通单座调节机构组成。阀体为直通单座无底盖上导向结构，阀芯为柱塞型结构，与普通单座阀相比，具有体积小、重量轻、流量大等特点。适用于流量大、泄漏量要求严格的场合。
型号、规格
类别
常温型
中温型
硬密封
软密封
快开
硬密封
型号
ZJHP-[6][16B][40K][64]
ZJHP2-[6][16B][40K][64]
ZJHPQ-[6][16B][40K][64]
ZJHP-[6][16B][40K][64]-G
规格
DN20~200
DN20~200
DN20~200
DN20~200

技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
公称通径  mm
20
25
40
50
阀座直径  mm
10
12
15
20
10
12
15
20
25
25
32
40
32
40
50
额定流量系数KV
直线、快开
1.8
2.8
4.4
6.9
1.8
2.8
4.4
6.9
11
11
17.6
27.5
17.6
27.5
44
等百分比
1.6
2.5
4
6.3
1.6
2.5
4
6.3
10
10
16
25
16
25
40
额定行程mm
其它阀芯
16
25
快开阀芯
6
10
13
配执行机构型号
ZHA(B)—22
ZHA(B)—23
公称压力   MPa
0.6  ,   1.6  ,  4.0  ,  6.4
薄膜有效面积  ㎝&sup2;
350
固有流量特性
直线、等百分比、快开
阀体材质
HT200；ZG230—450；ZG1Gr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
阀芯材质
1Cr18Ni9；0Cr18Ni12Mo2Ti
上阀盖型号
普通式（常温型）；热片式（中温型）
工作温度  ℃
-20~ + 200；-40~ + 200；-40~ + 450（中温）
起源温度  KPa
140；  250；  400
弹簧范围  KPa
20~100；  40~200；  80~240；  20~60；  60~100
可调比
50：1
接管尺寸
ZG1/4〞
法兰尺寸、型式
铸铁法兰按GB/T17241.6—1998，铸钢法兰按JB/T79.2—94
注：可为用户提供ANSI、JPI、JIS国外法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。
公称通径  mm
65
80
100
150
200
阀座直径  mm
40
50
65
50
65
80
65
80
100
100
125
150
125
150
200
额定流量系数Kv
直线、快开
27.5
44
69
44
69
11
69
110
176
176
275
440
275
440
690
等百分比
25
40
63
40
63
100
63
100
160
160
250
400
250
400
630
额定行程mm
其它阀芯
40
40
60
快开阀芯
19
25
30
50
配执行机构型号
ZHA(B)—34
ZHA(B)—34
ZHA(B)—45
公称压力     MPa
0.6  ,   1.6  ,  4.0  ,  6.4
薄膜有效面积  ㎝&sup2;
560
560
900
固有流量特性
直线、等百分比、快开
阀体材质
HT200；ZG230—450；ZG1Gr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
阀芯材质
1Cr18Ni9；0Cr18Ni12Mo2Ti
上阀盖型号
普通式（常温型）；热片式（中温型）
工作温度  ℃
-20~ + 200；-40~ + 200；-40~ + 450（中温）
弹簧范围  KPa
20~100；  40~200；  80~240；  20~60；  60~100
可调比
50：1
接管尺寸
ZG1/4〞
法兰尺寸、型式
铸铁法兰按GB/T17241.6—1998，铸钢法兰按JB/T79.2—94
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​注：可为用户提供ANSI、JPI、JIS国外法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。
●执行机构主要技术参数
型号
ZHA(B)—22
ZHA(B)—23
ZHA(B)—34
ZHA(B)—45
薄膜有效面积  ㎝&sup2;
350
350
560
900
行程     mm
6、10、16
25
40
60
弹簧范围  KPa
20~100；  40~200；  80~240；  20~60；  60~100

性能指标
项目
指标值
项目
指标值
基本误差%
不带定位器
±5.0
始终点偏差%
气关
不带定位器
始点
±5.0
终点
±2.5
带定位器
±1.0
带定位器
始点
±1.0
终点
±1.0
回差%
不带定位器
3.0
气开
不带定位器
始点
±2.5
终点
±5.0
带定位器
1.0
带定位器
始点
±1.0
终点
±1.0
死区%
不带定位器
3.0
泄漏量l/h
硬密封
10ˉ×阀额定容量
带定位器
0.4
软密封、快开
10ˉ×阀额定容量
额定行程偏差%
±2.5

允许压差
MPa
开关方式
执行机构型号
弹簧范围KPa
起源压力KPa
公称通径（阀座直径）     mm
20
25
40
50
≤10
12
15
20
≤10
12
15
20
25
25
32
40
32
40
50
气关式
ZHA-22
20-100
20-100
40-200
140
250
400
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
3.8
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
3.8
6.4
6.4
2.4
6.4
6.4
ZHA-23
20-100
20-100
40-200
140
250
400
2.4
6.4
6.4
1.5
6.3
6.4
0.97
4.0
5.4
1.5
6.3
6.4
0.97
4.0
5.4
0.62
2.5
3.4
ZHA-34
20-100
20-100
40-200
140
250
400
ZHA-45
20-100
20-100
40-200
140
250
400
气开式
ZHB-22
20-100
40-200
80-240
0
6.4
6.4
6.4
4.6
6.4
6.4
2.9
6.4
6.4
1.6
3.8
6.4
6.4
6.4
6.4
4.6
6.4
6.4
2.9
6.4
6.4
1.6
6.4
6.4
1.06
2.4
5.3
ZHB-23
20-100
40-200
80-240
0
1.06
2.4
5.3
0.65
1.52
3.2
0.41
0.97
2.00
0.65
0.52
3.2
0.41
0.97
2.00
0.26
0.62
1.30
ZHB-34
20-100
40-200
80-240
0
ZHB-45
20-100
40-200
80-240
0
注：1、压差为阀关P2=0状态下，△P的最大值。
2、最大压差超过1.0MPa，阀芯、阀座表面堆焊硬质合金或改用其它材质。
续表 MPa
开关方式
执行机构型号
弹簧范围KPa
气源压力KPa
公称通径（阀座直径）     mm
65
80
100
150
200
40
50
65
50
65
80
65
80
100
100
125
150
125
150
200
气开式
ZHA-22
20-100
20-100
40-200
140
250
400
ZHA-23
20-100
20-100
40-200
140
250
400
ZHA-34
20-100
20-100
40-200
140
250
400
1.76
6.4
6.4
1.13
4.15
5.57
0.59
2.4
3.21
1.0
4.14
5.56
0.59
2.4
3.21
0.38
1.6
2.12
0.59
2.4
3.21
0.38
1.6
2.12
0.24
1.0
1.9
ZHA-45
20-100
20-100
40-200
140
250
400
0.40
1.67
2.24
0.25
1.06
1.39
0.17
0.73
0.97
0.25
1.06
1.39
0.17
0.73
0.97
0.1
0.40
0.55
气关式
ZHB-22
20-100
40-200
80-240
0
ZHB-23
20-100
40-200
80-240
0
ZHB-34
20-100
40-200
80-240
0
0.67
1.56
3.34
0.43
1.00
2.14
0.25
0.59
1.26
0.43
1.00
2.14
0.25
0.59
1.26
0.16
0.38
0.80
0.25
0.59
1.26
0.16
0.38
0.80
0.1
0.24
0.58
ZHB-45
20-100
40-200
80-240
0
0.17
0.40
0.86
0.11
0.25
0.55
0.076
0.17
0.36
0.11
0.25
0.55
0.076
0.17
0.36
0.04
0.1
0.21
注：1、压差为阀关P2=0状态下，△P的最大值。
2、最大压差超过1.0MPa，阀芯、阀座表面堆焊硬质合金或改用其它材质。
□可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。
外形尺寸
公称通径DN
D
L
H
H1
PN     MPa
常温
中温
PN          MPa
0.6
1.6
4.0
6.4
气关
气开
气关
气开
0.6
1.6
4.0
6.4
20
285
181
194
194
206
399
406
549
556
45
52.5
52.5
62.5
25
184
197
197
210
410
417
560
567
50
5705
5705
67.5
40
222
235
235
251
453
460
623
630
65
72.5
72.5
82.5
50
254
267
267
286
456
463
626
633
70
80
80
87.5
65
360
276
292
292
311
612
619
790
797
80
90
90
100
80
298
317
317
337
624
631
802
809
92.5
97.5
97.5
105
100
352
368
368
394
633
639
810
817
102.5
107.5
115
125
150
470
480
500
500
520
847
854
1067
1074
130
140
150
170
200
620
635
650
650
991
998
1211
1218
157.5
167.5
187.6
202.5