标题：北京龙鑫鼎盛科贸有限公司
企业简介
北京龙鑫鼎盛科贸有限公司是一致力于打造人性化智能家居生活，从事暖通自控设备的生产销售、及地板辐射采暖和给排水工程设计、系统组合、安装施工、调试优化、售后服务及相关设备材料销售的专业技术公司。 
公司始终将自己的目标定位在打造属于中国的暖通设备品牌及辐射供暖系统设计、施工和服务的先进水平的品牌团队上，针对国内地板采暖领域普遍忽视地暖系统设计的软肋，公司地暖在设计上严格遵循北京市低温地面辐射采暖的相关标准。 
公司拥有严格的施工管理体系，从开工前的施工组织设计、技术交底、施工验收规定等均有详尽的内部流程，施工过程中的检验报验、调试运行、竣工验收等均有完整的规程，做到有章可循，有据可查。 公司与多种品牌的材料供应商合作，拥有不同的地暖解决方案，能够通过深入了解客户的需求，推出多种水地暖、发热电缆地板采暖系统等多种套餐，并在地板采暖分区控制、分室控制、集中供暖地板采暖改造等方面有着成功而丰富的经验，针对不同用户需求，进行量体裁衣式设计、选材、施工，以满足不同层次客户的需求。 
地板采暖系统作为一次安装、维修复杂的隐蔽工程，素有“三分产品、七分安装”的说法。本公司地暖结合国家行业规范、施工标准，建立了完整的、更为重视细节的企业施工质量管理体系，施工监理部门独立、完备的验收与交接检查记录制度、全部房间豆石混凝土回填前拍摄电子版照片存档、竣工资料与现场施工的一致性审核制度等一系列严格的制度化流程确保了将地暖系统施工的每一细节有据可依、有案备查，“细节决定成败”的理念的落实确保了系统的安全交付使用。 很多用户对地板采暖系统缺乏了解和使用经验，售后服务是很多最关心的，针对这一点，我公司地暖提出五十年质量保证，在此基础上进一步承诺三年免费上门调试，同时以建立售后服务部门、定期回访、运行调试满意度调查、设立监督举报电话、用户建议奖励制度等一系列规范的制度化流程确保系统好用、用户会用，保证用户放心使用。 
公司凭借专业的施工经验,优良的品质及完善的售后服务博得广大消费者的好评。 
企业产品
Ⅰ、地暖分集水器分、集水器（manifold）是水系统中，用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器，集水器。所以称为分集水器或集分水器， 俗称分水器。地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位DN25-DN40之间。Ⅱ、地暖混水中心地板采暖混水温控中心是为解决集中供热管网或锅炉出水温度过高，在热源和地暖设备即分集水器之间加入的二次换热系统，利用地暖管道中散热后的低温回水与高温进水相混合，使进入地暖设备的水温恒定，从而达到低温地板采暖水温不应超过60℃的技术要求，延长地暖管道的使用寿命。混水温控中心系统是目前解决高温水源地暖用水的优选方式。 
产品特点： 
★ 低温恒温供水,避免高温供水对地暖加热管的损伤及供水温度频繁剧烈波动对地暖管的热疲劳损害,大大提高地暖管使用寿命。 
★ 地暖管内流速>0.25m/s，安装一户热一户，彻底消除改装地暖局部不热或整体不热的情况。 
★ 供回水温差在5℃左右，真正体现地暖的舒适性。 
★ 房间温度可实现自动，周编程，分时段控制，并具防冻保护功能。舒适节能。 
★ 采用德国免维护、自冷却、自润滑、调速、静音水泵。 
★ 采用地暖专用三通混合阀。德国技术，流量大（4M&sup3;/h）,精度高，响应时间短。 
★ 安装方便,简单皮实,安全可靠，自动运行。 
★ 采用不锈钢管道,美观大方。 
★ 采用内置传感器，克服了毛细管传感型混水器安装不便，毛细管容易折断，受热产生较大误差的缺点。 
★ 同时双向调节热水及回水比例，克服了两通阀混水器只能调节热水端流量而不能自动调节回水端流量的缺点。 
★ 比例调节，克服了电热三通阀要么全开,要么全关,混合水温度频繁剧烈波动的缺点。Ⅲ、地暖专用管材地暖管材是指低温热水地面辐射采暖系统(简称地暖)中用来作为作为低温热水循环流动载体的一种管材。 
从地暖诞生到现在为止共有以下几种管材作为地暖管的使用。 
PE-X： 交联聚乙烯1 
PAP： 铝塑复合管2 
PP-B： 耐冲击共聚聚丙烯（韩国曾经称之为PP-C） 
PP-R:无规共聚聚丙烯 
但常用的地暖管为PE-RT： 耐高温聚乙烯 、PB：聚丁烯 。Ⅳ、地暖发热电缆发热电缆，是制成电缆结构，以电力为能源，利用合金电阻丝进行通电发热，来达到采暖或者保温的效果。通常有单导和双导之分，称为发热电缆。 
发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理： 
供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量。 
公司拥用世界发热电缆第一品牌的耐克森发热电缆和中国发热电缆第一品牌的安泽发热电缆。Ⅴ、地暖温控中心地暖温控器，又称电采暖温控器和水采暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高，在冬季采暖方面一改传统取暖的方法，将取暖设备安装于地板之中，热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品，它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度，从而实现采暖的智能化。Ⅵ、地暖燃气锅炉燃气壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品。“壁挂炉”一词术语外来语，全称是：“燃气壁挂式采暖炉”，我们国家的标准叫法为：“燃气壁挂式快速采暖热水器”，但它却不是传统意义上的燃气热水器，与热水器有着本质的区别。 
产品功能： 
燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能，能满足多居室的采暖需求，各个房间能够根据需求随意设定舒适温度，也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖，并且能够提供大流量恒温卫生热水，供家庭沐浴、厨房等场所使用。 
产品分类： 
燃气壁挂炉按照血统可以划分为：欧系血统和韩系血统。其中，由于欧系血统的壁挂炉发展历史悠久，技术成熟、质量好而成为市场的宠儿。譬如市场上销售的威能、德国沃尔堡、博世等都属于欧系血统。韩系血统从某种意义上讲属于亚洲机的代表。但是由于韩国本土以电取暖为主，韩系技术普遍较差。 
公司拥有德国威能、意大利贝雷塔、美国阿里斯顿等欧系血统的产品。 
工程方案
公司部分工程方案序号工程名称系统类型备注1保利西山林语地板采暖水地暖2怡海家园地板采暖水地暖3泉发雅苑地板采暖水地暖4泉发绿苑地板采暖水地暖5星岛假日地板采暖水地暖6左安浦园地板采暖水地暖7圆明园花园地板采暖水地暖8碧水庄园地板采暖水地暖9长岛澜桥地板采暖水地暖10姜庄湖地板采暖水地暖11瀛海名居地板采暖水地暖加电地暖12东方夏威夷地板采暖水地暖13温哥华森林中央空调变频多联14哈萨克斯塔别墅中央空调风冷模块15军事科学院中央空调变频多联16首都体育馆中央空调变频多联17中国农业大学中央空调低温多联18奥运媒体村中央空调变频多联19崇文门饭店中央空调热回收机20渔公渔婆中央空调变频多联21劲松空军招待所中央空调风冷模块22华道数据厂房中央空调变频多联23牡丹园小区中央空调家用多联24观塘别墅中央空调风冷模块
产品服务
产品服务我公司全方位提供地暖系统的材料、设计、施工、售后服务： 
1、提供和推荐使用国内外优质产品及材料，保证地暖系统的安全可靠； 
2、根据用户实际情况量身定制，确定集功能性与舒适性，节能化与个性化为一体的地暖系统设计方案； 
3、安装调试过程中严格执行技术标准和施工规范，保证安装调试、运行可靠。工程俊工，我公司提供“用户手册”，包含售后服务承诺书、用户保修单、用户资料卡、跟踪服务卡，并提供系统运行使用指南； 
4、我公司对安装的地暖系统保修二年，终身维护（家装地暖保修三年）。保修期间无人为损坏，不收取任何费用。同时，我公司将定期回访客户，了解系统运行状况，以保证系统长期、可靠、安全运行，解决用户后顾之忧； 
5、建立用户档案。我公司提供设施各种故障24小时抢修，以便广大用户得到方便、快捷的售后服务。注意事项1、地面辐射供暖调试与试运行，应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后，正式采暖运行前进行。 
2、低温热水地面辐射供暖系统初始加热时， 
通过集分水器逐路进行调节，热水升温应平缓， 供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃， 并应连续运行48h，以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。 
3、发热电缆地面辐射供暖系统初始通电加热时，通过温控器进行调试，将系统设定在比当时环境温度高5℃，连续运行48h后，控制室温平缓上升，直至达到设 计要求。 
4、地暖使用中用户应注意的：：①严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。②严禁私自拆散。③承受荷载不得≥2T/m2。④重物下面应垫护。⑤地面装饰材料以石材或复合地板为主。⑥严禁高温作业。⑦避免接触有机浴液。⑧非采暖季节水地暖应注满水养护。