标题：水处理成套设备
水处理成套设备
1.美国富莱克、阿图祖、润新控制器
2.玻璃钢树脂罐
3.强酸型阳离子交换树脂
4.美式PE盐箱
滨瑞水处理
长沙滨瑞环保科技有限公司（0731--88701998）专业供应软化水设备、软化水成套设备、软水处理设备、湖南软水器、湖南软水机、成套软化水设备、成套软水处理设备、滨瑞软化水设备、软化水系统、软化水配件、软化水解决方案等。
全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点，已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。
一级水用于有严格要求的分析实验,如液相色谱分析用水等。
二级水用于无机痕量分析,如原子吸收光谱分析用水等。
三级水用于一般化学分析实验。
国标(GB6682-92)的补充说明：由于在一级和二级水的纯度下，难于测定其真实的pH值，因此对一级和二级水的pH值范围国标不作规定。
一级和二级水的电导率需用新制备的水在线测定。
由于在一级水的纯度下，难于测定可氧化物和蒸发残渣，故国标对其限量也不作规定，可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
国标对一、二级水电导的测试方法有明确的规定：用于一、二水测定的电导仪，需配备电极常数为0.01—0.1cm-1的在线电导池，并具有温度自动补赏功能。
电子级水对水中的离子浓度水平有更高的要求。国标GB/T11446.1-1997规定分为四级，即EW-I，EW-Ⅱ，EW-Ⅲ和EW-Ⅳ。
水的纯化方法
1.蒸馏法，按蒸馏器皿可分为玻璃、石英蒸馏器，金属材质的有铜、不锈钢和白金蒸馏器等。按蒸馏次数可分为一次、二次和多次蒸馏法。此外，为了去掉一些特出的杂质，还需采取一些特殊的措施。例如预先加入一些高锰酸钾可除去易氧化物;加入少许磷酸可除去三价铁;加入少许不挥发酸可制取无氨水等。蒸馏水可以满足普通分析实验室的用水要求。由于很难排除二氧化碳的溶入。所以水的电阻率是很低的，达不到MΩ级。不能满足许多新技术的需要。
2.离子交换法，主要有两种制备方式：
A. 复床式，即按阳床—阴床—阳床—阴床—混合床的方式连接并生产去离子水;早期多采用这种方式，便于树脂再生。
B. 混床式(2-5级串联不等)，混床去离子的效果好。但再生不方便。
离子交换法可以获得十几MΩ的去离子水。但有机物无法去掉，TOC和COD值往往比原水还高。这是因为树脂不好，或是树脂的预处理不彻底，树脂中所含的低聚物、单体、添加剂等没有除尽，或树脂不稳定，不断地释放出分解产物。这一切都将以TOC或COD指标的形式表现出来。例如，当自来水的COD值为2mg/L时，经过去离子处理得到的去离子水的COD值常在5-10mg/L之间。当然，在使用好树脂时会得到好结果，否则就无法制备超纯水了。
3.电渗析法，产生于1950年[4]，由于其能耗低，常作为离子交换法的前处理步骤。它在外加直流电场作用下，利用阴阳离子交换膜分别选择性的允许阴阳离子透过，使一部分离子透过离子交换膜迁移到另一部分水中去，从而使一部分水纯化，另一部分水浓缩。这就是电渗析的原理。电渗析是常用的脱盐技术之一。产出水的纯度能满足一写工业用水的需要。例如,用电阻率为1.6KΩ?cm(25°C)的原水可以获得1.03MΩ?cm(25°C)的产出水。换言之，原水的总硬度为77mg/L时产出水的总硬度则为∽10mg/L.
4.反渗透法，目前它是一种应用最广的脱盐技术。反渗透膜虽在1977年 就有了，但其规模化生产和广泛用于脱盐却是近几年的事情。反渗透膜能去除无机盐、有机物(分子量>500)、细菌、热源、病毒、悬浊物(粒径>0.1μm)等。产出水的电阻率能较原水的电阻率升高近10倍。
常用的反渗透膜有：醋酸纤维素膜，聚酰胺膜和聚砜膜等。膜的孔径为0.0001-0.001μm.反渗透的动力依赖于压力差(10-100大气压)。去除杂质的能力由膜的性能好坏和进出水比例决定。进出水的比例一般控制为10：6或10：7左右。这样杂质的去除率应在95-99.7%之间。例如，原水的电阻率为1.6 KΩ?cm(25°C)时，产出水的电阻率约为14 KΩ?cm.这样的水现在大家都管它叫纯净水，也就是市场上出售的饮用纯净水。
制备超纯水的方法
传统的纯水方法不能制备出超纯水，化学意义上纯水(液态的H2O)的理论电导率为18.3ΜΩ?cm.人们生产的纯水是达不道理论值的，但18ΜΩ?cm似乎是可以达到的，对于这种水，有的称为高纯水有的称为超纯水，目前还没有系统的定义。也没有划分等级界限，从商业观点看叫超纯水似乎比高纯水更好听一些。笔者以为还是看电导率指标更准确一些[1]。
现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来，不仅能生产超纯水。而且变得非常容易。目前市售的超纯水器就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来，非常方便。而且使用寿命也越来越长。
DH-200RTL纯化水处理系统制备超纯水的原理和步骤大体如下：
1.原水：可用自来水或普通蒸馏水或普通去离子水作原水。
2.机械过滤：通过砂芯滤板和纤维柱滤除机械杂质，如铁锈和其他悬浮物等。
3.活性炭过滤：活性炭是广谱吸附剂，可吸附气体成分，如水中的余氯等;吸附细菌和某些过渡金属等。氯气能损害反渗透膜，因此应力求除尽。
4.反渗透膜过滤：可滤除95%以上的电解质和大分子化合物，包括胶体微粒和病毒等。由于绝大多数离子的去除，使离子交换柱的使用寿命大大延长。
5.紫外线消解：借助于短波(180nm-254nm)紫外线照射分解水中的不易被活性炭吸附的小有机化合物，如甲醇、乙醇等，使其转变成CO2和水，以降低TOC的指标。
6.离子交换单元：已知混合离子交换床是除去水中离子的决定性手段。借助于多级混床获得超纯水也并不困难。但水的TOC指标主要来自树脂床。因此，高质量的离子交换树脂就成为成败的关键。所谓高质量的树脂，就是化学稳定性特别好，不分解，不含低聚物、单体和添加剂等的树脂。所谓“核工业级树脂”大概就属于这一类树脂。对树脂的要求是质量越高越好。可惜国内很少有人在这方面下工夫。满足于生产大路货。
7.0.2μm滤膜过滤，以除去水中的颗粒物到每毫升1个(小于0.2μm的).经过上述各步骤处理后生产出来的水就是超纯水了。应能满足各种仪器分析，高纯分析，痕量分析等的要求，接近或达到电子级水的要求。
特殊的纯水：
1.火力发电厂需要无硅的纯水，而硅在水中常常以水合二氧化硅(SiO2?H2O)的形式存在，属于非离子态，很难去掉。但是，水合二氧化硅也有微小的电离度，借助于加长离子交换床的长度，或在混合离子交换床中反复循环，仍然可以获得无硅的超纯水。用玻璃或石英蒸馏器是无法获得无硅水的，因为容器含硅。
2.没有热源(即内毒素)的纯水，注射针剂用水要求没有热源。以免引起过敏反应。目前除去热源的最好的方法还是蒸馏法。也有除热源的吸附柱子。
3.无氨的纯水，制取方法有二，其一蒸馏法，在水中预先加入不挥发酸，可以固定铵盐在原水中。其二是将纯水再过一次阳离子交换床过滤。需要说明的是，阴离子交换树脂有分解产生微量氨的可能，用混床去氨是不合适的。
4.无铁的水，已知铁是无处不在的，FeCl3的反对沸点仅为315℃，因此，很难用蒸馏法出去铁离子。如在原水中加入1滴磷酸则可达到此目的。当然，有了超纯水器也就不用这样除铁了。
五.从纯水的电导率估算水中离子的浓度水平：
超纯水的离子浓度极低，许多分析方法的灵敏度达不到。一般用户更是缺乏特殊的检测手段。有人做过这方面的计算。
1.美国富莱克、阿图祖、润新控制器
美国富莱克控制器特点：
（1）可根据流量设置自动启动再生程序，操作人员只需定期向盐桶内加盐即可，其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低，寿命长，可保证水质100%处于良好状态。
（2）阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分，不但水力学性能良好，而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层，。这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长。
（3）周期产水量可随意调节，可灵活调整每个再生步骤的时间。
（4）富莱克产活塞式阀芯不但水力学性能超群，且坚固耐磨、耐腐蚀，无铅黄铜质阀体无毒无害，使用寿命长。
阿图祖控制器特点：
控制器是用来根据设定好的流程控制阀门的动作的器件，Autotrol的控制器是可以与阀门完全分离开的，这样更便于维护和调整。
Autotrol的控制器主要有：
※400系列：440、450、460、480、480QC
※900系列：940、942、950、960、964、966、962、962M+S
※700(Logix)系列：740、742、760、762
按功能特征主要可分为时间型、脉冲型和流量型三大类，一般情况下，三位数中间为4的为时间型，中间一位为5的为脉冲型，其他的为流量型。
润新控制器特点：
（1）工作原理：
根据端面密封的原理，将多个阀门紧密的集成在一个阀体上，呈平面圆周分部。当旋转动片时，即可实现关闭若干阀门的同时开启另外若干阀门。手动过滤阀51系列（即原F56系列）就是应用此原理，通过手柄手动控制阀芯，实现运行、反洗、正洗等功能。只要应用于家用净水器、反渗透预处理的过滤装置、泳池过滤设备、除铁、锰等特质水处理系统等。
（2）产品特点：
1.采用高平面度、耐磨损、耐腐蚀的端面密封片启闭，密封性能好，使用寿命长。
2.合理的流道设计：运行--正洗--反洗--正洗--运行
3.启闭扭矩小，操作手感好。
4.可带压操作，无泄漏。
玻璃钢树脂罐：
采用滨特尔洁明公司出品中国最优质的玻璃钢树脂罐。罐体外缠绕厚重的高品质树脂料，做工精细光泽鲜亮，罐体玻璃钢厚度高，能承受100PSI的高压，内衬采用PE材质（也是就我们俗称的无毒塑料），能保证产品更好的耐压，防渗水，延长使用寿命。
强酸型阳离子交换树脂：
英国漂莱特食品级树脂。具有优秀的物理和化学稳定性能以及良好的耐温性能，选择性好，交换容量高，在碱性中性甚至酸性介质中都显示离子交换功能，主要应用于水的软化和除盐。
美式PE盐箱：
高品质盐箱，采用的家用型PE高品质无毒盐箱。质量好，做工精细，外形美观，经久耐用。设计合理，盐箱的厚度可见用料的大方，这是一般厂家无法比拟的。