标题：空气能热泵热水器
细分
空气能热泵热水器根据不同的应用场景要求，需具体细分。
空气源热水器是热泵热水器中一种系列（主要有太阳能助推型、水源和空气源三种系列）主用是将空气能中　　分体式空气能热水器(2张)热量吸收后经压缩机压缩制热，通过热交换器与冷水交换热量以达到取暖和制取热水的目的,空气源热泵受到的条件限制最小，发展空间最大。　　空气源热泵热水器按工作环境温度的种类可分为：低温空气源热水器，普通空气源热水器。　　空气源热水器按产热温度的种类可分为：中温热泵（50-70度）高温热泵（80-90度）。
1.按所用压缩机型可分：全封闭（半封闭）活塞式、涡旋式、半封闭螺杆式等；2.按热泵容量大小可分：别墅式小型空气能热泵热水器和中大型机组热泵热水器；
3.按空气能热泵机组结构可分：整体式和模块式空气能热泵热水器；
4.按功能可分：热回收型、蓄冷热型 。
5.按种类可分：一体式空气能热水器，商用空气能热水器[1]　
原理
空气能热泵热水器也称“空气源热泵热水器”“热泵热水器”“空气能热水器” 等
热泵实质上是一种热量提升装置，热泵的作用是从周围环境中吸取热量，并把它传递给被加热的对象  空气能热泵热水器原理图片（温度较高的物体），其工作原理与制冷机相同，都是按照逆卡诺循环工作的，所不同的只是工作温度范围不一样。 
一台压缩式热泵装置，主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成，通过让工质不断完成蒸发（吸取环境中的热量） →压缩→冷凝（放出热量）→节流→再蒸发的热力循环过程，从而将环境里的热量转移到水中。 
热泵在工作时，把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中加以吸收；它本身消耗一部分能量，即压缩机耗电QB；通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC，QC=QA QB，由此可以看出，热泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA；因此，采用热泵技术可以节约大量的电能，空气能热水器是传统电热水器的1/4，燃气、燃油热水器的1/6，燃煤锅炉的3/5，太阳能热水器的1/2。
高端配置
以岗松商用机组为例作说明：　　
1、压缩机：全部采用热泵专用压缩机，其中ZW34KA、ZW61KA、ZW108KA为热泵专用压缩机；5p和10p热泵热水机组均采用ZW61KA热泵专用压缩机。
2、套管（冷凝器）：采用国内第一品牌------杭州沈氏生产的；杭州沈氏是国内仅此一家可以生产六头螺纹同轴换热器（套管）的厂家，外无缝钢管采用电泳处理防腐技术，抗腐蚀性好，延长使用寿命。
3、蒸发器：大部分机型均采用V型高效蒸发器，V形蒸发器为高效蒸发器，大功率机器均采用V形蒸发器，优点：A、V形蒸发器腔体小，风压大；B、腔体上大下小风量更均匀；C、整个蒸发器位于机组上部，防止冷风短路；D、采用波纹片蒸发器。优点：波纹片比平片表面积更大，同时波纹片增加了风的扰动性,换热效率更高，化霜效果更佳。
4、风扇电机：采用国内三大空调电机厂之一康宝电机。岗松采用的是“准变频”电机------三速自动调速电机，可根据不同的环境温度自动切换速度，机组能效更高更节能（特别是冬天），运行更加稳定可靠，电机使用寿命更长。
5、四通阀：采用日本中日合资佛山华鹭公司牌四通换向阀能够顺畅地转换系统运行模式，合理控制机组运行情况，有效地控制低温工况下的系统除霜。
6、电子膨胀阀：采用中日合资佛山华鹭公司生产生，是同类中最好的。数码技术控制方式控制工质达到最佳流速效果，从而降低压缩机耗能，提高COP值，具有0-500级有序节流调节功能，使热泵系统运行始终保持在稳定状态，大大降低故障率。
7、高效换热器：采用换热效率高，大温差小流量，使得系统安全出水温度达到60℃，制冷剂回路间隙小，减少了换热器积油的缺点。换热器内部无接头，降低了制冷剂泄漏的隐患，具有清洁能力，使得机组长期无垢高效运行。
8、蒸发器和套管：均严格按照制热量要求匹配面积，机组体积比同行相对大10%以上。为提高蒸发器的使用寿命，V形高效蒸发器的四边端板采电泳处理的加厚铝板。
技术发展
随着工业革命的发展，19世纪初，人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年，W.Thomson教授（即大家熟知的Lord Kelvin勋爵）发表论文，提出了热量倍增器（Heat Multiplier）的概念，首次描述了热泵的设想。 
当时，热泵供暖的对象主要是民用，供暖需求总量小，特别是对由于采暖方式及其对环境的影响尚没有足够的意识。人们采暖的方式主要是燃煤和木材，因而，热泵的发展长期明显滞后于空调的发展。 
上世纪30年代，随着氟利昂制冷机的发展，热泵有了较快的发展。特别是二战以后，工业经济的长足发展带来的对供热的大量需求及相对能源短缺，促进了大型供热及工业用热泵的发展。1973年的全球性能源危机，进一步促进了热泵在全世界范围内的发展。但热泵在世界范围内的大规模商业应用是近20年的事，如美国，截止1985年全国共有14,000台地源热泵，而1997年就安装了45，000台，至今为止，已安装了400，000台，而且每年以10%的速度稳步增长。 
我国的热泵事业近几年已开始起步，而且发展势头看好。如今，我国利用较多的是水源热泵，而用空气源热泵制取生活用热水在国内近两年刚刚起步。
特点
1、安全：利用吸收空气中的热量来加热水温，水电彻底分离，并设多重保护，不存在任何安全隐患。  空气能热水器图片2、节能：用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热,消耗能源是电热水器的1/5；煤气热水器的1/6；燃油热水器的1/4；普通太阳能的2/3；并且可以利 用低谷电达到更节能的效果。
3、环保：通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”，不污染环境，低噪音运行。 采用美国“谷轮”最先进的控制系统加本公司的人性化设计，设有记忆功能,停电 后自动恢复，温度控制运行，亦可实现时间控制，插上插头，一切不用您操心,便 可产生源源不断的热水。 
4、自动清洗： 岗松热泵热水器与众不同，自动除垢，保证热泵水箱清洁，保持 热效率，延长使用寿命。 
5、不受环境影响：是一种全天候的热水供应系统，不论阴天、雨天、春夏秋冬、白天黑夜，只要有空气就有热水，就能将-10℃～30℃的低温热能,通过热泵机组的作用，提供温度达到60℃左右的热水。 
6、使用寿命长：岗松空气能热泵热水器采用了世界上先进的涡旋式压缩机和双开槽亲水铝片散热器，有效防止酸雨对主机的腐蚀。 
7、多重功能：“空气源热泵热水器”兼具热水、空调、暖气的多重功能，因此是典型的节能热水制冷设备
影响
如今，市场上多数热泵热水器标注的最高出水温度是60℃，但是有时候我们需要更高的热水温度，是不是水温还可以提高呢？当然不是，出水温度受热泵热水器志用压缩机的采取的冷媒的影响。以R134a冷媒为例进行说明。
1、R134a冷媒冷凝温度可高达80度，如果按照换热温差5℃计算，则最高的出水温度可达75℃，但是并不是所有条件下都可以达到75℃的，当在低温环境下，就需要适当降低冷凝温度，在温度降至-15℃的情况下，建议将冷凝温度控制在不超过70℃。
2、相比空调压缩机的5-6最大压缩比，热泵热水器专用压缩机可以承受很高的压缩比，可以10以上(11-13范围内安全)，但是压缩比不可无限提高，过高的压缩比将提高了压缩机内部局部温度，严重影响使用寿命。
3、针对不同的季节特点，设计热泵热水器的不同运行模式。在春秋夏季时将最高水温设高一点，在冬季时将水温设低一点。65℃的水温完全可以满足国标和消费者的需求。这样既可以保证较高的出水温度，能效较高，又可以保证整个系统的安全可靠性。
优缺点
空气源热泵热水器行业经过十余年的发展，如今，空气能热水器市场发展迅猛，至今生产企业已经达到500多家，且今年六月顺利入围国家节能惠民工程，享受最高600元的补贴，进一步促进了行业的发展。热泵热水器很重要的组成--制冷剂，直接关系到产品的能效比。当前南方热泵热水器制冷剂主要为R22，R134a，后来又有一些混合制冷剂问世R415b，R417a等，不同的制冷剂各其优缺点。
R22用于空调非常合适，因为冷凝温度总能控制在45度以下（因为空气温度几乎总在40度以下）；但是热泵热水器水温总是要求在40度以上，这时冷凝温度总在45度以上，R22排气温度很容易超过85度（润滑油容易裂解温度），尤其是空气温度在40度以上时。因此，R22用于热泵热水器会因为R22排气温度高，致使压缩机润滑油冷却不好，裂解速度急剧加快，从而使压缩机寿命缩短。并且R22的ODP值为0.05，对臭氧层有破坏作用，但是根据《蒙特利尔议定书》规定，从2004年开始欧洲地区以R407C和R410A替代R22，同时日本地区则开始全部使用R410A制冷剂，即以1985年的生产量为基准，2003年压缩为65%，2010年为35%，2015年为10%，到2030年时，发达国家将全面禁用R22，发展中国家也将于2040年淘汰R22。根据制冷剂替换时间表，我国最迟必须在2040年全面禁止制冷剂R22产品的生产。
R134a（CH2FCF3）属于环保制冷剂，排气温度也低，但是其沸点（标准大气压下）为-26.5度，这会导致热泵在冬季因为制冷剂蒸发缓慢而使制热效率低下，因此，我们见到的R134a全是用于室内制冷设备，或者热带地区，北方室外制冷设备没有用的（除非冬天不用该设备）。
R415b，为混合制冷剂，是由清华大学朱明善教授系发明的（联合国环境规划署国际制冷空调热泵技术委员会委员）国际制冷统一编号：R415A、R415B、R418A、R425A，并已列入国家重点环境保护实用技术（A）类项目推广使用。荣获国务院“国家技术发明奖”、国家环保总局“国家重点环境保护实用技术A类推广项目”、并取得美国国家环保总局《SNAP计划》认证，在欧美地区得到了广泛应用。其ODP不为零，且与417a相比，排气温度稍高一些。R415b替换R22后，系统制热能力有大约10%的衰减。
R417a为混合制冷剂（HFC-143、HFC-125和R600）, 最早由罗地亚1997年发明（2005年卖给杜邦，李兵为负责人），欧洲主要用来替换R22工质（不够环保和节能），占了替代工质的80%市场份额，根据《蒙特利尔条约》，中国将在2013年1月1日开始逐步淘汰R22工质，R417a是替代选择方向之一。R417a具有环保，高效和排气温度低等特点。比较适合热泵热水器用，如今，国内热泵热水器厂家开始增大该制冷剂的使用范围，国内出口欧洲的空调使用R417a较多。
R417a有个一个缺点：替换后的系统，系统制热功率衰减10%左右；也就是说，10匹压机能力变成了约9匹的能力。 由R417A发明厂家罗地亚公司提供的检测表格可以看出，同样的空调,用R417A比R22的效率相比提高了13%（3.00/2.65），这是其优点。但是用R22的制热量为3548瓦（热泵热水器只需要制热），用R417A的制热量为3149瓦，用R417A比用R22制热量衰减了10%。这就是R417A用于制热时的不利一面，需要设计时加大压机及换热器的配比来弥补衰减。
保养
1.空气能热泵热水器是自动化程度较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，若能对机组进行长期有效的维空气源热泵热水器(3张)护与保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
2.机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
3.用户在使用和维护热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。
4.空气能热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。
5.经常检查水系统的补水、水箱 安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
6.检查水泵、水路阀门是是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。
7.机组周围应保持清洁干燥，通风良好。每年清洗空气侧换热器，来保持良好的换热效果。
8.经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。
9.机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。
10.若停机时间较长，应将机组管路中的水放掉，并切断电源，套好防护罩。再运行时，开机前对系统进行全面检查。
11.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时，请检测感温装置是否接触良好。
12.机组出现故障，用户无法解决时，请及时向售后服务部报修，并告知故障代码，以便及时派人维修。
13.主机冷凝器清洗，我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器，启动主机自带循环水泵清洗3小时，最后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
14.水箱需在使用一段时间后（一般为3个月，具体根据当地水质而定）需清洗水垢。在水硬度较高的区域也可选用：硅磷晶，软水机等进行水质软化处理。
运用领域
热泵热水器在泳池中的运用(别墅泳池设计里尤其注重)
1.1 游泳池的热损失
游泳池有室外露天游泳池（场）以及室内温水游泳池（馆）两大类。从游泳池的使用性质分，有比赛池，训练池，跳水池，儿童戏水池等；从经营性质分，有公用游泳池，商业宾馆内游泳池，也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池，都有一个要求维持池水温度恒定的要求，池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面：（尤其是在别墅泳池设备的传导中）
1）游泳池池水因水面蒸发，水面传导，池底和池壁传导而不断损失热量。
2）因人们在游泳池内游泳，会损失一部分池水，必须不断补充，而补充水需加热，需要补充一部分热量；
3）此外，整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。
以上这一些损失的热量，都需要不断补充，才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
另外，恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗，消毒的要求，在一定时段内，要求将池水全部放空，重新输入温水。如果补充的水是冷水（水温在5-15℃），那末，加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
1.2 游泳池池水温度（恒温泳池设备）
一般室内游泳池池水温度为24－29℃，室外的为22－30℃。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施，可以取为25℃；如果气温低，可以取为27℃。热损失与池水温度高低有关，也与周围环境（例如空气）温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。国外资料表明：室内游泳池最佳环境参数为：
空气温度26-30℃
池水温度25-28℃
地面温度30-32℃
风 速0.05-0.1m/s
相对湿度50-60%
1.3 室内游泳馆相对湿度（恒温泳池设备）
维持室内游泳馆内一定的相对湿度十分必要。当室外温度为-10℃，室内空气相对湿度为50-60%，设双层窗的传热系数为2.9W/m时，玻璃窗户上仍会潮湿、结露；即使室外气温为-1℃，室内为28℃ 时，也会结露。因而游泳池场馆必须除湿。
1.4 游泳池的用热负荷计算
前者提到，对于游泳池用热的经常性负荷，有：
a.水面蒸发散热；
b.水面传导散热；
c.池底，池壁传导散热；
d.设备及管道散热；
e.补水加热量；
f.游泳场馆淋浴等用热；
由于蒸发散热，传导散热等计算十分复杂，而且必须有游泳池结构的详细尺寸，气象，土壤等资料，为了估算的方便，对于a,b,c,d四项，可以合并为一项，即：按游泳池水面面积m计的平均热散失量。可以见表1
表1 
环境温度℃
5
10
15
20
25
26
27
28
29
30
露天
KJ/h
4522
4187
3852
3433
2931
2847
2721
2596
2470
2302
游泳池
w
1256
1163
1070
953
814
791
756
721
686
639
室内
KJ/h
2345
2177
2010
1842
1507
1465
1382
1340
1256
1172
游泳池
w
651
605
558
512
419
407
384
372
349
325
表中数值按下列条件计算：水温27℃，空气相对湿度50%，风速：室内0.5m/s;室外2 m/s
国外资料介绍，对于露天游泳池的热损失，也可以按下列数据估算；在水温为23℃，平均气温10－12℃时，
对流热损失70―95W/㎡
辐射热损失60－80 W/㎡（夜间）
辐射得热量≤180 W/㎡〔白天〕
蒸发热损失350－700 W/㎡
补充水时的补热量400－600 W/㎡
对于补水热损失，可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量占游泳池容积的百分数可见表2。
表2 
游泳池类别
比赛池
训练池
跳水池
室内公共池
露天公共池
儿童池
幼儿池
水球池
游泳跳水合一池
补充水量（%）
3－5
3－5
3－5
5－10
10－15
10－15
15
5
5
方案设计中建议：露天池取10%=B1；室内池取5%=B2。因补水需补热的小时功率可按下式计算
P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860] kW， （1－1）
式中：P－补水的补热功率，kW；
V－游泳池容积，m；
B－补水量的百分数，%；
t1－补水初温，℃；
t2－池水温度，℃。
至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷，可按常规计算。
对于一次性冲击负荷，则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率（机器所需的制热功率）。总用热功率QZh
QZh=1.15×V×（t2－t1）×1000/860 kW， （1－2）
小时热功率Ph=QZh/T kW， （1－3）
式中：V－ 游泳池的总容积，m；
t2－ 池水所需温度，℃；
t1－ 冷水温度，℃；
T－ 换水周期，h；
1.15－考虑在换水周期内的热损失附加值。
一般初次充水或换水的周期T为24－48h计。也就是说，要求在24－48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换一次水，应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的，间隔时间相对比较长，可以是一个月，半年、甚至一年，对于桑拿浴性质的水池，有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆，在计算负荷时，可以将换水时间错开。在选择主机时，可按一个最大容积的水池的一次性负荷来计算，也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表3。
表3 
类别
循环次数
n（次/日）
循环周期
T（小时）
类别
循环次数
n（次/日）
循环周期
T（小时）
比赛、训练池
4－2.4
6－10
公用池
4－3
6－8
跳水、私人池
3－2
8－12
儿童池
6－4
4－6
跳水、游泳合一池
3－2.4
8－10
幼儿池
24－12
1－2

优势
与太阳能热水器相比
1）适用范围广：适用温度范围在-15～60℃，一年四季全天候使用，不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响；
2）运行成本低：在春、夏、秋季阳光较好时，运行费用高于太阳能热水器，但在阴雨天和夜晚，热效率远远高于太阳能热水器电辅助加热。全年平均下来，常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵热水器全年总耗能还要高出很多；
3）可连续加热：可连续加热，持续不断供热水，满足用户需求；
4）安装方便，美观：外形与空调室外机相似，适合于大中城市的各种建筑，对于大型中央供热问题，热泵热水器是最好的选择；
5）可解决从几十公斤到几十吨的厂用，学校，医院，洗浴中心，宾馆等生活用水。
与生活锅炉相比
1）热效率高：空气源热泵热水器热效率全年平均在300%以上，而生活热水锅炉的热效率不会超过80%; 
2）运行费用低：与燃油，燃气锅炉比，全年平均可节70%的能源，加上电价的走低和燃料价格的上涨，运行费用低的优点日益突出;
3）环保：空气源热泵热水器无任何燃烧排放物，制冷剂选用了环保制冷剂R404A，对臭氧层零污染，是较好的环保型产品; 
4）运行安全，无需值守：与燃料锅炉相比，运行绝对安全，而且全自动控制，无需人员值守，可节省人员成本;
5）人性化设计：空气源热泵热水器采用多台机组并联的安装模式，当用户用水量增大时，可随时增添设备;
6）安装方便，象空调室外机一样直接安装，无需锅炉房，与燃煤锅炉相比，无烟尘排放，无噪声污染。
缺点
1、加热速度慢：空气源热泵产品是采用压缩机压缩制热方式，与锅炉或电力直接加热模式相比，速度相对较慢；
2、一次性投入大：使用场所越大，投入成本就越大；
3、加热水温有限制：空气源热泵出水温度最高在60℃。
4、受极端天气影响：常规的空气能热泵热水器工况适合气温在-5℃～43℃这个区间。故此热泵的市场主要是长江以南及其附近地区。
补充：
1、热泵热水器安装问题。市场上家用小型空气源热泵热水器的主流产品外形尺寸都很大，仅适合安装在地面和楼顶，其它楼层的消费者只能安装在阳台上。但是随着人们对家居环境要求的提高，阳台的庞然大物，消费者是不愿意接受的。 
2、消费者对热泵热水器认知程度。热泵热水器在国内市场是一个新生事物，消费者对它的认知程度还很低。有很多人认为用一份的热量就能得到三份的热量是不可能实现的，而且对有关热采技术应用的其它产品也是一样，虽然热泵空调器普及率已经非常高。人们的认识仅仅局限在空调器是耗电大户，却不知道其比烧煤球炉更节能。如今，国美、苏宁等家电连锁超市还没有热泵热水器产品出现，而且生产厂家对热泵热水器的营销方式也是以直销方式进行，没有转向之前国内家用中央空调的代理营销模式，说明热泵热水器真正成为成熟的商品还需要时间。
安装调试
问：空气能热泵热水器的主机和水箱安装在哪里更好？
答：空气能热泵热水器安装在阳台、飘窗是最好的选择，好处是不占用室内空间，安全稳固，整个热水管道系统都会有充足的热水；主机安装在通风、向阳的地方更好。飘窗或外挂墙面等方式，可以让主机尽可能从空气中吸收热量，提高制热效率。据了解，90%多的用户都会选择这样的安装方式。
问：房子正在装修，什么时候安装空气能热泵热水器最好？
答：在水电工进场之前安装最好。为了达到最佳的使用效果，在水电工进场之前，专业的安装技术人员会上门勘察现场，制定最佳的安装解决方案。待水电铺设完毕后，按照预先制定的方案实施。
问：可否将家里其他热水器改装了空气能热泵热水器？
答：可以。空气能热泵热水器相比其他热水器优势明显，改造时只需将之前热水管道中的任何一个接口与空气能热泵热水器的热水出口接通即可。
问：空气能热泵热水器出水对水压有无特殊要求？
答：对水压没有特殊要求。空气能热泵热水器水箱是承压式水箱，只要自来水有压力，出来的热水就有压力，不存在对水压的特殊要求。
问：空气能热泵热水器对电源线有无特殊的要求？
答：空气能热泵热水器显著节能，功率与普通热水器相比较小，一般家庭使用的电源线即可。
问：空气能热泵热水器的对安装楼层有无特殊要求？
答：对楼层无特殊要求。空气能热泵热水器出水点出水靠自来水自身的压力，如要自来水能达到的楼层，热水就能到达这楼层。
防腐蚀
如今的做法有：
1、机组的顶板、底板、框架、面板全部用不锈钢材料制造；
2、一般角钢、槽钢做成的框架要经镀锌处理，面板、顶板等用烤漆钢板或彩色钢板；
3、顶板、底板用不锈钢钢板，框架用铝合金，面板用镀锌板，表面经磷酸锌处理后再烤聚酯漆；
4、顶板为不锈钢，底板为镀锌钢板表面涂环氧树脂，框架为铝合金，面板用镀锌钢板，表面喷PVC面层；
5、不锈钢框架加铝合金面板，顶板、底板用经过防腐处理的镀锌钢板；
6、空气能热泵热水器组装配用的螺丝、螺帽及辅助金属材料，均经镀锌处理或采用不锈钢材料。
家用常识
1、家用热泵热水器安装需要注意哪些? 
安装家用热泵热水器尽可能靠近墙面，以便于安装；接近水源和用水位置，以减少管路长度，分体式安装利于冬天将冷风排出室外(如有需要)，减少热损；靠近室外墙地点，便于开凿小洞，以利于冬天将冷风排出室外。另外，最好有地面排水口，以便于将冷凝水排出。 
2、家用热泵热水器会不会产生水垢? 
因为空气能热水器-家用热泵热水器采用中温(55℃)及特有的专利技术“过流式间接加热”方式制造热水，所以不会产生任何水垢。而一般电热水器为高温280~300℃加热，所以很容易产生水垢，继而造成热效率降低，耗电量增加，出水压力减少，甚至引发安全事故。 
3、家用热泵热水器使用寿命如何? 
框架为钛合金，模具成型，坚固美观，强度高，不变形。面板材以4mm以上金属型铝塑复合家电面板精加工成型，永不生锈；压缩机组采用低耗能高功率封闭式、环保冷媒压缩机寿命长；保温为冰箱及发泡工艺，聚氨酯一次成型发泡，保温效果极好。重要部件，如热水器水箱使用寿命可达10-15年。 
4、一般情况下，一个人每次洗澡水大约多少度最适当?一个人大约需要多少水量? 
洗澡水温最适当为42℃，中老年人可略高1-2℃，淋浴时用水每人约40~50升。浴缸及按摩浴缸根据容量确定。 
5、家用热泵热水器最多可以制造多少热水? 
从产品性能及理论上讲，空气能热水器-家用热泵热水器，可循环往复，不停制造热水。常温下，每小时可制造热水如下(45℃-55℃)：根据机组大小而定。
使用
第一次使用前必须将冷水注满，出水口有水流出即可，将冷水由25℃提升至65℃需要2个多小时。当温度达到55℃时就会自动停机。当开始使用热水后，就会有冷水进入，直至温度降至45℃，系统会自动启动。这是根据用水量调整控制器的上限温度和下限温度来控制主机运行的时间，从而达到节能的效果。如果家庭热水用量与购买的容量够用，建议消费者采用经济模式加热。
另外，还可以通过调整合理的开机运行时间来减少耗电。有的消费者会采用峰谷用电，第一时间就会想到使用峰谷电加热最节约电费。其实空气能热水器使用峰谷电并不能省电。空气能热水器是靠吸收空气中的热能来制造热水，空气温度越高制热速度越快，耗电量就越少。最低时间是在晚上10时至上午8时前，在此时加热虽然电价低，但加热时间却成2—3倍增加。
而一日中的气温最高时间段在中午12时至下午4时，在此时间段加热虽然电价单价高，但能提高热能效，加热时间也会缩短，此时间段使用的总电价也相对较低。
如果外出或者长时间不在家时，记得切断电源，以免管道中的水不断地循环加热，是耗电的主要因素。
选购
空气能热水器技术源于空调，但又不完全等同于空调，由于工作环境不同，比较恶劣的使用工况对压缩机品质的要求很高，据我所知，在如此恶劣工况下可以维持较长使用寿命和达到较高能效比的，只有松下和谷轮两种压缩机，所以建议您在选购时首先要看看其使用的是什么压缩机。
空气能产品在国外已经应用了几十年，技术早已成熟，如今国内的厂家只是仿制而已，技术大同小异，基本同质化了。严格来说，只要做过空调，具备起码的研发能力和焓差房等实验设备，在这基础上进行改良和匹配试验，做好空气能是轻而易举的事，并不象某些厂家吹嘘的那样是什么高新技术。那些打着德国技术、美国公司旗号的牌子，大都是骗人的，不要相信。空气能热水器还是不要太迷信外国的品牌比较好。前段时间被中国质量万里行曝光的所谓美国公司在江门开的全球最大的热泵生产基地，原来只是一间连起码检测设备都没有的螺丝刀工厂，就是一个最好的明证。[2]
组成部分
压缩机作为热泵核心部件的压缩机，最好能够选择国外的品牌机，而行业内部分采用国产空调压缩机，机组性能和寿命无法得到保证。盘管在选购空气热水器的时候盘管最好选择紫铜管，高纯度有效保证铜管的导热性能及使用寿命。内胆选购空气能热水器，以水晶内胆，又称特钢内胆为最好，防漏层与承压层分离设计，内壁喷涂特殊合成高分子材料经高温处理及钢晶一体化工艺，将整个内胆表面浑然一体无任何焊缝并有效防止结垢。有别于普通不锈钢内胆，抗腐蚀与耐高压能力都更强。外壳空气能热水器外壳以进口氟钛板材料最好，航海材料，更耐腐蚀，确保产品十年无褪色及掉漆现象；其次是304不锈钢外壳。机组配置选购空气能热水器的配置最好采用1∶1黄金配置，大功率制热速度更快，有效保证压缩机的使用寿命。行业内部分产品为小功率主机配大容量水箱，如此小马拉大车让压缩机不停运转，直接导致空气能热水器寿命缩短。
售后
最长的是家用机主机三年保修，水箱5年保换；工程机整机两年保修，终生负责维修。一般空气能厂家家用机保修为一年，工程机为一年。空气能热水器是耐用消费品，正常使用寿命是12-15年，如果保修时间不够长，两三年就维修一次，每次要花五六百块钱，买太便宜的牌子，日后用起来就贵，而且带来很多麻烦。