标题：两翼旋转门
两翼旋转门简介
两翼旋转门作为旋转门行业中的顶级产品，不光给人以大方、气派的感觉，同时营造出奢华的气氛，其宽敞的开放门面和高格调的设计，堪称建筑物的点睛之笔，无可动摇地立足于建筑时代大潮的最前端。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。实用性金诺雄生产的两翼自动旋转门集合了自动旋转门与自动平开门的优点，用户可根据不同的季节、场合和需要，通过功能控制面板可以选择所需的功能，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等动作模式，它适用于大型商场、商务会馆、酒店、办公楼等公共场合。安全可靠性两翼旋转门在进出口立柱及转动展箱直边框上，各有一套接触安全感应胶条；转门内部展箱前方还有两对慢速安全感应器（当行人或物体接近旋转门门翼立边框时，旋转门开始减速旋转，在距门5-10CM处停止）；并在旋转部分及固定部分上方顶框部位装有四个非接触安全感应器及故障显示器、安全报警器，以保证门在转动过程中，无论在入口、出口或在转门内部，都具有非接触安全保障，一般产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器，因此在某些部位转门还可能撞人。新型两翼门的转动部分底部采用了非接触型安全感应器，可靠性更增许多，而一般的橡胶接触性胶条在冬季变硬，可靠性大为降低。此外按两翼旋转门设计，当按下急停按钮后，可以用手推动门转动（只在特殊状态使用）。
金诺雄两翼旋转门可分为：两翼豪华型自动旋转门、两翼简易型自动旋转门二种，还可以根据客户的要求设计，生产各种规格的产品，以满足不同客户的需求，以便做到尽善尽美。
两翼自动旋转门结构概述
两翼自动旋转门的组成，主要由以下部分：固定框架旋转门的固定框架是支撑两翼旋转门全部载荷的部件，六根立柱在圆周上均匀分布，因为要与上帽头和下码头连接，因此，在现场装立柱时必须保证位置的精度要求和高度要求。立柱上部开着，开槽的尺寸要达到图纸要求，否则各立柱受力不均匀。进出口右侧的立柱上装有手动按钮操作盘，立柱材料可用铝型材或钢材外包不锈钢装饰板。
上帽头装在六根立柱上，为运输方便，大型两翼旋转门的帽头分三等份，最后现场组装到一起，它是连接六根立柱的主体，靠辅助板用螺钉把帽头与立柱链接起来。上帽头的另一个作用是旋转组件滚轮的导轨，两个主动轮和四个辅助轮全部在这个导轨上旋转，全部门的重量也压在这个帽头的导轨上。因此要求帽头的导轨要平，而片帽头间的接缝要小，无高度差。在帽头滚圆时不能有变形。
四件下码头与立柱靠链接件及螺钉连接，当螺钉旋紧时使下码头靠紧立柱。
曲壁玻璃共八片，两立柱间用两片8mm厚的钢化玻璃。因旋转门直径大时用一片玻璃尺寸太大，安装、运输都不方便。两片玻璃间加装橡胶密封条。装玻璃前，在下码头玻璃封条。当用钢材料做框架外加不锈钢装饰板的结构时，玻璃与下码头、立柱和上帽头缝间隙的密封多采用玻璃胶。
固定框架除立柱、上帽头和下码头外，上帽头上加有支撑组件使固定框架成为一整体，使整体框架除承受旋转组件重量外，同时能承受偏离中心产生的横向力。
上支撑有六根钢材方管及中间圆盘相连接，中间圆盘即帽头连接盘，用于安装旋转门中心轴组件的轴承座。六根方管也可用铝型材代替，为加强整体强度与刚度，六根方管又用六根方管连接起来。
除上述支撑杆外，当全部设备安装完后，在支撑杆上都要盖上上盖板，上盖板由十二块扇形板组成，采用木材，上盖板上面要做防水处理。
除上述支撑杆外，当全部设备安装完后，在支撑杆上都要盖上上盖板，上盖板由十二块扇形板组成，采用木材，上盖板上面要做防水处理。中心轴组件中心轴组件装在旋转门中心最上方。轴承座装在支撑组件的帽头连接盘上，它由轴承座、轴承、轴、滑环和连接板组成。把固定框架与旋转组件连接起来。中心轴要承受一部分横向力。滑环是用于传递电信号的装置，用于传递固定部分、旋转部分电流或电信号的装置。板固定在旋转组件的组合梁上，用螺钉连接轴承座和轴。旋转组件旋转组件的框架是由铝型材弯成的圆环和两个槽钢组成的。两槽钢用四块模板焊成整体，再通过螺栓与铝圆环连接。轮架型材由四块圆弧组成，每两块之间用加强板相连接，这样可便于安装和运输，也便于加工。在两槽钢之间有平滑门的导轨固定在槽钢的四块横版上，平滑门的柱架、滑轮都是装在导轨上。平滑门的传动机构也固定在导轨上，平滑门固定在挂架上。
两个展台（也称展箱）也装在旋转组件铝型材圆环和两个槽钢组成的框架上。展台的上下是由槽钢焊成的框架上。展台的上下是由槽钢焊成的骨架，上骨架用螺钉固定在槽钢上，两个展台骨架与展台的圆弧门、固定门和活动门的门扇连接，这样就形成一个展台整体。在展台内部上骨架下面及下骨架的上面都安装有铝塑板座位展台内的装饰板。活动门扇用铰链与展台连接，并加有滑轮和门锁。
展台由展台骨架、展台圆弧门、展台固定门和展台活动门所组成。展台圆弧门由四个立框和弧形铝横框组成，展台圆弧门由四个立框和弧形铝横框组成，用螺钉连接起来的，两外面立框中心线的夹角为60°。这两立框最外侧装有橡胶保护套，保护套可以防止旋转门旋转时碰伤行人。圆弧门装有三块玻璃，玻璃立框和横框玻璃槽有橡胶密封条密封。圆弧门外侧有毛刷，用于旋转门与曲壁间的密封。
展台固定门由左边框、右边框、上横框和下横框所组成的边框与玻璃及密封橡胶条组成。门框为铝型材，门框靠螺栓连接成一体，展台固定门组装后整体用螺钉固定在展台的上下骨架上。
两翼自动旋转门故障的排除
故障自诊断显示装置故障自诊断显示方案各厂商会有不同的方案，下面仅为一个厂商故障自诊断显示装置作为例子。
两翼自动旋转门旋转门体上方有一故障显示灯，可根据故障灯A、B、C、D、E、F的不同变化来分析故障。
1）当A灯亮时，此时表明旋转门的内外侧急停按钮被启动，造成旋转门不能运行，顺时针扭动按钮解锁，便可排除故障。
2）当B灯亮时，可检查红外防夹传感器是否有异物被传感器探测到，同时还要检查立柱橡胶防夹传感器（注：以上两传感器两侧都要检查）
3）当F灯亮时，红外对射防撞功能启动，此时旋转门不能旋转运行。出现此故障时应检查两侧红外对射传感器是否有异物遮挡，还是因门体有了变化造成两红外对射传感器不能准确地发射接收。
4）当使用旋转门中间推拉门的功能时（包括三个功能），如果此时的功能开关设置在能进、能出的位置上，推拉门能打开，但关不上，此时故障灯D、F会亮，可检查推拉红外对射传感器是否准确地发射与接收，当推拉门关闭时D、F等会熄灭。
5）当故障灯三组跳动闪亮，此时表明为市电没有供给，旋转门会自动找到推拉门位置，此时执行推拉门功能。一般故障排除大型自动旋转门属于高精度自动控制设备，要求具有一定电工知识，特别是弱点知识，并经过用于认可的专业人员来维护。
1）打开启动钥匙开关，旋转门不运转，但启动器却有感应动作。排除：
a.检查电脑控制箱中主电路板保险；
b.检查一下各门扇是否处于正确的位置；
c.检查一下旋转门急停开关/stop开关是否工作；
d.检查一下钥匙开关是否在启动位上；
e.检查一下各安全传感器是否动作。
2）电机运转缓慢，门扇转动吃力。排除：
a.查看是否有人按动残疾人慢速运行开关，如是则必须等延时过后，转门自动恢复正常转速。
b.打开主控制箱，检查各插按头是否完好。
c.检查PLC电脑板程序是否处于运行状态。
c.如果一切均正常，通知厂家。
3）旋转门定位停车场停不下来。排除：
a.大部分原因发生在启动感应器在即将停车时，检测到转门门扇（或其他可疑部分）前有异物存在，产生了误测结果。将转门停下来，调整启动感应器，如有必要再调整其探测距离及灵敏度。
b.未果通知厂家。
4）无残疾人慢速。排除：
a.检查残疾人慢速开关及其道主控箱之连线。
b.检查残疾人按钮及接线。
c.通知厂家检修。
5）立柱防夹啊安全功能无。排除：
a.有万用表的欧姆档检查立柱防夹胶条是否工作（正常时应为“通”，动作时应为“断”）。
b.如果正常，那么检查至控制器连线是否有问题及胶皮条是否弯曲。
c.通知厂家及特约维修商。
6）突然停止不转。排除：
a.检查立柱防夹安全功能是否动作。
b.检查每只门扇防碰行人脚跟传感器是否工作，每个门扇底部是否有障碍物。
c.检查一下总电源是否掉电及各类保险是否完好。
d.检查一下天花顶上机械锁孔微动开关是否动作。
c.通知厂家。