标题：WQ潜水排污泵
概述定义
概述：高效无堵塞潜水排污泵[1]是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。
结构特点:该产品泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动,低噪音。
详细介绍
型号意义]：QW50-15-15-1.5 [2]
Q代表潜水
w代表污水
50mm代表出口口径
15代表流量m3/h
15m代表扬程
1.5代表电机功率1.5KW
产品特点：1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。[3]
2、机械密封采用新型硬质耐腐蚀的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化， 自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。
主要用途：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
性能参数：型号口径
（mm）流量
（m/h）扬程
（m）功率
（r/min）转速
（r/min）效率
（%）25-8-22-1.1258221.1282538.532-12-15-1.13212151.128254040-15-15-1.54015151.5284045.140-15-30-2.24015302.228404850-20-7-0.75502070.7513905450-10-10-0.755010100.7513905650-20-15-1.55020151.528405550-15-25-2.25015252.228405650-18-30-3501830328805850-25-32-5.55025325.529005350-20-40-7.55020407.529005565-25-15-2.26525152.228405265-37-13-3653713328805565-25-30-4652530428905865-30-40-7.56530407.529005665-35-50-116535501129306065-35-60-156535601529306380-40-7-2.2804072.214205280-43-13-3804313328805080-40-15-4804015428905780-65-25-7.58065257.5290056100-80-10-410080104144062100-100-10-5.5100110105.5144066100-100-15-7.5100100157.5144067100-85-20-7.510085207.5144068100-100-25-111001002511146065100-100-30-151001003015146066100-100-35-18.51001003518.5147065125-130-15-111251301511146062125-130-20-151251302015146063150-145-9-7.515014597.5144063150-180-15-151501801515146065150-180-20-18.51501802018.5147075150-180-25-221501802522147076150-130-30-221501303022147075150-180-30-301501803030147073150-200-30-371502003037148070200-300-7-1120030071197073200-250-11-152002501115970
74200-400-10-222004001022147076200-400-13-302004001330147073200-250-15-18.52002501518.5147072200-300-15-222003001522147073200-250-22-302002502230147071200-350-25-372003502537198075200-400-30-552004003055148070250-600-9-3020060093098074250-600-12-372506001237148078250-600-15-452506001545148075250-600-20-552506002055148073250-600-25-752506002575148073300-800-12-45300800124598076300-500-15-45300500154598070300-800-15-55300800155598073300-600-20-75300600205598075300-800-20-55300800207598078300-950-20-90300800209098080300-1000-25-1103009502511098082350-1100-10-553501000105598084.5350-1500-15-903501500159098082.5350-1200-18-903501200189098083.1350-1100-28-13235011002813274083.2350-1000-36-16035010003616074078.5400-1500-10-754001500107598082.1400-2000-15-13240020001513274085.5400-1700-22-16040017002216074082.1400-1500-26-16040015002616074083.5400-1700-30-20040017003020074083.5400-1800-32-25040018003225074082.1500-2500-10-11050025001011074082500-2600-15-16050026001516074083500-2400-22-22050024002222074084500-2600-24-25050026002425074082
订货说明
1.高效无堵塞潜水排污泵产品名称及型号；
2.高效无堵塞潜水排污泵规格口径；
3.高效无堵塞潜水排污泵产品流量；
4.高效无堵塞潜水排污泵产品扬程；
5.高效无堵塞潜水排污泵产品功率；
6.高效无堵塞潜水排污泵使用介质；
7.高效无堵塞潜水排污泵产品材料；
注意事项：1.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后，需清洗泵腔，防止泵内留下沉淀物。
2.切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
3.不得将泵长期处于低扬程状态下运行，以防超载而烧坏电机。
4.客户配自动耦合装置时，需确定导轨的长度（标准长度为3M）。
5.常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油（10-30#机油），提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后，需对泵进行拆检保养，必要时更换不宜再用的易损件。
使用条件：介质温度不超过60℃，重度为1.0～1.3kg/dm3，PH值在5～9范围内。该泵主要材质为铸铁、不能应用于抽送高度腐蚀液体。水泵工作时，电机部分露出液面不得超过1/2。1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
自动耦合装置