标题：LED厂房照明
基本概述
工业生产与时俱进的今天，拥有大型机械的工业厂房顶棚都很高，在照明方面一般采用光通量大、效率高的LED工矿灯。从顶棚高度与设计照度方面考虑，需要选择合适的配光灯具。安装高度在5—10m左右的中等高度顶棚建议采用节能型LED工矿灯，照射角度广照度均匀，无眩光、无频闪的LED厂房灯具。灯具配置建议：大功率LED工矿灯替代高压汞灯。
特点要求
1. 厂房照明应具备高质量的照明环境
根据不同区域，设计合适均匀的照度和亮度、理想的光色和显色性，如生产区采用3×28 W 吸顶式条状带灯罩的荧光灯；存储产品和物料的高位仓库和收货发货区域采用250 W或400W 金卤灯；而低跨办公区则安装3X14W 的格栅嵌入式荧光灯，适应各区域对光的综合要求。
2. 光源、灯具的特点
深圳华鼎光电厂房照明光源主要为LED，即LED工矿灯[1]。深圳华鼎光电LED工矿灯采用超高亮LED白光作为发光光源，外壳采用铝合金（客户可选），外罩采用了高效率透镜（客户可选），散热采用铜片导热加铝合金条散热自然空气流通使得散热更加完美，结合客户的不同需求外形也会不断改变，LED工矿灯功率仅为钠灯的20%，相当于100W的LED工矿灯可以顶替500W的钠灯，具有显色性好，节能，启动电压宽，无频闪。电子工业厂房照明要求较好的显色性，以满足对物体本来颜色的还原，特别是生产检测区域。同时光源应具有较高的发光效率，以达到能的目的。深圳华鼎光电LED厂房灯光源全部采用美国著名品睥科瑞光源，具有卓越的综合性能。
产品选择
1.功率选择
传统LED工矿灯以250W或400W高压钠灯和金卤灯居多，和新型的LED灯具的特性对比，有着较为明显的差别，见下表：
考虑到在实际使用中的高压钠灯和金卤灯光衰及二次出光问题，其实际发光效率远低于80lm/W，往往无法达到标称的7成。依此我们首次开发的LED工矿灯功率设定为120W左右，一旦光照效果符合预期，即比传统灯具节能超过50%。
2.光源选择
目前市面上大功率LED光源比较知名的品牌有：CREE、OSRAM、NICHIA、Lumileds,另外台湾厂商的晶元、艾迪森以及国内的封装大厂深圳万润、珠海瑞丰、江西联创等也是应用较为普及的品牌。
为保证产品的稳定性，此工矿灯我们选用最为知名的CREE光源。
产品应用及解决方案
1) 中高顶棚的照明
拥有大型机械的工业厂房顶棚都很高，一般采用光通量大、效率高的LED工矿灯。从顶棚高度与设计照度方面考虑，需要选择合适的配光灯具。安装高度在5—10m左右的中等高度顶棚建议采用中照型和宽照型配光灯具，照射角度广照度均匀，无眩光、无频闪的灯具。（厂区采用的是250W高压汞灯）
灯具配置建议：大功率LED工矿灯替代高压汞灯
2）低顶棚的照明
低顶棚的工业厂房大多是较小的生产线、组装线，照明装置建议采用光效较高的LED日光管，加配以格栅灯盘。（厂区采用的是格栅两根装的防爆日光管灯罩）
安装高度为2 至4m的情况下，直管型LED光源是比较好的选择。暖白色光源可以创造出舒适的环境，且具有自然显色、高光效和寿命长的特点。
灯具配置建议：LED日光灯替代传统荧光管，原有灯座、灯盘（防爆灯罩）可以继续使用。
LED厂房照明灯具与其它商业照明灯具照明效果对比

1、 传统高压汞灯与LED工矿灯一年期、三年期总投入比较
1）LED工矿灯与高压汞灯参数对比表
项目名称
250W高压汞灯
80W LED工矿灯
光源效率（lm/W）
55 lm/W
90 lm/W
电源效率
80%
90%
灯具效率
55%
90%
5M(H)平均照度
86
112
6M(H) ×4M(W)平均照度
64
91
色温
4000K
2700-6500K
消耗功率
250W+5W自镇流
80W
耗电量（千瓦/小时）
0.255
0.08
节电率
基准
68%
省电（盏/天24小时）
基准
0.68KW/H
灯具寿命（小时）
2000
≥50000
省电相当于节省标煤
基准
99公斤/年
减少S02排放
基准
8公斤/年
减少CO2排放
基准
247公斤/年
2)厂区仓库等场所需安装大功率
LED工矿灯111盏，现以111盏为基数分别对两种灯具在一年、三年的时间中所需投入资金做出以下分析比较：
产品效果对比分析
对比项目
高压汞灯
浩荣LED工矿灯
效果对比
产品规格
高压汞灯
大功率LED工矿灯
LED工矿灯较高压钠灯
产品总功率(W)
111X255W
111X80W
节电60%左右
光效对比(Lm/W)
55
90
光效是传统灯具两倍
显色指数
20
>80
视觉定位感好，照明环境舒适
频闪
频闪效应危害严重，深度达65%
无
纳秒级启动，启动无需等待，启动后无频闪，有效缓解视觉疲劳，提高生产效率
污染物
含汞、铅，发射大量紫外线，吸引大量蚊虫
采用PC、铝材，不发射紫外线
环保，不吸引蚊虫，有益健康
回收、安全
无回收价值，外壳玻璃破碎后易伤人，灯体温度高，交流电工作，易发生事故。
有回收价值，含铝材，采用PC罩，不易碎，固体冷光源发光，灯管温度低，交流变直流，不易发生火灾。
安全性强
工作环境
窄电压工作环境，当电压过低时不能启动
宽电压工作，80V-280V内均能正常启动
光衰特性
光衰速率较高
光衰值小
寿命长，使用价值高
维修成本 
需经常更换灯泡
无任何维修费用
维护简便，节省支出费用
色温
固定色温
色温在2700K-6500K
可根据工厂照明环境需求针对性调出暖白光、正白光和冷白光，满足不同场所的要求

二
节能减排效果及经济效益对比分析
厂房用电时间较长，平均按一天使用24小时计算（照明时长(h/天) 电费￥0.6492/度）
日耗电量(度)=产品总功率*24h/1000
日耗电量(度)
679度
213度
省电466度
一年耗电量(度)
247835
77745
一年共省电170090度
三年耗电量(度)
743505
233235
三年共省电510270度
一年电费（万元）
16.1
5
电费少支出11.1万元
三年电费(万元)
48.3
15
电费少支出33.3万元
维护成本 
使用寿命(小时)
2000
50000
LED工矿灯寿命是高压汞灯的25倍
一年计算
每年更换灯具(支)
无
无
高压汞灯使用寿命约为一年
三年计算
三年更换灯具(支)
222
无
LED工矿灯不需更换灯管，维护费用低
单价
整灯价格
￥40（光源）+￥35.0（灯罩灯座与人工费用）
假设工矿灯整灯价格为￥1000
LED工矿灯单价高出925元
三年计算
三年更换费用(元)
￥222X40=8880（不包含人工）
￥0
维护费用少12000元
传统T8日光管与LED T8 日光管三年整体节能减排效益对比分析
减少CO2排放
基准
509 吨
LED T8 日光管在节省能源的同时，还带来巨大的社会效益
减少S02排放
基准
15.3 吨
相当于节省标煤
基准
204 吨
业主使用高压汞灯与LED工矿灯一年、三年经济效益对比分析
初期采购成本
总价
111X（40+35）=8325元
111X￥1000=111000元
初期采购成本高111000-8325元=102675元
一年期灯具总支出
初期采购+一年用电
8325+161000=169325元
111000+50000=161000元
采用LED工矿灯可通过节电费将采购成本回收
三年灯具总支费用
三年灯具采购+三年用电电费+维护费用
8325+8880+483000=50.02万 （不包含人工费）
111000+150000=26.1万（不包含人工费）
使用LED工矿灯三年相比使用高压汞灯总支出少23.92万元
总 结
综上所述：采用LED工矿灯可在一年半左右通过节电方式收回采购成本，三年使用时间中可为业主节约23.92万（与高压汞灯比较）费用、减少CO2排放量509吨，减少S02排放量15.3吨，相当于节省标煤204吨，经济与社会效益巨大。

2 传统T8荧光管与LED T8日光管一年期、三年期总投入比较
1) LED日光灯管与传统日光灯管参数对比表
项目名称
36W传统日光灯具
12W LED日光灯具
光源效率（lm/W）
60 lm/W
90 lm/W
电源效率
80%
90%
灯具效率
60%
95%
3M(H) ×3M(W)平均照度
24 Lux
26 Lux
4M(H) ×4M(W)平均照度
22Lux
24 Lux
3M(H) ×3M(W)照明均匀度
0.45
≥0.7
消耗功率
28.3W
12W
耗电量（千瓦/小时）
0.0283
0.012
节电率
基准
57%
省电（盏/天24小时）
基准
0.39 KW/H
灯具寿命（小时）
3000
≥50000
省电相当于节省标煤
基准
57公斤/年
减少S02排放
基准
4.3公斤/年
减少CO2排放
基准
142公斤/年

2) 某厂房车间等场所需安装T8型日光管为794支，现以794支为基数分别对两种灯具在一年、三年的时间中所需投入资金做出以下分析比较：
产品效果对比分析
对比项目
T8荧光管
T8 LED日光灯
效果对比
产品规格
T8普通荧光灯
T8 12W LED日光灯
LED较T8荧光管
产品总功率(W)
794 X28.3W
794X12W
节电57%左右
光效(Lm/W)
60
95
光效是传统灯具两倍
显色指数
40-50
>80
色彩更柔和、自然
频闪
启动较慢，易闪烁，随交流电变化
无
纳秒级启动，启动无需等待，无频闪，有效缓解视觉疲劳
污染物
含汞、铅，发射大量紫外线，吸引大量蚊虫
采用PC、铝材，不发射紫外线
环保，不吸引蚊虫，有益健康
回收、安全
无回收价值，外壳玻璃破碎后易伤人，灯体温度高，交流电工作，易发生事故
有回收价值，含铝材，采用PC罩，不易碎，固体冷光源发光，交流变直流，不易发生火灾
安全性强
工作环境
窄电压工作环境，当电压过低时不能启动
宽电压工作，80V-280V内均能正常启动
维修成本
灯管经常更换，启辉器易老化
无任何维修费用
维护简便，节省费用
色温
4000K左右
色温在2700K-8000K
满足不同场所的照明需要
节能减排效果及经济效益对比分析
厂房用电时间较长，平均按一天使用24小时计算（照明时长(h/天) 电费￥0.6492/度）
日耗电量(度)=产品总功率*24h/1000
日耗电量(度)
539.2度
228.7度
省电310.5度
一年耗电量(度)
196808
83475.5
一年共省电113332.5度
三年耗电量(度)
590424
250426.5
三年共省电339997.5度
一年电费（万元）
12.8万
5.4万
电费少支出7.4万元
三年电费(万元)
38.4万
16.2万
电费少支出22.2万元
维护成本
使用寿命(小时)
3000
50000
LED T8 日光管寿命是T8荧光灯的17倍
一年计算
每年更换灯具(支)
无
无
传统T8荧光灯管维保一年，一年后需更换灯管
三年计算
三年更换灯具(支)
794X2=1588支
0
LED T8 日光管不需更换灯具，维护成本低
单价
整灯价格
￥8.0（灯管）+￥42.0（支架与人工）=￥50
假设LED T8 日光管价格单支为￥180.0
LED T8 日光管单价高出130元
三年更换费用(元)
1588X8=12704（不含人工）
￥0
少支出12704元（不含人工）
传统T8日光管与LED T8 日光管三年整体节能减排效益对比分析
减少CO2排放
基准
339 吨
LED T8 日光管在节省能源的同时，还带来巨大的社会效益
减少S02排放
基准
10.2 吨
相当于节省标煤
基准
136 吨
传统T8日光管与LED T8 日光管一年、三年中总支出对比分析
初期采购成本
总价
794X（8+42）=39700元
794X180=￥142920元
初期采购成本高10.3万元
一年期灯具总支出
初期采购+一年用电
3.97+12.8=16.77万元
14.292+6.82=21.11万元
采用LED T8 日光管可以通过节约电费将采购成本回收
三年灯具总支费用
三年灯具采购+三年用电电费+维护费用
3.97+1.27+38.4=43.64万元
14.292+16.2=30.5万元
使用LED T8 日光管三年相比使用传统T8管总支出要少13.14万元
总 结
综上所述：采用LED T8日光管可在三年左右时间通过节电方式收回采购成本，三年使用时间中可为业主节约13.14万（与LED T8 日光管比较）费用、减少CO2 排放量339吨，减少S0210.2吨，相当于节省标煤136吨，经济与社会效益巨大。

产品总述
从长远来看，可为业主带来可观的经济效益。依据Hero Sail品牌LED日光灯管和工矿灯寿命≥50000小时，按平均每天照明时间24小时计算，相当于最少能连续使用5年。铜陵浩荣工厂需安装111盏LED工矿灯和905支LED日光管。（LED T8日光管12W价格为180元/支，80WLED工矿灯为1000元/盏）
改造项目总造价为111×1000+905×180=27.37万元。进行照明节能改造后，使用LED工矿灯三年相比使用高压汞灯总支出少23.92万元，使用LED T8 日光管三年相比使用传统T8管总支出要少13.14万元，三年时间共节省支出23.92+13.14=37.06万元。通过以上数据可得出采用LED灯具后可在2年左右时间通过节电方式收回采购成本。同时在三时间内可减少CO2排放量848吨，减少S02排放量25.5吨，相当于节省标煤340吨，经济与社会效益巨大。
众所周知，相比高压钠灯或金卤灯作厂房照明用，LED工矿灯初期投入成本显然要高出传统灯具很多。然而由于LED光源具有光效高的特点，再加上制成灯具时， LED光源指向性强的优点很容易体现出来， LED灯具较传统灯具的效率也就高得多，所以其节能特点就能明显地体现出来。