标题：LG中央空调
LG中央空调发展史
1947创立LG集团
1958创立LG电子
1962成立空调事业部
1968生产韩国第一台空调(GA-111)
1985生产韩国第一台变频空调
1986向美国出口韩国第一台窗式空调器
1989取得“UL’S MDP & CSA’S EEVP” 认证
1993取得ISO9001认证- “BSI-QA”
1994达成1亿美元出口额
1995成立中国空调生产工厂
1997成立印度空调生产工厂
1999成立土耳其/越南空调生产工厂
2001成立巴西空调生产工厂
2002成立印度尼西亚/台湾空调生产工厂
2003世界销量突破800万台
2004世界销量突破1,000万台
2005世界销量突破1,050万台
2006世界销量突破1,200万台
2007世界销量突破1,500万台
LG中央空调产品分类
（一）、一拖一/ Single
1、天花嵌入式
2、暗藏风管式
3、商用风管机
4、商用柜机
（二）、户式多联/ MULTI
1、Multi 户式多联
2、Multi 室内机
（三）、大型多联/ MULTI V
1、MVS
2、Multi V Mini
3、Multi V 室内机
4、MultiV III
（四）、通风换气设备
1、新风机
2、全热交换器
（五）、控制系统
1、简单控制系统
2、中央控制系统
3、大厦联动系统
LG中央空调产品介绍
（一）、一拖一/ Single系列
天花嵌入式说明：
   超强制冷暖，动力强劲，可轻松使室内各空间保持所设定温度。采用超薄紧凑设计，最大化减少室内外安装空间。
优点：
1.1、<世界最小>超薄紧凑设计
利用先进的3D模拟优化设计方法，实现世界最小规格的超薄紧凑设计，减少室内机安装空间。提高安装便利性，可适用于多种场所。
1.2、低噪音，高效率-直流无刷变频电机
使用最轻的直流变频电机，室内机风量可在70~130%范围内调节，提高产品的效率及安静性。微风运行时超低的噪音值能够实现更加舒适的冷暖效果。
1.3、低噪音，高效率-高效涡轮式风扇
◎吸顶式室内机：采用高效涡轮式风扇，不规则流线型扇叶，不仅可有效地控制风流，风量，达到最佳的气流分布，送风均。快速实现舒适的空调环境；而且，可有效地减小运动气流与扇叶的摩擦，最大限度地降低噪音.
◎低噪音运行：图书馆标准的30-40dB（A），无论安装在何处，始终宁静舒适。
1.4、双感温头控制，压力开关控温更精确
独特的双感温头设计，根据室内机的安装位置及室内环境条件，根据室内机及有线遥控装置的感温头感温效果，模拟出最佳的自然效果室内环境。
1.5、内置超小型高扬程自动排水泵
内置高扬程自动排水泵，排水可根据现场安装需要，进行随意的弯曲放置，施工更加简便。排水泵扬程可达700mm，排水彻底干净。
1.6、智能高效抗菌过滤网/清洁提示功能
-采用高效抗菌过滤网，超强吸附粉尘颗粒与细菌
-过滤网及回风栅板可轻易拆卸，便于清洗，保持室内空气清新
-空调自动设定，运行2400小时遥控器将显示对高效过滤网的清洁提示
1.7、防止天花板污染设计
因为天花板周围的气流造成天花板污染，，与原有方式不同，根据出风方向使用最适宜的流路设计，可以创造出更干净舒适的冷暖效果。
2、 暗藏风管式 
2.1、天花暗藏风管机
超强制冷暖，动力强劲，可轻松使室内各空间保持所设定温度。采用超薄紧凑设计，最大化减少室内外安装空间。
天花暗藏风管机分为高静压，中静压和低静压风管机。
2.2、内置超小型高扬程自动排水泵
内置高扬程自动排水泵，排水可根据现场安装需要，进行随意的弯曲放置，施工更加简便。排水泵扬程可达700mm，排水彻底干净。
*注：排水泵为选配。
2.3、自有调节风量及外部静压
使用直流无刷电机，在不同的现场条件下，利用有线液晶遥控器简便的调节风量和静压，使环境更加安静舒适。
*直流无刷技术调整电机转速，以保持不同静压下实现统一风量。
*低静压0-30pa可调，中静压50-80pa可调，高静压60-220pa可调(根据具体型号不同最高静压有所不同)
*以低静压为例：
2.4、自有调节风量及外部静压
使用直流无刷电机，在不同的现场条件下，利用有线液晶遥控器简便的调节风量和静压，使环境更加安静舒适。
*直流无刷技术调整电机转速，以保持不同静压下实现统一风量。
*低静压0-30pa可调，中静压50-80pa可调，高静压60-220pa可调(根据具体型号不同最高静压有所不同)
*以低静压为例：
2.5、舒适的室内空间
通过屋顶下来的风制冷时输出的气流充分地到达每个角落，减小室内温度偏差，使室内持久拥有舒适的感觉。
2.6、可嵌入式安装空调
产品地面回风及正面送风的低静压暗藏风管机无需风管安装空间，节约了冷媒配管及安装空间。
2.7、灵活多样的安装形式
灵活多样的回风形式可以满足不同的内部装饰需要。
上演整洁而美观的室内装潢
用简洁的天花嵌入式风管机安装，创造有格调且美观的室内空间。
2.8、进风口位置——可根据情况进行调整
在安装空调时，如墙体距机器背面较近，没有足够的空间可将机器的后板与下板进行互换，从而将回风口改在机器下方。同时可正常运行。
2.9、低噪音，高效率节能系统
实现高效率、低噪音、低震动，可靠性高，寿命长。
3、商用风管机式
优点：
3.1、商用风管机
超高静压设计，风力强劲，适合于小型或者一般的商业场所，工厂等地方实用。世界先进的中央控制系统，给您带来最高级别的享受。
3.2、商业场所定制
每台机器都经过严格的压力测试，紧凑的设计，低噪音运行和超强的制冷能力为您创造舒适的空间。同时，先进的中央控制给您带来意想不到的便捷。超高静压设计的LG商用风管机，适合于小型或者一般的商业场所使用。
3.3、简易安装性
LG商用风管机简便的安装性能，能够最大化节约您的时间和金钱。
*简易的控制器连接：空调器控制器有三条不同颜色的连接线，十分方便和空调器连接。
*紧凑且轻巧的设计：能够巧妙地适应您室内空间的需求，最大化方便您的安装过程。
3.4、自我诊断功能(Self Diagnosis Function)
长时间的使用后，如果空调出现任何故障问题，相对应的故障代码都会显示在液晶控制器或者远程控制器上，让平日的你一下子转变为专业的空调医生。
3.5、长配管，大落差
使用高效率的压缩机，室外机到室内机安装垂直管道落差为30m，总管道最长为50m，不影响制冷热及压缩机等的耐久性能。
3.6、世界领先的中央控制系统
LG中央空调拥有世界领先的控制系统，从有线控制器到各种中央控制系统，如ACSmart，ACP，AC Manager等，其中AC Manager最多可控制4096台室内机。同时还包括电力计量系统PDI和整套家居控制系统HomNet。
3.7、双感温头控制，压力开关控温更精确——营造最佳室内环境
独特的双感温头设计，根据室内机的安装位置及室内环境条件，根据室内机及有线遥控装置的感温头感温效果，模拟出最佳的自然效果室内环境。
4、 商用柜机
4.1、Single 柜机
超强制冷热，可照顾室内各空间，采用超薄紧凑设计，减少室内安装空间，内置直流变频系统，实现低噪音及节能。
4.2、采用高性能压缩机
◎采用技术先进的高效涡旋压缩机，采用动静盘，非接触构造，实现高能效、高水平的静音及低振动。由于涡旋式压缩机运动零部件少，反复冲击少，滑动速度低，因此可靠性高，寿命长。其中PF系列采用双压缩机并联技术，并且通过均油管联接，不仅保证系统的平衡，而且避免了双压缩机长时间同时运转导致的油量不均，大大降低了压缩机故障率。
◎适合于中国市场的电压设计，保证压缩机在±15%范围内正常安全工作。
4.3、节能热交换器
室外热交换器有抗腐蚀性和抗氧化层，能够防止热交换器的腐蚀。长时间使用后交换片仍能保持很新的状况并且能使热交换保持长久的工作效率，同时省电并节省保养费用。
4.4、灵活的接组系统
◎采用大量储液器，可以有效避免冷媒过多的情况下导致的压缩机液击先生发生。
◎具有方便的安装与维修结构：室内机进风前采用磁吸式，方便拆卸与检修。
◎PF25系列室内机还可以连接风管进行安装，并选用超强风运转，可以大大增强送风面积，适应更广泛。
4.5、长配管，大落差
使用高效率的压缩机，实现超长距离配管，且不影响制冷/热及压缩机耐久性能。
◎10HP：内外机高差30m，总配管长度50m
◎5HP：内外机高差15m，总配管长度30m
*以10HP为例：
（二）、户式多联/ MULTI系列
1、Multi 户式多联
优点：
1.1、Multi户式中央空调
经济美观的Multi产品为多房间高档住宅量身定做。8台室内机可自由组合，采用2个或2个以上的压缩机系统。高效，节能，低噪音，外观精美是家庭生活的首选。
1.2、Multi空调环境
根据居住空间的特点，创造经济、舒适、便利、高效的生活环境。为高品质高档住宅、公寓和商用空间量身定做。
3、创造高品质生活空间
■ 客厅
· 会客及家人休息的多用途空间
· 考虑高档的装潢效果及大空间的活用性
· 全窗结构，日照负荷增多
· 与厨房和餐厅相连的Living-DiningKitchen结构，产生室内温度偏差
■ 卧室
· 考虑安静的就寝环境和简约的装潢效果
· 考虑窗户的朝向及绝热状态
· 考虑室内空气污染
· 最小化夜间噪音及震动，保证舒适的睡眠质量
■ 厨房，餐厅
· 与客厅相连的结构
· 因厨房用具的散热，是高温、多湿、有食物味的空间
■ 阳台
· 设置空调外机和热水器等设备的空间
· 考虑设备的维修
· 其他室外机噪音可能流入室内
2、Multi s之室内机
2.1、Multi室内机-天花机
Multi室内机种类有：单风口天花机，四风口天花机，低静压风管机，超薄低静压风管机和壁挂机。
2.2、<世界最小>超薄紧凑设计
利用先进的3D模拟优化设计方法，实现世界最小规格的超薄紧凑设计，减少室内机安装空间。提高安装便利性，可适用于多种场所。
2.3、低噪音，高效率-高效涡轮式风扇
◎吸顶式室内机：采用高效涡轮式风扇，不规则流线型扇叶，不仅可有效地控制风流，风量，达到最佳的气流分布，送风均。快速实现舒适的空调环境；而且，可有效地减小运动气流与扇叶的摩擦，最大限度地降低噪音.
◎低噪音运行：图书馆标准的30-40dB（A），无论安装在何处，始终宁静舒适。
2.4、涡旋风模式Swirl Swing
一对相对的叶片轮流摆动自动控制角度，产生强力的涡旋风，均匀地送风直到地面，为每个角落带来舒适。
◎ 实现地面温度分布率100%，上下温度差1℃。
2.5、智能高效抗菌过滤网/清洁提示功能
-采用高效抗菌过滤网，超强吸附粉尘颗粒与细菌
-过滤网及回风栅板可轻易拆卸，便于清洗，保持室内空气清新
-空调自动设定，运行2400小时遥控器将显示对高效过滤网的清洁提示
（三）、大型多联/ MULTI V
1、MVS
说明
MVS系列产品是由LG中央空调专门针对150m2~5000m2商业场所量身定做的智能化中央空调系统。410A冷媒绿色环保；直流变频系统节能效果显著；安装便利，节约安装费用；室内机可自由组合连接；是自由高效的制冷热系统。配合智能的电力分配系统，分户计量电力，是适用于中小型商用设施的完美产品。
什么是MVS商用空间变频多联中央空调？
MVS系列产品是由LG中央空调专门针对150平米到5000平米商业场所量身定做的智能化中央空调系统，室外机容量由10HP到18HP。
优点：
1.1、为您打造最为舒适的商业空间
◎满足办公室的灵活格局
室内外机落差最大达50m，室外机灵活放置，室内机安装简便
◎满足餐厅的个性风格
室内机形式多样，适合各种风格装潢，精确控温，使顾客得到舒适的享受。
◎满足商场的装潢风格
一台室外机最多可连接26台室内机，减少室外机数量，室内机的灵活安装适合各种装潢风格。
直流变频涡旋压缩机
采用直流变频斡旋压缩机，效率及稳定性提高。
世界水准的制冷热效率
通过世界水准的制冷热效率，减少运行费用。
2、Multi V Mini 
LG中央空调- 家用Multi-v Mini
Multi-vmini采用由LG电子开发的Inverter Multi System和410A环保冷媒，是新一代节能、环保、高效、轻巧的户式中央空调系统。
优点：
2.1、Multi-V MNI家用变频多联中央空调
Multi-VMNI家用变频多联中央空调系统是由LG电子开发的一种可进行智能化控制的中央空调系统，它是由室外机通过一条冷媒管对多台室内机机型连接的Inverter Multi system。它的节能效果显著，便于安装，节省安装费，是可以自由的与各类室内机连接的有效的管道结构系统。
22、直流变频压缩机
采用直流变频涡旋压缩机，效率及稳定性提高
采用最优化的控制技术，低噪音压缩机，电机稳定性提高，全范围运行效率高。
◎直流变频涡旋压缩机在20%-140%范围内容量可变
→LG产品可迅速对应快速制冷/制热
◎直流变频涡旋压缩机在全运行范围内具有高效率特性
→采用高效率直流变频电机，油循环/回收技术最优化
2.3、高效的内螺纹铜管/翅片
翅片套管换热器，采用内螺纹管和最新的高效传热技术；翅片采用PCM涂层，亲水性高，具有耐腐蚀，阻力小，换热效率高等优点。
热交换器表面的铝层涂有金属防腐材料，能够保护铝箔不受侵蚀。翅片表面更光滑，使冷凝水不易粘结，流动性强，较容易排出，改善了除霜功能。
3、Multi V 室内机
3.1壁挂式室内机
3.1.1、适用于Multi-v Mini室外机。
3.1.2、采用Twin Air Vane最小化室内温度差
3.1.3、采用Twin Air Vane室内可均匀地制冷热。
3.1.4、采用最优化的高效率风扇(Jet Cool Engine)
3.1.5、采用最优化的高效率风扇(Jet Cool Engine)，可3分钟内把10m外的温度降低到35℃~26℃。
3.1.6、采用7阶段空气净化过滤网
3.1.7、采用3重除臭过滤网/生物杀菌催化剂过滤网/nano-carbon杀菌除臭过滤网/纳米等离子过滤网/AI过滤网等总7阶段空气净化过滤网，持续维持室内空气的净化度。
3.2、超低噪音设计
LG空调采用独特的低噪音设计，给您带来更为安静的环境和空间享受。
4、MultiV III
4.1、2011年新产品
世界最大容量80HP(差异化）
高压腔变频涡旋压缩机应用
高能效4.27/4.58(8HP)
静压可达8mmAq
三面回风设计
10分钟快速制冷制热
占地比Ⅱ代减小38%(20HP)
冷媒泄露报警功能
安装维修更为方便
冷媒回收功能
夜间低噪音运行49dB
世界最长配管/落差:1000M/110M
缩短2/3调试时间
4.2、MultiVIII
世界最大容量80HP(差异化）
高压腔变频涡旋压缩机应用
高能效4.27/4.58(8HP)
静压可达8mmAq
三面回风设计
10分钟快速制冷制热
占地比Ⅱ代减小38%(20HP)
冷媒泄露报警功能
安装维修更为方便
冷媒回收功能
夜间低噪音运行49dB
世界最长配管/落差:1000M/110M
缩短2/3调试时间
（四）、通风换气设备
1、LG新风处理机
1.1、LG开发的通过强劲而精确的加热冷却，将室外的空气处理到接近室内温度状态的新风处理系统
1.2、室外机采用Multi V 高效直流变频技术，节能效果更强
1.3、采用R410A冷媒，节能环保
1.4、领先的中央控制系统联动，轻松实现智能化管理
1.5、采用直流无刷变频电机，实现高效率，低噪音
1.6、自由调节内机风量和机外静压，最大室内静压达到225Pa
优点：
1.1、Multi V 高效直流变频室外机
室外机采用高效的Multi V 直流变频系统，更加节能。
1.2、采用R410A环保冷媒
采用R410A冷媒，具有更优秀的制冷制热性能，而且不破坏大气臭氧层，有利于人类的可持续发展。
臭氧破坏指数：0.0055-〉0
1.3、领先的中央控制系统
LG采用领先的中央控制系统，从16室简单中央控制器到控制64台室内机的AC Smart全触摸控制器，到最多可控制4096台室内机的ACP&AC Manager中央控制系统，都可以与新风系统联动。
2、全热交换器
说明
全热交换系统，将室内的污浊空气排到室外的同时将室外的新鲜空气送入室内，采用先进的能量回收技术，利用室内外的温度，湿度差进行能量转换，解决新风与能量消耗的矛盾。
（五）、控制系统 
1、简单控制系统
1.1、有线/无线控制系统
LG提供了多种选择的遥控器，有线/无线、简单型/高级型，满足顾客的不同需求。
1.2、有线/无线控制系统产品介绍
适用机型：适用于Multi-v SuperⅡ、Multi-v mini、Multi和Single。
2、中央控制系统
说明
◎ 16室中央控制器
◎ 功能控制器
◎ AC Smart
◎ ACP
◎ AC Manager
◎ PDI电力分配器
◎ Dry Contact节点控制器
◎ HomeNet系统
◎ PI485
3、大厦联动系统
大厦联动系统(BMS)
通过专门的设备，LG空调控制系统可以轻松实现与BACnet或者LonWorks协议的大厦智能管理系统的联接。
3.1、BNU-LW
3.1.1、BNU-LW产品介绍
3.1.1.1、BMS与LG空调连接便捷
3.1.1.2、符合BMS标准的独立BMS-基于LNS(Lonworks网络服务)的操作系统
3.1.1.3、无需联网安装(广泛适用的协议LNOWSKRO)
3.1.2、BNU-LW功能介绍
特性
3.1.2.1、连接与Lonworks适用Lonworks协议和LG空调协议
3.1.2.2、可以控制64台室内机(空调机或新风机)
3.1.2.3、应用因特网进行自动安装确认功能(包括网络服务器)
*设置网关*LG空调网络通信状态的诊断
3.1.2.4、连接到远程总管理系统上(LG系统)
3.1.2.5、LonMark认证(3.3版)
3.2、BNU-BN
特性
3.2.1、通过BAC网络的嵌入式网络控制功能可以在因特网上连接空调机及其他外围设备
3.2.2、可以控制256台室内机(空调机或新风机)
3.2.3、一些外围设备如火警，运转检测器可以连接到网关，它们的功能可以与空调机的动作相连