标题：微型智能机房
一系统概述
微型智能机房由机架式标准机柜平台、工业精密空调和监控系统三大模块组成。机架式标准机柜平台包括标准机架、循环风道和紧急通风系统；工业精密空调采用先进的变频技术，实现机房温度精准调节；监控系统则由电话监控系统和网络监控系统组成。
机架式标准机柜平台  微型智能机房热备系列双机柜机架式标准机柜内可安装机架式交换机、机架式服务器等网络设备；侧壁有循环风道，能够实现空气内部循环和防尘的功能。不需要单独设立机房，就可以对机柜内设备起到很好的保护作用。
1) 全柜采用密闭结构，符合 19英寸机架式机柜工业标准，兼容公制标准和 ETSI标准，各项指标均达到国际安全保护标准。
2) 前后门采用钢化玻璃门，具有很好视觉效果及强度。
3) 左右侧壁是可拆卸的活动侧板，一侧安装通风管道。循环风道使机柜在密闭防尘的情况下能够保持机柜内温度均衡并抑制局部热点产生。
4) 门与机柜接触面采用磁性密封条；左右侧门采用单贴面橡胶密封条；柜体底部管线入口处填充自发泡泡沫填充剂。这种精心设计的全封闭结构为机柜内的网络设备营造了无尘的运行环境。
循环风道：垂直安装在柜体侧壁，其上下端分别设置进风口和出风口；位于柜体顶部的进风口、空调出风口及第一紧急通风口三者相连通；出风口、空调出风口及第二紧急通风口位于柜体底部。以上六大风口构成微型智能机房的循环与紧急散热通道。
正常状态时散热调温原理：机房在正常工作时处于全封闭状态，此时空调内机产生的冷风经空调出风口吹入循环通风道进风口，冷风沿通风管道达到出风口，与柜内的热空气进行热交换；在空调进风口的引风作用下，将交换后的热量带到空调内机，通过冷媒循环管道传递到空调外机，由空调外机将热量散发到柜外环境，从而实现了防尘和散热的双重效果。
紧急通风系统：柜体侧壁上下两端分别开设第一紧急通风口和第二紧急通风口，两道紧急通风口位于柜体内侧的一端分别安装第一风门和第二风门。正常工作情况下，紧急通风系统不启动，复位扭簧将风门关闭在紧急通风口上，急通风口与风门接触面上设置密封条，防止外部空气进入柜体，实现密封。
紧急状态时散热调温原理：当出现紧急突发情况（如短时间停电、空调外机停机等）时，若机房内部温度超过了警戒温度，紧急通风系统启动，风门控制牵引器通过风门联动拉线将第一风门、第二风门同时开启，第一风门封闭住通风管道，此时通风管道失去作用。在空调进风口的引风作用下，柜外冷风经第二紧急通风口进入柜内，与柜内热空气进行热交换并由空调内机的风扇将这些热量送出至空调出风口，经过第一紧急通风口到达柜外，从而完成散热过程，实现降温目的，防止网络设备高温损坏。
机架式精密空调组件工业级的机架式变频空调器，主要零部件采用世界知名品牌，确保微型智能机房7X24小时稳定运行。空调内机为独立于标准机柜的标准机架式设备，方便维护与更换。
工业精密空调的外观结构
标准的安装板和安装孔设计，方便空调内机直接安装在机架式标准机柜内；冷媒循环管道连通空调内机和机房外部的空调外机，是机房内部空气和外部环境空气热交换的冷媒载体通道；空调外机主要由散热器、变频器和变频压缩机组成。
工业精密空调的作用原理
空调内机盘管利用循环风道与机房内的空气进行热交换，并通过与外机相连的冷媒循环管道将余热传递到机房外部的空调外机，由空调外机将余热散发到外部环境从而完成散热过程，实现自动调温。
工业精密空调的优点
标准化：易于安装，方便扩展
精准性：与电子设备共处于同一空间环境中，利用变频调节技术使温度控制更加精准
高性价比：与传统机房的空调器相比具有明显的效率优势和成本优势
冗余能力：一个机房可以同时安装一台或多台空调内机，实现设备冗余
监控系统监控系统包括电话监控和网络监控两大模块，对微型智能机房的运行状态进行监视与管理。监控系统的主机控制机箱上能够精确控制空调器高效运行；设置、显示机房内部温度和湿度；面板上还设置系统状态、电话、通风、柜门、保护等状态指示灯，实时反映机房的运行状况。
电话监控
管理员可以用手机或者电话拨打分配给微型智能机房的电话号码，电话监控系统自动接通电话并语音播报当前机房状态，接受管理员控制指令；当机房出现温度超过警戒值、空调器发生异常、柜门被打开等异常情况时，电话监控系统自动拨打管理员预设电话，通告机房状态，并接受管理员控制指令。  华设监控主机网络监控
管理员还能够通过计算机网络远程监控微型智能机房运行。通过局域网或互联网实现对机房现场进行集中监控与视频监视。
网络监控软件的特点：
1) 常规设置：机房温度控制值设置、机房湿度限定值设置、管理人员电话号码设置、添加/修改/删除用户等。
2) 多级用户权限管理：实行用户分级别管理，不同级别用户有不同的操作权限，提高系统安全性。
3) 远程视频监控：远程实时查看微型能机房控制系统的摄像头视频。
4) 日志事件管理：查看所有用户的操作日志，登录日志等实时操作和状态记录
二系统扩展
微型智能机房具有模块化的结构设计，方便灵活的扩展特性，并能够实行双柜双空调、三柜双空调及以上多柜多空调的组合级联，从而拓展了机房空间，实现空调冗余。
目前微型智能机房有五种型号，它是以HS-WZJ-A03为基本单元，在此基础上为不同规模的企业或者是企业的不同发展阶段而量体裁衣。
微型智能机房系列(8张)
三微型智能机房技术参数
HS-WZJ-05T
HS-WZJ-05T
描述
机柜系统
高强度密闭可级联柜体
机柜容量42U，W*D*H(mm):650*980*2040；整体磁电屏蔽封闭结构，具备良好的降噪隔音效果
制冷系统
数控精密工业空调HS-KT30
额定电压220V~50Hz电源，标准制冷量2600W，最大制冷量为3000W，具有制冷、除湿、送风、除尘、自动报警、来电自启等功能
监控系统
单通道机房电话语音监控器HS-JK05T
高度1U，L*W*H(mm)：447×250×44；支持LED数字显示温度和湿度；具有电源、USB、信号、电话线接口；支持485、232协议；支持本地语音功能、交互式电话语音功能
机柜附件
8口PDU
提供2个8口PDU，其中1个为防雷PDU
HS-WZJ-05N 
HS-WZJ-05N
描述
机柜系统
高强度密闭可级联柜体
机柜容量42U，W*D*H(mm):650*980*2040；整体磁电屏蔽封闭结构，具备良好的降噪隔音效果
制冷系统
数控精密工业空调HS-KT30
额定电压220V~50Hz电源，标准制冷量2600W，最大制冷量为3000W，具有制冷、除湿、送风、除尘、自动报警、来电自启等功能
监控系统
单通道机房电话语音网络监控器HS-JK05N
高度1U，L*W*H(mm)：447×250×44；支持LED数字显示温度和湿度；具有电源、USB、信号、电话、网线接口；支持485、232协议；支持本地语音功能、交互式电话语音功能、网络视频监控
机柜附件
8口PDU
提供2个8口PDU，其中1个为防雷PDU
HS-WZJ-05T/2B 
HS-WZJ-05T/2B
描述
机柜系统
高强度密闭可级联柜体
机柜容量2*42U，W*D*H(mm):1300*980*2040；整体磁电屏蔽封闭结构，具备良好的降噪隔音效果
制冷系统
数控精密工业空调HS-KT30
额定电压220V~50Hz电源，标准制冷量2600W，最大制冷量为3000W，具有制冷、除湿、送风、除尘、自动报警、来电自启等功能
监控系统
单通道机房电话语音监控器HS-JK05T
高度1U，L*W*H(mm)：447×250×44；支持LED数字显示温度和湿度；具有电源、USB、信号、电话线接口；支持485、232协议；支持本地语音功能、交互式电话语音功能
机柜附件
8口PDU
提供2个8口PDU，其中1个为防雷PDU
消防系统
探火管自动灭火系统HS-MF3
提供3KG七氟丙烷灭火剂；将探火管内置排列于MICROOM进行探火，火灾发生时，探火管自动爆裂，将七氟丙烷释放到机房内被保护处，实施灭火。
HS-WZJ-05N/2B 
HS-WZJ-05N/2B
描述
机柜系统
高强度密闭可级联柜体
机柜容量2*42U，W*D*H(mm):1300*980*2040；整体磁电屏蔽封闭结构，具备良好的降噪隔音效果
制冷系统
数控精密工业空调HS-KT30
额定电压220V~50Hz电源，标准制冷量2600W，最大制冷量为3000W，具有制冷、除湿、送风、除尘、自动报警、来电自启等功能
监控系统
单通道机房电话语音网络监控器HS-JK05N
高度1U，L*W*H(mm)：447×250×44；支持LED数字显示温度和湿度；具有电源、USB、信号、电话、网线接口；支持485、232协议；支持本地语音功能、交互式电话语音功能、网络视频监控
机柜附件
8口PDU
提供2个8口PDU，其中1个为防雷PDU
消防系统
探火管自动灭火系统HS-MF3
提供3KG七氟丙烷灭火剂；将探火管内置排列于机房里进行探火，火灾发生时，探火管自动爆裂，将七氟丙烷释放到被保护处，实施灭火。
[1-2] 
四微型智能机房功能和特点
微型智能机房的功能
★密闭防尘
★自动控温控湿
★电话监控
★网络监控
★告警
★自动保护
微型智能机房的特点
★节能
★防尘
★省空间
★减噪
★屏蔽电磁辐射
★人工智能
五微型智能机房与传统机房工程比较
比较项目机房装修机房布线精密空调系统机房监控系统消防系统防雷系统UPS配电系统吊顶墙面柱体防静电地板门窗隔断墙传统机房需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要需要微型智能机房不需要需要自带自带不需要部分需要自带需要
六微型智能机房建设具体实施方案
1）首先准备一间大约15～30平方米的房子，房子内需有接地螺柱；
2）在建造机房之前应事先采购好微型智能机房一套（根据设备多少和房间大小选购微型智能机房不同型号）、UPS（为选配器件）、装修材料、办公器件等；
3）安排施工人员对房屋进行必要的装修，装修部分包括走线槽、消防系统、接地系统。
4）为机房配置配电系统，配电系统包括主电源和备用电源，并设有自动空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件，以确保机房的安全。
5）将微型智能机房安置于房间内，安装空调外机、安装空调管道、连接信号线、连接电源线。在连接信号线与电源线时应注意一下几点：
① 连接机房传感器、喇叭、市电检测、柜门检测、网线、电话线及空调连接信号线时应按照机柜说明书中得顺序进行连接；
② 连接电源线时应注意将主机与空调分别连接，主机由市电和UPS供电，空调由市电供电；
③ 机房市电检测的插头应连接在UPS之前；
④ 机房控制机后板上的电源插座是用来连接机房内较为重要或发热量较大的设备的，一般不用来连接其他非重要设备。
6）启动微型智能机房，进行初始的设定，设定内容包括一下内容：
电话设置：用一部电话或手机拨打微型智能机房的电话，根据语音提示设定管理员、管理员密码、管理员联系电话等；
网络设置：先设置微型智能机房的IP地址为局域网内的IP地址，然后通过网页访问机房，并可在网页内修改/设置机房的运行参数和管理员信息等。（此设置可在机房建造完成后进行）
7）微型智能机房正常工作后，可将需要保护的网络等设备安置在微型智能机房中，将一些重要的设备连接在微型智能机房的控制机上。
8）检查一切正常后，微型智能机房便可正式投入使用