标题：乐清林信电器有限公司
简介
乐清市林信电器有限公司最早成立于1995年7月，是柳市镇最早生产智能型软起动器与防爆软起动，液阻柜等产品的企业之一，起初，林新公司在临海工业重镇翁垟，为柳市各大成套厂家加工贴牌软起动装置及防爆软起动，液阻柜，直流屏等智能型电气设备，公司规模不断扩大，2004年初加入一开电气集团，成为一开集团旗下全资子公司，成为一家集科研、生产、销售、工程安装，维修服务为一体的专业工控电气制造商，主要生产LXMG系列电机软起动、LXMGC系列智能汉显软起动器、LXMGB系列软起动控制柜、QJR系列矿用防爆软起动器、LXMGR系列高压固态软起动柜、LXMGD系列高压液阻柜、GZDW直流屏、ZN63(VS1)高压真空断路器、LXMG系列电动机保护器、电压表、电流表、消防水泵控制柜等高低压成套电气设备。产品广泛应用于大中小型工厂、酒店、学校、地产小区，市政工程建设、电网改造，石油、化工、冶金、煤炭、建筑、矿山、环保、军工、注塑、纺织、暖通、供水、造纸、印刷等传动领域。 
林信电器现属上海一开电气集团旗下全资子公司，总部位于中国电气之都-柳市，集科研生产、销售贸易、工程安装、维修服务为一体的专业智能电气制造商，获国家水利、电力工业部生产高低压机电设备成套定点企业、红证单位，国家经贸委推荐为《全国城乡电网建设与改造所需产品生产企业》公司长期致力于民族工业电气的发展,与众多科研单位及高等院校进行紧密合作,不断加大技改投入和新产品开发力度,加快产业结构调整,加速产业升级, 并在电气行业中率先通过了ISO9001国际质量体系认证与国家强制性产品认证，部分产品获美国UL、欧共体CE证书，全部产品均由中国人民保险公司质量承保。多年来以高速发展的势态,科学的管理手段,雄厚的技术力量,先进的工艺设备和完善的售后服务,赢得了国内外广大用户的好评和权威机构的赞誉。
林信始终坚持 “以人为本”“信誉至上”的原则，不断完善,超越自我,秉持林信人“用户至上、,质量上乘、管理高效,维誉至诚”的企业理念,以坚实可靠的质量,富有竞争力的价格，为广大客户提供精良的产品和完善的服务。
乐清林信电气有限公司 赵万龙
公司产品
主要产品
LXMG电机软起动器是一开林信采用先进的单片微型计算机,半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动,节能控制和运行保护的产品.除了优良的起动功能外,与其他同类产品相比较,本产品还具有良好的节能控制功能和完善的电机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全和节能运行.
LXMG -15 
LXMG-18 
LXMG -22 
LXMG -30 
LXMG -37 
LXMG -45 
LXMG -55 
LXMG -75 
LXMG -90 
LXMG -110 
LXMG -132 
LXMG -160 
LXMG -200 
LXMG -225 
LXMG -250 
LXMG -320 
LXMG -400 
LXMG -450
LXMG -500 
LXMG -650 
LXMG -810 
独特功能>>>
●各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便
●采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响
●先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求
●停车方式;电压斜坡停车自由停车
●起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定,
●起动电流根据负载调整,减少启动损耗
●内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能
●故障自诊断,显示运行电流
●标准的485通讯接口
●内置微机通讯接口,0~20mA模拟电流信号输出
●产品采用三进线六出线,可靠性更高
●产品结构新颖, 体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便
技术指标>>>
●适用于电机,鼠笼式三相异步电机
●额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ
●额定工作电流:1600A,1200A至30A等(也可根据客户的要求定作)
●软起动时间:(1~99.9秒)
●软停止时间:(0~99.9秒)
自耦减压起动柜
XJ01系列自耦减压起动柜适用于交流380V（660V）功率至300（500）千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用，
系利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机起动时对电网的影响。
二、起动性能
3、本产品起动电动机时，电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3～4倍，其最大起动时间为2分钟（包括一次或连续数次起动时间的总和），若连续起动时间98总和已达2分钟，则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动，因此本产品仅作长时间歇起动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。
三、产品结构
4、本产品为箱式防护结构，有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成，对于75千瓦及以下的产品，系采用自动控制方式，80千瓦及以上的产品，具有手动自动两种控制方式，由转换开关进行切换，智能数显电机保护器在0～240秒内可以自动调节控制起动时间，自耦变压器备有额定电压60%（65%）及80%二组抽头，出厂时接在60%（65%）抽头上，如果用户需要用较大的起动转矩，可接在80%抽头上，并有过载、断相及失压保护。
四、技术规格
5、本产品的主要技术规格如表1规定。
6、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值：
（1）、75KW及以下者，保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流，但不得大于电机整定电流的1.05倍。
（2）、115KW以上者，整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。
XJ01-14 
XJ01-20 
XJ01-28 
XJ01-40 
XJ01-55 
XJ01-75 
XJ01-100
XJ01-115 
XJ01-135 
XJ01-190 
XJ01-225 
XJ01-260 
XJ01-300
五、安装和使用
7、本型补偿器安装在户内，保证在下列条件下正常工作：
(1）、海拔高度不超过2000米；
2）、周围介质温度不高于+40℃，不低于-10℃；
（3）、空气相对湿度不大于85%；
（4）、震幅不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次的震动；
(5）、于垂直面的倾斜度不超过5度；
（6）、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
8、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。
9、在安装完毕使用前，必需按接线原理图复核接线是否正确，按电动机实际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间，按电动机的额定工作电流，调整电动机保护器或热继电器的动作电流，然后进行动作试验。
（1）、自动操作：
合上电源开关（80千瓦以上为柜内刀开关），绿色指示灯亮，将转换开关旋至“自动”位置上（80千瓦以上），按起动按钮，电动机开始起动，绿色的指示灯熄灭，黄灯即亮，同时时间继电器开始工作，经一定时间后（即时间继电器的整定时间）时间继电器触点闭合，交流接触器接通，即自动切换使电动机正常运转，同时黄灯熄灭而红灯亮，按“停止”按钮，电动机即停止工作。
（2）、手动操作（80千瓦以上）
合上刀开关，绿色指示灯亮，将装换开关旋至“手动”位置上，按“起动”按钮，电动机开始起动，绿灯熄灭，黄灯即亮，待电动机转速接近同步转速时，即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流，再按“运转”按钮，电动机开始正常工作，同时黄灯熄灭，而红灯亮，按“停止”即电动机停止工作。
注1：从起动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行，否则容易损坏接触器，对输电网也不利。
注2：在运行过程中，如果电机保护器、热继电器发生动作，此时应仔细地检查电机是否过载、断相，直至派出故障后方能继续工作。
防爆软起动
QJR1-315/1140-(660)系列矿用隔爆兼本质安全型软起动器是为煤矿,石化,兵工厂等特殊环境下设计制造的又一高新技术产品,他是以性能卓越的软启动器为核心,在矿用隔爆兼本质安全型电磁起动器的基础上,将原来直接起动和停止改为软起动和软停止,并改进和完善各种保护,操控系统等新型设备,最大限度的消除了机械及电流冲击,延长了设备使用寿命,达到当今国际先进水平.该软起动器适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿,在交流50HZ,电压1140V,660V,380V等供电系统中,1000A电流以下的三相鼠笼电机进行软起动,恒流起动,全压起动,自然停车,软停车,泵停车等.
防爆软起动器QJR-37
防爆软起动器QJR-55
防爆软起动器QJR-75
防爆软起动器QJR-110
防爆软起动器QJR-132
防爆软起动器QJR-160
防爆软起动器QJR-200
防爆软起动器QJR-250
防爆软起动器QJR-300
防爆软起动器QJR-315
防爆软起动器QJR-350
防爆软起动器QJR-400
防爆软起动器QJR-500
防爆软起动器QJR-650
使用条件>>>
●海拔高度不超过2000米.超过该高度应降低容量使用
●环境温度适为-10~+40℃
●相对湿度不高于95%(+25%)
●适用于有甲烷或煤尘等爆炸性混合物场所
●禁止水或其他液体进入到软起动内部
●无剧烈震动,颠簸和冲击振动
●无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境
防爆等级:Exd{ib}I合格品
环境污染等级为三级
主要技术指标>>>
●额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ
●额定电流:85A.110A.140A,315A,400A至1000A等
●软起动时间:(1~99.9秒)
●软停止时间:(0~99.9秒)
●起动电压:(40-100%)Ue
液阻柜
高压液阻柜是一开林信公司专用于额定电压为3-10KV大中型同步或异步鼠笼式,绕线式电动机软起动.在某一静态工作条件下,与电抗器性能相同.在动态工作条件下,可实现无极连续启动,由于利用液体电阻的独特性,使电动机起动的全过程可预测,可调整,可控制.起动电流小而平滑,无冲击,显着降低电网压降,保证电网的可靠运行,有效保护电动机及传动机械,该系统结构简单,可靠性强,因而经济适用,而且安装和操作简单,维护方便. YKMGD高压可控硅液阻起动柜适用于交流50HZ，电压6~IOKV网络中，对高压鼠笼型或绕线型异步电机进行控制。控制电机的起动，停止及运行，但不能控制电机的可逆，调速及制动。在标准型的基础上，增加电流闭环自动控制功能。即在电动机起动过程中自动检测电动机电流，同时根据电流大小自动调节控制装置，使电动机起动达到最佳化。采用先进的控制技术，使电动机起动过程的控制响应更快，精度更高。 
液阻柜可广泛应用于矿山、冶金、建材、石油、化工、供水、风机、压缩机、轧机、水泵、风机、球磨机、扎钢机、破碎机、皮带运输等电力行业所有工业领域的泵类和各种大中容量高压电机的重载起动系统。YKMGD系列液体电阻软起动器是为改善大、中型鼠笼式、绕线式异步电动机的起动性能而研制的新一代起动器。主要用于额定电压为3-10KV大、中型鼠笼式、绕线式异步电动机电机软起动。该装置是在电机定子回路中串可变液体电阻的一种降压起动方式，即随着主电动机的起动，装置自动改变液体电阻动、定极之间的间距，使电阻线性均匀减小，电动机端电压均匀提高的一种起动方式。 其结构简单，可靠性强，而且经济实用，维护性强。
液阻柜LXMGD-800 
液阻柜LXMGD-900
液阻柜LXMGD-1000 
液阻柜LXMGD-1600 
液阻柜LXMGD-1800 
液阻柜LXMGD-2000
液阻柜LXMGD-2200 
液阻柜LXMGD-2800 
液阻柜LXMGD-3200 
液阻柜LXMGD-4000
液阻柜LXMGD-5000
液阻柜LXMGD-6000
液阻柜LXMGD-8000
额定电压(KV 有效值) 3 6 10 
最高电压(KV 有效值） 3.5 6.9 11.5 
电液箱工频耐压(KV)(有效值) 相对地 18 23 30 
同相间 12 15 18 
最小电气间隙(mm) 75 100 125 
起动电流/额定电流(lq/Ie) 2.5-3.5(现场可调) 
液阻正常工作温度(℃) 0-70 
起动时间(s) 10-60-120(现场可调) 
防护等级 IP20,IP30 
连续起动次数(次) <1500kw 冷态（<20℃) 热态（≥20-4℃) 
一.高压水阻柜主要组件
1、柜体:由角钢和金属薄板焊接而成，柜体内预留有电液箱固定位，电气室固定位以及整套传动机构的 活动空间，并予留了柜体接地设施，整个装置的进出线均采用下进下出方式。 
2、电气室:电气室内安装有各种用于在主机起动过程中参与控制保护的低压电气元件，门上安装有指示 登记表、操作开关、信号灯等，室的下部安装的是二次外接端子排。 
3、水阻箱:电液箱在柜内下部，箱内安装有液体电阻起动（未定）、定极板。在主机起动过程中正是通 过控制改变他们之间的间距来实现软起动的。箱内还设有液位过低、液温过高等保护开关，在主机 起动前一旦液面低于液位线，就有报警输出，同时产生电气联锁禁止起动。在停机断电的情况下方 可通过加水孔（排潮孔）注入清水（自来水），直到液位过低报警消除即可。电液箱是本装置的核 心之一，只有在箱体完好、状态（包括液温、液位）输出正常、动定极板位置适宜，本柜才能输出 允许起动信号，主机才能进行起动操作。关于允许起动信号所包含的全部条件将在使用及维护中进 行介绍。 
二.运输储存
（1）本装置的运输过程中，严禁横放、侧置，并需加防雨措施； 
（2）本装置（即使是带外包装的）不宜长期户外储放。较长时间不用的柜子包括电液粉等备件，应储放 在干燥、通风的 室 内。 
三.订货须知
订货时请提供电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流、定子接法（Y、△）星点可否打开； 
若需做仿真应提供电动机的Iq/Ie、Mq/Me、Mmax/Me、GD2、以及被拖动完成特性曲线或相关参数电网 短路容量Sd和工况说明,设备表面颜色,若用户有其它特殊要求，可与我公司协商订货。