标题：蒸发式冷风机
北斗制冷蒸发式冷风机
  
  北斗制冷冷风机
高效冷风机的关键部件冷却盘管由设计先进的翅片片形和换热管组合，采用胀管新工艺，先进的迎出风面变片距设计结构，换热管交错排列，保证了气流组织完善，布风均匀合理，实现了高效换热；不易结霜，且除霜高效、简单、容易。
[1]高效冷风机配套选用我公司的高效、节能、低噪专利产品QDZ(或FDZ)系列冷风机专用轴流风机，轴流风机高效区宽，风量大，能适应多工况下高效运行，大量节省能耗，且运行平稳，使用寿命长。
高效冷风机外壳采用技术先进的高精密度专用数控设备加工制作，确保了冷风机的产品质量及产品质量的长期稳定性和一致性。外壳板材料分为：镀锌板、镀锌板喷塑、镀铝锌板、不锈钢板、热浸锌钢板、铝板等，外壳板的采用由用户根据需要自行选定。
高效冷风机换热管有优质无缝钢管、优质不锈钢无缝钢管、优质无缝铝管、铜管;翅片材质有钢片、铝片、不锈钢片；翅片管组型式有钢管钢片、钢管铝片、铝管铝片、不锈钢管铝片、不锈钢管不锈钢片、铜管铝片。
高效冷风机结构型式有落地式（L）、落地上侧吹风式（LS）、落地下侧吹风式（LX）、落地平吹风式（LP）、吊顶式（D）、拼装式（PP、PD）等；
工作原理高效冷风机是制冷系统中将冷量输出的设备，主要由冷却盘管和轴流风机组成，通过轴流风机的强制作用，将被冷却房间的空气通过冷风机的冷却排管组，进行强制对流换热，使空气冷却，从而达到降低室（或库）温的目的。
山东省北斗制冷设备有限公司生产的“薛风”牌高效节能冷风机可广泛应用于各种不同环境和条件下的制冷工程、高低温储存库、冻结、速冻、冷却、冷藏、保鲜及空调加工间等场合。  
简介蒸发冷风机(又称环保空调，节能环保空调,冷风机，冷气机,水冷空调， 水帘冷风机，湿帘冷风机，空调冷风机，负压冷风机，负压风机，负压式通风机，高效节能空调，蒸发型冷风机，水帘风机，通风降温)是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电！是国家倡导的节能产品！  科帝蒸发式冷风机
工作原理
人站在海边时，海风轻轻吹过时感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发型冷气机就是根据这一自然现象，将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保、节能型空调。
。它采用高效的“直接蒸发式”制冷技术，其原理是根据水在蒸发过程中吸收热能，即在焓值不变的条件下，吸收空气的显热，使空气的湿度(干球温度)降低。具体过程是:当新鲜的空气通过蒸发式冷气机的核心部件瑞典高科技专利产品CELDEK交错叠纹式湿帘，湿帘上的温度等于空气湿球温度的循环水便与新鲜空气直接接触，产生热交换并过滤掉空气中的粉尘(粉尘过滤效率达80%以上)，令空气近似于沿等焓线变化而被降温，空气的温度最终被降到接近于空气的湿球温度。
在夏季炎热的环境下，空气的干/湿球湿度差别较大，所以此时的制冷效果相对较高。室外的新鲜空气经过蒸发式冷气机过滤并降温后源源不断地送入室内，并将室内带有气味、粉尘、温度较高的浑浊空气排出室外，使室内的温度得到降低，空气的含氧量和质量都相对稳定。因此，蒸发式冷气机能达到降温和换气的双重效果，为您营造一个清新舒适的生活和工作环境。
结构原理
用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，室外热空气进入蒸发降温介质，在蒸发降温介质CELdek(特殊材料的蜂窝状过滤层，让降温效果更理想，瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换，加水蒸发吸热而降温的清凉、清洁的空气由低噪音风机加压送入室内，使室内的热空气排到室外，从而达到室内降温的目的。
主要特点
1、节能：每小时耗电量仅 0.4-1 度，运行成本低，耗电量只有传统压缩机空调的 1/8 。 2、环保：无氟利昂，集除味、换气、通风、降温、调节温度、湿度于一体。
3、降温效果明显：一般可达 5℃ -15 ℃的降温效果，且降温迅速。 
4、覆盖面积大：每台机器冷风覆盖面积达 60-150㎡, 每小时送风量达 8000-18000?，送风量距离远。 
5、投资少、效果大（可以节省中央空调 80% 的投资款）。  科帝冷风机6、使用场所可以不闭门窗，可确保空气流通，增加空气中的含氧量。 
7、在干燥地区能适当调节空气湿度,提高舒适性。在纺织业、针织也中能减少断纱,提高产品合格率。
8、安装便捷、维护方便。
节能环保空调适用范围
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革、玩具、箱包等制造业； 电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、制袜、绣花、包纱、印刷、包装、食品等加工业； 医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房； 厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； 温室、花卉、家禽、畜牧等各种养殖场。
注意事项在使用本机时，务必请仔细阅读此使用注意事项，并请在机组的使用过程中遵守。
1、应在以下条件正确使用本产品：
a）环境温度：18℃--45℃；
b）环境相对湿度：≤85；
c）大气压：86kpa--106 kpa；
d）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15—0.6Mpa；
e）电压偏差不超过额定电压的±5%；
f）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g）无腐蚀性的环境；
2、机组使用时间久，应保证机组安装牢固，如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本产品在运输，安装、运行过程中请切勿靠近火种，否则会导致机组烧毁，甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）
9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
警告：
1、 以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、 请勿自行进行改装、维修、移装机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。
无调速功能机型控制面板操作说明
水位控制功能（假定：D点为高水位，A点为中水位，B点为低不位，C点为缺水）
1、 初次上电，若不位在C点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到A点，缺水灯熄灭，水位达到D占才停止进水。若水位在C点与D点之间时，水泵可以启动显示低水位而不显示缺不故障，自动打开进水阀进水，水位达到D点时停止进水。
2、 运行过程中，当水位在C点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作，当水位上升到A点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭，当水位上升到D点时，进水阀停止工作，当水位下降到B点时，进水阀打开，自动补水到D点停止。
注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，峰鸣器报警。
进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：
开15m→停15m→开15m→停15m→开15m→停30m→开15m→停30m
主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主机运行10秒后将停止，转为待机状态；若10秒内重新接通则继续运行。
故障报警功能：制冷或送风状态下，故障指示灯闪烁表示欠流，故障指示灯闪烁及峰鸣器报警表示过流，所有设备将停止工作。
环保空调有调速功能机型显示面板操作说明
本机有自动清洗功能，当面板清洗符号在闪烁时，表示自动清洗功能已启动，可在3小时---8小时设定（无调速功能机型不能自行设定，默认为3小时），出厂值为3小时，如需另外设定，方法是：打开控制面板后盖，在控制面板反面有5位拨码开关，自动清洗时间请参见下图。如安装一台以上机器请尽量将自动清洗时间错开。
维护与保养A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；
第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。
警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。[2]​
蒸发式冷风机运输注意
如果冷风机需要很长的运输时间的时候,我们应该需要做好一些保护措施,以免产品到达客户那边糟毁坏掉.对此我们应该在冷风机包装外面加以保护,在放置的时候要竖着放，不要被重压，碰撞.搬运工人搬运的时候应该轻搬轻放，避免产品受损。在产品安装运行前我们应该对其机进行下检查。轴承的地方多加点润滑油。我们应该对机身上的机叶，百叶窗等一些机舱上的灰尘，还得注意下冷风机的电压。冷风机的电源需要符合冷风机使用时候的上面的规格，电压的一个偏差部能够超过额定电压的10。在冷风机停止工作的时候，我们部能用外力去开启百叶窗。这是为了防止百叶窗的一个密合度。
总之一般情况下是冷风机是没有包装的，在特殊运输环境下就需要好好的包装，防止产品在运输的过程中糟毁坏.[3]
冷风机水泵购买
在我们生活中水泵有很多种，而对于冷风机水泵而言有专业水泵,它就是离心水泵.而在我们生活中常见的就是电磁水泵,而电磁水泵主要针对的就是鱼儿,为何养鱼的朋友都选择了电磁水泵呢？理由很简单价格实惠,成本低,也足够鱼儿们提供氧气.但有一点不好,耗电大一旦脱离了水，空转起来就很容易烧坏.
而对于冷风机水泵虽然也不能离开了水,但中比电磁水泵要好的很多,凡是都有专业配制的.
蒸发式冷风机过滤作用
车间能够拥有一款相当节能环保的通风降温设备是每一个人员盼望的,湿帘蒸发式冷风机冷风机就能达到人们的要求,蒸发式冷风机对空气中的环境有极好的过滤作用,而湿帘具有通风透气和耐腐蚀性能.而且还具有增湿的效果,不会造成我国环境二次污染,对我国环境有很大的帮助.以下就让我们来了解一下吧！
一、增湿系统：
湿帘广泛用于种植园、车间厂房,棚栽,温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，湿帘作为增湿介质时。效能耐久等特点，很适合用于调节室内湿度。
二、降温系统：
大量水分蒸发，1湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时。冷风机空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不时的引入室内，从而达到降温效果。
总体而言:目前我国通风降温设备的种类有很多,而适合自己的降温风机才是最关键的一步.温馨提示:不要盲目跟风,根据自己的实际情况来选择自己合适的降温设备.
蒸发式冷风机密封性
水帘车间主要是由水帘和负压风机系统组成,从而达到通风,降温的目的.负压风机通风，就是把风机安装在排风口，排风时车间内形成负压。一般要求达到0.5P，可使过15cm水帘风速达1.2m/s，20cm水帘风速达1.8m/s，如果密封不好，会使风机效力降低，负压达不到要求，以致部分空气不经水帘而进入车间，影响降温效果，所以车间的密闭是相当重要的。然而我们应该如何去知道车间是否密闭性好呢？
对于这件事情倒不是很难,有一个好的方法可教大家轻松测出车间密闭性是否良好。首先将车间内所有的进风口与门封闭，打开一个纵向通风机或两个嵌在边墙的风扇，然后观察内部、外部的负压实值。在关闭所有进气口，打开一部48寸的风扇或两部36寸的风扇，一间封密性好的车间，最少要显示0.12到0.15寸的读数，在全密闭车间中，一部36寸的风扇运转也能达到0.5寸的负压。
虽然蒸发式冷风机可以在开窗开门的情况下工作,但也需要注意封闭性.蒸发式冷风机的运作能使整个车间空气流动,绝对不会出现"空调病"的发生.