标题：安防产品
安防概念
安防，即安全防护，所谓安全，就是没有危险、不受侵害、不出事故；所谓防范，就是防备、戒备，而防备是指作好准备以应付攻击或避免受害，戒备是指防备和保护。 综合上述解释，是否可以给安全防范下如下定义：做好准备和保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见，安全是目的，防范是手段，通过防范的手段达到或实现安全的目的，就是安全防范的基本内涵。[1]
安防产品分类
一、监控产品监控产品(14张)1.非红外枪式模拟安防摄像机
2.非红外半球模拟安防摄像机
3.红外枪式模拟安防摄像机
4.红外半球模拟安防摄像机
5.模拟针孔安防摄像机
6.模拟特殊安防摄像机
7.非红外模拟球型摄像机
8.红外模拟球型摄像机
9.非红外枪式IP安防摄像机
10非红外半球IP安防摄像机
11.红外枪式IP安防摄像机
12.红外半球IP安防摄像机
13.IP针孔安防摄像机
14.IP特殊安防摄像机
15.非红外IP球型摄像机
16.红外IP球型摄像机
17.嵌入式硬盘录像机
18.工控式硬盘录像机
19.DVS
20.解码器
21.镜头
22.监视器
23.NVR(网络硬盘录像机)
24.解码上墙二、防盗、报警产品1.入侵探测器：含主动红外入侵探测器、被动红外入侵探测器、微波入侵探测器、微波和被动红外入侵探测器、超声波入侵探测器、振动入侵探测器、磁开关入侵探测器，超声和被动红外入侵探测器。 　
2.防盗报警控制器：含有线、无线防盗报警控制，传输、显示、存储等设备。
3.汽车防盗报警系统：含车辆防盗报警设备和车辆反劫防盗报警联网系统。
4.电子围栏：是目前最先进的周界防盗报警系统，它由高压电子脉冲主机和前端探测围栏组成。电子围栏是一种主动入侵防越围栏，对入侵企图做出反击，击退入侵者，延迟入侵时间，并且不威胁人的性命，并把入侵信号发送到安全部门监控设备上，以保证管理人员能及时了解报警区域的情况，快速的作出处理。[2]三、交通安全产品照车牌系列摄像机。四、安全检查产品车站、码头监控产品。五、防伪技术产品验钞机系列产品。六、门禁考勤产品1.防盗安全门：含防盗安全门、楼寓电控防盗门、金库门。
2.楼寓对讲系统：含各类可视、非可视楼寓对讲设备和系统。
3.防盗保险柜：含防盗保险柜、防盗保险箱、便携式防盗保险箱。 
4.机械防盗锁：含用于防盗安全门、金库门、防盗保险箱（柜）、机动车防盗的专用锁。
5.报警系统出入口控制设备：含目标识别、信息处理、控制、执行的设备和系统。这一类产品主要指系统产品，除电子类密码锁外其它单一产品如IC卡、指纹锁暂不列入。七、安全防护产品1.消防器材产品：烟雾感应器 温度感应报警器 
2.防煤气中毒产品：煤气探测器 电磁阀八、防暴产品1.排爆设备类各种危险物、爆炸物识别，处理，销毁类。如防爆罐、排爆服、便携式爆炸物水切割销毁系统等。九、其他安防产品防静电产品、救生器材、运动护具产品　　
火灾报警系统安装调试步骤与方法
一、调试前的准备工作　　1、资料准备：应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图，平面图，使用说明书，业主或施工方对工程的要求、要点等)。　　2、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。　　3、调试中应用到的表格及工具备件等，如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。　　4、对系统进行自检及了解工程施工情况：
①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入，应告知对方作相应处理。
②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接，如达不到要求，应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯，了解现场有没有大电流工作的设备，如正压送风阀、电动防火阀、分离脱扣等，计算出点灯所需电流，如主机电源供应不了，则应通知工程方需外加电源。
③对消防报警主机，广播通讯柜、CRT等设备逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。如在单机检查时，发现设备不正常，应分析清楚原因并及时解决。
④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求，对地绝缘电阻不小于20兆欧，使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆，使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。
⑤检查系统线路，对错线、开路、短路、接地等进行处理。
⑥连接好交流供电电源，测量电压范围不应超出220V+10%-15%，接好备用蓄电池，做好开机调试的最后准备工作。　　二、系统调试1、按系统设计图纸(平面图或系统图)对安装的探测器、手动报警按钮及各种模块(输入、输出模块)进行编码，如果图纸上没有探测器和各种模块的编号，调试人员应配合施工方将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。[1]
2、据编完地址码的信号线路、控制器对应的回路、探测器和各种模块的编号，整理出地址编码表，并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行显示信息、系统信息、联动关系编程。联动关系方案由消防安装公司提供。如果联动关系方案不符合消防规范必须要求施工方签字确认(例如要求烟感报警联动水泵等)。　　联动逻辑关系编辑的一般要求：
(1)消火栓系统：消火栓手动报警按钮动作启动本层或上下层控制警铃或声光警报器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。消火栓手动报警按钮动作启动消防泵。
(2)、自动喷水灭火系统：水流指示器动作信号启动本层控制警铃或声光报警器的输出模块接通警铃或声光报警器电源。压力开关动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号启动喷淋泵。或水流指示器动作信号和压力开关动作信号复合启动喷淋泵。(具体联动要求根据各地方情况而定)
(3)、正压送风系统：机械正压送风系统的联动关系如下：探测器报警信号或手动报警按钮报警信号打开正压送风口正压送风口打开信号启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置：
1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启，使整个楼梯间形成均匀的正压；
2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启，即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。
(4)、排烟系统的联动逻辑关系：排烟分区内的探测器报警信号或排烟分区内的手动报警按钮报警信号启动该排烟分区的排烟口(打开)排烟口打开信号启动相对应排烟分区内的排烟风机(或启动排烟风机高速)。排烟风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号停止相关部位的排烟风机。
(5)、防火卷帘门联动逻辑关系如下：
1)只作为防火分割用的防火卷帘门可以不做两步降落，只做一步降落。探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动本防火区四周的防火卷帘门下降并下降到底。
2)用在疏散通道上的防火卷帘门应分两步下降，其联动关系如下：安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号启动防火卷帘门一步下降，防火卷帘门下降至距地(楼)面1.8M后停止，当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号启动防火卷帘门再次下降降落到底。
(6)、火灾警报装置和火灾事故广播联动：火灾警报装置在高层建筑中主要是指警铃或声光报警器，设有自动开启的声光报警器，其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启警铃或声光报警器和火灾事故广播的联动关系如下：火灾探测器报警信号或手动报警按钮报警信号启动控制警铃或声光报警器、火灾事故广播的输出模块接通警铃或声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下：
1)当2层及2层以上楼层发生火灾时，宜先接通火灾层及其相邻的上、下层；
2)当首层发生火灾时，宜先接通本层、2层及地下各层；
3)当地下室发生火灾时，宜先接通地下各层及首层；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区；
(7)、消防电梯的联动关系如下：手动报警按钮"与"探测器报警信号启动消防电梯迫降输出模块动作消防电梯迫降至首层并向消防控制室返回信号。消防电梯迫降最好的方式应在消防控制室内手动迫降。
(8)、非消防电源切换：非消防电源切换联动逻辑关系如下：手动报警按钮"与"探测器报警启动非消防电源切换输出模块动作该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源。非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。
3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查，初步判定线路没有短路、接地后，才能进行下一步工作。对于模块电源线，必须在用万用表测量无短路、接地，同时保证现场接线端全部接好，没有裸露的线头的情况下才能加电。对于多线联动控制柜，因跟现场设备控制柜连接的线路较多，应按对线路的要求进行检查，现场应加的终端(终端负载、电阻、二极管等)应接好，同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜，严格检查接线端没有接在强电线路上，严禁先把控制线接入控制柜主机，然后再接现场设备端的线。
4、将编完地址码的信号线路准确地接入控制器，并对线路作好明显标记。对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除。
5、排除故障时可以通过主机上的单点测试功能来检测探测器或模块和主机的通讯情况，信号回路有无干扰信号等。
6、对探测器逐一进行吹烟报警试验，对于不报警和误报警的，要及时更换并重新试验，同时验证探测器对应的显示关系是否正确，若出现错误，通过现场编程进行调整。
7、按联动控制要求对控制模块和控制程序进行模拟试验，直至系统全部正常为止。
(1)、手动启动每个受控的消防联动设备，如：消防广播、消防警铃、正压风口、正压风机、排烟阀、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯迫降、非消防电源切断、事故照明等，并查看每个受控设备的反馈信号是否正确，若不正确则须进行改正。如果设备启动不了，可能原因为：编程不正确或编码对应关系不正确；24V电源未接通；设备控制箱不在自动状态；设备控制箱没有送电。
(2)、将控制器设置为自动状态，对探测器进行加烟报警，检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。注意事项：
a.建立良好的同客户的合作关系,高效.及时的完成自己的本职工作。
b.妥善、明确、有原则的处理好调试工程中非公司供应的产品介入的问题。
c.委婉、客气、耐心的指导客户解决调试中的技术难题，及时圆满的完成调试任务。三、调试后的工作：1、系统模拟报警、模拟联动试验完毕后，应对系统通电运行，运行120小时无故障后，准备验收。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前，需整理系统有关资料交付用户和公司存档，供日后系统维护使用。　　通常要求整理和存档的资料应包括：
a.消防系统竣工图：系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。
b.系统配置情况：系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。
c.系统显示对应关系：各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。
d.系统联动逻辑关系：系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。
2、调试后的工程在进入运行其间要不间断进行监视工作。
3、作好用户维护人员、值班人员的培训工作。
家庭安防
防盗、防抢
防燃气泄漏
防突发疾病等意外事故
美安星安保系统“‘三一五’安全防护结构”
美安星家庭安保系统采用最先进的“‘三一五’安全防护结构”——即“三”个无线远程控制器、“一”个中央信息处理控制中心和“五”大定位识别“卫星”，构建起了一套集信息识别、传输、集中处理和预警、防范为一体的全方位高科技安全保障体系。
美安星安保系统适用于家用及商用等安全技术防范，既能单家独户使用也可与目前广泛使用的报警中心台联网。系统自动识别安全隐患，并通过电话第一时间拨打用户设定的电话、手机，同时可向物业、110、120、119等接警中心报告，让接到报警的个人和中心第一时间监听现场情况、确认警情，并在第一时间采取快速、正确、有效的防范方法或及时调动警力作出快速处理，全面保障家人生命和财产安全。
“6”大智能识别控制器：
n 无线远程控制器：用户手持无线远程控制器对中央处理器进行布防、撤防，出现紧急情况还可以对外求助。 
n 无线红外识别器：安装在室内需要监控的位置，当外来人员非法进入时，无线红外识别器触发中央处理器报警。
n 无线燃气识别器：安装在住户的厨房，一旦有天然气、液化石油气、煤气等气体泄漏， 即触发中央处理器报警。 
n 无线烟雾识别器：安装在客厅或厨房，当家中意外起火时，无线烟雾识别器识别到烟雾，即触发中央处理器报警。 
n 无线感应识别器：安装在需监控的门上，当有人非法打开门时，即触发中央处理器报警。
n 无线紧急求助传输器：当家中有紧急事情发生如突发疾病、有盗贼闯入、需要求助时按动无线紧急求助传输器，即触发中央处理器报警。 
“1”个中央信息处理控制中心：
中央处理器：接收分析各无线识别器发送过来的无线触发信号，启动相应工作流程并按预先设置的操作步骤和方法执行这些指令：拨打用户报警电话。
美安星安保系统5×2超强功能 保障家庭生命财产万无一失 
美安星安保系统是采用世界上最先进太空卫星识别高科技技术、结合GPRS无线通信、无线连接六大智能识别控制器——无线远程控制器、无线红外识别器、无线燃气识别器、无线烟雾识别器、无线感应识别器、无线紧急求助传输器；系统在第一时间识别到非法入侵、火灾警情或紧急求助时，立即拨打电话，同时发送短信通知用户，及时处理各种紧急事件；用户平时不在家时也可以通过电话或短信远程启动系统对现场监听，掌控家里的一切情况。
“5”大预警防范功能：
l 预防家庭火灾
l 预防可燃气体泄漏
l 预防入室盗窃
l 预防入室抢劫行凶
l 突发疾病和意外紧急求助报警
“5”大智能操作功能：
l 全自动电话报警
l 远程实时监听
l 异地遥控设置
l 黑匣子记录
l 支持与110、120、119、小区物业中心联网