标题：报警主机
报警主机
  报警主机中英文：Alarm Mainframe 拼音：baojingzhuji　一旦发生突发事件，就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点，使于迅速采取应急措施。报警主机通常由:探测器（又称报警器）、传输通道和报警控制器三部分构成。
报警主机是报警系统的“大脑”部分，处理探测器的信号，并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示，同时还可以通过电话线将警情传送到报警中心。
报警探测器是由传感器和信号处理组成的，用来探测入侵者入侵行为的，由电子和机械部件组成的装置，是防盗报警主机的关键，而传感器又是报警探测器的核心元件。采用不同原理的传感器件，可以构成不同种类、不同用途、达到不同探测目的的报警探测装置。功能特点▼ 有线和无线兼容，智能学码。
▼ 操作全程语音提示，报警语音提示防区及防区类型。
▼ 六个防区指示灯显示、八个防区指示灯显示、十六个防区指示灯显示，四组报警电话循环拨打。
▼ 可远程布撤防和远程监听。
▼ 外接120分贝警号。
▼ 自定义功能菜单。报警主机七大功能入侵报警主机的主要功能包括：分区和防区、布撤防和报警、事件记录和查询、通信和联网、故障检测和显示、密码和复位、扩展和兼容性等多个方面。
1、分区和防区：一般主张中等以上规模的报警主机应设立分区，可使管理得到方便，大型主机甚至可设多个分区，而分区所包括的防区数可由程序设计确定。
防区有各种不同的种类，如出入口延迟防区、周界防区、内部防区、应急防区、医疗救助防区、火灾防区等;防区还有各种不同的属性，如有声/无声、持续声/断续声、容许旁路/不能旁路、无线/有线、传输延时/不延时等。
防区的数量、类型和属性以满足需要为宜，不一定越多越好，事实上国外的一些主机，其防区的种类非常多，但有的并不适合国内的需要，感觉上反而造成了累赘和不便。
为了便于记忆和使用，一些大型主机可以将分区、防区、甚至出入口以自定义的代号或别名作为标识，如一个公司的几个部门分别占用不同的分区，每个分区就可用不同的部门名称表示。
2、布撤防和报警：布撤防的种类，包括留守布撤防、外出布撤防、自动布撤防、强制布撤防、单防区布撤防、工程布撤防(测试用)、设置防区旁路及解除等，其类型越全，用户越方便。
报警分为两大类，一类是入侵触发报警;另一类是各种检测故障报警，如防拆、电源、警号、防区故障、电话线故障等。这类报警涉及主机的自我防护，应得到重视。
3、事件记录和查询：凡属主机在运行过程中发生的警情，以及关系到改变设定的各种操作，都应作为事件得到存储，在需要的时候，又能够方便地进行查看。这种事件记录不容许任意删改，而且即使主机断电较长一段时间，其记录仍可完整地保存下来。这种记录对于发生重要变故后的责任查询、总结经验教训，具有相当重要的意义。
4、通信与联网：包括兼容的通信协议，通信对象和方向。一般以有线电话作为主要通信手段，可以与两个或两个以上的中心联网，还可以直接向用户电话报告警情。有的主机还增加了网络或移动通信，作为备用和辅助，进一步提高了通信的可靠性。
为了节省电话费用，有的主机可默认布撤防专用电话，中心在免提电话机的情况下，根据对方传输来的电话号码，即可判断进行布防或撤防的用户账号，但此项功能必须得到中心接收机的支持。
5、故障检测和显示：带有自动维护的性质，通常有交直流电源监测、防拆、警号回路、防区回路故障、电话线故障、通信失败等内容。此项功能越全，主机自我防护的性能越好，工作的可靠性越高。出现故障后的显示方法，对于LED显示器，要求声光显示的含义明确，便于理解和记忆。
6、密码与复位：常用的密码种类有工程密码、管理员密码、用户密码、挟持密码，有的还可设一次性密码、单布防密码(布防有效、撤防无效)和遥控程序设计密码。
主机应有复位的功能，在丢失密码或其它特殊情况下，通过复位，恢复出厂设置或重新程序设计。对于大型主机，由于程序设计内容较多，其复位往往分为几个层次，可以专门针对某个方面进行部分复位，以减少程序再次设计的工作量。
7、扩展和相容：主机功能的扩展，一般通过连接模块的方式完成，如防区的增加、有无线防区的兼容、可程序设计输出的增加、与门禁控制器的连接等。这些功能在特殊的场合，能够满足使用者的个性需要，是很受欢迎的。
电话防盗报警主机
1、作用及工作方式主机是系统的核心。是用来接收探测器发来的报警信号的同时进行及时的反馈；主机在接收到报警信号后，会产生120分贝的警号声，同时会借助电信网络向外拨打6组由主人自己设置的报警电话。2、安装注意事项A 安装的位置要空旷，便其更能顺畅的接收各个探测器发来的报警信号。
B 安放主机的位置要隐蔽，不容易被人察觉。
C 与主机的连接线要正确连接。
D 主机不要安装在高频电器的旁边;以免受到电磁波的干扰。
E 主机的安装应该要距离地面0.5米以上,避免地面屏蔽的干扰。
F 安装好后应把接收天线拉出。3、 故障分析及处理A、主机接收不到各个探测器发来的报警信号
（1） 从安装主机的周围环境（场所、电器及是否放在地下）进行分析
（2） 是否受到电磁波的干扰
（3） 检查主机天线是否拉出，以防主机与各探测器之间的距离太远
（4） 主机是否损坏
（5） 与主机相连的电话机是否处于防盗打电话状态或电话机是否为音频状态
B、主机的预设电话无法拨打
（1）电话是否已经设置正确
（2）检查电话连接线
（3）检查电话是直拨电话还是内部电话
（4）检查电话线是否被损坏
（6） 电话是否欠费
（7） 主人所使用的电话是中国电话网还是铁通网络
GSM防盗报警主机
1、 作用及工作方式主机是系统的核心。是用来接收探测器发来的报警信号的同时进行及时的反馈；主机在接收到报警信号后，会产生120分贝的警号声，同时会借助GSM网络向外拨打3/6组由主人自己设置的报警电话或向外发送3组短信息报警。其中一组电话可以连接当地的110报警系统。2、 安装注意事项A、 安装的位置要空旷，便其更能顺畅的接收各个探测器发来的报警信号。
B、 安放主机的位置要隐蔽，不容易被人察觉。
C、 与主机的连接线要正确连接。
D、 主机不要安装在高频电器的旁边,以免受到电磁波的干扰。
E、 主机的安装应该要距离地面0.5米以上,避免地面屏蔽的干扰。
F、 安装好后应把接收天线拉出。3、 故障分析及处理A、主机接收不到各个探测器发来的报警信号
（1） 从安装主机的周围环境（场所、电器及是否放在地下）进行分析
（2） 是否受到电磁波的干扰
（3） 检查主机天线是否拉出，以防主机与各探测器之间的距离太远
（4） 主机是否损坏
B、主机的预设电话无法拨打或短信息无法送出
（1）电话/手机号码和短信手机号码是否已经设置正确
（2）检查GSM网络信号
（3）检查主机中SIM卡是否接触完好
（4）检查主机中SIM卡是否开通短功能
（6）检查主机中SIM卡是欠费
（7）主机中SIM卡只能使用移动或联通的GSM卡
总线制报警主机
总线主机功能：1、大型总线制报警主机带有2个有线防区，通过通讯总线外接127个防区扩展模块或8防区总线报警主机,最大支持1018个防区
2、双通讯总线输出，通讯距离可达2400米
3、以分区方式管理所有防区，多达128个分区
4、可多个分区、单个分区、单个防区进行布防、撤防操作
5、支持8个中文液晶键，1个主键盘、7个从键盘
6、多种联动输出功能，最多4096路联动输出；联动支持
7、防区异常、报警、撤布防、手动输出
8、三级权限密码操作
9、自带RS232串口，可实现与中心计算机的直接联网
10、支持电话、总线、IP网络（需选配IP模块）联网
11、支持汉字打印输出
12、各防区、设备名称可随意进行汉字修改
13、可为用户远程进行编程配置
14、电话联网可接BOSCH/Honeywell/Pyronix等大型接警中心，支持CID协议
15、可选配语音报警功能
16、有实时时钟功能，减少了用户在设备断电后再上电时要重新设置系统时间的麻烦。技术参数：1、防区 最大支持1018个
2、通讯距离2400米（双总线通讯输出）
3、防区扩展模块127个
4、分区管理 最多128个分区管理
5、键盘1个主键盘、7个从键盘
6、布防方式 所有防区布防、单个或部分分区布防、单个防区布防
7、显示方式 操作键盘均为中文液晶显示
8、联动输出 最多4096路联动输出、1台总线打印机
9、联网功能RS485总线、RS232接口、电话网（支持CID协议）、IP网络
10、防拆装置 自带防拆开关
11、报警输出DC14V 800mA
12、输入电压AC16.5V
13、工作电流 静态300mA，报警850 mA
14、输出电源DC13.8V
15、工作温度-10℃～+50℃
16、工作湿度0～85RH
17、尺寸264 x 217 x 46mm
18、重量3600g