标题：智能测控仪表
简介
SWL300智能测控仪表具有精确的电力参数测量、电能质量参数监视和分析、电能量统计、越限报警、最值记录和事件顺序记录等功能。通过I/O模块实现对现场设备状态的监视、远程控制和报警输出。测控仪表提供标准的通讯接口，并可选择双通讯网络冗余，同时还提供电能脉冲输出和4~20mA模拟量输出等功能。测控装置应用功能模块化设计，用户自定义的定值系统，可以驱动模拟量和逻辑量定值报警。大屏幕的液晶显示界面让用户轻松获取电力参数。强大的功能配置给用户构建电力监控、电能质量监视和分析解决方案提供灵活的选  美国斯威尔智能测控仪表择。
电力SCADA系统的理想选择
智能测控仪表可作为仪表单独使用，取代大量传统的模拟仪表，亦可作为电力监控系统的前端设备，实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口，使得组网轻松便捷，是SCADA系统集成的理想选择。
能量管理系统应用
智能测控仪表可以统计双向四象限的有功电能和无功电能，同时进行最大值/最小值的记录和需量的统计。配合电力监控软件可以协助用户分析各用电设备的电能消耗状况与负荷变化趋势，实现自动抄表并生成各种电量报表。
远程电力控制
SWL300不仅有强大的测量功能，还附带了丰富灵活的I/O功能，这使得它完全可以胜任作为分布式RTU的要求，实现遥信、遥测、遥控、计量于一体。
电能质量监视和分析
SWL300智能测控仪表可以实现在线式的电能质量分析。各相电压、电流的总谐波畸变率（THD），各奇次谐波含有率（3-31次），电压、电流不平衡度以及波峰系数、电话谐波波形因数、K系数均可实时测量。
应用领域
SWL300系列智能测控仪表应用于为电力参数测量、电能质量监视和分析、电气设备控制提供解决方案。
主要应用领域有：
■能源管理系统
■变电站自动化系统
■配电自动化系统
■医院电力监控系统
■工厂自动化系统
■智能建筑
■智能型配电盘、开关柜
产品特点
集成多种功能
SWL300智能测控仪表具有强大的数据采集和处理功能：
电量测量——测量几十种常用电力参数：电压、电流、频率、功率因数、功率……
电能统计——双向四象限有功电能、无功电能累计、复费率统计、电能脉冲输出
电能质量分析——高达31次谐波分析、波形系数/电话谐波波形因数/K系数分析、三相不平衡度分析
负荷监视——有功/无功/视在需量统计、线电压/相电流/功率最大值及最小值统计，所有统计数据带时标
越限报警——灵活而又功能强大的定值越限设置系统，可同时启动多个模拟定值通道和逻辑定值通道。
丰富的I/O配置——多达11路开关量输入、5路继电器输出。
模拟量接口——可选1路4~20mA模拟量输入、最多2路4~20mA模拟量输出。
事件记录——64条顺序事件记录（SOE）。
测量精度高
电压、电流测量精度为0.2%。功率测量精度为0.5%。
结构精巧、安装便捷
外型小巧，实现全部功能无需扩展模块，尺寸符合DIN96×96标准，开孔尺寸为90×90mm，安装厚度仅为56mm。可以安装在小间隔的抽屉式开关柜内。
测控仪表采用自锁式的安装机构，无需螺丝固定，安装拆卸方便快捷。也可以选择分体式导轨安装（TS-35标准）、分体式平面螺丝安装方式。
显示直观、易学易用
大屏幕、高清晰的液晶显示界面直观反映测控仪表参数。所有测量数据均可通过按键轻松翻阅，参数设置可以通过仪表面板进行，也可由通讯口输入。设定参数存于非易失性EEPROM中，掉电也不会丢失。液晶显示界面有背光支持，以帮助您在光线差的环境下使用。
接线灵活方便
无论是高压系统还是低压系统，也无论是三相三线还是三相四线，也无论电压和电流通道的元件数，都可以选择适当的接线方式与SWL300相连接。
安全性好、可靠性高
SWL300智能测控仪表遵循高可靠性的工业标准，采用多种隔离及抗干扰措施，能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行,产品业已通过IEC标准的电磁兼容测试。
功能简介
电气参数测量
SWL300系列智能测控仪表可以提供下列电气参数的实时测量：
■电压V：三相相电压、线电压及其平均电压
■电流I：三相线电流及其平均、中线电流
■有功功率P:各相有功功率和系统有功功率
■无功功率Q:各相无功功率和系统无功功率
■视在功率S:各相视在功率和系统视在功率
■功率因数PF:各相功率因数和系统功率因数
■频率F:系统的频率
电能计量功能
可实现高精度的双向电能计量。计量的电能包括输入/输出有功电度、输入/输出无功电度，同时还包括绝对值和净电度值。
电能质量参数
实时监测三相系统的2~31次谐波分量，并计算多种电能质量参数。
■2~31次谐波含有率
■谐波畸变率（THD）
■奇次谐波畸变率（Total Odd HD）
■偶次谐波畸变率（Total Even HD）
■电话谐波波形因数（THFF）
■电流K系数（KF）
■波峰系数（CF）
■三相不平衡度
■需量统计
最值记录
实时统计各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等参数的最大值和最小值，并记录事件发生的时间。所有记录可通过通讯读取。
I/O模块
SWL300系列智能测控装置提供了丰富的I/O接口。可提供多达11路数字量输入（DI）用于监视开关量输入的状态；5路继电器输出（DO）模块，用于实现断路器的远程控制、报警输出和脉冲电度输出等。
越限报警
用户可以自定义的定值系统，最多可以同时启动10个定值通道，其中有6个遥信定值，4个逻辑定值，可根据监测对象和设定情况产生继电器输出。
遥测定值的监测类型分两种：越上限和越下限，遥测定值的监测对象可以选择：电压、电流、频率、不平衡度等。
逻辑定值最多可以同时对三个监测对性进行逻辑判断，三个逻辑条件之间可以选择“与逻辑”或“或逻辑”，逻辑对象可以选择：DI状态、DO状态、遥测定值状态、逻辑定值状态。
利用软件通过通讯口对装置进行定值参数整定，也可通过面板按键设置参数。
变送器输出
模拟量输出：最多可以提供2路4~20mA输出，变送输出对象可从任何被测参数中选择，输出负载为500欧姆。
模拟量输入：可接受1路4~20mA外部有源输入。
SOE记录功能
多达64个事件记录，装置掉电不丢失。记录事件包括越限动作、继电器动作、开关量输入变位等。每个事件记录包括事件类型，日期和时间。时间分辨率为1ms，事件记录数量可扩展。
波形捕捉
波形捕捉可以由手动启动或事件启动。手动启动捕捉设备正常运行下的波形，用以分析谐波畸变或者其他电能质量参数；事件启动捕捉在异常事件发生状况下的波形，用以协助故障分析和快速恢复供电。
通讯模块
提供1路RS485通讯接口，Modbus-RTU通讯协议。
可以选择2路RS485通讯接口，智能测控仪表通讯网络冗余配置。
技术规格参数
测量精度
电 压 0.2% 5V~5000Kv
电 流 0.2% 5mA~50000A
有功功率 0.5% -100000~100000kW 
无功功率 0.5% -100000~100000kvar 
视在功率 0.5% 0~100000kVA 
功率因数 0.2% -1.000~1.000 解析度：0.001
有功电度 1% 0~999999999kwh 
无功电度 1% 0~999999999kvarh 
频 率 0.2% 45~65Hz 解析度：0.01Hz
电流输入
额定电流 5A/1A 电流变比可设定 
过载能力 1.2倍额定电流，连续工作 
负 荷 小于0.2VA 
精 度 0.2%
电压输入
额定电压 380V/100V 电压变比可设定
过载能力 1.2倍额定电压，连续工作 
负 荷 <0.2VA 
精 度 0.2%
谐波指标
测量值 2nd~31st谐波 
通讯网络
RS485（标配）
Modbus-RTU协议
2芯屏蔽双绞线
波特率：2400~19200bps
工作电源
交直流控制电源
工作范围 85~264Vac，50/60Hz；100~300Vdc
功 耗 小于5W
继电器输出
触点容量 250Vac 5A, 30Vdc 5A
脉冲宽度 0~3000秒
SOE分辨率 1ms
模拟量输出
输出范围 4~20mA 内激励
输出负载 500欧姆
适用环境
运行温度 -25℃ to 70℃ 
存储温度 -30℃ to 75℃ 
大气压力 80kPa to 110kPa 
相对湿度 5% to 95% (不结露) 
安全（电气绝缘性质）
介质强度 2kV 
绝缘电阻 ≥100M
电磁兼容
静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
测控仪表安装尺寸 单位mm
SWL301和SWL303的外形尺寸 96*96mm 深 56mm
SWL300外形尺寸 96*48mm 深 56mm