标题：美标安全阀
主要参数
公称通径：NPS(in) 1/2" - 12"
压力级：CLASS 150 - 600 
适用介质及温度：液体,气体≤300℃ 硝酸类，醋酸类气体≤200℃ 蒸气≤550℃
简介
当容器压力超过设计规定时，安全阀自动开启，排出气体降低器内的过高压，防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时，即自动关闭避免因容器超压排出全部气体，从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体，有的是和阀体组装在一起的，它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆，它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构，载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时，内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力，两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力，使阀瓣紧压着阀座，设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时，内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力，于是阀瓣离开阀座，安全阀开启，设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量，设备内压力即逐渐下降，而且通过短时间的排气后，压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力，阀瓣又紧压着阀座，介质停止排出，设备保持正常的工作压力继续运行。所以，安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长，自行关闭或开启以达到防止设备超压的目的。
性能规范
公称压力CLASS150300600壳体强度Ps(MPa)3.07.515整定压力Pk(Mpa)0.1～21.6～58～15密封压力Pm90% Pk回座压力Pn≥90% Pk排放压力Pp≤1.1 Pk开启高度H(mm)≥ 1/4 d0适用温度C≤300℃P、R≤200℃适用介质C气体、液体P、R甲铵
直径代号
代号直径代号直径D10L50E13M55F16N60G20.5P72H26Q96J33R115K40T148
YFWA42C150R美标安全阀主要尺寸
公称通径 
DN(in)尺寸d0DD1D2btZ-ΦdDN'D'D1'D2'b't'Z-Φd'LL1H1/2"×3/4"D8960.53512184-1520987043141.64-1590902603/4"×1"D98704314244-152510879.551151.64-1596922601"×1 1/2 "D10879.55115224-154012798.573181.64-151151052801"×2"D10879.55115224-1550152120.592181.64-191151052801 1/2 "×2"G12798.57318244-1550152120.592181.64-191211243101 1/2 "×2 1/2 "G12798.57318244-1565178139.5105201.64-191211243101 1/2 "×3"G12798.57318244-1580190152.5127221.64-191241303102"×2 1/2 "H152120.59218244-1965178139.5105201.64-191241303502"×3"J152120.59218244-1980190152.5127221.64-191241303502 1/2 "×4"J178139.510520274-19100229190.5157241.68-191431374303"×4"L190152.512722324-19100229190.5157241.68-191621564904"×6"N229190.515724368-19150279241.5216261.68-222291816106"×8"P279241.521626368-22200343298.5270291.68-222412408408"×10"R343298.527029398-22250406362324311.612-2527927699012"×14"T483432381324212-25350533476413351.612-283703601040
YFA44C300R美标安全阀主要尺寸
公称通径 
(DN)in尺寸d0DD1D2btZ-ΦdDN'D'D1'D2'b't'Z-Φd'LL1H1/2"×3/4"D9566.5351564-1520987043141.64-1590902603/4"×1"D11782.54316104-192510879.551151.64-1596922601"× 1 1/2 "D12490511874-194012798.573181.64-151151052801"×2"D12490511864-1950152120.592181.64-19115105201 1/2 "× 2"F156114.5732064-2250152120.592181.64-191211243101 1/2 "×2 1/2 "F156114.5732094-2265178139.5105201.64-191211243101 1/2 "×3"F156114.5732064-2280190152.5127221.64-191241303102"×2 1/2 "H165127922268-1965178139.5105201.64-191241303502"×3"H165127922268-1980190152.5127221.64-191241303502 1/2 "×4"J190149.51052478-22100229190.5157241.68-191431374303"×4"L21016812728108-22100229190.5157241.68-191621564904"×6"N25420015732128-22150279241.5216261.68-222291816106"×8"P318270216381012-22200343298.5270291.68-222412408408"×10"R381330270421012-25250406362324311.612-2527927699010"×12"T445387.5324461016-28350533476413351.612-28350330104注：出口法兰为150Lb
YFA44C600美标安全阀主要尺寸
公称通径 
(DN)in尺寸(mm)doDD1D2btZ-ΦdDN'D'D1'D2'b't'Z-Φd'LL1H3/4"×1"D11782.54316104-192510879.551151.64-1596922801"×2"D12490511964-1950152120.592181.64-191151053001 1/2 "×2"F156114.57322104-2250152120.592181.64-191521243001 1/2 "×2 1/2"F156114.5732294-2265178139.5105201.64-191521243301 1/2" ×3F156114.5732264-2280190152.5127221.64-191521243302"×2 1/2"H165127922668-1965178139.5105201.64-191621543302"×3"H165127922668-1980190152.5127221.64-191621543602 1/2" ×4"K190149.51052978-22100229190.51572471.68-191431653603"×4"K21016812732108-22100229190.5157241.68-191621554404"×6"N273215.915738128-25150279241.5216261.68-222102006106"×8"P356292216461012-28200343298.5270291.68-22241240625注：出口法兰为150Lb
故障
故障一是安全阀漏气。主要原因是（1）阀芯与阀座接触面不严密；（2）阀芯与阀座接触面有脏物；（3）阀杆偏斜。 
故障二是安全阀到规定压力时不开启。主要原因是（1）阀芯与阀座粘住，可做手动排气试验排除；（2）弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大，应重新调整；（3）杠杆式安全阀的重锤向后移动，应将重锤移到原来定压的位置上，用限动螺丝紧固。