标题：空调清洗
空调为什么要清洗？

长期使用空调的人们会发现，空调器在工作一定的时间后，其制冷、制热效果会明显下降，且还伴有一些怪味。而长期生活在这种环境中，人们常常会感到头晕、乏力、感冒等症状，专家警告：这是得了空调综合症。那么为什么会出现上述现象，又如何来解决这一问题呢？　　这是因为空调是在密闭的环境下工作，室内空气质量下降。空气质量下降的主要原因是人身的代谢物、CO2升高、生活过程产生的废气、尘埃等物质造成的。空调运行过程中，这些物质会牢固的集结在空调器室内机蒸发器翅片上，从而影响空调的制冷、制热效果，更重要的是这些污垢和污染物带有细菌，会滋生许多霉菌、细菌和病菌，当空调再次工作时，这些细菌在一定条件下就会很快分散到室内空气中，使空气细菌含量上升，长期在这种环境中生活，人们就易染上疾病，特别是免疫功能低下的老人和儿童，更容易染上疾病。[1]
中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示，在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中，存在严重污染的空调风管占47.11%，中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们，头顶上的空调成了危害家人健康的污染源！
密闭环境下，空气流通不好，室内污染物浓度增加，空气质量下降，对人体会产生不良影响及危害。
室内空气污染可对人体的神经系统、呼吸系统、免疫系统造成危害，引发各种疾病或者使心脑血管等慢性病复发。
世界卫生组织已将室内空气污染与高血压、胆固醇过高症及肥胖症等共同列为人类健康的10大威胁之一。
日常生活中，有一些群体身体虚弱、抵抗力差，对环境适应能力也较差，主要包括婴幼儿、孕产妇、老年人、残疾人和患有急慢性疾病的人。
人的一生约有80%左右的时间是在室内度过的，而婴幼儿、孕产妇、老弱病残等敏感人群在室内停留的时间更长。
正确清洗
每次多做1步仅清洁过滤网是不够的 散热片清洁消毒是关键
目前仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面，事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘，仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上，并累积了大量的病菌。
了解空调污染的真正的原因后，我们可以在清洁空调每次多做1步，清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒，这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。每月消毒1次每月清洁消毒空调散热片空调真正洁净
除了养成每次清洁消毒空调多1步的习惯之外，定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。
每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒，但是在空调使用频繁月份如夏季，由于人们可能会长时间待在空调房内，室内空气质量直接影响着我们的健康，所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。
空调散热片不可拆卸，而且由于其机构的特殊性，仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的，而且还容易损坏散热片。对此，消毒空调散热片应使用正规空调消毒剂，自己动手就可以轻松完成。同时，选用产品需具备“国家卫生部消毒产品证号”，这样杀菌消毒效果才有保证。另外由于散热片上的污垢和病菌被清除，空调制冷效果也会更好，实在不失为一箭双雕之举。
当然除了解决空调污染的源头之外，空调使用期间，空调房要经常开窗通风，保持空气流通，以减少室内空气污染。
清洗攻略
过滤网的清洗将窗户打开，通风，然后把要用的工具准备好：抹布一块、刷子一个、温水泡好的洗衣粉水半盆；先用抹布把空调外壳擦拭一遍，然后把外壳打开，将滤网拆卸下来，用干净过滤网刷子刷一刷，把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净，然后将过滤网放入洗衣粉水里泡一会，最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍，用干净的抹布慢慢抹干，然后将洗净的过滤网装回空调内部，将空调外壳关闭即可。散热片的清洗请参考 空调设备换热器翅片表面污垢专业清洗服务规范
专业清洗操作规程要求
1 清洗部位
1.1 换热器表面
指本标准中的盘管翅片式空调设备的蒸发器及冷凝器所有与影响设备的热交换效率有关的各个热交换器的翅片内外表面污垢。
1.2 送风机构
指本标准中的盘管翅片式空调设备上除蒸发器及冷凝器两大热交换器，所配套组装的进风构件、过滤构件、送风构件、风道及软管、出风口构件、凝水托盘、机体外壳等所有与影响设备空气调节质量有关的相关送风机构的内外表面污垢(另安装延长的风管除外)。
2 清洗步骤
2.1 首先用常温自来水介质喷射清洗物，以破碎其表面浮尘。
2.2 再喷射清洗剂介质至清洗物表面，以深度湿润乳化疏松其顽垢。
2.3 后用常温自来水介质切割剥离顽垢并漂洗表面至本色即可。
3 专业清洗服务作业的标准工作流程
即由一名专业服务人员携带一整套完整的专业清洗设备；在终端客户的服务现场即独立完成的一整套标准的正常的专业清洗服务流程。全部内容均需围绕清洗物从热交换效率上的提高及空气调节质量上的改善两大方面来进行服务工作。
4.二次清洗
每年夏冬之初进行二次大的清洗，以达到杀菌、消毒、净化的目的。清洗空调，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。
5.趁早洗
越早洗空调，对您的家人身体越有好处，也能是您家空调更长寿。清洗方法空调消毒剂（挂壁机专用）
1. 关闭空调电源，拔去插头，开窗保持室内空气流通；
2. 打开空调表面面板，取下过滤网、空气净化过滤器（部分空调具备，参阅空调说明书），露出散热片；
3. 扳去喷头顶部保险片，充分摇匀瓶罐，离散热片约5cm处，按上下顺序对整个散热片进行喷洗；
4. 喷洗结束后等候15分钟左右，要用高温的水蒸气进行向里施压冲刷，把附着在翅片上的赃物冲进水道。将过滤网装上后，再运转空调制冷程序15-30分钟，污水自动随排水管排出。
空调消毒剂（柜式机专用）
1．格栅式空调： 关闭空调电源，拔去插头，透过空调出风口挡板或打开下方进风口处面板，看到散热片。
滑盖式空调： 开启空调，滑盖滑下正常出风后，拔掉插头断电，透过空调出风口挡板，看到散热片。
2．喷嘴处插上喷射导管，扳去喷头顶部保险片，充分摇匀瓶罐，透过出风口对准散热片5cm左右进行喷洗。
3．喷洗结束后等候15分钟，再正常运转空调制冷程序15-30分钟，污水自动随排水管排出。
注意：请在使用时将导管插紧，以免喷射时掉落。
使用时机
换季清洗： 夏季空调首次开机前消毒1次
夏末空调使用时消毒1次，保养空调，为冬季安心使用空调做准备。
日常清洗： 空调频繁使用过程中，
每1个月过滤网清洁消毒1次，效果更佳。
空调缺氟的判定
1. 试:空调正常开启一段时间后，吹到身上的风感到很凉，并能很快达到设定温度，室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿，就可以说是正常的。
2. 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差，差值在8℃以上为正常，温差越大说明空调的工作情况越好，好的可达15℃左右。
3. 看:在开机十几分钟后，打开室内机面板，应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样)，为正常(空气湿度大时多，反之较少)。如果一半有一半没有，可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4. 摸:如室外机在人手能摸到的地方，可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门，一个接粗铜管，一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差；粗的应比细的温度低些，摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的，如果不大热可能就是缺氟。
5. 察:使用空调半年以上的用户，可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象，如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏，因为油氟互溶，漏油必漏氟，漏氟必漏油。
加氟方法
先从成分说起 ：R410a是一种新型环保的冷媒。有的商家卖的时候说是无氟空调这是不严谨的说法，R410a是R32和R125在液态下1：1混合物，是疑似共沸冷媒，沸点是-51.6摄氏度。而2种冷媒的成分里都含有氟元素，怎么能叫无氟空调呢？他是环保的冷媒原因是因为合成410的2种冷媒里不含有氯元素，而R22里面含有氯元素在R22进入大气层后里面的氯元素会分解出来和臭氧发生反应破坏臭氧层，所以R410是环保的。
特点：它是环保的，2种冷媒在液态下1:1的混合，压力是R22的1.6倍能提高蒸发和冷凝效率，用POE合成油（醚类油）。
操作要求：安装时候不能用空气排空必须抽真空，所用工具必须是专用不能和R22的混合使用。
维修加注时候所有工具必须是专用的，包括系统所用配件也必须是专用（因为他的压力很高，不是专用的可能会导致爆裂泄露）。加注前必须先查到漏点，处理好漏点后加剩余的冷媒排放 抽真空（30分钟以上 根据真空泵的能力而定），液态定量加注（如冷媒罐子不带虹吸管 将罐子倒过来加注），当罐子里面的冷媒少于10%时候不可以再给系统加注(因为在气态下2种冷媒的比例是不一样的）。
好多人都说不用抽真空一样用，你们错了，你们没抽是一样用效果也差不多，如果是你自己家你会不抽吗?有人可能会说是我自己我也不抽，那你看完了你在决定抽不抽。那为什么一定要抽真空呢?先从成分说你不抽真空可能会有空气残留在系统内，这样势必会导致这2种冷媒的比例不一样，多少都会影响效果。在从冷冻油来看：R410用的是POE合成油多为多元固脂类多由酸和醇合成而来:（酸+醇=脂+水）这一反应过程是可逆的，也就是说冷冻油遇水也会逆反应成为酸和醇，而这个酸会和系统里的金属发生反应产生金属盐颗粒，能造成系统堵塞，而且这个算也会破坏压缩机的线圈漆包层，从而对系统造成极大的破坏。
有的人会说我都没抽也没事，那是是因为你运气好空气中水分不多被干燥器吸收了， 还有时间没到 或许一年会坏 或许2年
漏水处理
1 无论水怎么漏，都是有来源的，先找出水是从哪里漏出来的，再想法去解决自然就不难了；
2 一般漏水概括起来无非就两种 一种是自然脏堵 这个我就不多说了 最简单的吹下排水管就OK了 （补充一下 还有蒸发器脏和内机后面的小水盘脏堵引起流水不畅，不行就清洗内机了，空调怎样用省电？）
再一种就是外界的因素引起的漏水了，这个没有什么规律，只有靠自己的细心观察了（比如老鼠咬坏排水管，安装水平不到位，内机塑件变形等） 
最后我试机一般就是制冷开机观察十几分钟和倒几瓶自来水看看流水状况，小弟入行不久经验有限 还忘这各大师傅不吝赐教