标题：开水锅炉
开水锅炉的概念
  银龙KS-100D 电开水锅炉开水锅炉也叫开水炉、茶水炉、茶炉、饮水锅炉，开水锅炉可分为KS-D电开水锅炉、 KS-Y燃油开水锅炉、KS-Q燃气开水锅炉及KS-M燃煤开水锅炉等，其中电开水锅炉又分为直热电开水锅炉和XKS-D电蓄热开水锅炉，另外也有利用蒸汽间接加热的蒸汽开水锅炉。是利用动力电或燃料对水进行加热、烧开，并储存起来连续供应开水的一种生活锅炉，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。
开水锅炉的原理
控制器经过设定，锅炉开始全自动工作，自来水先把锅炉蓄满，然后启动电加热管开始加热，炉水达到设定温度后，控制锅炉进水的电磁阀打开，自来水从锅炉下部进入锅炉，从而把热水从锅炉上部的出水口推入保温水箱，保温水箱连接开水管道可以连续大量供应开水。另外，保温水箱顶部装有水温控制探针，低于设定水位自动进行补水，达到设定水位自动停止补水，始终保持水箱内的热水满而不溢。
开水锅炉的属性
开水锅炉属于常压热水锅炉的范畴，只不过是把水温加热到沸腾状态而已。为了保证使用安全，锅炉的顶部设有与大气相通的管口，如有蒸汽自动排出，锅炉始终在常压下工作，所以其属性为常压热水锅炉。
开水锅炉的分类
开水锅炉可分为KS-D电开水锅炉、 KS-Y燃油开水锅炉、KS-Q燃气开水锅炉及KS-M燃煤开水锅炉等，其中电开  银龙KS-1000Q 燃气开水锅炉水锅炉又分为直热电开水锅炉和XKS-D电蓄热开水锅炉，另外也有利用蒸汽间接加热的蒸汽开水锅炉。
开水锅炉的特点
电开水锅炉的特点配置微电脑控制器、陶瓷电热管，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头全自动工作，连续大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。电开水锅炉参数项目
型号
电功
率
kw
开水
量
Kg/h
水容
量
m&sup3;
电源
V/Hz
电流
A
热效率
%
开水口
mm
进水口
mm
排污口
mm
通大气口
mm
外型尺寸
mm
重量
kg
长
宽
高
KS-30D
4
40
0.08 
380/50
6
99
DN20
DN15
DN50
DN25
610
600
850
72
KS-50D
6
60
0.09
9
DN20
DN15
DN50
DN25
610
600
950
85
KS -100D
12
120
0.12
18
DN20
DN15
DN50
DN32
610
600
1150
98
KS -150D
18
180
0.16
27
DN40
DN20
DN50
DN40
690
680
1280
110
KS -200D
24
240
0.20
36
DN40
DN20
DN50
DN40
690
680
1370
158
KS -300D
36
360
0.30
55
DN40
DN20
DN80
DN40
750
740
1430
200
KS -500D
54
540
0.50
82
DN40
DN25
DN80
DN40
1040
840
1510
345
KS -700D
75
750
0.75
114
DN40
DN25
DN80
DN50
1190
940
1620
565
KS -1000D
120
1200
1.02
182
DN40
DN25
DN80
DN50
1290
990
2000
745
电蓄热开水锅炉的特点配置微电脑控制器、陶瓷电热管，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头利用夜间（低谷电）时间全自动工作，可以在白天（用电高峰期）大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。燃油开水锅炉的特点配置微电脑锅炉控制器、进口燃油燃烧器，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头全自动工作，连续大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。燃油开水锅炉技术参数项目
型号
开水量
kg/h
水容积
m
柴油耗量
kg/h
热效率
%
电源
V
开水口
mm
进水口
mm
通大气口
mm
排污口
mm
烟囱
口径
mm
外形尺寸
mm
长× 宽× 高
重 量
T
KS-200Y
200
0.12
1.7
92
220
DN20
DN15
DN40
DN80
φ108
736
690
1150
0.16
KS-300Y
300
0.19
2.60
DN20
DN15
DN40
DN80
φ108
780
690
1155
0.18
KS-500Y
500
0.23
4.25
DN40
DN20
DN40
DN80
φ140
940
720
1500
0.25
KS-700Y
700
0.26
6.00
DN40
DN20
DN50
DN80
φ140
1035
815
1500
0.36
KS-1000Y
1000
0.35
8.40
DN40
DN25
DN50
DN80
φ165
1218
900
1870
0.48
KS-1500Y
1500
0.50
12.70
DN40
DN25
DN65
DN80
φ165
1380
1065
1870
0.63
KS-2000Y
2000
0.65
16.90
DN50
DN40
DN65
DN80
φ200
1530
1145
2115
0.85
KS-3000Y
3000
0.80
26.00
DN50
DN40
DN80
DN80
φ200
1765
1525
2135
1.30
KS-4000Y
4000
0.85
35.50
380
DN65
DN40
DN80
DN80
φ260
1770
1525
2200
1.50
KS-6000Y
6000
1.2
63.50
DN65
DN40
DN80
DN80
φ260
1770
1525
2610
1.70
燃气开水锅炉的特点配置微电脑开水锅炉控制器、进口燃气燃烧器，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头全自动工作，连续大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。燃气开水锅炉技术参数项目
型号
开水量
kg/h
水容积
m
天然气耗量
Nm&sup3;/h
煤气
耗量
Nm&sup3;/h
热效率
%
电源
V
开水口
mm
进水口
mm
通大气口
mm
排污口
mm
烟囱
口径
mm
外形尺寸
mm
长× 宽× 高
重 量
T
KS-200Q
200
0.12
2.05
3.95
92
220
DN20
DN15
DN40
DN80
φ108
736
690
1150
0.16
KS-300Q
300
0.19
3.10
5.90
DN20
DN15
DN40
DN80
φ108
780
690
1155
0.18
KS-500Q
500
0.23
5.20
9.85
DN40
DN20
DN40
DN80
φ140
940
720
1500
0.25
KS-700Q
700
0.26
7.30
13.80
DN40
DN20
DN50
DN80
φ140
1035
815
1500
0.36
KS-1000Q
1000
0.35
10.45
19.75
DN40
DN25
DN50
DN80
φ165
1218
900
1870
0.48
KS-1500Q
1500
0.50
15.10
29.60
DN40
DN25
DN65
DN80
φ165
1380
1065
1870
0.63
KS-2000Q
2000
0.65
20.10
39.50
DN50
DN40
DN65
DN80
φ200
1530
1145
2115
0.85
KS-3000Q
3000
0.80
31.35
59.25
DN50
DN40
DN80
DN80
φ200
1765
1525
2135
1.30
KS-4000Q
4000
0.85
40.00
78.90
380
DN65
DN40
DN80
DN80
φ260
1770
1525
2200
1.50
KS-6000Q
6000
1.2
61.15
118.0
DN65
DN40
DN80
DN80
φ260
1770
1525
2610
1.7
燃煤开水锅炉的特点配置鼓风机、温度表、烟囱，采用人工作业的方式进行注水、加煤、供应开水，由于现在的煤炭和人工价格较高，这种开水锅炉逐渐淘汰。
开水锅炉的安装
1、安装进水电磁阀时，建议电磁阀的安装位置距炉体进水口要在0.5米以上，防止电磁阀过热。
2、水压过低或容易停水的用户，建议电磁阀与炉体进水口之间安装止回阀，防止炉内热水倒流造成电磁阀内结垢。
3、水源进电磁阀之前应该安装Y型过滤器，防止异物进入电磁阀阀体，否则关闭不严，锅炉从通大气口溢水。
开水锅炉与开水器不同
1.进水方式不同：开水锅炉是采用电磁阀锅炉底部进水；开水器是采用上部浮球阀进水。水的物理现象证明：开水密度小始终在上部，冷水密度大始终在下部。由此可以推出：开水器在使用过程中有混水现象，接出来的水不是开水，而是混合水，俗称“阴阳水”。开水锅炉由于是下部进水，就杜绝了开水与冷水混合的弊病，所以供应的是100%的开水。
2.保温效果不同：开水器没有保温措施，上部是水容器，下部是加热系统，故存在热浪费现象。开水锅炉上部与周围都有保温材料包裹，外部又有锅炉外壳，所以保温效果良好，大大节省了能源。
3.温度显示模式不同：开水器一般采用的是罗盘式温度表，由于水温变化需要一个过程，所以显示的温度不一定是当时的真实水温。微电脑数字锅炉是采用电子芯片与温度传感器完美结合的方式来显示水温的，故能显示出当时的确切温度。
4.使用寿命不同：开水器由于结构简单并且没有智能控制装置，使用寿命较短。开水锅炉配备微电脑智能中心加上结构合理，一般使用寿命较长
开水炉除垢流程
开水炉到货后，请按用户手册正确安装锅炉。但需注意：开水炉安装电磁阀时，建议电磁阀的安装位置距炉体进水口0.5米。水压过低或容易停水的用户，建议电磁阀与炉体进水口之间加装止回阀，防止炉内热水倒流或电磁阀内结垢，影响电磁阀的正常工作造成关闭不严，锅炉溢水，严重影响电磁阀及内部膜片的使用寿命！