标题：eps电源
简介
EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源，全称Emergency Power Supply（紧急电力供给），国家新标准为GB17945-2000《消防应急照明与疏散指示系统》。是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。广泛应用于节能供电、大楼照明、道路交通照明、隧道照明、电力、工矿企业、消防电梯等。  FEPS电源
原理
其原理为：在市电正常时，由市电经过输出切换装置给重要负荷供电，同时充电器为蓄电池进行充电或浮充；当市电断电后或电压超出供电范围，控制器启动逆变器，同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电，为负荷设备提供应急供电；当市电恢复时，应急电源将恢复为  EPS电源工作原理市电供电。 
EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标，提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统，该系统能够在应急状态下提供紧急供电，用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源，或代替发电机组构成第二电源，或做为需要第三电源的场合使用。
EPS电源选型方法
一、负载容量选型原则：
因电动机的启动冲击，与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配：
1、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配；
2、电动机软启动时，应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍；
3、电动机Y-△启动时，应急电源应不小于电动机容量的3倍；
4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍；
5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7。
二、选型容量计算方法：
1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时：
（1）当负载为电子镇流器日光灯，EPS容量计算方法：EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍；
（2）当负载为电感镇流器日光灯，EPS容量计算方法：EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍；
（3）当负载为金属卤化物灯或金属钠灯，EPS容量计算方法：EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×2.5倍。
注意：应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6。其原因是：高压钠灯、金卤灯等启动时存在较大的“2.5倍”电流。输入功率因数0.6左右(例：高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等)，宜选用切换时间小于3ms的EPS产品。这是因为：如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时，就有可能致使气体灯中的放电电弧熄灭或中断。一旦发生放电电弧中断现象，即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故。显然，对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说，是不允许出现这种故障的。
2、当YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:
（1）当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则：
EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.0+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍；
（2）当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则：
EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件：
※ 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7；
※ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4；
※ 软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3；
※ 变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量；
※ 如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
（3）当YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则：
EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容量确定EPS容量。
※ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7；
※ 负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4；
※ 负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3；
※ 负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量；
※ 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量；
电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5+星三角同时启动的电动机总功率x3+软启动同时启动的电动机总功率x2.5+变频启动且同时启动的电动机总功率；
若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动；
※ 同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量；
同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数+电动机当量总功率；
如何购买EPS电源
1、根据EPS电源选型方法确定EPS的大小，如带混合负载为20KW的直接启动时，EPS电源的功率则为20*7=140KW
2、选择合适的EPS电源品牌，EPS电源负载对于切换时间有一定的要求，如金卤灯，EPS的切换时间应小于3MS，目前做得比较好的EPS电源品牌有北京动力源、广东柏克、青岛创统、大连国彪，其次上海地区上海柯曼和欧泛也具备一定的市场竞争力。
EPS电池容量选择
EPS电池时间计算方法计算
蓄电池的最大放电电流值： 
I最大=Pcosф/（η*E临界*N）
注：P → EPS电源的标称输出功率 
cosф → EPS电源的输出功率因数（EPS一般为1`） 
η → UPS逆变器的效率，一般为0.88~0.94（实际计算中可以取0.9） 
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压（12V电池约为10.5V，2V电池约为1.7V） 
N →每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间，查出所需的电池组的放电速率值C，
然后根据： 
电池组的标称容量= I最大/C
时间与放电速率C 
30分钟60分钟90分钟120分钟180分钟0.92C0.61C0.5C0.42C0.29C例如
EPS YSJ-300KW延时30分钟
电池的最大放电电流1058A=
标称功率300000W×1÷（0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压）
电池组的标称容量= 1058÷0.92C=1150AH
因此需要用电池150AH30节7组电池柜7个尺寸800*900*2000
EPS与UPS
EPS电源与UPS电源之间有什么不同呢？
1、应用领域不同在国内，EPS电源主要用于消防行业用电设备，强调能够持续供电这一功能。而UPS电源一般用于精密仪器负载（如电脑、服务器等IT行业设备），要求供电质量较高，强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求。
2、功能不同EPS电源与UPS电源两者都具有市电旁路及逆变电路，在功能上的区别是：EPS电源具有持续供电功能，一般对逆变切换时间要求不高，特殊场合的应用具有一定要求，有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有监控检测功能。日常着重旁路供电，市电停电时才转为逆变供电，电能利用率高。UPS电源如在线式仅有一路总输出，一般强调其三大功能：（A）稳压稳频（B）对切换时间要求极高的不间断供电（C）可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电，逆变器故障或超载时才转为旁路供电，电能利用率不高（一般为80%-90%）。不过在国外如欧美国家电网及供电较完善的国家，为了节能，部分使用UPS的场所已被逆变切换时间极短（小于10ms）的EPS取代。EPS电源品牌主要有北京龙康EPS、柏克EPS（切换时间小于1.8ms）、北京动力源EPS、创统EPS、北京华劲旗（HJQ)等。
3、结构不同EPS电源逆变器冗余量大，进线柜和出线柜都在EPS内部，电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施，有多路互投功，可与消防联动。UPS电源的逆变器冗余相对来说较小，与消防无关，无须阻燃，无互投功能。EPS电源负载一般是感性和阻性的，能够带电机、照明、风机、水泵等设备，为应急消防产品，是集中应急供电的专用应急消防照明电源。UPS电源负载属于容性负载，主带设备一般是计算机，主要用于大型机房，确保不间断供电和稳压的。