标题：电动二通阀
电动二通阀技术原理
电动二通阀由温度传感器，比例积分温度控制器和电动调节阀组成送风温度控制系统，安装在送风管道的温度传感器，把检测到的温度信号传送至温度控制器，由温度控制器将温度传感器的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制电动调节阀的开度连接可调，最终使温度传感器测量的环境温度保持在设定的温度范围内。
空气压差开关是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过压差开关的设定值时，微动开关运作，发出报警信号。
当盘管后的温度低于某限值时，低温保护压差开关切断送风机的电源，从而使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。
1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。 
2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作。 
3.开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 
4.电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式，可在阀门安装之后，再安装驱动器。现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小，产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。 
执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻 
★选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能 
★适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10V）、电流（4～20mA）
★具有0～10V或4～20mA反馈信号（选配） 
★传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命 
★功耗低、输出力大、噪音小 
★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求 
★阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合IEC国际标准 
★阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀 
它分为直动式和先导式2种。
空气处理机组控制两管式比例积分式控制图
  比例积分式控制图
  比例积分式控制图
工作原理
本系统适用于空调系统的空气处理机组夏季温度控制。
由温度传感器TE-1，比例积分温度控制器TC-1和电动两通阀TV-1组成送风温度控制系统，安装在回风管道的TE-1把检测到的温度信号传送至TC-1，由TC-1将TE-1检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制TV-1的开度连续可调，使回风温度保持在需要的范围。
安装在新风入口的常闭开关式电动阀与机组的风机连锁，当风机开动，新风风阀全开；当风机关停进风阀/水阀全关，R是连锁用的中间继电器。
空气压差开关DPS-1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS-1的设定值时，微动开关动作，发出报警信号。
电动二通阀-调试
切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。
水流方向必须按照阀体上指示得方向相同。
阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。
阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。
阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。
若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。
安装完毕并检查正确无误后，通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。
经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15MPa以内，以保证电动二通阀对水流开关的有效性.
电动二通阀技术参数
产品介绍
SFD系列电动阀
SFD1系列电动阀
材料
黄铜阀体，不锈钢基座，铝罩壳
黄铜阀体，阀蕊，密封蝶，不锈钢阀杆，弹簧
可承压力(MPa)
2.5MPa
​阀体连接
标准圆柱管螺纹
​适用介质
冷冻水，热水或低压蒸气
​适用液体温度
2℃-105℃
​环境温度及湿度
0℃-50℃不凝露
​水流控制方式
开关
​驱动电源
AC220V(+10.15),50Hz功耗≤5W
​电机类别
磁滞同步电机，转速500r/min
​全行程时间
开6秒，关4秒
开8秒，关5秒

驱动器技术参数
产品型号
额定电压
功率
驱动方式
与SRV2000阀门配合动作时间
净重
SRA2100-220
AC220V±10
7W
电向电机驱动
阀门弹簧复位
全开时间：通电后约10秒
关闭时间：断电后约5秒
0.3Kg
SRA2100-110
AC110V±10
​​​​SRA2100-24
AC24V±10
​​​​
铜阀技术参数
产品型号
阀门
形式
连接
螺纹 
流量系数
(KV)
关闭压差
(MPa)
工作
介质
流体
温度
环境
温度
储存
温度
承压
(MPa)
SRV2200-15
常闭二通阀
G1/2
1.5
0.25
冷冻/
热水
2～94℃
0～60℃
最大相对
湿度为
不凝露
-20～65℃
最大相对
湿度为
不凝露
2.5
SRV2300-15
分流三通阀
G1/2
1.5
0.25
​​​​​SRV2200-20
常闭二通阀
G3/4
2.5
0.10
​​​​​SRV2300-20
分流三通阀
G3/4
2.5
0.10
​​​​​SRV2200-25
常闭二通阀
G1
4.8
0.06
​​​​​SRV2300-25
分流三通阀
G1
4.8
0.06
​​​​​
电动二通阀安装尺寸
材质说明
阀体材料：锻造黄铜
密封材料：丁腈橡胶(NBR)
驱动器盖：阻燃ABS工程塑料
介质温度：<94℃
阀杆材料：不锈钢(A1S1302)
驱动器底盘：压铸铝合金
工作介质：水
操作及注意事项
马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时，安装位置与垂直平面夹角不超过85°，如图2所示。当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。
拨动手动操作杆时应缓慢移动，当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住，阀门处于常开关态，每当电流首次通过电动阀时，手动杆会再设定至自动位置。
安装须知
常闭二通阀和混合三通阀的安装如图形3、4所示。对于高层建筑物，应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时，应注意阀体的箭头指向，若带有辅助开关，其接线如图6所示。
型 号
尺 寸(mm)
重量(Kg)
​A
B
​​SRV2200-15
55
113
0.60
SRV2300-15
55
128
0.60
SRV2200-20
66
124
0.65
SRV2300-20
66
137
0.65
SRV2200-25
90
129
0.70
SRV2300-25
90
145
0.70
电动二通阀注意事项维修和保养
1、若阀门在泄漏，应将流体排尽或将其从系统中隔离。
2、检查是否需要更换阀芯组件。
3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动，应更换整个驱动器。
注意事项 
1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。
2、换阀体或阀芯时必须先切断流体，打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。
3、使用中若阀门在泄漏，必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。
4、选择普通型驱动头，一个温控器只能配一个电动阀，否则造成的一切后果，厂家概不负责。电动二通阀的产品特性石腊推进器，经PTC加热驱动工作，运行无噪间，带弹簧复位功能，断电后阀门关闭、行程的位置有开度指示，螺母连接安装方式简单、快速、拆卸方便。
驱动器为直行程，互换性好。流量误差≤5%。
稳定性好：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不互相干扰；
节能：较传统的系统节能6-20%。
高效：大大缩短调试时间，系统运行具有高效率。
舒适：调控温度精度更高，比传统流量系统更舒适。
电动二通阀的结构特点及安装注意事项
电动二通阀它分为直动式和先导式2种，其应用范围及特点如下：
1.驱动器由单项磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作。
2.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。
3..开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。
电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式，可在阀门安装之后，再安装驱动器。现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小，产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。电动二通阀的结构特点1）功耗低、输出力大、噪音小
2）阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求
3）阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合IEC国际标准
4）电动二通阀执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻
5）选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能
6）传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命
7）阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀
8）适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10V）、电流（4～20mA）
9）阀具有0～10V或4～20mA反馈信号（选配）电动二通阀安装及注意事项马达罩壳应防止水滴渗入。当阀装于水平管道时，安装位置与平面夹角不超过85°。当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。
拨动手动操作杆时应缓慢移动，当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按入缺口内卡住，阀门处于常开状态，每当电流首次通过电动二通阀时，手动杆会再设定至自动位置。