标题：塑料检查井
定义
塑料检查井(13张)检查井俗称“窨井”，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变出、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附属构筑物。 
其中关键的井座部分采用一次性注塑成型，以变径接头、可变角接头及密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。检查井配套开发了注塑成型的井盖、井筒 、井座，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏，盖座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低变化，同时井筒采用专用井筒，可根据现场埋设深度截取相应长度，具有很大的灵活性。井筒、进（出）水管道与井座的连接采用橡胶密封圈柔性连接，可适应小范围的内角度变化，施工方便快捷，密封性能好、有效防止渗漏，环保节能。
  建筑小区排水用塑料检查井  建筑小区排水用塑料检查井市政排水用塑料检查井
构成
  检查井由井座、井筒、井盖或防护盖座和检查井配件组成。检查井井筒采用埋地排水管材，如平壁实壁管、双层轴向中空壁管、Hdpe中空缠绕管； 
检查井井盖可采用铸铁检查井盖、复合材料检查井盖、钢纤混凝土检查井盖。质量符合现行《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233-2006的要求。颜色为白色或灰色，井筒内外壁应光滑、平整表面不应有气泡、裂口、凹陷、色泽不均匀及分解变色线。塑料井筒井座在15KN静载载荷压力下无开裂、裂缝。
三、塑料检查井适用范围：
1）建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。
2）一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工； 
3）抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。
4）一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。
5）地下水位按地面下不高于1.0m设计；
井径系列选用
井筒直径与排水管道的管径覆土匹配表 单位：mm
排水管道
井筒直径
(mm)（DN）
管径（mm）（DN）
管顶覆土深度(m)
​≤315
≤1.0 
OD315
​≤2.0
OD400
≤400
≤2.5
OD500
≤500
≤3.0
OD600
≤600
≤3.5
OD700
≤800
≤4.0
OD1000
≤1000
≤6.0 
0D1000
注：井筒直径(mm)（DN）= 检查井井径
连接方式与部件选用
井座与埋地管道的连接，均应采用橡胶密封圈柔性的连接，以适应地座变形等，胶粘剂只能适用于PVC-U材质井座与井筒直径315mm及其以下的口径承插式连接。
塑料检查井部件选用：
1）污水管道上应采用有流槽的检查井井座； 
2）雨水管道上的检查井，其井座应符合下列要求：  塑料检查井组装a、道路雨水口应采用有沉泥室的井座； 
b、在雨水管道上需设置沉泥室井座的检查井时，宜设置在井筒外
径大于等于500mm的检查井处； 
c、其他雨水检查井可采用有流槽的井座
功能与优势
塑料检查井的功能有五点：节地、节能、节水、节材、环保。
（1）、耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。部件采用热塑性塑料一次注塑而成，并通过国家化学建筑材料测试中心测试。
（2）、安全环保，密封好防渗漏。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料无毒无味，使用后可回收利用；密封性好能能杜绝雨污水渗漏、泄漏，以防止地下水污染。属于化学环保建材，符合国家环境保护的大政方针。
（3）、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接，管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷。
（4）、施工方便快捷。采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整，适应各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上；并可全天候施工，砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。
（5）、高效排水。内壁光滑流畅，设有导流槽，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，有着出色的排水性能，雨污排放率是传统检查井的1～3倍。
（6）、重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求。
（7）、综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。 
（8）、密封性能好、防渗漏。因采用柔性连接的方式：灵活方便，能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。
（9）、节约材料。塑料检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥，节约了表土资源；建筑小区所用规格缩小，大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
注：国内目前在市场上已有几家专业做塑料检查井的：比较常见的有河马牌塑料检查井、天井牌塑料检查井和长沙井清塑料检查井等。
国家政策支持
1.政策优势
公司以经营天然环保的新型塑料检查井与优质管材为主营业务，符合国家可持续发展的国情，是国家政策支持的新型优质环保产品。
相关国家政策文件如下
1.2004年国家建设部的218号文件
2.2007年6月14日，中华人民共和国建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用与限制使用技术（第一批）》
3.各省区建设部门禁止使用传统砖砌井的文件
3.1.北京市住房和城乡建设委员会文件
3.2.上海市城乡建设和交通委员会文件
3.3.江苏省住房和城乡建设厅文件
3.4.四川省建设厅文件
3.5.山西省建设厅文件
3.6.重庆市建设委员会文件
3.7.云南省住房和城乡建设厅文件
3.8.北京市塑料检查井建造工程图集
4、中华人民共和国建设部2004年《218》号文件颂，明确规定禁止使用粘土实心砖，推广使用塑料检查井。
5、国家建设部“十一五”技术公告塑料管道优先采用塑料检查井淘汰砖砌井，要求各地方建设部门、设计部门在施工方案设计时重视使用塑料检查井。
6、四川省建设厅发布《2006》297号文件：《关于禁止在市政和住宅小区建设工程中使用砖砌井的通知》对违规使用砖砌筑检查井的建筑工程，视为使用不合格建筑材料和建筑构配件，依法按相关法夫对负责单位和负责人进行处罚。
7、重庆市建设委员会文件渝建发（2009）68号重庆市建设委员会关于发布《重庆市建设领域、禁止使用楼后技术通告》（第五号）的通知。
总述：面前全国各地方政府相继制定禁止使用砖砌检查井的政策，积极推广使用塑料检查井。如：沈阳、南京、广东、湖南长沙井清建材、湖北、江苏、辽宁、广西、云南、贵州、山东、宁夏、陕西、河北等地逐渐推广。
国内外标准依据
国外标准：深圳市 华侨城 欢乐海岸 项目(12张)1、欧洲标准PREN193598.2:2004《交通地段及深埋安装的人孔井和检查井规范》；
2、英国标准BS7158:2001《排水、排污用塑料检查井》；
3、日本标准JISA5731:2002《雨水用再生塑料检查井及井盖》、日本下水道协会标准JSWASK-7《下水道用硬聚乙烯检查井》和JSWASK-9《下水道用硬聚乙烯小型检查井》。
国内标准：  1、国家建筑标准设计图集08SS523;
2、中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T233-2006《建筑小区排水用塑料检查井》；
3、工程建设标准化协会标准CECS227:2007《建筑小区塑料排水塑料检查井应用技术规程》；
4、CJ/T326-2010《市政排水用塑料检查井》。
安装方案
A、井坑与基础1、井坑应与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时，不得扰动基土超挖；如基土受到扰动，则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB
50268的有关规定，根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑，应根据选用
现场施工图片(25张)
的规格，局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格，考虑井座主管线偏置因素，偏置端得坑壁应与管沟齐平。
2、地下水位较高的地区或雨季施工，应有排水，降低水
长沙塑料检查井工程施工照片(16张)
位措施。
3、锦程检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。当无资料时，可按检查井基础图施工。B、检查井接管安装1、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，病逐渐向下游支管，干管延伸。
2、井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。
3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。
4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm,应采用专用工具，不得使用链条扳手。
5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。
6、在地下水位较高或雨季施工期间，在管道（含检查井）安装完成（但尚未进行灌水试验）时，应采取防止井体上浮的技术措施。C、井筒安装1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。
2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。D、回填1、回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。
2、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内积水。
3、回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
4、回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，并不得夹带石块，砖及其他带有棱角的硬块物体。
5、在当地最大冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。
6、回填应采用人工分层对称回填，其密实度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。E、井盖安装1、井盖安装前应精确测量井筒的长度，切割井筒的多余部分。
2、安装井盖应按检查井的输送介质性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。
3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
4、本图集中的防护盖座基础，系采用C20细石混凝土现场浇捣；如需采用钢筋混凝土预制，需经结构专业另行设计。F、闭水试验应按现行的埋地塑料排水管道工程技术规程进行闭水试验。
1.塑料检查井安装的一般规定是什么？
检查井安装前应进行必要的施工准备，应由设计单位进行设计交底。当发现施工图有错误时，应及时向设计单位提出变更设计要求。检查井安装前应进行抽样检查，抽样检查井数量不小于检查井总数的2%，且不少于2个。检查井安装要注意工程概况、施工方法、主要设备的供应、保证施工质量和安全等。
塑料检查井与管道连接安装顺序应遵循以下原则：1先从接户管上游段起始安装，逐渐向下游支管、干管延伸；2以井，管，井，管顺序安装；3应先定位井体中心，调整检查井支管底标高，然后进行接管安装。
检查井安装后，上口应作临时封堵。在地下水位较高或雨季施工期间，在管线安装完成（但尚未进行灌水试验）时应用砂土袋压在井体及周围管段上。