标题：水循环空调
环保空调（蒸发式冷气机）简介
它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1。1KW的主电机/是传统中央空调耗电8/1，能为各行业更实在的省电！是国家倡导的节能产品！
蒸发式降温换气机组（环保空调）原理
机内水泵不间断地抽取水槽内的净水，通过分水器均匀地送至湿帘上。当室外空气被强力风扇吸引经过蒸发换热器时，空气中的水溶性异味、粉尘杂物均被水流过滤冲刷到了水槽，高速通过湿帘的气流强迫水迅速蒸发，从而吸收周围大量的热能，令气流温度极速下降，输出强劲的低温清新气流。低温洁净的冷气流由风机高压涡盘加压后通过管道送入室内。由于冷气流的密度较热气大，故冷气流与热气相遇后，迅速下沉，挤占热气原来的位置，热气被抬升到离地面3-5米的高度，而不断进入的低温冷气流始终占据着空间内较低的高度，使该区域保持舒适宜人的温度、湿度和鲜风。
蒸发式冷气机（环保空调）适用场所
蒸发式冷气机（环保空调）的适用范围：人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所， 
如：礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等；　 
有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所， 
如：医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶 厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等； 
有发热设备或高温的生产场所， 
如：机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间： 
需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室；适用于农业科研培植中心或基地。　 
随着国民生活水平的整体提高、人们对健康的认识越来越强烈，对工作环境的要求也越来越高，一要有称心如意的薪水待遇，二还希望有一个健康舒适的工作环境。而且，保护环境，维护健康，也是当今全球集中的焦点。　水冷式环保空调如今在家用机方面的开发已经成为一种趋势，必将为家庭空调节能作出应有的贡献。
科联环保空调广泛用于各行各业，为各厂商切底解决了高温车间的通风换气，降温的问题。我们将至力改善由于环境的污染为人类带来的不适，以高新技术创效益，充分发挥自身优势，为人类创造好环境。 科联节能环保空调机,投资小,效能大,它集通风﹑降温﹑换气﹑过滤尘埃﹑增加鲜风含氧量于一身,每小时耗电1度,降温可达4℃-10℃, 每小时送冷饮风量达 18000M3.全部产品采用100mm厚5090型“多层波纹纤维叠合物”湿帘,八片机翼型前掠曲叶片风机,低噪音﹑耐用﹑高风压﹑风量大.广泛适用于高温﹑异味﹑污染严重及人群密集的场所. 科联节能环保空调机适用范围： ※　纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业； ※　电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业； ※　医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房； ※　厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； ※　温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场
科联蒸发式冷气机（环保空调）安装要求　　
一、                  安装位置选择
1、        若有条件的话，尽可能将环保空调主机装在建筑物的上风位  ； 
2、        室外空气质量较好的情况下，环保空调最好选定安装最短风管的安装环境； 
3、        环保空调尽可能挂墙式安装，安装位置的下方不应摆放物料，不要安装在有水蒸气、臭味或异味气体产生的排气口附近，如：蒸气排放口、厕所、厨房等；
4、        如果降温的房间没有足够的门或窗（单机2平方米），需另外安装专门的强排风机，排气量要保证达到环保空调总送风量的70%以上； 
5、        要确保安装机架结构能支承整个环保空调主机和风管及安装人员两倍以上的重量，确保工程及使用安全； 
6、        主机必须整体水平安装，做好防强台风措施，安装支架必须可以承受大于250kg动态载荷，离地3米以上的安装支架应加护栏。进水尽量使用自来水，水质必须保持清洁，如果水质过硬应使用净水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。
二、                  岗位降温（定点降温） 
1、        风管的材料一般采用厚度0.6mm以上的双面热镀锌板，板上应打上加强筋。 
2、        风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡； 
3、        风管的规格一般采用额定流速法设计，主风管保持在风速8~10m/s，最末端风管保持风速1.5~2m/s； 
三、                  整体降温 
1、        整体降温工程应使用轴流机型，设计尽量使用弯头直接送风；
2、        对需要安静的场所，应配套消音弯头风道使用。 
科联节能环保空调风道应用
科联节能环保空调风道的应用一定要强调安全性高、导风效率高、材料性质稳定、施工安全、施工速度快、材料成本低，目前市场上的主流还是双面镀锌板加工的方形或圆形风道，还有新兴的布袋送风风道以及塑料袋送风风道的模式，具体以下介绍：
1、   双面镀锌钢板方形及圆形风道，主流应用，已经有将近两百年的历史，成本低、技术成熟，在任何常规建筑物都能够安全使用，其安全防火性、耐久性、可靠性不容质疑。注意事项：如果在高酸碱度环境使用应乳化沥青漆对风道表面进行防腐处理，如果在高温环境下使用应在风道外部贴上10mm厚度的保温棉（PEF）。
2、   布袋风道，近年出现的新兴事物，成本比较高，美观，能够与环境融为一体，应用在商场、体育馆、办公室等，一般为防火纤维布。
3、   塑料袋风道，2010年出现的新品种，成本很低，美观，能够与环境融为一体，应用在温室、农舍、猪舍、鸡舍、马场、工厂车间等，一般材料为塑料（PE）
4、   应用在节能环保空调上的非主流风管模式还有很多，不过要经过时间的考验才能证实其效果，这里不一一介绍了。
一、                安装位置选择
1、        若有条件的话，尽可能将环保空调主机装在建筑物的上风位； 
2、        室外空气质量较好的情况下，环保空调最好选定安装最短风管的安装环境； 
3、        环保空调尽可能挂墙式安装，安装位置的下方不应摆放物料，不要安装在有水蒸气、臭味或异味气体产生的排气口附近，如：蒸气排放口、厕所、厨房等；
4、        如果降温的房间没有足够的门或窗（单机2平方米），需另外安装专门的强排风机，排气量要保证达到环保空调总送风量的70%以上； 
5、        要确保安装机架结构能支承整个环保空调主机和风管及安装人员两倍以上的重量，确保工程及使用安全； 
6、        主机必须整体水平安装，做好防强台风措施，安装支架必须可以承受大于250kg动态载荷，离地3米以上的安装支架应加护栏。进水尽量使用自来水，水质必须保持清洁，如果水质过硬应使用净水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。
二、                  岗位降温（定点降温） 
1、        风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡； 
2、        风管送风（岗位送风）应使用风压高的离心环保空调，要求超低噪音（60分贝以下）的环境应装配消音器，风管转弯半径（R）为风管直径（φ）的两倍，为保持风压，较长管道根据风速、风量要求设计成4段以内的变径风管。
水循环空调维护保养
环保空调系统设备的维修保养主要有；冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。
日常的维护保养即在值班运行时，巡回检查发现故障及时处理，并对设备清洁处理等。
1、冷水机组部分的维护保养。
(1) 清除机组表面灰尘，金属表面除锈加防锈油   
(2) 检查机脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。
(3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏，当表明有渗漏时，应立即进行修复止漏。
(4)检查油位油压是否正常，出现油位低应立即补充冷冻机油。
2、风机盘管及新风空调机的维护保养
(1)检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常，清理出风口、回风口灰尘。
(2)清扫新风空调机柜表面灰尘，检查机脚螺栓，联接螺栓有无松动，螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀，发现故障立即处理。
3、冷却水、冷冻水系统的维护保养
(1)检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常，轴承有无磨损，出现问题及时更换润滑油或轴承。
(2)检查水泵轴封是否漏水，运转是否正常，机脚螺栓有无松动，止回阀进出口闸阀有无漏水。
(3)检查冷却塔是否正常工作，联接螺栓，机脚螺拴有无松动锈蚀，管道及自动电动阀门运行有无故 障。
4、电气控制部分的维护保养
(1)检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。
(2)首先切断电源，清扫电控柜内外灰尘，检查电控拒，启动拒内元器件，导线及线头有无松动或异常发热现象，发现问题立即处理。