标题：清华大学超低能耗示范楼
概况
项目包括建筑物理环境控制与设施研究（声、光、热、空气质量等）、建筑材料与构造（窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等）、建筑环境控制系统的研究（高效能源系统、新的采暖通风和空调方式及设备开发等）、建筑智能化系统研究。超低能耗楼还将作为展示与宣传各种最新技术的舞台，为技术交流、产研挂钩、知识普及搭建桥梁；并成为清华大学与企业界合作开发、展示新产品的平台，以及向社会、大众宣传、展示建筑节能和可持续发展建筑概念、技术和产品的展台。 
示范楼作为技术展示和效果测试，选用了近十种不同的外围护结构做法，基本的热工性能要求为透光体系部分（玻璃幕墙、保温门窗、采光顶） 综合传热系数 K<1W/m2.K ，太阳得热系数 SHGC<0.5 ，非透光体系部分（保温墙体、屋面）传热系数 K<0.3 W/m2.K 。 冬季建筑物的平均热负荷仅为 0.7W/m 2 ，最冷月的平均热负荷也只有 2.3 W/m 2 ，如果考虑室内人员灯光和设备等的发热量，基本可实现冬季零采暖能耗。夏季最热月整个围护结构的平均得热也只有 5.2 W/m 2 。 由于围护结构导致的建筑耗冷耗热量仅为常规建筑的 10% 。
设施
示范楼能源和设备系统采用多项节能措施和可再生能源技术，包括照明和办公设备在内，示范楼单位面积全年总用电量指标为 40kWh/m 2 , 仅是北京市高档办公建筑平均总用电量指标的 30 % 。 
清华大学超低能耗示范楼是我国首个综合了示范、展示、试验功能的绿色建筑，是一个以真实建筑为基础的试验台，在大楼方案论证阶段，就贯穿了可更新、可调节、可拓展的思路，为未来更加深入的试验及科研创造条件。 
示范楼集成了近百项建筑节能和绿色建筑相关的最新技术 ，由包括美国、德国、日本、丹麦等国外企业以及清华同方、秦皇岛耀华等国内高新技术企业在内的 近 50 家单位捐赠了产品 ，有 近十项产品和技术为国内首次采用 。 
超低能耗示范楼的建设得到了北京市各政府部门和大量专家学者的支持和帮助，于 2005 年 3 月竣工，并投入使用，多种生态与节能措施的实际应用效果将通过详细的测试及计量结果进行验证、调整修正和改进，服务于我国的建筑节能及绿色建筑事业。
 玻璃幕墙和保温墙体 
东立面和南立面采用双层皮幕墙及玻璃幕墙加水平或垂直遮阳两种方式，综合得热系数 1W/m2K ，太阳能得热系数 0.5 。双层皮幕墙按照室内室外的温度差别，调节室外空气进出风口的开合，夏季室外空气经过热的玻璃表面加热后升温，在幕墙夹层形成热压通风，带走向室内传递的热量，冬季进风口出风口关闭后，可减少向室内的冷风渗透。水平遮阳和垂直遮阳叶片宽度 600mm ，每个叶片均设置单独的自控系统，分别根据采光、视野、能量收集、太阳能集热的不同区域功能要求进行控制调节，实现冬季最大限度利用太阳能、夏季遮挡太阳辐射，同时满足室内自然采光的最佳设计。 
西北向采用 300mm 厚的轻质保温外墙，铝幕墙外饰面，传热系数 0.35W/m2K 。外窗采用双层中空玻璃，外设保温卷帘。 
 相变蓄热活动地板 
示范楼的围护结构由玻璃幕墙、轻质保温外墙组成，热容较小，低热惯性容易导致室内温度波动大，尤其是在冬季，昼夜温差会超过 10℃ 。为增加建筑热惯性，以使室内热环境更加稳定，示范楼采用了相变蓄热地板的设计方案。如图 3 所示，具体做法是将相变温度为 20 ～ 22℃ 的定形相变材料放置于常规的活动地板内作为部分填充物，由此形成的蓄热体在冬季的白天可蓄存由玻璃幕墙和窗户进入室内的太阳辐射热，晚上材料相变向室内放出蓄存的热量，这样室内温度波动将不超过 6℃ 。 
活动地板架空层高度 1.2 米，空调风道、各类水管、电缆、综合布线等均隐藏在架空层内。保证室内干净整洁，而且不需要吊顶，房间净空高度大，有效利用空间多。 
 植被屋面和光导采光系统 
为提高屋顶的隔热保温性能，同时改善生态与环境质量，采用种植屋面技术，结合防水及承重要求，选用喜光、耐干燥、根系潜的低矮灌木和草皮，适合于北京地区气候特征。屋顶同时设置光导管采光系统，利用太阳光为地下室提供采光，减少白天照明电耗。 
 自然通风利用  
室内环境控制系统有限考虑被动方式，用自然手段维持室内热舒适环境。根据北京地区的气候特点，春秋两季可通过大换气量的自然通风来带走余热，保证室内较为舒适的热环境，缩短空调系统运行时间。 
利用热压通风和风压通风的结合，根据建筑结构形式及周围环境的特点，在楼梯间和走廊设置通风竖井，负责不同楼层的热压通风。在建筑顶端设计玻璃烟囱，利用太阳能强化通风。此外在建筑外立面合适部位设置开启扇，使得室外空气在风压通风的作用下可顺畅地贯穿流过建筑。 
 湿度独立控制的新风处理方式 
超低能耗示范楼共设置 4 台 4000m3/h 新风机组，通过溶液除湿设备的处理，可提供干燥的新风，用来消除室内的湿负荷，同时满足室内人员的新风要求。 
目前空调工程中采用的除湿方法基本上是冷冻除湿，这种方法首先将空气温度降低到露点以下，除去空气中的水分后再通过加热将空气温度回升，由此带来冷热抵消的高能耗。此外为了达到除湿要求的低露点，要求制冷设备产生较低的温度使得设备的制冷效率低，因而也导致高能耗。 
溶液除湿方式能够将除湿过程从降温过程中独立出来，利用较低品位能源进行除湿，同时减少显热冷负荷，不仅能够保证室内环境质量，而且还能降低空调能耗。 
此外为保证室内空气质量要求有足够的新风，随之而来的新风负荷是空调系统高能耗的原因。示范楼的新风机组同时可实现全热回收效率超过 80 %的高效热回收，可充分利用排风中的全热同时又保证新风不被排风污染。
 模块化的末端调节设备 
通过溶液除湿后的新风可带走室内的湿负荷，房间内的末端装置仅负责显热部分（冷冻水温度可采用 18℃ ），按照干工况运行，不存在结露现象，彻底避免了潮湿表面滋长霉菌，恶化空气质量。 
示范楼内提供模块化的空调末端配置，根据房间实际使用功能灵活组合。 
办公室室内人员密度低，人员工作时间及活动区域相对固定，个人的舒适要求不尽相同，采用冷辐射吊顶或者辐射墙来消除室内的基本显热负荷，溶液除湿后的新风通过置换通风来消除室内的基本湿负荷。工位送风则提供每个办公人员个人活动区域的送风，通过调节风口角度、出风速度来满足自身的要求。 
示范楼内另一类房间为报告厅和会议室，室内人员密度高，散热散湿集中，单位面积冷负荷大，且使用时间不稳定。因此除冷辐射吊顶和置换通风外，采用仿自然风的动态风 FCU 来消除室内尖峰负荷。 
 BCHP 系统 
超低能耗楼采用固体燃料电池及内燃机热电联供系统，清洁燃料天然气作为能源供应， BCHP 系统总的热能利用效率可达到 85 %，其中发电效率 43 %。基本供电由内燃机或者氢燃料电池供应，尖峰电负荷由电网补充。发电后的余热冬季用于供热，夏季则当作低温热源驱动液体除湿新风机组，用于溶液的再生。 
 高温冷水机组或直接利用地下水 
配合独立湿度控制的新风机组，夏季冷冻水温度 18℃ 即可满足供冷的要求。采用电制冷，冷冻机 COP 可达到 9 以上，高效节能。另一种方式更为简单，就是直接利用地下水，超低能耗楼所在清华大学校园东区地表浅层水温基本稳定在 15℃ ，单口井出水量可达 70m3/h ，完全能够满足示范楼的供冷要求。地下水通过板换换热后全部回灌，仅利用土壤中蓄存的冷量，不会造成地下水资源的流失。 
 太阳能利用 
超低能耗楼南侧立面装有 30 平米的光伏玻璃，发电用于驱动玻璃幕墙开启扇和遮阳百叶。屋顶设有太阳能集热器，所获得的热量用于除湿系统的溶液再生。此外屋面还装有太阳能高温热发电装置，该系统为抛物面碟式双轴跟踪聚焦，峰值发电功率 3kW 。
  智能化的控制系统 
控制系统自动采集室外的日照情况，根据不同的朝向方位，调节遮阳百叶的状态，同时根据室外气象参数，决定外窗、热压通风风道、双层皮幕墙进出风口的开闭。控制系统采集工作区各点的照度数据，调节百叶的角度和人工照明的灯具。室内的新风量根据房间内的 CO2 浓度和湿度来调节。其余能源设备、水泵、太阳能装置等均根据负荷情况自动调节。 
实时测量系统 示范楼屋顶布置气象参数测点，测量数据包括室外温度、湿度、风速、太阳辐射强度。围护结构的测试包括各玻璃、窗框、遮阳百叶、保温墙体的表面温度、热流。环境控制系统和能源系统的测试包括各设备的运行参数，如冷辐射吊顶表面温度、送回风温度湿度、盘管出水温度、溶液除湿系统的溶液浓度等
成本
首先，我们现在投资渠道。大家看到这个楼是实验项目，2002年时是300万，当时由我们老师吴老师、江老师指导这个项目，跟房地产商、建设院合作设计一些新项目，用一些新技术。当然我们跟地产商合作很多，从来没有一个那么听我们话，让我们试，所以变成我们自己盖这么一个楼，相当于自己搭建一个实验台，用300万的启动资金做这些事情，后来快建成时，得到科技部60万支持，同时有清华同方、我们学校企业捐资600万，将近900万，将近1千万，整个楼现在造价2800万。2800万，剩下的资金是国内外公司、产品的捐赠。基于这个情况，我们把这个楼立异为一个大实验台或者一个尝试，不做任何装饰和装修，是一个非成品建筑，有的人去楼里看了以后，觉得施工粗糙，产品不做装饰。如果做装饰，所有东西都遮挡进去，吊顶在外面做装饰，所有东西看不到了。今天讲到的东西，比如辐射的东西全部看不到了，吊顶一摸全部看不到，我们不希望做装饰，包括双钩玻璃窗户国内第一次用。打胶是人工打胶，并没有相应的器材，所以看到的是非成品建筑。所以这个楼本身并不具备整体服务性。
这是做广告，给我们捐产品，捐设备的，这是国内的，包括辐射等各种各样的东西。
接下来是大概这个楼投资使用情况：
地下600平米，地上2400平米，总共3千平米楼。
土建450万；结构150万；幕墙400万，电器150万，给排水50万，能源500万，能源远高于常规楼，因为这个楼有电池，发10千瓦电，一下子是400万（括号里是特殊东西）
空调用的方式很多，常规10万，照明50万，遥控300万，括号里300万是整个楼2千个传感器和整个测量网，一般楼顶不用这套测量的东西，相当于这儿是300万。
太阳能刚才讲到三种太阳能利用方式，由于要跟学校供电、供热，包括给学校大电网联系起来，与其他市政建设100多万，总计2800万里面有700相当于特殊东西，是为做实验的。
剩下的2100万是相应的投资。对这块理解，我们认为建这种类型写字楼应该3千块一平米是基本投资，就是说这块钱是空间结构积累。从3千到6千块是多投的钱相应得到一个节能效果，但是超过6千，再往上还有一些节能，比如几千多，比如太阳光采光，两个向日葵24万，算下来100多年都不能收回投资，这是为了相应的新技术的运用，从6千往上，这个楼接近1万块钱，有这么一块是为了做展示，而另外一大块是为了做试验。
基于这个楼我们还开展一些相关工作，今年年底我们把这个丛书出全，我们现在在金东出版社有一套丛书，《建筑节能技术与实践》，由江老师主编，第一本是这套丛书我们所作工作的引子，《超低能耗建筑技术运用》，详细介绍这个楼相应幕墙当时设计是怎么考虑，包括过滤器是怎么原则，设计的想法。基于这个体系，这11本书现在出版了《超低能耗建筑技术运用》，剩下十本分二批，6月份《天然气运用》这部分会全部出完，包括对一些建筑环境系统分析的方法介绍，包括供热研究、天然气，在楼里讲的三连功方式，包括温室独立控制系统，包括住宅，我们这么多年来为北京市1千多户住宅、小区做测试、调查分析，有详细的关注住宅的成果和大家交流，到年底通过《建筑维护结构体系》。