标题：低温闸阀
分类
低温闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
低温闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
低温闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀 （ 亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上 有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2－1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程>来确定。
有的闸阀 , 阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动 , 而使闸板提升 , 这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
低温闸阀具有以下优点
流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 
开闭较省力。 
介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 
形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。 
低温闸阀的缺点如下：
密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。 
外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。 
结构较复杂。 
闸阔的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
低温闸阀的安装与维护应注意以下事项：
手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。 
双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 ）。 
带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 ）。 
带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。 
如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
结构特点：
长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。
低温闸阀的特点
重量轻：本体采用高级球黑铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。
平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。
整体包胶：闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。水
精铸阀体：阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
低温闸阀具有以下优点：
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 
2、开闭较省力。 
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。 
4、形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。
低温闸阀的缺点
1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。 
2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。 
3、结构较复杂。 
闸阔的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
低温闸阀的安装使用
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着； 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧； 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活； 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性； 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间； 6.驱动装置的接线须按线路图进行； 7.闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。
低温闸阀的技术性能参数
型号DZ41H/Y/F低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质特点1、为防止中腔异常升压，在闸板的进口侧设置了泄压孔2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度，确保阀杆填料的可靠密封3、根据工作温度合理选用填料，垫片等零件的材料4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标5、采用多种配管法兰标准及密封面型式，适用于各种工程需要执行标准设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验 JB/T7749GB12221JB79Gb9131JB/T9092压力试验公称压力PN1.62.54.06.410.0强度试验 2.43.86.09.615.0水密封试验 1.82.84.47.011.0上密封试验 1.82.84.47.011.0气密封试验 0.4-0.7主要零件材料阀体盖板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质 ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 1Cr7Ni12STL/STL1Cr13/柔性石墨 低温石棉 PTFE浸聚四氟乙 烯石棉绳 柔性石墨 -46丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤气/液氨 LCBZGoCrMNVAI低温高压铸钢 -60LC1ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 -73LC2ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 1Cr18Ni9Ti-101LC3ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 -115LC4ZGoCrMNVAI低温高压铸钢 -196​
低温闸阀主要外形及连接尺寸
  国标低温法兰闸阀规格主要尺寸PN1.6MPa-2.5MPa 
1.6MPaDNLDD1D2bn-ΦdHD0凸面法法 RFDZ40Y-16LCBDZ40Y-16LC1DZ40Y-16LC2DZ40Y-16LC3DZ40Y-16LC4DZ40Y-16PDZ40Y-16R201501057555144-Φ14 320140251601158565144-Φ14 3501603218013510078164-Φ18 3851804020014511085164-Φ18 42022050250160125100164-Φ18 54024065265180145120184-Φ18 61024080280195160135208-Φ18 690280100300215180155208-Φ18 780300125325245210185228-Φ18 930320150350280240210248-Φ23 9803502004003352952652612-Φ26 11804002504501053553203012-Φ30 13904503005004604103753012-Φ30 16205003505505204704353416-Φ34 18105004006005805254853616-Φ36 19705502.5MPa201501057555164-Φ16 320140凸面法法 RFDZ40Y-25LCBDZ40Y-25LC1DZ40Y-25LC2DZ40Y-25LC3DZ40Y-25LC4DZ40Y-25PDZ40Y-25R251601158565164-Φ16 3501603218013510078184-Φ18 3851804020014511085184-Φ18 42020050250160125100204-Φ20 54024065265180145125228-Φ22 51024080280195160135228-Φ22 690280100300230190160248-Φ24 780300125325270220188288-Φ28 930300150350300250218308-Φ30 9803202004003603102783412-Φ34 11803602504504253703323612-Φ36 13904003005004854303904016-Φ40 16204503505505504904484416-Φ44 18105004006006105505054816-Φ48 1990560国标低温法兰闸阀规格主要尺寸PN4.0MPa-10.0MPa 
4.0 MPaDNLDD1D2D6bn-ΦdHD0凹面法法 MFMDZ40Y-40LCBDZ40Y-40LC1DZ40Y-40LC2DZ40Y-40LC3DZ40Y-40LC4DZ40Y-40PDZ40Y-40R20150105755551164-Φ14 33014025160115856558164-Φ14 360160321801351007866184-Φ18 440180402001451108576184-Φ18 4552005025016012510088204-Φ18 57524065380180145120110224-Φ20 635240803103195160135121228-Φ22 71528010050230190160150248-Φ22 815300125400270220188176288-Φ24 965360150450300250218204308-Φ28 1025400200550375320282160388-Φ30 12254502506504453853453134212-Φ34 14405603007505104504083644616-Φ34 166554703508505705104654225216-Φ41 18807204009506555855354745816-Φ18 20508006.4MPa20190125906851204-Φ18 330180凹面法法 MFMDZ40Y-64LCBDZ40Y-64LC1DZ40Y-64LC2DZ40Y-64LC3DZ40Y-64LC4DZ40Y-64PDZ40Y-64R252101351007858224-Φ23 360180322301501108266244-Φ23 410180402401651259576244-Φ23 4802205025017513510588264-Φ23 58524065280200160130110288-Φ23 69024080310210170140121308-Φ23 745280100350250200168150328-Φ25 885300125400295240202176368-Φ30 985360150450340280240204388-Φ34 10504002005504053453002604412-Φ34 12404502506504704003523134812-Φ41 14605603007505301604123645416-Φ41 1670564010.0MPa252101351007858244-Φ18 365200