标题：上海南月电气自动化有限公司
公司商标
  南月电气[1]
公司简介
上海南月电气自动化有限公司位于上海市松江区是专业研制生产高低压开关柜专用的开关柜智能操控装置、开关状态指示仪、多功能电流电压表、智能温湿度控制仪、感应式高压带电显示器、谐波在线分析仪、开关量采集系统、 电动机保护器、触点测温系统 、模拟量采集单元 及从事电力电气自动化控制系统开发的高新技术企业。公司聘用了一批优秀的管理人才和研发人员.先后在温州、深圳、广州等多处设立办事处，在全国范围内形成了较为完善的服务网络体系，集成为中型的科工贸企业，具有雄厚的资金实力，先进的产品开发能力，完整的生产流水线作业，超前的管理系统。所研制开发的“南月”系列产品：功能先进，稳定性好，精密度高，得到了全国电力、冶金、煤矿、石油、化工、城市建设、铁路交通和轻工纺织部门的广泛应用，深受广大用户的信赖和欢迎。   
公司以“打造一流品质，塑造一流服务，创“南月”品牌”为宗旨，公司高薪聘请行业专家，在行业领域内不断推出新产品和结构调整，促进了产品的更新换代和产业升级。在生产和开发过程中，企业严格执行ISO9001国际质量管理体系和多项标准，用科学的手段保证产品的质量。“真诚服务，追求卓越”是我们永无止境的追求，南月人将用更多勤劳和智慧来迎接和挑战未来。愿我们与各界朋友携手并进，共创辉煌!
公司品牌
上海南月电气 生产经营产品系列型号NY900 NY800 NY700 NY600 NY500 NY400 NY300
生产经营的产品
NY900系列：NY900A开关柜智能操控装置
NY900B开关柜智能操控装置
NY900C开关柜智能操控装置
NY900D开关柜智能操控装置
NY900E开关柜智能操控装置
NY900F开关柜智能操控装置
NY800系列开关状态指示仪表
NY700系列谐波在线分析仪
NY600系列开关量采集系统
NY500系列电动机保护器
NY400系列触点测温系统
NY300系列模拟量采集单元
NY18，NY19系列智能电力仪表
SK WK WSK HK 系列温湿度控制器
NY900系列开关柜智能操控装置
NY900A开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900A全新概念的开关柜智能操控装置，功能强大，用于3-35KV 户内开关柜，取代现有的一次回路模拟图、温湿度控制器，高压带电闭锁装置，全功能语音防误提示和告警，配有合闸，分闸按钮，储能按钮，远方/就地转换开关，照明开关。具有RS485通信接口，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致，美观、简化、美化了开关柜面板，有效的提升开关柜品质。
技术指标：
工作电源 Ac180V～Ac265V
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
动态闪烁频率：1次/秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
主要功能：
1断路器状态显示
2 手车位置显示
3 接地开关位置显示
4 弹簧储能显示
5 带电显示及闭锁功能
6 自动加热除湿控制
7 智能语音防误提示功能
8 分合闸功能
9通讯功能（可选配）
NY900B开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900B全新概念的开关柜智能操控装置，功能强大，用于3-35KV 户内开关柜，取代现有的一次回路模拟图、温湿度控制器，高压带电闭锁装置，全功能语音防误提示和告警，配有合闸，分闸按钮，储能按钮，远方/就地转换开关，照明开关。高亮度LED显示器，可在线显示当前温度，湿度值。可选RS485通信接口，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致，美观、简化、美化了开关柜面板，有效的提升开关柜品质。
技术指标：
工作电源 AC180V～AC265V
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
动态闪烁频率：1次/秒
测量温度：-20～＋80℃
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
主要功能：
1断路器状态显示
2手车位置显示
3接地开关位置显示
4弹簧储能显示
5带电显示及闭锁功能
6自动加热除湿控制
7智能语音防误提示功能
8分合闸功能
9温湿度显示
10通讯功能（可选配）
NY900C开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900C全新概念的开关柜状态智能显示装置和操控装置。 产品功能强大，使用于3-35KV 户内开关柜，中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、语音防误提示等功能，可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口，能够使开关柜进一步，智能化，网络化，数字化。方便广大用户使用与操作。
技术指标：
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
工作电源：两路输入，主备自动切换
电源切换时间：≤0.3秒
工作电压：AC85～265V/DC90～375V
动态闪烁频率：两次/秒
湿度测量范围：0～100%RH
温度测量范围：－20＋80℃
湿度测量精度：±3.0%RH
温度测量精度： ±1℃
响应时间：≤2s
人体接近感应时间：≤3秒
人体接近语音提示时间：0～29秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
通讯方式：RS485
通讯波特率：9600bps
数据格式：8个数据位 1个终止位 无奇偶校验
主要功能
1断路器状态显示
2手车位置显示
3接地开关位置显示
4弹簧储能显示
5带电显示及闭锁功能
6自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能
7智能语音防误提示功能
8分合闸功能
9通讯功能
10双电源自动装换（可选配）
11人体感应探头
NY900D开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900D全新概念的开关柜智能操控装置。 产品功能强大，使用于3-35KV 户内开关柜，中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、触头/电缆搭接头无线测温功能、语音防误提示等功能，可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口，能够使开关柜进一步，智能化，网络化，数字化。方便广大用户使用与操作。
技术指标：
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
工作电源：两路输入，具备自动切换
电源切换时间：≤0.3秒
工作电压：AC85～265V/DC220V
动态闪烁频率：两次/秒
湿度测量范围：20%～100%RH
温度测量范围：－20＋80℃
湿度测量精度：±3.0%RH
触头/电缆搭接头测温范围：0℃～＋120℃
温度测量精度： ±1℃
响应时间：≤2s
人体接近感应时间：≤3秒
人体接近语音提示时间：0～29秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
通讯方式：RS485
通讯波特率：9600bps
数据格式：8个数据位 1个终止位 无奇偶校验
主要功能：
1断路器状态显示
2手车位置显示
3接地开关位置显示
4弹簧储能显示
5带电显示及闭锁功能
6自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能
7智能语音防误提示功能
8分合闸功能
9通讯功能
10供电源为交直流电源
11人体感应探头
12触点及电缆测温功能
NY900E开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900E全新概念的开关柜智能操控装置。 产品功能强大，使用于3-35KV 户内开关柜，中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、语音防误提示等功能，可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口，能够使开关柜进一步，智能化，网络化，数字化。方便广大用户使用与操作。
技术指标：
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
工作电源：两路输入，具备自动切换
电源切换时间：≤0.3秒
工作电压：AC85～265V/DC220V
动态闪烁频率：两次/秒
湿度测量范围：20%～100%RH
温度测量范围：－20＋80℃
湿度测量精度：±3.0%RH
温度测量精度： ±1℃
响应时间：≤2s
人体接近感应时间：≤3秒
人体接近语音提示时间：0～29秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
分相电流精度：±0.2％
分相电压：±0.2％
无功功率：±2.0％
通讯方式：RS485
通讯波特率：9600bps
数据格式：8个数据位 1个终止位 无奇偶校验
主要功能：
1断路器状态显示
2手车位置显示
3接地开关位置显示
4弹簧储能显示
5带电显示及闭锁功能
6自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能
7智能语音防误提示功能
8分合闸功能
9通讯功能
10双电源自动装换
11人体感应探头
12电力仪表功能
13高级功能：具有多功能电能表功能，万年时钟，分时计量（选配）
NY900F开关柜智能操控装置（开关柜测控单元，开关柜智能显示装置，开关柜智能测控单元，开关柜智能操显装置）
NY900F全新概念的开关柜智能操控装置。 产品功能强大，使用于3-35KV 户内开关柜，中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、触头/电缆搭接头无线测温功能、语音防误提示等功能，可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口，能够使开关柜进一步，智能化，网络化，数字化。方便广大用户使用与操作。
技术指标：
工作温度：－20～＋65℃
工作湿度：≤95％RH
介质强度：≥AC2000V
绝缘性能：≥100MΩ
抗电磁干扰性能：符合IEC255－22的标准规定
工作电源：两路输入，具备自动切换
电源切换时间：≤0.3秒
工作电压：AC85～265V/DC220V
动态闪烁频率：两次/秒
湿度测量范围：20%～100%RH
温度测量范围：－20＋80℃
湿度测量精度：±3.0%RH
触头/电缆搭接头测温范围：0℃～＋120℃
温度测量精度： ±1℃
响应时间：≤2s
人体接近感应时间：≤3秒
人体接近语音提示时间：0～29秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
分相电流精度：±0.2％
分相电压：±0.2％
有功功率：±1％
无功功率：±2.0％
通讯方式：RS485
通讯波特率：9600bps
数据格式：8个数据位 1个终止位 无奇偶校验
主要功能：
1断路器状态显示
2手车位置显示
3接地开关位置显示
4弹簧储能显示
5带电显示及闭锁功能
6自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能
7智能语音防误提示功能
8分合闸功能
9通讯功能
10双电源自动装换
11人体感应探头
12电力仪表功能
13 触点及电缆测温功能
14 高级功能：具有多功能电能表功能，万年时钟，分时计量（选配）
多功能电力仪表
  多功能电力仪表[2]
多功能可编程网络电力仪表（智能电力仪表，多功能电力仪表，智能电力监测仪，网络电力仪表，智能数显电力仪表）型号NY192E系列NY192E-2/9□4多功能网络电力仪表专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数，如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等；长寿命LED显示仪表测量参数和电网系统的运行信息；带有RS485通讯接口，采用MODBUS_RTU通讯规约；仪表面板带有四个编程按键，用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置，具有很强的灵活性。　　功能扩展：4路模拟量(0～20mA/4～20mA)输出可实现电量的变送输出功能；4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能（“遥信”和“遥控”功能）。三相电流电压表（三相数显电流电压表）型号NY18，NY19系列NY18、NY19系列安装式三数显组合表主要用于对电气线路中的电压、电流、频率、功率等多个电参数同时进行实时测量与指示。 特点：采用三排LED数码管同时显示多个电量，显示直观，准确度高；单只本仪表可替代多只普通数显仪表或模拟指针式仪表；采用模块化设计方式，可根据客户需求附加多路模拟量变送输出、多路上下限报警触点输出或RS485通讯接口输出等功能。NY19、NY18系列安装式数显（三数显）组合表产品选型表见上海南月电气自动化有限公司企业网站。单相电流电压表（单相数显电流电压表，智能数显电力仪表）型号NY18，NY19系列单相电流电压表分为经济性数显交流电压表和可编程数显交流电压表两大类别，主要用于对电气线路中的交流电压进行实时测量与指示。经济性数显交流电压表的特点是仅具备测量显示功能，但价格低；可编程数显交流电压表则在完成测量显示任务的同时还可附加报警、变送、通讯等多种输出以及现场编程功能。NY18、NY19系列安装式数显电表为新一代经济型、可编程数显电测量指示仪表，采用SMT工艺以模块化方式进行设计制造，通过输出模块和仪表键盘实现功能组态。主要用于对电气线路中的电流、电压、频率、功率、功率因数等各种电参数进行实时测量与指示。 特点：该系列仪表既可作为一般的数字显示仪使用，也可以通过安装不同的输出模块，使其成为集测量、报警、开关量输入、开关量输出、变送、通讯等众多功能于一身的多功能网络电力仪表，并有多种不同外形供用户任意选择。NY18、19系列电流电压表（单相）选型表见上海南月电气自动化有限公司企业网站。
开关状态显示器
开关状态指示仪（开关状态指示器，开关状态综合指示仪）型号NY800系列该系列产品是根据当前中压系统开关柜技术的发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动（手动）加热除湿控制、负载断线指示等多功能于一体，这些指示功能可分可合，用户可根据需要选择。只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。该产品以一体化布局配套装备于开关柜，并简化开关柜的面板结构设计，美化开关柜的面板布局，完善开关状态的指示功能和安全性能。详情请联系上海南月电气。