标题：低压配电柜
简介
名称：低压配电柜 low-tension distribution box
低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业，作为输电、配电及电能转换之用。产品符合IEC439-1，GB7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定。低压开关柜通过了国家3C认证。
种类
GCS柜：（MCC）主构架 
主架构采用8MF型开口型钢，型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔 
装置的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室  GCS型低压配电柜。各室的作用相互独立。 
水平主母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力 
电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便 
功能单元 
抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下
每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉 
抽屉进出线根据电流的大小采用不同片数的同规格片式结构的接插件 
抽屉单元设有机械联锁装置GCK柜：（MCC）主架构 
柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接，20mm为模数安装孔  GCK（L）型低压配电柜装置的个功能室相互隔离，GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部，其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室（柜顶部）、电缆室(柜后)。也可靠墙安装，此时，柜体右边加宽200mm作为电缆室，此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。
功能单元 
抽屉层高的模数为200mm 
抽屉单元设有机械联锁装置MNS柜：（MCC）主架构 
柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25mm为模数安装孔的钢  MNS型配电柜板弯制而成 
抽出式MCC柜内分为三个隔室，，其隔室分为功能单元室(柜前左边)、母线室（柜后部）、电缆室(柜前右边)。由于水平母线隔室在后面，所以又可做成双面柜。 
为了减少开关柜排列宽带而设计的后出线，开关柜的主母线水平安装在开关柜的顶部，柜的后半部为电缆室，此时，此时和GCK柜的母线样式差不多 
功能单元 
抽屉层高的模数为200mm 
抽屉单元设有机械联锁装置GGD柜电气性能：
1）基本电气参数
A）额定绝缘电压： 交流660v(1000)v  GGD型低压配电柜B)额定工作电压： 主电路：交流380v(660V) 辅电路：交流380v(220v) 直流220v(110v)
C）额定频率：50Hz
D）额定电流：≤4000A
E）额定峰值耐受电流（0.1s) 105KA
F）额定短时耐受电流（1s) 50KA
GCK系列型交流低压配电柜是被国家列为新型节能产品，控制中心结构先进，外形美观，电气性能高，防护等级高，安全可靠，维护方便，是冶金、石油、化工、电工机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。
主要技术性能
a) 额定绝缘电压：660V
b) 额定工作电压：380V、660V
c) 使用频率：50Hz
d) 额定电流：水平母线系统1600～3150A 垂直母线系统400～800A 
e) 额定短时耐受电流：水平母线80KA 有效值/1秒　垂直母线50KA 有效值/1秒
f) 额定峰值电流：水平母线175KA 垂直母线110KA
g) 功能单元分断能力：50KA
h) 外设防护等级：IP40
i) 控制电动机容量：0.4～155KWPGL柜PGL型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz，额定工作电压380V，额定电流至2500A的配电系统中作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50kA。 
该产品符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251《低压成套开关设备中》等标准。
PGL配电柜为户内安装，开启式双面维护的低压配电装置。 配电柜的基本结构采用钢板及角钢焊接组合而成。柜前有门，柜面上方有仪表板，为可开启的小门，可装设指示仪表。并列拼装的柜，柜与柜间加有隔板，减少了由于单柜内因故障而扩大事故的可能。柜后骨架上方有主母线安装子绝缘框上，并设有母线防护罩，防止上方坠落金属物体造成主母线短路的恶性事故。中性母线装置在柜下方的绝缘子上，保护接地系统的主接地点焊接在骨架的下方，仪表门也有接地点与壳体互连。
PGL型交流低压配电屏分为：低压计量柜、低压进线柜，电容补偿柜、市发电转换柜、母线联络柜、低压出线柜、低压馈电柜等等。
主要技术参数：
额定电压：AC380V
额定分断能力：
PGL1：15KV 
PGL2：30KV（均为有效值）
辅助电路额定电压：
AC220V、380V
DC110V、220V
额定电流：100A，200A，400A，630A，800A，1000A，1250A，1600A，
2000A，2500A
外形尺寸： 高（2200）*宽（600、800、1000）*深（600、800）
防护等级： IP30
符合IEC以及GB7251.3国家标准。
检验过程
[1]低压配电柜检验过程分两部分：
一是结构部分检验，即为箱体尺寸检验，如果是标准柜体抽检就可以了。
二是电气检验，电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,校验搭接点力矩，并做标识（这项工作很费力，要100%检查），同时注意爬电距离，及相间距离是否符合标准，接线是否符合公司的工艺要求等。然后检查主回路、控制回路是否正确，回路主要用万用表量线。最后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,合格与否都要出具检验报告，合格的贴签发货，不合格的返回整改。
保养方法
低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修检修，一般提前一确定业主停电时间。
低压配电柜的保养的内容及步骤：
1：检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。
2： 检查抽屉式开关时，抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位，接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物，检查接触器触头接触是否完好，如触头接触不良，必要时可稍微修锉触头表面，如触头严重烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3）即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
3：检修电容柜时，应先断开电容柜总开关，用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后，外观检查壳体良好，无渗漏油现象，若电容器外壳膨胀，应及时处理，更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
4：受电柜及联络柜中的断路器检修：先断开所有负荷后，用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝，检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏，手动调试机械联锁分合闸是否准确，检查触头接触是否良好，必要时修锉触头表面，检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
变电柜的检修：
1：操作前应按下列步骤进行：逐个断开低压侧的负荷，断开高压侧的断路器，合上接地开关，并锁好高压开关柜，并在开关柜把手上挂上“禁止合闸，有人工作”的标志牌，然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线，紧固母排螺丝。
2：检修操作步骤：母排接触处重新擦净，并涂上电力复合脂，用新弹簧垫片螺丝加以紧固，检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常，检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。
3： 送电前的检查测试：拆除所有接地线、短接线，检查工作现场是否遗留工具，确定无误后，合上隔离开关，断开高压侧接地开关，合上运行变压器高压侧断路器，取下标志牌，向变压器送电，然后再合上低压侧受电柜的断路器，向母排送电，最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
注意事项：
1：检修过程中必须设专人监护。
2：工作前必须验电。
3： 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。
4：检修中应详细了解哪些线路是双线供电。
5：检修母排时，应对线路中的残余电荷进行充分放电。[2]