标题：PP管
FRPP管概述
玻纤增强聚丙烯管（FRPP管）
玻纤增强聚丙烯frpp管材标准：选用经处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，可输送一般用途的水或腐蚀性液体的输送。
饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。 玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管道可安全使用50年以上。
卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
优异的耐磨性能-----在输送矿砂泥浆时，管的耐磨性是钢管的4倍以上。
较高的钢度-----由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形
牢固的连接性能-----frpp管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
良好的施工性能-----管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低
运输方便--------由于FRPP管比重较轻，运输方便。
FRPP 性能指标（吉庆管材）
(1)玻纤增强聚丙烯管材、管件（FRPP）；
(2)工程级聚丙烯管材、管件（PP）；
(3)燃气用埋地聚乙烯管材、管件（HDPE、MDPE）；
(4)给水用聚乙烯管材、frpp管材管件（HDPE、MDPE）；
(5)钢塑复合管道（400mm以下、内衬PVC、PE、PP）；
(6)埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道（双壁玻纹管、缠绕管）；
(7)桥梁钢索护套专用管（HDPE）；
(8)PP、PVC板材、PE超高分子量板材；
(9)frpp管材尼龙、硅氟、汽车专用管。　
FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，依据HG20539-92标准，规格De15-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。
普遍应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、医药、污水处理等行业。
PP—R管,概述
三型聚丙烯(PP—R)
1、性质及生产工艺 
PP—R无毒、卫生、可回收利用。 PP—R的维卡软化温度为131℃，最高使用温度为95℃，长期使用温度为70℃，属耐热、保温节能产品。其密度900千克/立方米。 
PP—R管道采用挤压成型工艺生产， PP—R管件采用注塑成型工艺生产。 
2、生产标准 
目前国内尚未制订统一的国家管材标准。PP—R生产线多从德国引进， PP—C生产线多从韩国引进。生产厂家多是参照德国标准制订自己的企业标准。 
PP—R生产规格从20mm至95mm多种管径类别。 
3、连接方式与配件 
PP—R管材及配件之间采用热熔连接。 PP—R与金属管件连接时，采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与 PP—R采用热熔连接，与金属管采用丝扣连接。 
4、适用范围
PPH(聚丙烯管)
PP—R管适用于建筑物室内冷热水供应系统，也广泛适用于采暖系统。欧洲在建筑物冷热水供应系统中，使用 PP—R较为普遍，己上升为主导产品。应用於排(污)水管,废水管,雨水管,排风管之高密度聚丙烯管应符合  PP管DIN53457(ISO/R1133,ISO/R179,RAL)之规定,其装接方法应尽量采用电焊套及对接方法施工.其内外径与管厚尺寸如下:
标准管径吋1.25"1.5"2"2.5"3"4"5"6"8"10"12"
实际管径mm3444576984103117.2150187.6234.4295.4
称呼外径mm4050637590110125.0160200.0250.0315.0
管厚 mm22222.32.83.25.06.27.79.3PP-B（嵌段共聚聚丙烯）由于在施工中采用融接技术。因此也俗称热融管。其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，但目前装修工程中选用的还比较少。选用的还比较少。一般来说，这种材质不但适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PP-C(改共聚聚丙烯)管性能基本同上。PP-R(无规共聚聚丙烯)管性能基本同上。
聚丙烯塑胶管(PP管)连接方式:
电焊套承插口焊接法目前普遍使用於施工中的PP管连接方式有:
将管子或配管零件之接合端部份以砂纸磨掉表面层,如表面尚有油脂,应用氯乙烯或丙酮拭净;将两端插入电焊套,两端必需插达电焊套之中间点,插入时两端点不得有水.然后插入焊接控制器之二次线,开始焊接.过程中不得移动或碰触及中途切断电源或使二次线接合点松脱.焊接完成一小时后俟接合点完全冷却才可以加压於管内及由外扳动管子,以确保接合点不变形.
直管必须先使用切管器切割,务必使承口十分平整,承口端插入电焊套部分不得有1mm以上刮痕或变形.使用过之电焊套不得再次使用,如电焊套有破损或变形,应予弃置不得使用.如接失败,应更换新的电焊套重新焊接,若因电焊套进行中因电源切断而失败,待完全冷却后再插上二次线重新进行焊接.如焊接完成后需立即加应力于管上,可以浇冷水使其冷却.端缘焊接法在无法使用电焊套接合之特殊情况下,得采用端缘焊接法.焊接前必先使用切管器将承口切得十分平整.然后以端缘焊接器焊接,其焊接方法及加热时间必需完全按照各型焊接器之指示及加热时间表为之.焊接完成后,俟接合部分冷却,必须将接合缝之管子内部削平,否则日后杂物会再接缝处累积造成堵塞.异材质接管(1) 压环接头接管法
A.突缘接合法:
聚丙烯管路与其他输送管路或阀类之接合,应以突缘接合之.先将突缘套入聚丙烯管上,以电焊套接上突缘接端零件,然后与其他管子端之突缘接合.
B.插入式机械接头(合成橡胶接头):
聚丙烯管与透气管,排水口,设备器具及洗槽只接合应采用插入式机械接头.其采用接合器必需与聚丙烯管子及零件同一系列产品,依其系列产品之特性装配之.
C.连接套头接管法:
聚丙烯管及其他材质之管路连接如PP与PVC,PP与铸铁管等相接时,将管 子插入连接套内再栓紧连接套上的螺丝即可,唯管径规格应符合连接套之尺寸.
D.其他接管:
应用各种用途需要管路相接另有:
(1) 环封插接
(2) 伸缩套头插接
(3) 螺牙接合
PP管材特点及标准
特点◇ 不锈蚀：PP管可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1～14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
◇ 耐磨损、不结垢：PP管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
◇ 减小振动和噪声：PP管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
◇ 防冻裂：PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
◇ 防结露，热损失少：PP材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损少。
◇ 安装简单：PP管重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
◇ 使用寿命长：PP管系统在规定的使用条件下寿命达50年。[1]
  pp管标准◇ PP管执行QB 1929-93标准。
◇ PP管选共聚级PP聚丙烯管材专用原料生产，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。
◇ PP管饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。
PP管的化学和物理特征
因为结晶度较高，pp管的外表刚度和抗划痕特征很好，因此不存在情况应力开裂问题。 
低MFR的PP管资料抗冲击特征较好但延展强度较低。关于一样MFR的资料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。因为结晶，PP的缩短率相当高，普通为1.8~2.5%。 
PP管的强度跟着乙烯含量的添加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。现在市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对PP进行改性。 
PP管是一种半结晶性资料。它比PE要更坚固而且有更高的熔点。因为均聚物型的PP管温度高于0℃以上时十分脆?因而很多贸易的PP资料是参加1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP资料有较低的热歪曲温度(100℃)、低通明度、低光泽度、低刚性，然则有有更强的抗冲击强度。PP的活动率MFR局限在1~40。而且缩短率的偏向平均性比PE-HD等资料要好得多。参加30%的玻璃添加剂可以使缩短率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP资料都具有优秀的抗吸湿性、抗酸碱侵蚀性、抗消融性。但是，它对芬芳烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵当力。PP管也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。[2]
焊接后检验
(1),目视检验:再焊接前,中,后目视使其不可产生如下之情形:
A. 焊接突缘不平整,太大或太小.
B. 两管不在同一轴线上.
C. 焊接突缘表面有光泽(代表过热,且产生过大之冷却应力).
(2),非破坏性检验:
A. 以电子手枪式连接一支金属针以便测出焊接处漏气点与不纯物.
B. X光检验:可由X光图中检验出所有不良情形.
C.机械及破坏性检验:
水压试验:某些焊接缺点可由水压试验检验出来.
施工规定
1. 所有屋内配管应配合其他系统之管线,以装设於最高处或靠近墙边为原则,管线应与墙面为原则,管线应与墙面平行或垂直屋外配管应与建筑物平行或垂直.
2. 屋外配管部分为埋管装置,屋内配管部分为埋管与明管混合装置.除特别注明者外所有管线不得埋设於混泥土中.
3. 装接管前应将管内清洁乾净,并将管件详细检查确实无损后,方可使用.
4. 所有外漏之管线,其吊管架及支架需能适应管之伸缩,防止摇动,并可能调整高低保持管规定之坡度,承商应参照建筑结构图,选择各处支架及固定架等之型式,绘制施工图送请监造工程师核定.除特别注明外,其支持间距应按下表规定:
5
A, 吊管架及支架间距
管路系统管材项目吊管架及支架间隔
立管 聚丙烯管(PPH)每1.2M以内一处
横管 聚丙烯管(PPH)管径15mm(1/4")以下每0.5M以内一处
横管 聚丙烯管(PPH)管径20mm(1/2")至
40mm(1 1/4")
每1.0M以内一处
横管 聚丙烯管(PPH)管径50mm(1 1/2")每1.0M以内一处
横管 聚丙烯管(PPH)管径63mm(2")至
125mm(5")
每1.2M以内一处
横管 聚丙烯管(PPH)管径160mm(6")以下每1.5M以内一处
B,固定架安装处:(50mm 以上管子指定外免装)
管路系统项 别固定架安装处所
排风系统63mm以上立管分歧处及水平弯管处
pp管材料的弯曲加工及验收标准
管子的弯曲加工1.管子的弯曲:
(1)DW≤219的管子尽可能采用冷弯;
(2)铜管在弯曲前弯曲部位须进行退火处理。
(3)DW>219时采用预制弯头。如没有顶制弯头的任意角可采用虾节弯。
2.管子的弯曲半径:
(1)pp管管子(钢管和铜管)的弯曲半径一般约取3倍外径钢管的弯模半径，即取≈3D。
(2)在船上空间位置比较小的情况下适当降低弯管半径。
(3)油舱加热盘管按布置情况，必要时可采用2.5倍D左右的弯曲半径。(D=管子外径)
(4)当弯曲半径小于3D时，并结合本厂弯管设各的实际情况，亦可采用预制弯头，预制弯头半径一般取1倍DN(DN=管子通径)。
(5)对于低压力的大管如废气管可允许采取虾节弯。
(6)对于低压力的大管弯头(大于450mm)允许对半焊接成形。弯管的验收标准(1)弯曲处的外观质量:
管壁不应有擦伤沟槽和碰撞形成的明显凹陷，管子弯曲处不得有裂纹、结疤、烧伤、折皱、分层等缺陷存在，如有上述缺陷，应完全清除，被清除的部位壁厚的减薄，应在壁厚减薄率的允许范围内，否则作报废处理。[3]
(3)管壁折皱高度:
pp管管子弯曲后允许有均匀折皱存在，但折皱高度一般不得超过3%的管子外径，最大极限不超过5%。
(4)管子收缩率:≤5%。管子的校正正式安装前管子允许用热加工校正，热加工校正后应按原要求进行镀锌(局部区域可只作喷锌处理)或其它保养。
PP管的安装步骤
1、安装PP管时，应考虑环境温度对安装质量的影响，一般气温高于40℃或低于0℃时，不宜施工安装。
2、由于PP管线膨胀系数较大，故在安装时要考虑热补偿，一般以自然补偿为主，如采用方形伸缩器。
3、PP管在架空敷设时，应对管道采用管托支承，管托可用角钢、对剖的钢管等材料，使增强聚丙烯在管托上可以自由伸缩。
4、PP管需要暗设时。建议采用管沟敷设，管子一般采用焊接连接型式，若因特殊原因需要埋地时，应采用套管形式直埋，以避免回填土内混有硬杂物，报坏管子。
5、PP管采用法兰连接时，应严格对中，轴向最大允许偏差不大于2mm，不得采用强制拧紧螺栓的方法来调
整，拧紧螺栓分两次进行，第一次按对角线均匀对称地拧一遍，然再拧紧螺栓。[4]