标题：液下式排污泵
液下式排污泵型号意义
例如：40YWP15-30-2.2[2]
40-口径(mm)
YW-液下式排污泵
P-不锈钢材质，未标表示普通铸铁材质
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
液下式排污泵概述
液下式排污泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5～5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。液下式排污泵是结合国内外先进技术的基础上，液下泵的使用特点而研制成功的新一代液下排污泵产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独特效果。
该液下式排污泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
液下式排污泵适用场合
1、城市污水处理厂排水系统。
2、工厂商业严重污染废水的排放。
3、医院、宾馆的污水排放。
4、住宅区的污水排水站。 
5、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。 
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
液下式排污泵特点
1、该液下排污泵具有结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单等特点。
2、YW排污泵设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
3、YW液下泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为50%的固体颗粒。
4、液下排污泵机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、液下排污泵可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所虚液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
6、液下排污泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而容易启动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄露等特点，液下深度可达0.5-7米。
7、液下排污泵接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
8、液下排污泵在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、液下排污泵有单管安装和双管安装两种，支撑件有圆盘和放盘安装。
液下式排污泵工作条件
流量：2～850 m3/h 
扬程范围：3～45m
额定转速n：1450～2900r/min 
介质温度：－15℃～+60℃
介质密度：≤1.3×103kg/m3 
介质PH值：5～9
系统最高工作压力：≤0.6Mpa
液下式排污泵性能参数
型　　号口　径
(mm)流　量
(m3/h)扬　程
(m)功　率
(kw)转　速
(r/min)效　率
(%)YW25-8-22-1.1258221.1282538.5YW32-12-15-1.13212151.1282540YW40-15-15-1.54015151.5284045.1YW40-15-30-2.24015302.2284048YW50-20-7-0.75502070.75139054YW50-10-10-0.755010100.75139056YW50-20-15-1.55020151.5284055YW50-15-25-2.25015252.2284056YW50-18-30-35018303288058YW50-25-32-5.55025325.5290053YW50-20-40-7.55020407.5290055YW65-25-15-2.26525152.2284052YW65-37-13-36537133288055YW65-25-30-46525304289058YW65-30-40-7.56530407.5290056YW65-35-50-1165355011293060YW65-35-60-1565356015293063YW80-40-7-2.2804072.2142052YW80-43-13-38043133288050YW80-40-15-48040154289057YW80-65-25-7.58065257.5290056YW100-80-10-410080104144062YW100-110-10-5.5100110105.5144066YW100-100-15-7.5100100157.5144067YW100-85-20-7.510085207.5144068YW100-100-25-111001002511146065YW100-100-30-151001003015146066YW100-100-35-18.51001003518.5147065YW125-130-15-111251301511146062YW120-130-20-151251302015146063YW150-145-9-7.515014597.5144063YW150-180-15-151501801515146065YW150-180-20-18.51501802018.5147075YW150-180-25-221501802522147076YW150-130-30-221501303022147075YW150-180-30-301501803030147073YW150-200-30-371502003037148070YW200-300-7-1120030071197073YW200-250-11-15200250111597074YW200-400-10-222004001022147076YW200-400-13-302004001330147073YW200-250-15-18.52002501518.5147072YW200-300-15-222003001522147073YW200-250-22-302002502230147071YW200-350-25-372003502537198075YW200-400-30-552004003055148070YW250-600-9-3025060093098074YW250-600-12-372506001237148078YW250-600-15-452506001545148075YW250-600-20-552506002055148073YW250-600-25-752506002575148073YW300-800-12-45300800124598076YW300-500-15-45300500154598070YW300-800-15-55300800155598073YW300-600-20-55300600205598075YW300-800-20-75300800207598078YW300-950-20-90300950209098080YW300-1000-25-11030010002511098082YW350-1100-10-553501100105598084.5YW350-1500-15-903501500159098082.5YW350-1200-18-903501200189098083.1YW350-1100-28-13235011002813274083.2YW350-1000-36-16035010003616074078.5YW400-1500-10-754001500107598082.1YW400-2000-15-13240020001513274085.5YW400-1700-22-16040017002216074082.1YW400-1500-26-16040015002616074083.5YW400-1700-30-20040017003020074083.5YW400-1800-32-25040018003225074082.1YW500-2500-10-11050025001011074082YW500-2600-15-16050026001516074083YW500-2400-22-22050024002222074084YW500-2600-24-25050026002425074082
液下式排污泵结构图
序号部件名称序号部件名称​1电机5主轴2联轴器6机械密封3电机支架7泵体4出水管8叶轮​
液下式排污泵使用方法及注意事项
1.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。
2.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正常运行.
3.泵使用前应仔细检査泵和电机有无损伤.检査紧固件紧固情况。
4.盘动泵检査有无磨擦声.同时检査泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm
5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%).最好能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机
液下式排污泵维护保养
1.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁。
2.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。
3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。