标题：水空调
水空调技术
市面上普通空调，每小时用电量在1.2千瓦时左右，而“水空调”一天的用电量也只有0.5千瓦时。由于这种空调会对地下水造成浪费，因此国家不提倡使用这种空调。  智宇冷风机
利用水循环的冷气，也就是俗称的"水空调"，既节省电省能耗也比普通空调舒适度高。"水空调"技术一旦成熟，市场普及率上升，对于传统的空调是一个致命的打击。  水空调构造 点击看大图如何在安全清凉的环境中顺利的度过盛夏，是所有城市居民的期盼。在没有办法逃离酷暑之地的情况下，电风扇、空调成了必需品。但是电风扇在高温时刻不能完全解决问题，而空调带来的空调病依然影响着人们的身体健康。  冷风机，点击图片可放大利用简单的水泵技术的“水空调”在中国市场已经出现了十多年。这种耗电量等同于电风扇的用电量，却有着和普通空调一样制冷效果的“水空调”。虽然几年前淡出市场，2006年夏再次浮出市面。由于推广和技术等因素，“水空调”的普及率低级，覆盖面积只是在一些南方的中小城市。
古老技术的新生
对于“水空调”的优点，不必多说，这项技术可以追溯到中国古代宫廷。冬季将冰贮藏在冰窖中，夏季放在室内，用于降温，实际上也是“水空调”的雏形。据《诗经.七月》记载，3000年前的腊月，人们"二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴"，所谓凌阴就是冰窖。清朝时，北京城共分四处设冰窖18座，统由工部都水司掌管，共储冰20.57万块，皇室就靠这些冰块度过炎炎夏日。
储冰技术到了现代社会，已经不可能满足人的需要。但是水泵技术的出现，为“水空调”提供了良好的支持。“水空调”又称"地温水空调"，它的工作原理非常简单，是用一个小水泵抽取地下凉水，然后通过风扇将地下水的凉气送出，以替代普通空调的压缩机制冷。从外观上看，“水空调”与普通的柜式空调没什么区别，只是它没有室外机，装在室外的是一个用于抽取地下水的水泵。
记者在中关村海淀科技园的标志性建筑——海淀教育大厦了解到，整座大厦采用水源热泵技术进行供冷和供暖。这项技术对水的温差进行利用，通过交换器夏天提取出地下水的冷值来供冷，冬天提取出地下水的热值来供暖，抽取的地下水还要回灌地下，循环使用。据悉，北京中关村海淀科技园内共有10个项目，总建筑面积近29万平方米，都将采用这种环保节能的“水空调”。
已经越来越多的房地产商开始看中“水空调”的舒适度和节能性，因为这能够成为楼盘升值的大卖点。记者在北京锋尚国际公寓的房间里就看不到任何制冷或是采暖的装置。他们就是采用了水循环空调技术，为房间提供24小时的清凉。
技术的逐步成熟，让“水空调”开始倍受关注，北京的一些豪华公寓项目开始使用中央“水空调”。记者了解到，就算是在使用“水空调”技术的房地产项目，也只是在做实验性的尝试，至于这种“水空调”技术能否普遍使用，无人能够给出准确的答案。
因为设备成本太高，只能在部分高档楼盘的建造中使用，有些曲高和寡的味道，难用在普通住宅中普及。
渗入平民生活
人们还在质疑“水空调”前途未卜时，民间已经开始使用“水空调”。
记者从湖北古城荆州和周边地区了解到，他们已经开始使用一种被称为“水空调”的类似空调的系统。
一家经销“水空调”专卖店的高先生告诉记者，他们销售的“水空调”利用自然水来调节温度，比使用普通空调舒适度要高。而且水空调每台1700元左右， 价格基本的和一台普通空调的价格相等。
每台每天的耗电量是普通空调的2/3，对于老百姓来讲，使用“水空调”绝对是很划算的。从2006年4月，他们每天销售5到6台水空调，到了7月已经达到了每天20台。由于人手不够，等待安装的用户已经排到了8月。
省电节能让”水空调”开始占领了一些南方地区中小市场，据了解，截至2006年7月，古城荆州就有5万多“水空调”用户。在同省的武汉，政府也开始支持使用“水空调”。
武汉市建委的负责人称，利用热泵技术是一种从自然界的水、空气或土壤中获取低品位热，经过电力做功，输出能用的高品位热能的设备。由于武汉地区的地下水温常年保持在18℃左右，抽上来的水通过管道进入房间，可达到冬季供暖、夏季制冷的效果。  冷风机案例，点此查看高清图“水空调”在浙江建德市也为夏季降温立下了汗马功劳。六七年前，“水空调”在建德市可谓红极一时，几乎家家都有。但由于“水空调”用水量过大，再加上普通空调不断降价，日益普及，建德几家厂家渐渐停止生产“水空调”，使用“水空调”的也多是老用户。
缺电对于当地一些“水空调”厂家来说，意味着出现新的商机。记者了解到，浙江新安江下游开办的宾馆、体育馆很多都开始使用这样的设备，居民家中也开始使用。
水源问题难平
“水空调”的出现，优势尽显，可是“水空调”利用的采水技术却给它带来了限制。记者发现，市面上的“水空调”采水方式分为三种：地下水采集、江河水采集、污水采集。
而这三种采水方式都存在技术难以解决的隐患，首先来看使用地下水的空调，又被称为"地温水空调"。这种“水空调”是利用地下水的温度循环到室内，从而达到降温的效果。可是记者采访中，有专业人士告知以2.5匹的“水空调”为例，每装一台就必须打一眼深10－20米的水井以供抽水。通过风机循环后的地下水，大部分直接排入下水道流失。
荆州市水利局曾作过测算，发现"地温水空调"每小时虽可节电0.6度，但每小时却"吃"水近2吨。一个暑期以50天和每天使用10小时计算，一台“水空调”将耗去近千吨的深层地下水，所以有人称之为"水老虎"。荆州地表水虽然丰富，但如深层地下水超量开采后，极易导致建筑物因不均匀沉降而开裂，危及居住安全。
浙江新安江的一家酒店就成功将整个下游水温最高也才只有17℃的水坝水引导到酒店。酒店把17℃的江水抽上来，大约每小时抽200吨。"引入酒店的降温系统中，降到7℃后，再把水引进客房。
每个客房安装上排风机，把冷气吹进房间就可以了，要温度低点就调大进风量，否则就调小进风量。"贡献"完冷气后，剩下的江水又重新流进新安江。据了解，这套设备的价格达到100万元。
利用江河水的空调由于成本太高，大部分用于商业用途的建筑中。
污水空调，听起来利用排放的污水进行再循环，绝对是一件既环保又省钱的事情。可是这套设备的价格比江河水空调的价格还要高。首先要进行污水净化，然后降温送风，然后还要排放一部分污水。有消息称2006年开始北京的一些污水厂开始使用污水空调，而何时能够民用，专家保守估计要到2010以后了。
最完善的一个方法：就是同时打出两口间距不太远的井一进一出的循环方式即解决水空调的冷暖供给又解决水的循环回流填补！最适于平原地区。北方地区要解决井口保温问题为宜！
同时打2口井的距离之间不能超过5米，主要是为了水循环，和水资源的充分利用。水空调的数量不同，所使用的水泵的功率就不同。
注意安装水空调必须要注意的问题:夏季水温必须在16.5℃以下，冬季水温必须在40℃以上。
机组安装说明
底出风机组挂墙式说明
  水空调底出风采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 三角支架焊接和安装要牢固；
2、 检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、 主机安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有外墙风管都要作好防水处理；
6、 主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、 风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
顶出风机组挂墙式安装说明
  水空调顶出风
技术要求：
1、 支架焊接和安装要牢固；
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、安装必须水平；
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、外墙风管都要作好防水处理；
6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
锌铁瓦屋顶安装说明
  锌铁棚安装技术要求：
1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
3、 安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
6、 四角必须加支撑架。
水泥屋顶安装说明
  水泥屋顶安装技术要求：
1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
2、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
4、 安装必须水平；
5、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
7、 四角必须加支撑架。
送风弯管规格说明
1、 为保证送风阻力最小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。
环保空调底架及防震说明
防震安装方式：
1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。[1]
换气次数
  水空调对于环保空调就是水空调的一种,又称节能环保空调,如今很多车间厂房都运用到了,为了能更好的实惠节能环保,一台环保水空调换气几次是比较合适的呢？下面为大家列出了环保水空调换气次数的参考,愿对大家有所帮助.
1、一般环境要求换气次数为25－30次/小时。
2、人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时。
3、有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时。
4、在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数。
使用注意事项
随着水空调成功的打入我国通风降温设备市场,如今也在慢慢的替代了中央空调的位置,如今很多车间厂房都安装上了环保水空调,有效的解决了车间厂房的闷热,异味,烟雾等下一些不好的症状.今天笔者简单来介绍一下水空调使用过程中需要注意些什么,希望对大家有所帮助.费话就不言了,切入正题.
1.要确保水空调水源长期干净2.尽量采用冷冻状态，可保持空气干净。
3.每天应按自动清洗功能键，清洗底盆及换水。
4.约3-4个月更换滤清器之滤蕊（视乎水质污染之情况）。
5.冬季如果长时间停机，请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净，以免产生异味及蚊虫滋生。
温馨提示:不管是对于任何机械而言,都需要进行正确的保养方法,那样机械使用寿命才会更加长久些
[2]
水空调保养
根据《水空调维修手册》中的规范，水空调机每年清洗2―3次比较合理。通常水空调开机前清洗一次，开机中间时段清洗一次，关机时清洗一次。水空调关机时，经过保养、维护、清洗等工序后，可节约电力，降低运行成本。水空调保养的时间一般在每年的4月和10月。
水空调机保养尤其要注重滤网的保养。由于长效除臭水空调滤清过滤网的采用，水空调的空气清新质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫，拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分，避免被刮伤。拆下空气过滤网后，轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多，则可用水或中性洗涤剂洗刷，但不得用50℃以上的热水清洗，以免变形。不要用海绵清洗，否则会损坏过滤网表面，待用清水冲洗干净后，放阴凉处风干，千万不要在阳光下暴晒，因为那样可能会引起变形。空气过滤网是消耗品，最好每四个月更换一次，如果过滤网阻塞，就会使滤清能力降低，减少空气循环量，从而降低冷气，暖气效果，增加能耗。[3]
水空调维护
  伟胜水空调如何让水空调发挥最大的效率呢?如何更加高效，安全，经济的运行呢?对此水空调的保养是必不可少一项重要任务.今天伟胜就来说说对于水空调的一些保养知识，有兴趣的朋友可进来了解一下.
1.水空调系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力空调室内机漏水，因而引起风量减小或堵死，因此需要定期进行清理。
2.长期运行后，由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落二手空调，造成接触不良、缺相，需要定期检查并进行处理。
3.水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故，如发现应及时进行更换。
注意事项:水空调在维修时，一定要关闭电源，最好是切断电源后再过一段时间，因为长时间使用会产生静电，断电后静电不会马上消失，因此确保安全后再进行检修。
异味解决方法
第一主要因素是因为水空调没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用水空调时，灰尘积到滤网上面，对此水空调就会散发出一种异味.
1.当水空调使用一段时间后,里面的里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.
2、因为水空调在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把水空调关了以后，那没有干燥防霉功能的水空调就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了。
其实对于出现这种现象是正常的,而不是水空调本身的质量有问题,而在于维护保养.当发生这种情况的时候,我们只要把灰尘擦除,把滤网洗干净.注意一点:水质一定要好,要保持干净清晰.[4]
适用场所
水冷空调工作原理是通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘，同时水泵把水输送到湿帘上的布水管，水均匀地湿润整个湿帘的接触面，而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。
1、纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业。
2、电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业。
3、医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房。
4、厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所。
5、温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场。
以上是水空调应用范围概述，希望能有所帮助。[5]
室外管道保温
冬季到了，很多时候室外的管道的防冻问题成为了我们关注的问题，那么今天就说下如何去防止室外管道的结冰问题，主要的客服方法有如下几种:
1、用土深埋的管道我们一般选择的办法是深埋，因为土层的厚度能起到像棉被一样的保温作用，保温左右能有效的防止管道结冰。
2、在室外埋不了地里面的管道我们怎么办呢，一般选择用保温棉去做包装，这样就能有效的客服这种情况。
3、还有一个方法是针对已经装修了但是没没做保温的室内的，一般选择伴热带去做保温，效果非常的好，但是是费电的。
（1） 出风口的安装应达到整个空间送风均匀。　　（2） 要使设计的风管能达到最小的风阻和噪音。　　（3） 工作岗位定向送风，应根据实际要求安装。　　（4） 管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。　　（5） 管道风支应尽量减少，分支应做好风量的有效分配。　　（6） 风管设计应尽可能缩短，最好采用直线送风，避免过多弯位。  水空调图片　　
[6]