标题：燃油燃气常压热水锅炉
简介
燃油燃气常压热水锅炉是指利用燃油、燃气加热的常压热水锅炉，属于生活锅炉范围，它包括燃油常压热水锅炉、燃气常压热水锅炉、油气两用常压热水锅炉。他们的锅炉本体是一样的，只是燃烧器不同而已。  燃气常压热水锅炉燃油燃气锅炉主要用于采暖和洗澡，由于它不属于国家定义的锅炉范畴，所以不受技术监督局管理，能为用户节省好些费用， 因为它常压运行，没有安全隐患，故可以安装在任何地方，这几年燃油燃气常压热水锅炉发展非常迅速，绝大多数单位的采暖、洗浴都是采用了这种锅炉。
特点
1、配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
2、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。
3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10℃到90℃可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。
6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、组烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。
8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。
9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
10、广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆 、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。
使用范围
燃油燃气热水锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆 、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。
热水锅炉的结构形式
管式热水锅炉管式热水锅炉有管架式和蛇管式两种，前者较为常见。管式热水锅炉是借助循环泵的压头使锅水强迫流动，并将锅水直接加热。这种锅炉大都由直径较小的筒体（集箱）与管子组成，结构紧凑，体积小，节省钢材，加工简便，造价较低。但是这种锅炉水容量小，在运行中如遇突然停电，锅水容易汽化，并可能产生水击现象。锅筒式热水锅炉锅筒式热水锅炉　这类热水锅炉，早期大都是由蒸汽锅炉改装而成的，其锅水在锅炉内属自然循环。为保证锅炉水循环安全可靠，要求锅炉要有一定高度，因此这类锅炉体积较大，钢耗和造价相对提高。但是由于这类锅炉出水容量大且能维持自然循环，当系统循环泵突然停止运行时，可以有效地防止锅水汽化。也正是这个原因，近年来自然循环热水锅炉在我国发展较快。
和常压热水锅炉的区别
（1） 承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备，具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供热系统锅炉不承压，始终与大气相通，所以，锅炉在任何情况下都不会爆炸，安全性能好。 
（2）承压热水锅炉是满水的，没有水位控制问题。常压热水锅炉有水位控制问题。就是锅筒满水的锅炉，顶部仍连接有开口箱，仍有水位控制问题。 
（3）承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计，因为锅炉始终处于满水状态，所以不设水位计，而常压热水锅炉仅有水位计和温度计，因锅炉与大气相通，锅内压力始终为大气压力，没有爆炸危险，所以不必安装安全阀，也可以不装压力表。 
（4） 承压热水锅炉供热系统的循环水泵，是抽系统工程的回水送往锅炉，一般选用清水泵。它既要克服系统循环阻力，又要维持锅炉有一定压力，保证高温时锅水不汽化。而常压热水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水，水泵是热水泵，其作用是克服系统阻力外，主要是克服回水调节阀的阻力。 
（5） 承压热水锅炉既能供应低温水，又能供高温水。而常压热水锅炉只能供应小于100℃的低温水
如何选择购
1. 常压热水锅炉选用主要参数为热功率、热效率、供、回水温度、额定工作压力、燃料种类及耗量等。　2. 所选用产品设计热效率应不低于《工业锅炉通用技术条件》（JB/T10094-2002）中规定的下限值及相关节能标准的规定值。表1 燃油燃气常压热水锅炉设计热效率
燃料品种锅炉容量D(MW)​D≤1.4D>1.4​锅炉热效率(%)​​重油8688轻油8890气8890注：1. 表中未列燃料的锅炉热效率指标由供需双方商定。2. “气”是指天然气、城市煤气和液化石油气。
3. 锅炉污染物排放浓度应符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定
表2 污染物排放限值
项目燃料种类规定区域污染物排放限值​烟尘排放浓度（mg/m）燃油轻柴油、煤油一类区80二、三类区100​​​其它燃料油一类区100（I时段），80（II时段）​​二、三类区200（I时段），150（II时段）​​​燃气全部区域50​​烟气黑度（林格曼黑度，级）燃油全部区域1​燃气全部区域1​​二氧化硫最高允许排放浓度（mg/m）燃油轻柴油、煤油全部区域700（I时段），500（II时段）其它燃料油全部区域1200（I时段），900（II时段）​​燃气全部区域100​​NOx排放浓度（mg/m）燃油、燃气全部区域400​4. 常压锅炉为非压力容器，不受技术监察监督。但常压锅炉如系统设计不合理而造成带压运行时，危险更大(因事故较多，国家质量技术监督局2000 年专门出版了《小型和常压热水锅炉安全监察规定》，以加强对常压热水锅炉的管理，确保安全运行)。
5. 对于设在高层或多层建筑物内的锅炉房，热水锅炉单台热功率不得大于7MW，额定出口热水温度不高于95℃。同时应征得当地安全监察机构和消防部门的认可同意。
6. 选用常压锅炉应考虑系统配置的经济性。一般常压锅炉适用于低层或多层热负荷较小的建筑，热负荷大的大型建筑，需要采用多台常压热水锅炉，效率低，不建议采用。
7. 选用锅炉时，应要求制造厂提供水阻力特性。宜选用名义工况流量通过锅炉的水阻力≤0.08MPa 的产品。
8. 选用锅炉的额定热效率应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中有关“燃油燃气蒸汽、热水锅炉额定热效率≥89%”的规定。
9. 常压热水锅炉可采用锅内加药处理，但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督。
表3锅炉水质要求
项目锅内加药处理锅外化学处理给水锅水给水锅水悬浮物(mg/L)≤20—≤5—总硬度(mmol/L)≤6—≤0.6—pH(25℃)≥710~12≥710~12溶解氧(mg/L)——≤0.1—含油量(mg/L)≤20—≤2—注：1. 硬度mmol/L的基本单元为c（1/2Ca、1/2Mg）。2. 通过补加药剂使锅水pH值控制在10~12。
施工安装
施工安装要点
1. 燃油、燃气锅炉的后部或烟管上设有防爆门，防爆门位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合，防爆门上应装设泄压导向管。
2. 锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。
3. 设备安装时，应避免设备、安装材料集中堆放在楼板上。利用建筑柱、梁起吊设备时，必须事先核实梁、柱的承载能力。
4. 燃油、燃气、热水、蒸汽管道安装后的试压验收，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-1997 进行。
执行标准
产品执行标准
JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》
GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》
GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》
JB2816-80《工业锅炉产品技术条件》
《小型和常压热水锅炉安全监察规定》（2000版）
劳锅字[1997]74号《热水锅炉安全技术监察规程》
工程标准
GB50041-1992《锅炉房设计规范》
GB3096-93《城市区域环境噪声标准》
GB50028-1993《城镇燃气设计规范》
GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》