标题：武汉胜强锅炉有限公司
公司介绍
具备制造（有机热载体导热锅炉）具备制造一类（压力容器）的资质公司。公司地址：松滋市经济开发区城东工业园振兴东路5号。武汉办事处地址：武汉市汉口解放大道2030号（汉口百步亭汽车站，新荣轻轨站，新荣长途汽车客运站旁。是原（武汉市胜强锅炉厂）的继续。成立于1972年，于2000年已转为民营企业。公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一。拥有“C”级锅炉制造许可证、“D1”级压力容器制造许可证。公司占地面积20000平方米，建筑面积15000平方米，专业制造，加工，安装燃煤，燃油，燃天然气锅炉及燃煤，燃油，燃天然气热载体导热锅炉，一类压力容器，为锅炉及压力容器行业的产品更新换代作出了应有的贡献！
企业文化
公司始终坚持“安全生产，科技创新、质量第一”的方针，重视新技术的 引进和新产品的开发，制定多项优惠政策，先后与西安交大、华中科技大学、等高等院校和科研单位建立了长期的合作关系，为公司新产品的研发和制造提供有力的保障。
公司坚持“做百年企业、服务社会”的发展目标，秉承“品质为本、诚信天下的企业理念，全力打造供热精品，把为客户创造最大价值、提供全过程、全方位、全天候的服务作为公司的崇高使命。
主营产品参数
一，燃油 .燃气. 蒸汽锅
表1.       湖北胜强锅炉有限公司燃油燃气锅炉技术参数适用范围
项  目    
内容
锅炉种类、规格、型号    
适    用   范    围
额      定
采暖
面积
≤m
热水量60C
t/h
开水量
t/h
蒸饭
≤人/h
淋浴
人数
≤人/h
蒸发量t/h
工作压力MPa
输出热量MW
水蒸汽
温度C
耗油量
kg/h
耗气量
Nm/h
燃油（气）蒸汽锅炉
立
式
LSS0.1-0.4-Y(Q)
0.1
0.4
—
152
6.4
7.6
600
1.2
0.63
500
10~20
LSS0.2-0.4-Y(Q)
0.2
0.4
—
152
12.8
15.2
1200
2.4
1.26
1000
20~40
LSS0.3-0.4-Y(Q)
0.3
0.4
—
152
19.2
22.8
1500
5.4
1.89
1500
10~20
LSS0.5-0.4-Y(Q)
0.5
0.4
—
152
32
38
3000
6
3.15
2800
30~60
LHS1.0-0.4-Y(Q)
1.0
0.4
—
152
60
70
6000
12
6.3
5000
60~100
LSS0.03-0.7-Y(Q)
0.03
0.7
—
170
3
4
150
—
—
100
3~5
LSS0.1-0.8-Y(Q)
0.1
0.8
—
176
6.4
7.6
600
1.5
0.75
600
15~30
LSS0.2-0.8-Y(Q)
0.2
0.8
—
176
12.8
15.2
1200
3
1.5
1200
30~50
LHS0.3-0.8-Y(Q)
0.3
0.8
—
176
19.2
22.8
1800
5.4
1.89
1500
30~60
LHS0.5-0.8-Y(Q)
0.5
0.8
—
176
32
38
3000
6
3.15
2800
40~80
LHS0.7-0.8-Y(Q)
0.7
0.8
—
176
44.8
53.2
4000
10
4.4
5000
50~90
LHS1.0-0.8-Y(Q)
1.0
0.8
—
176
64
76
6000
12
6.3
6000
60~100
卧
式
WNS0.3-0.8-Yc(Q)
0.3
0.8
—
176
19.2
22.8
1800
5.4
1.89
1500
30~60
WNS0.5-0.8-Yc(Q)
0.5
0.8
—
176
32
38
3000
6
3.15
2800
40~80
WNS0.7-0.8-Yc(Q)
0.7
0.8
—
176
44.8
53.2
4000
10
4.4
5000
50~90
WNS1.0-0.4-Yc(Q)
1.0
0.4
—
152
60
70
6000
12
6.3
6000
60~100
WNS1.0-0.8-Yc(Q)
1.0
0.8
—
176
64
76
6000
12
6.3
6000
80~120
燃油（气）常压热水锅炉
立
式
CLSS3X10Kcal/h
3万大卡
0
0.03
95/70
3
3.5
200
0.5
0.25
—
3~5
CLSS5X10Kcal/h
5万大卡
0
0.07
95/70
5.5
6.5
500
1.2
0.6
—
8~16
CLSS10X10Kcal/h
10万大卡
0
0.1
95/70
13
15
1000
2.5
1.25
—
16~32
CLSS20X10Kcal/h
20万大卡
0
0.23
95/70
23
27
2000
5
2.5
—
32~64
CLSS30X10Kcal/h
30万大卡
0
0.35
95/70
32
40
3000
7.5
3.75
—
50~100
CLSS40X10Kcal/h
40万大卡
0
0.5
95/70
40
47
4300
10
5
—
60~120
CLSS50X10Kcal/h
50万大卡
0
0.6
95/70
44
50
5000
12.5
6.25
—
80~150
CLSS60X10Kcal/h
60万大卡
0
0.7
95/70
65
76
6000
15
7.5
—
100~200
卧
式
CWNS0.35-95/70-Y(Q)
30万大卡
0
0.35
95/70
30
35
3000
7.5
3.75
—
50~100
CWNS0.5-95/70-Y(Q)
40万大卡
0
0.5
95/70
40
47
4300
10.7
5.35
—
60~120
CWNS0.6-95/70-Y(Q)
50万大卡
0
0.6
95/70
50
59
5200
13
6.5
—
100~200
CWNS0.7-95/70-Y(Q)
60万大卡
0
0.7
95/70
60
70
6000
15
7.5
—
120~240
CWNS1.05-95/70-Y(Q)
90万大卡
0
1.0
95/70
90
106
9000
22.5
11.25
—
200~400
CWNS1.4-95/70-Y(Q)
120万大卡
0
1.4
95/70
120
141
12000
30
15
—
250~500
CWNS2.0-95/70-Y(Q)
180万大卡
0
2.1
95/70
180
212
18000
45
22.5
—
400~800
CWNS2.8-95/70-Y(Q)
240万大卡
0
2.8
95/70
240
283
24000
60
30
—
500~1000
二，燃煤 蒸汽 锅炉
表2.                                               湖北胜强锅炉有限公司燃煤锅炉技术参数及适用范围
项 目 
内 容
锅炉种类、规格、型号
适      用     范     围
额    定
采暖
面积
≤ m2
淋浴
人数
≤人 /h
蒸饭
≤人 /h
开水
≤人 /h
蒸发量
t/h
工作压力
Pa
输出热量
Kcal/h
蒸汽温度
0 C
标煤耗量 kg/h
燃
煤
单
门
汽
、
水两用锅炉
LSG0.04-0.04-AII
0.04
0.04
24000
108
6
200
4~8
180
200
LSG0.06-0.04-AII
0.06
0.04
36000
108
9
300
6~12
300
500
LSG0.1-0.04-AII
0.1
0.04
60000
108
15
500
10~20
500
600
LSG0.15-0.04-AII
0.15
0.04
90000
108
22.5
700
15~30
700
800
LSG0.2-0.04-AII
0.2
0.04
120000
108
30
1000
30~40
1000
1200
LSG0.25-0.04-AII
0.25
0.04
150000
108
37.5
1200
30~45
1200
1400
LSG0.3-0.04-AII
0.3
0.04
180000
108
45
1500
35~60
1500
1800
LSG0.5-0.04-AII
0.5
0.04
300000
108
75
3000
50~100
2200
2500
燃
煤
单
门
茶
炉
300 kg/ 小时
—
0
18000
95/70
6
6
3~6
—
200
600kg/ 小时
—
0
30000
95/70
10
10
6~12
—
360
1 吨 / 小时
—
0
60000
95/70
22
22
10~20
—
600
双层茶炉
600 kg/ 小时
—
0
36000
95/70
12
12
6~12
—
360
单
层
热水
锅炉
CLSG0.1-95/70-AII
—
0
60000
95/70
15
500
10~20
—
600
CLSG0.15-95/70-AII
—
0
90000
95/70
22.5
700
15~30
—
800
CLSG0.2-95/70-AII
—
0
120000
95/70
30
1000
30~40
—
1200
CLSG0.25-95/70-AII
—
0
150000
95/70
37.5
1200
30~45
—
1400
CLSG0.3-95/70-AII
—
0
180000
95/70
45
1500
35~60
—
1800
双
层
热水
锅炉
CLSG0.25-95/70-AII
—
0
150000
95/70
30
1200
30-45
1400
CLSG0.5-95/70-AII
—
0
300000
95/70
75
3000
50~100
—
3000
CLSG1.0-95/70-AII
—
0
600000
95/70
175
6000
100-200
—
6000

表3，有机热载体导热锅炉 
卧式燃油（气）炉性能参数表
型
号
数
据
参
数QXS
10QXS
20QXS
30QXS
40QXS
60QXS
80QXS
100QXS
125QXS
150QXS
200QXS
250QXS
300QXS
350QXS
400QXS
500额
定
热
功
率
MW0.120.250.350.470.711.21.452.32.5233.544.76热 
效 
率%757575757575757580808080808080设
计
压
力
MPa111111111111111最
高
工
作
温
度
℃350350350350350350350350350350350350350350350炉
内
容
油
量
M30.0850.160.260.380.520.681.051.322.52.633.23.74.5循
环
油
量 
M3/h12.520406080100100200160200200250200200250配
管
连
接
口
径506580100100125125125125150150200200200200系
统
装
机
容量 kW气1215202530454550607070858585100油1012152032505055607070858585100外
形
尺
寸直径mm111511201350160016501700180018202000220024002600280030003100高度mm135019102200250030003500380046005200540055005900630068007400设
备
重
量
kg200028003000320052005500620072009500120001400021000250002590037000随着产品的不断更新，本数据仅供参考，以本厂提供图纸为准 
立式燃油（气）炉性能参数表
型号
数据
参数QXS
10QXS
20QXS
30QXS
40QXS
60QXS
80QXS
100QXS
125QXS
150QXS
200QXS
250QXS
300QXS
350QXS
400QXS
500额定
热功
率MW0.120.250.350.470.711.21.452.32.533.544.76热效
率%757575757575757580808080808080设计
压力     
MPa111111111111111最高
工作
温度 ℃350350350350350350350350350350350350350350350炉内
容油
量M30.0850.160.260.380.520.681.051.322.52.633.23.74.5循环
油量
M3/h12.520406080100100200160200200250200200250配管
连接
口径506580100100125125125125150150200200200200系统
装机 
容量 
kW气1215202530454550607070858585100油1012152032505050607070858585100外形
尺寸长度mm150020002500260030003500385043504800500053005500630065007000直径mm111511201350160016501700180018502000220024002600280030003100高度mm140014501650190019502000216022752500270029003100330035003600设备
重量
kg2000290032003500550057006500750098001230014500215002550029500375000随着产品的不断更新，本数据仅供参考，以本厂提供图纸为准
疑问：图是卧式燃油炉，表格是立式燃油炉，两张表格型号相同，规格相近。
按照数据排列规则，与第一张表格比较.
产品销往武汉三镇及八加一城区，湖北省七十二个市县和全国三十多个省市和地区，出口东南亚等国家。