标题：净水器滤芯
净水器滤芯定义
净水器滤芯是使受到污染的水被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使水达到一定的洁净度。除去水中的固体颗粒，杀灭细菌、滤除有害化学成分。  净水器滤芯
净水器滤芯类型
净水器滤芯根据滤出水用途的不同，所使用的滤芯的种类也不同：一、活性碳滤芯活性炭滤芯产品有两大类： 
压缩型活性炭滤芯、散装型活性炭滤芯。 
1、压缩型活性炭滤芯采用高吸附值的煤质活性炭和椰壳活性炭作为过滤料，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭滤芯内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落炭粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使炭芯装入滤筒具有良好的密封性。 
2、散装型活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入特制的塑料壳体中，用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面，壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片，确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要，壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有：平压式、管道式。二、PP滤芯PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯，熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维微孔结构，维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布，集表面、深层、精精过滤于一体，可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5－100μm，其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上，可配置不同型号的端盖接头，满足各种工程安装的需要。三、陶瓷滤芯陶瓷滤芯是新型环保滤芯，采用硅藻土泥为原料，利用特殊技术成型方法制备而成。其平均孔径仅为0.1μm，是目前过滤精度最高的滤芯。目前净易Pureeasy、瑞士Katadyn主要采用这种净水器滤芯技术  陶瓷滤芯。
陶瓷过滤芯的用途有：除去水中的药液、镀液、自来水中的固体微粒，炭过滤芯则除去液中的有机杂质。过滤时，溶液经泵推动，流经过滤筒及滤芯，微粒就在滤芯中被隔除，过滤后的溶液再经过芯管回到电镀槽或溶液缸内。诚然，滤纸也能滤去微粒，但作用同滤芯不同，滤纸是靠表面隔除微粒，而滤芯的滤渣则藏在纱线间，其表面积比滤纸要大得多。四、树脂滤芯树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的树脂球(珠)，所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时?这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时，它们与树脂小珠接触，从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂“床、流出软水机，这样软水机就送出了“软”水。最后，所有的树脂交换位置均被钙和镁占据，再不能进行工作了。
常用为软水机滤芯，在过滤后可通过树脂再生剂（软水盐）。常用的有时间再生与流量再生；目前国际上最为先进的是德国恩美特NS系列软水机，采用时间/流量双程序控制技术，有效降低用水量与树脂再生剂的消耗，环保节能。五、钛棒滤芯钛棒滤芯具有耐腐蚀，耐高温，强度大，过滤精度容易保证，易再生等优异性能；钛滤芯是由钛粉经成形、高温烧结而成，故表面颗粒不易脱落；在空气中的使用温度可达500～600℃；适用于各种腐蚀性介质的过滤，例如：盐酸、硫酸、氢氧化物、海水、王水及铁、铜、钠等氯化物溶液的过滤。它具有优良的机械性能，可进行切割、焊接等机加工，耐压强度大，内压破坏强度最高达2MPa以上；其过滤精度容易保证，即使在高温高压下工作，孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35～45%，孔径分布均匀，纳污量大，而且再生方法简单，再生后可重复使用。六、KDF滤料KDF是一种高纯度的铜合金，能够完美去除水中的重金属与酸根离子，提高水的活化程度，更有利于人体对水的吸收，保护人体健康，促进人体新陈代谢。就是用这种材料制成了KDF滤芯。这种滤芯用在净水器中是一种最好的配置。七、纳滤膜纳滤膜是允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种，它因能截留物质的大小约为纳米而得名，它截留有机物的分子量大约为150－500左右，截留溶解性盐的能力为2－98%之间，对单价阴离子盐溶液的脱盐低于高价阴离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度，脱除地下水的硬度，部分去除溶解性盐，浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等。八、中空纤维超滤膜中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm，内径:0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一。九、RO反渗透膜RO反渗透膜，RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写，中文意思是:逆渗透（反渗透），一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度，水一旦加压之后，将由高浓度流向低浓度，亦即所谓逆渗透原理：由于 RO 膜的孔径是头发丝的一百万分之五（ 0.0001 微米） , 一般肉眼无法看到，细菌、病毒是它的 5000 倍，因此，只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过，其它杂质及重金属均由废水管排出，所有海水淡化的过程，以及太空人废水回收处理均采用此方法，因此 RO 膜又称体外的高科技人工肾脏。
安装注意事项
1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求，安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水，则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大（超过3公斤），则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小（小于1公斤），则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时，应确保净水机的安装位置低于开水器的位置，以防止开水器内的蒸汽进入净水机，损害净水机滤芯。
2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
3、北方地区请勿安装在室外，以防止冻裂超滤芯，同时应防止阳光直射。
4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大，防止接头螺纹滑牙。
多路阀产品的接头安装注意：
1、外牙直通上应缠适量的绕生料带（又名水胶布），避免漏水或拧裂。
2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损，扭曲等。
3、外牙直通拧紧时用力不得过大，否则可能会引起螺纹滑牙。
净水器的安装步骤
1、检测进水压力。
2、安装净水龙头（可选）。
3、进水口、净水口、排污口管路连接。
4、净水机固定。
5、安装完毕后净水机的使用检测，连接管路检测。
对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
1、在橱柜台面上再钻有一个孔，加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
2、不在橱柜台面上钻孔，将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头，2分管连接到净水机的净化水出口，4分管连接到净水机的排污口。
3、不在橱柜台面上钻孔，将净水机排污口处安装一个球阀，或再将排污口引向下水管道。
净水器的使用
首次使用：
净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗，否则会影响净水机性能和前期制水水质。
第一次使用前应对净水机进行冲洗以冲掉净水机内的保护液，方法如下：
1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开，冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头（关3秒、开10秒）使水流形成脉动式的冲击，会使冲洗效果更好。
2、关闭排污水龙头，打开净化水龙头，制水5分钟后可正常使用。
日常使用：
1、经常顺冲洗：在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗，建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下，及时将截留的污染物冲走，保持净水机较高的水通量，从而延长使用寿命。
2、反冲洗恢复产水量：如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小，则可以考虑对净水机进行反冲洗。
使用注意：
1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化，会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
2、超过三天不使用净水器，再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟，直到净水器内的存水排尽为止。
3、在自来水停水的情况下，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙头使用净水。
4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关，如果净水器进水水质较好，则总产水量会上升，反之进水水质差，则总产水量会下降，相应的滤芯使用寿命会略短。
5、净水器使用时，经常对净水器进行冲洗，可有效延长净水器的使用寿命。
6、长期使用净水器，其产水量会逐渐下降，但产水水质仍然合格，可放心使用。
7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀，切断净水器的进水，请勿自行拆卸。
净水器的滤芯更换
一般情况下(当以市政自来水为原水时)，超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
由于各地水质状况存在差异，如果用户在使用净水机过程当中，发现净水机的产水量逐渐变小，经过反复反冲洗后，仍无法使产水量满足使用要求，而且产水的口感也明显变差的情况下，此时即需要更换超滤膜滤芯了。
相关资讯
净水机滤芯更换周期
随着净水器（净水机）市场兴起、火爆，净水器（净水机）逐渐成为千家万户的必用水家电，消费者都有这样的疑问，净水器过滤芯属于耗材，“家用净水器的过滤芯多长时间更换一次”。目前，净水器行业处在高速增长期，市场上净水器牌子很多，净水器品种也琳琅满目，不同净水器过滤工艺和结构不一样，但总体来讲，现在绝大多数常用净水器过滤芯分为以下几种，以及净水器的过滤芯多长时间更换一次，归纳如下：净水器（净水机）过滤芯名称使用寿命 
1、中空纤维超滤膜（UF）滤芯3年或三年以上
2、反渗透膜（RO）滤芯3年左右
3、颗粒精洗椰壳活性炭滤芯半年到一年
4、块状烧结活性炭（CTO）滤芯半年到一年
5、PP棉滤芯3—6个月
6、KDF滤芯2—3年
7、麦饭石（电气石）滤芯半年到一年
8、陶瓷滤芯半年到一年
9、远红外矿化球滤芯一年左右
10、后置活性炭（小T33、大T33）滤芯一年左右
11、负离子能量球滤芯半年到一年
12、软化滤芯半年左右
13、磁化滤芯半年到一年
14、硅磷精滤芯2---3年
15、石英砂滤芯1--2左右
16、锰沙滤芯（FF）半年到一年
总之，净水技术不同过滤工艺和滤芯有不同的功能特点和使用寿命，净水器（净水机）过滤芯属于耗材，有一定的使用寿命，实际的使用寿命也要看当地水质情况和使用的频率和量，经常冲洗有利于延长净水器过滤芯的使用寿命。[1]
净水器滤芯使用容易误区：
滤芯是净水器的主要部件，我们想知道净水器什么牌子好，就要先看滤芯的好坏。一个好的滤芯价格可能要好几百块，对于普通家庭来说，也许会觉得很贵。所以，有的人可能就会问：有没有不用换滤芯的净水器？
净水器滤芯，是一定要更换的，不用换滤芯的净水器是不存在的。只是，不同的滤芯，更换时间长短不一罢了。目前，市面上有些滤芯号称5年不用换，其实我觉得是有些吹嘘的味道在里面的。
通常我们家用净水器，采用的滤芯大致有：RO反渗透膜、超滤膜、PP棉滤芯、活性炭滤芯等。其中起精过滤的PP棉滤芯和活性炭滤芯，更换时间大概在3到6个月；而起核心作用的RO反渗透膜和超滤膜，一般都可以用上2到3年不等。
另外，净水器进水水质的好坏和净水器使用频率都会影响滤芯的寿命长短。
净水器为什么要更换滤芯？那是因为，净水器滤芯把水中的杂质隔离出来，放出干净的水，而这些滤芯阻隔的杂质，经过冲洗并不能彻底冲洗干净，时间一长，杂质越积越多就会赌赛净水器。其实，会被堵塞的净水器才是好的净水器，也就是好的滤芯，证明它是起到了作用的。
所以，有没有不用换滤芯的净水器？答案是：没有。但是，我们也不要认为滤芯贵，就不买净水器，我们购买净水器是为了饮用和做饭煲汤能够用上好水，所以在滤芯上花点钱是值的的，也是必须的。[2]净水器滤芯更换注意1、检查滤心的长度：比较新旧滤心的长度，若新滤心长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。检查滤心的长度：比较新旧滤心的长度，若新滤心长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。橡胶垫可以从旧的滤心上面拆) (橡胶垫可以从旧的滤心上面拆)
2、家用反渗透纯水机安放滤心时要注意把滤心放正，特别是 PP 容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉，拧不动容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉，安放滤心时要注意把滤心放正， 时不要硬拧，要拧开滤瓶把滤心重新放正，以免损坏滤心。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放，时不要硬拧，要拧开滤瓶把滤心重新放正，以免损坏滤心。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放，小 T33 上面标有水流方向。上面标有水流方向。
3、纯水机配件滤心安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中，冲洗时断开连接下一级的管道，超滤净水机只、滤心安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中，冲洗时断开连接下一级的管道，需打开进水球阀就可冲洗， 需打开进水球阀就可冲洗，冲洗时间最少 5 分钟，冲洗完毕后接入下级处理系统。 分钟，冲洗完毕后接入下级处理系统。
4、滤心使用时间依水质而定，一般情况下为 6-8 个月，PP 可清洗使用。最好不要超过 1 年。[3]