标题：ATSE
ATSE的定义
1.1 双电源转换开关电器（转换开关）Transfer Switching Device (Transfer Switch)  
将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。   
1.2 自动转换开关电器(ATSE)  Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE)
由一个（或几个）转换开关电器和其它必需的电器组成，用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。
ATSE的分类
ATSE 可分为两个级别：PC 级和CB 级。
PC级ATSE ：只完成双电源自动转换的功能，不具备短路电流分断（仅能接通、承载）的功能；
CB级ATSE ：既完成双电源自动转换的功能，又具有短路电流保护（能接通并分断）的功能。
ATSE的发展历程
电源切换系统类产品发展大体经历了三类：接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
3.1 接触器类
此类电源切换系统以接触器为切换执行部件，切换功能用中间继电器或逻辑控制模块  HYCQ5M-100组成二次回路完成控制功能，一般为非标产品，缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电，容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品，其组成元器件较多，产品质量受元器件、制造工艺制约，故障率较高，现已逐渐被新产品代替。
3.2 塑壳断路器类
此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件，切换功能用ATS自动控制单元完成，有机械和电气连锁，功能完善，操作性能好，使用寿命高，组成元器件较少，安装方便。该类属CB级转换开关电器，由两个断路器作为电流分断单元，并配备电流脱扣器 ，具备一定的保护能力，断路器的接通/分断能力比继电器高很多。
该类产品稳态时由机械结构进行保持，由于断路器同负荷隔离开关本身的区别，在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。
3.3 负荷隔离开关类
负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关，其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的，不具备电路的保护功能，这一类产品属于PC级产品，它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构，能快  HYCQ5-63H速接通、分断电路或进行电路的转换，产品操作性能可靠。
3.4  一体式自动转换开关电器类
此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体，无需外加控制器，真正实现机电一体化的自动转换开关。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计，为统一设计制造，体积小，结构简单。该产品不具备电流保护功能，属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小，开关切换驱动采用电机驱动，切换平稳可靠，操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过，稳态时无需提供工作电流，节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置，可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动－自动转换、延时控制等，为电源切换类主流产品。
ATSE的选用
4.1. ATSE型式选择：
ATSE有PC级和CB级两种型式，CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护功能，在选择时，应注意下列问题：
4.1.1   PC级ATSE的可靠性高于CB级ATSE：到目前为止，世界上CB级ATSE都是由两个断路器构成本体，是各种ATSE解决方案中结构最复杂的方案（运动部件比PC级ATSE多一倍以上），按照“结构越复杂，可靠性越低”的原则，CB级ATSE的可靠性低于PC级ATSE的可靠性（就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理）。另外，世界著名的ATSE专业厂商，例如ASCO、GE、溯高美等，只制造PC级ATSE，不生产CB级ATSE（尽管CB级ATSE功能更多，技术开发更加简单，成本也更低），也说明PC级ATSE是更加合理的ATSE方案。
4.1.2   所有需要设置ATSE的地方，都可以采用PC级ATSE（如果系统需要短路保护 功能，只需在PC级ATSE前端设置短路保护电器即可）；
4.1..3   按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准，用于消防泵的ATSE只能够采用PC级。
4.2PC级ATSE；
4.2.1   最新送审的《民规》已经明确提出：“微断不宜用作CB级ATSE的主开关”。
同时明确规定：“当采用CB级ATSE为消防负荷供电时，应采用仅具有短路保护功能的断路器组成的ATSE，其保护选择性应与上下级保护电器相配合。”
4.2.2  PC级ATSE要校验额定限制短路电流：ATSE是重要开关，必需具备抵抗安装地点电流冲击的能力。ATSE标准是用Icw或者额定限制短路电流（其概念是指ATSE前端SCPD保护动作完成后，ATSE仍然能够可靠的转换和导电）表示开关的抗电流冲击能力。
注： 直接用Icw参数，不容易校验ATSE是否能够抵抗冲击，实际上，ATSE所在地点短路电流的大小和时间，取决于前端SCPD，所以，额定限制短路电流是更加有效的参数，可以直接使用（例如ASCO、GE的ATSE产品，仅提供额定限制短路电流参数，不提供Icw）。
由于不同SCPD短路电流的时间差异很大（例如GE产品资料就显示，对熔断器、普通断路器、特殊断路器，同样的ATSE具有不同的额定限制短路电流），所以，选择时要注意厂商资料提供的SCPD型式。
4.2.3  CB级ATSE，实际上就是一个断路器，要按照选择断路器的原则和方式，选择CB级ATSE断路器的参数。如果决定选择某一个品牌，一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由，建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级ATSE本体开关。
注：这一点往往被忽视，大多数设计师选用CB级ATSE时，仅仅标注产品的型号、电流等级和级数，忽视了其所用断路器的型号、规格等。如果CB级ATSE所用的断路器不合适，就相当于错误使用断路器，危害很大。
4.3. ATSE参数选择：
明确ATSE选择的参数，是正确选择ATSE的首要条件，按照ATSE标准，要合理的选择ATSE，就必需明确：额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。
4.3.1   额定工作电压、频率、电流和相数：这些参数仅仅表明ATSE满足作为“导体”最基本  GLOQ1-100/4的要求，ATSE必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求，一般电气工程师已经很熟悉。
注：电压、频率、相数通常由ATSE所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定，用于消防泵的ATSE，额定电流不得低于电机额定电流的115%，从安全的角度考虑，建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%（新民规也建议为125%）。
4.3.2   转换条件：我们需要ATSE的目的，就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件，或转换前提，是选择ATSE首要考虑要素。
4.3.3   如果常用电源没有故障，ATSE就不能够转换。这是许多用户（甚至厂家）都忽视的问题。ATSE的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动，包括非电源故障的短时失压。例如，变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断，ATSE不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障，ATSE需要能够判定这种“正常”的断电。ATSE控制器必须通过EMC试验，不能够在外部电磁干扰下误动作。
注：转换条件由控制器的功能决定，对电源故障的判断方式（包括故障类型的识别）是控制器的核心技术，一般产品资料是不会介绍的，完全看制造商的研发水平和行业经验，需要设计师了解产品的判断机理。
4.3.5   在电源故障状况下必需转换。但由于电源故障种类很多（十几种），所以，需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性，一般供应商都提供多种功能的控制器，所以，设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件，否则，因为ATSE市场供应的混乱以及业主对ATSE了解不多，导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换，而其它电源故障（包括缺相、过欠电压等）不会转换，失去装设ATSE的意义。
注：因为ATSE 产品功能还没有标准化，设计仅标注产品型号，并不能够保证用户了解所选型号的转换条件，导致实际选用的产品与设计要求相差较大，建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等，其中，任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器，甚至能够综合检查两路电源的质量，自动接入电能质量较高的一路电源。        
4.3.6   转换时间：ATSE每一次转换都是一个断电过程，会对系统产生一些影响。从ATSE标准看，ATSE有五种转换时间概念，有两种转换时间概念最有使用价值：一个是最小断电时间（由开关本体的机构决定），一个是总转换时间（即本体转换时间+控制器延时时间）。不同的负载和电源状况，有不同的要求，需要给予注意。在确认转换时间时，要注意有两种时间转换状态，一种是从常用电源到备用电源，一种是从备用电源返回到常用电源。
从常用电源转换到备用电源，需要考虑不同负载允许的断电时间，参见下表：     
负荷情况 负荷允许中断的动作时间（s）
计算机系统、通信系统等 A级 ≤0.004
B级 ≤0.2
C级 ≤1.5
应急照明 一般场所 ≤5
高危险区 ≤0.25
医疗设备 0级（不间断） 0（不间断自动供电）
0.15级（极短时间隔） ≤0.15
0.5级（短时间隔） ≤0.5
15级（中等间隔） ≤15
大于15级（长时间隔） ≥15
注：ATSE最小断电时间由开关本体的固有转换速度决定，ATSE有三种结构：（以100A以下电流等级ATSE为例）STS最快转换时间可以小于5ms；励磁驱动的PC级ATSE，最小转换时间可以小于0.1s；电动机驱动的ATSE（CB级和利用负荷开关作为本体的PC级ATSE），转换时间一般大于1.5s。因为不同的ATSE断电时间不同，所以，对要求断电时间小于1.5s的场合，应特别注明转换时间要求。
从备用电源恢复到常用电源（即复位），并不是因为备用电源故障。通常不希望常用电源一恢复就立即转换（这一点常常被忽视），而需要在常用电源恢复正常一定时间后（IEC62091固定式消防泵控制器建议复位时间在5min－30min之间可调），ATSE再切换到常用电源（延时复位的目的在于确保常用电源正常，避免因为常用电源短时间再次出故障，导致频繁转换或者柴油机频繁启动，所以，返回时间需要延时）。
对某些复杂系统（例如ATSE数量多以及ATSE超过三级串联的系统），上  
下级ATSE之间，无序转换或者一起转换都会造成系统的不稳定，因此，需要ATSE转换时间“有序”，一般建议下级ATSE比上级转换时间延迟1s。
注：励磁驱动的ATSE有两工位和三工位两种结构，两工位在延时时，开关是保持原来的接通状态，三工位延时，开关即可以保持在原来的状态，也可以停留在中间位置（两路同时断开）。电动机驱动的ATSE（CB级和用负荷开关组成的PC级ATSE），在自动转换时，是直接转换到另一电源，这种结构延时过程中，触头是停留在原来的位置。所以，如果延时过程中需要触头停留在中间位置（例如高感抗负载），只能够选择励磁驱动的三工位ATSE。
为了满足延时要求，设计（或者技术标书）可以规定ATSE延时切换时间具备现场可调功能，调节时间在0－30min之间。
使用类别：使用类别反映ATSE能够在什么电流条件下可靠的转换，这是目前最被忽略，也是市场上潜在隐患最多的问题。使用类别由开关本体（触头材料、触头压力、分离速度、灭弧方式、触头开距等材料和结构要素）决定。
使用类别国家ATSE标准有明确的规定，见下表：
电流性质 使用类别 典  型  用  途
频繁操作 不频繁操作 
交流 AC-31A AC-31 B 无感或微感负载
AC-33A AC-33 B 电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载
AC-35 A AC-35 B 放电灯负载
AC-36 A AC-36 B 白炽灯负载
直流 DC-31 A DC-31 B 电阻负载  
DC-33 A DC-33 B 电动机负载或包含电动机的混合负载
DC-36 A DC-36 B 白炽灯负载
使用类别为AC－33的开关，能够接通和分断6Ie（IEC新标准增加为10Ie），而AC－31接通和分断能力仅为1.5Ie。目前，真正能够通过AC－33使用类别的厂商不多，所以，需要用户特别注意，应在设计和标书中明确规定。
4.4  其它需要考虑的要素：
4.4.1  重要场合优选可靠性高的PC级ATSE。特别重要场合，选择通过AC－33A使用类别的PC级ATSE。
注：这个指标是ATSE最苛刻的技术指标，是国内企业与国际领先专业厂商技术指标差距所在，也是诸如北京机场这样重要场合标书明确注明的指标。
4.4.2   如果备用电源是发电机，而发电机的启动信号来自ATSE的控制器，就要求ATSE控制器具有蓄电池作为第三电源的功能，保证控制器在常用电源出现失电状况下能够给发电机发出启动信号。 
注：有些复杂的系统，ATSE有数百台，不可能每一台都可以控制发电机的启动，建议系统设计时，要明确那种状态下才能够启动发电机，由什么信号控制发电机的启动。市电－发电系统首端ATSE和给特别重要负荷供电的ATSE，建议配备能够满足本条要求的控制器。
4.4.3   消防电源的可靠性要求很高，消防设备一旦启动，就必须连续运行，不得停机，因此，用于消防设备的ATSE，需要同时满足下列要求： 
a)  选择PC级ATSE：按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准，用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE
b)  如果消防设备没有启动，就应该随时接通到正常电源（具有自投自复功能），而一旦消防设备启动，无论供电电源是常用还是备用电源，只要电源正常，就不能够转换（即自复功能自动取消），因为每一次转换都会导致接触器跳闸，意味着消防设备停止运行，需要重新启动，这不符合消防的要求。
c)  消防设备一旦启动，如果出现电源故障，就必需立即转换，由于ATSE转换会导致接触器跳闸，消防电机停机，所以即使转换成功，也需要重新启动。如果希望消防电机在ATSE转换后自动连续运行，就要求ATSE具有辅助触点，利用辅助触点在ATSE完成转换后自动启动接触器，保证负载自动连续运行；
d)  消防设备一旦启动，就必须确保连续运行，为保证消防设备电机运行时电源出现断相故障的转换，ATSE应具有电动机带载运行缺相转换功能。
注：ATSE标准规定在空载条件下检查断相转换功能，此条要求超出标准要求，理由是，消防设备遇火灾正在工作时，如果电源出现断相，ATSE就必须能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行，否则连续在断相下工作，消防电机很快会烧毁）
正常工作条件
● 周围空气温度 　　○ 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 　　● 海拔：安装地点的海拔不超过2000m。 　　● 大气条件： 　　大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 　　● 污染等级:污染等级为3级。