标题：艾默生UPS电源
UPS电源
UPS（ Uninterruptible Power System ），即不间断电源，是一种含有储能  艾默生Adapt系列1-20KVA装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS电源就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。[1]
艾默生公司简介
艾默生公司(纽约证券交易所股票代码：EMR)创建于1890年，同时于2003年成立北京福尔依科贸艾默生[2]直销中心，总部设于  艾默生LOGO美国密苏里州圣路易斯市，是全球最悠久的跨国公司之一。经营领域涉及网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、家电和工具五大领域，为客户提供创新性的解决方案。公司业务遍布全球150多个国家，在世界各地拥有60多个子公司及14万多名员工，2009财年的销售额达209亿美元，位列《财富》美国500强第94位。
艾默生网络能源[3]有限公司是美国艾默生公司下属子公司，在中国设有30个办事处及29个用户服务中心包括多家公司。艾默生网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合，致力于为客户提供最有竞争力的3G解决方案、动态数据中心解决方案、IT网络能源解决方案以及新能源、新技术解决方案，致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、UPS不间断电源[4]、机房专用精密空调、电力操作电源、太阳能和风能、户外一体化通信机系统、服务器机柜系统、ATS自动切换系统、STS静态切换开关、低压配电柜、SPM服务器电源管理系统、动力及环境监控系统、动力网保护产品等领域。
艾默生网络能源有限公司是全球通信/IT行业网络能源产品、动力一体化整体解决方案及一体化服务的主流供应商。
腾飞伟业作为艾默生的金牌代理有着一流的服务，专业的技术。为客户提供完善的解决方案，弘扬ups电源事业。[5]
艾默生型号
艾默生UPS电源-Adapt系列1-20KVA 系列（新品推荐）
艾默生UPS电源--iTrust Adapt 1-20kVA UPS采用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，额定输出功率分别为：1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、16KVA、20KVA
艾默生UPS电源-iTrust UH31三进单出10－20KVA系列 艾默生UPS电源--iTrust UH31系列UPS为三进单出型（三相输入，单相输出）智能高频在线式交流不间断电源系统，共有三个规格，额定输出容量分别为10KVA、15KVA、20KVA；
艾默生UPS电源--iTrust UL33系列UPS为三进三出型（三相输入，三相输出）全数字在线式智能交流不间断电源系统，共有四个规格，单机额定输出功率分别为：20KVA、30KVA、40KVA、60KVA.可4台机器直接并联运行；
艾默生UPS电源-室外型1KVA、2KVA系列
艾默生UPS电源--室外型智能高频在线式UPS是在iTrust UH11系列基础上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出，共有UH11-0010LC、UH11-0020LC/GU1500两个型号 ；
艾默生UPS电源--Hipulse系列UPS为三进三出型（三相输入、三相输出）在线式智能交流不间断电源系统，共有九种规格，单机额定输出功率分别为：80KVA、120KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA、800KVA，可6 台机器直接并联运行。[6]应用范围应用范围
UL33系列UPS系统适用于不间断用电场合，主要作为各种计算机机房的不间断电源系统，广泛应用于金融证券、邮电通信、政府机关、能源化工、交通运输等各行各业。
三、产品特点 电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
安全性能卓越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在最小。
寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
内阻小
由于内阻小，大电流放电特性好。
艾默生ups电源代理。
隔离双变换在线式工作方式：彻底消除了尖峰、浪涌、电压瞬变、噪音等电网不稳定因素对负载正常工作的影响。
1）全面提升系统可靠性的专业设计
采用第四代绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率器件和多重保护技术
先进的双DSP全数字技术，整机不需任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化漂移问题
先进的分散式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余
瞬时值数字均流技术显著降低并机系统环流(<1A)，电流不平衡度<1%
优良的电磁兼容性设计
采用高裕量的功率器件，增强电网的适应能力
业内独有的UPS防雷技术，内置D级防雷技术规范型号
UL33
功率
20kVA
30kVA
40kVA
60kVA
物理参数
宽×深×高（mm）
600×860×1400
800×860×1800
重量（kg）
440
528
654
811
输入特性(整流器)
额定输入电压
380VAC,三相三线
额定工作频率
50/60Hz
输入电压范围
208V～437V，－20%～+15%满载，－25%～－45%线性降额，－45%可带50%负载
输入频率范围
50Hz±10%
输入功率因数
满载>0.99，半载>0.98
输入电流谐波（THDi）
满载<3%，半载<5%
输入功率缓启动功能
1－255s可设置，默认10s
整流器输出特性
输出稳压精度
0.50%
直流纹波低压
≤1%
输出特性（逆变器）
逆变器输出电压
380，三相四线
输出功率因数
0.8
电压稳定性
稳态
<±1%典型值
瞬态
<±5%典型值
稳态响应时间
<20ms
逆变器过载能力
105%～125% 10分钟，125%～150% 1分钟，>150% 200毫秒
相移特性
100%均衡负载时
<0.5°
100%不均衡负载时
<0.5°
总谐波含量（THDv）
100%线性负载
<1%（典型值）
100%非线性负载
<3%（典型值）
旁路
旁路输入电压
380/400/415VAC,三相四线
旁路电压范围
旁路过载能力
≤135%长期运行，1000%20ms
系统
频率
50Hz（可设置）
市电同步跟踪范围
±2Hz（默认值），±0.5Hz～3Hz每0.5Hz可调
系统效率（满载）
可高达92%
工作环境
运行温度范围
0～40℃
存储温度
－25～70℃（不含电池）
相对湿度
0～95%无凝露
最大运行高度
≤海拔1500m，1500m以上每增加100m，所带负载减少1%
噪音（1m）
55dB
保护等级
IP21
符合标准
安规：IEC60950-1，IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1，电磁兼容：IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A，
设计与测试：IEC62040-3 / AS 62040-3
Paradigm NXa参数
Paradigm NXa智能高频在线式UPS艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统。主要适用于中型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。
艾默生UPS电源NX系列不间断电源系统技术参数
型号
NXe
NXa
功率
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
60kVA
80kVA
100kVA
120kVA
140kVA
160kVA
200kVA
物理参数
宽×深×高（mm）
600×700×1400
600×825×1600
700×825×1800
1000×825×1800
重量（kg）
180
204
204
204
341
401
445
730
730
900
900
1060
输入特性(整流器)
额定输入电压
380/400/415VAC,三相四线
额定工作频率
50/60Hz
输入电压范围
208V～476V，－20%～+25%满载，－25%～－45%线性降额，－45%可带70%负载
输入频率范围
40Hz～70Hz
输入功率因数
满载>0.99，半载>0.98
输入电流谐波（THDi）
<3%
输入功率缓启动功能
有，5-300秒可设置
整流器输出特性
充电器输出稳压精度
1%
直流纹波低压
≤1%
输出特性（逆变器）
逆变器输出电压
380/400/415VAC，三相四线
输出功率因数
0.8
电压稳定性
稳态
<±0.5%典型值
瞬态
<±5%典型值
稳态响应时间
<5ms
逆变器过载能力
110%1小时，125%10分钟，150%1分钟，240%200毫秒
相移特性
带100%均衡负载时
<1°
带100%不均衡负载时
<1°
总谐波含量（THDv ）
100%线性负载
<1%
100%非线性负载
<3%
旁路
旁路输入电压
380/400/415VAC,三相四线
旁路电压范围
旁路过载能力
135%长期，170%1小时，1000%100ms
系统
频率
50Hz/60Hz（可设置）
市电同步跟踪范围
±2Hz（默认值），±0.5Hz～3Hz每0.5Hz可调
实测频率精度（内部时钟）
50Hz/60Hz±0.02%
系统效率（满载）
可高达94%
工作环境
运行温度范围
0～40℃
存储温度
－25～70℃（不含电池）
相对湿度
0～95%无凝露
最大运行高度
≤海拔1000m，1000m以上每增加100m，所带负载减少1%
噪音（1m）
51dB
51.5dB
51.6dB
56dB
55dB
59dB
59dB
62dB
62dB
65dB
65dB
66dB
保护等级
IP20
符合标准
安规：IEC60950-1，IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1，电磁兼容：IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A，设计与测试：IEC62040-3 / AS 62040-3
引
服务理念
服务是一种文化
在艾默生网络能源，服务不仅仅代表一种制度、程序，它已经融入我们的企业文化中，并为所有员工接受和奉行。
服务内容来自用户的需求
艾默生网络络能源一如既往地向用户提供优质、高效服务，并通过有偿服务方式增加服务自我造血机制，提高服务质量，同时寻求服务内容和服务方式的改进，使双方从中获得最佳效益。
向用户提供标准化、专业化、产品化服务
标准化代表服务规范，专业化代表服务质量，多元化代表服务内容，产品化代表不同的服务质量和价值，都是以用户满意为衡量标准。
服务宗旨
实现客户价值
协助客户提高运行维护效益
协助客户树立竞争优势
协助客户培养自己的技术专家