标题：杭州德士比泵有限公司
杭州德士比泵有限公司
企业介绍:杭州德士比泵有限公司是杭州清泉水泵总厂与德国德士比公司合资成立的一家专业从事开发、设计、生产经营各类水泵及控制设备的股份制企业。也是中国农业机械排灌协会副会长单位,排灌机械行业的骨干企业。
公司自成立以来，始终致力于科技和管理的不断创新，走上了良性循环的规模化经营之路，拥有着一支专业的技术研发队伍；形成了一套完整的生产管理、技术研发、品质控制和营销网络体系。
德士比泵生产基地位于杭州余杭中泰工业园区，生产各类水泵及控制设备3000多种规格，位居国内外同行前列。产品涉及工矿企业、城市供水、农田灌溉、石油化工、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水、制药、锅炉、空调循环系统等诸多行业。
公司技术力量雄厚，工艺装备先进。为构建一个领先的技术研发及贸易平台，成立的杭州火速科技有限公司专业负责产品网络开发及技术研发。设立泵类专业网站及时发布产品信息，产品设计采用水泵专用设计软件设计。以“追求卓越,奉献百姓”为质量方针的指导下，发展迅猛倍受国内外同行关注。公司在内部建立了完善的质量管理体系，最大限度地实现了企业资源的优化组合和分配。
公司在以人为本,永远让顾客满意为目标建立了完备的客户服务体系，在全国建立了二十多个销售，服务网络和产品储备库，竭力为各地用户提供优质、及时、周到的服务，切实做到为用户服务，对用户负责，让用户满意。使顾客满意是我们永远追求的目标。自公司成立以来，视诚信为生命，建立诚信档案，引进了诚信评价管理机制，在要求客户讲信用的同时，强调自己首先讲信用，保证对客户和社会的每一项承诺得到履行。“用户的需求,就是我们的追求”是我公司发展的宗旨；竭诚欢迎国内外客商来电来函洽谈业务。
主营产品：离心泵
潜水电泵 
演绎广州第十六界亚运会开幕喷泉表演
2010年11月12日晚，亚运会开幕式堪称绚烂辉煌、如梦如幻，其中时而婀娜多姿时而激昂澎湃场面恢宏的原创喷泉阵群自然成为开幕式上最为出色的亮点。其规模之宏大，场面之绝伦是中国继2008年奥运会和2010年世博会之后的有一个喷泉景观的巅峰之作。在这面绚丽的水幕背后有一个伟大的英雄——杭州德士比泵有限公司。
自2010年初亚运会筹备初期阶段，在工程主办方甄选采购厂商时。杭州德士比泵有限公司以其强大的实力在众多竞争厂商中独占鳌头。于2010年3月正式确定了采购合同，德士比将为亚运会开(闭)幕式定制500台特种潜水泵及特种不锈钢喷泉泵。德士比在接下来的8个月里为亚运会如数提供了500台特种泵共计7489KW。作为喷泉表演的核心成员，德士比以其卓越的品质，零出错、零返修、零偏差，回馈了工程主办方以及全国人民的信任。德士比当之无愧的成为中国喷泉泵业的领路人。
杭州德士比泵有限公司是中国农业机械工业协会排灌机械分会副会长单位，排灌机械行业的骨干企业，高新技术单位，坐落于美丽的西子湖畔。公司集研发、设计、制造、销售与一体拥有雄厚的科技力量；强大的技术实力；先进的检测技术；完善的管理、质量、服务体系。
德士比是中国第一家获得景观喷泉工程设计、安装、总承包壹级资格等级的水泵制造商。长期以来一直致力于喷泉用泵的研究与开发，并一直处于行业的领先地位。公司喷泉用泵严格遵照ISO和环保标准，力争使产品更加好用、可靠、高效、节能、环保，从而使客户从中受益。
德士比作为中国人自己的顶级水泵品牌，在经济、科技蓬勃发展的今天，将会继往开来，再续辉煌引领中国喷泉用泵走的更高更远。
潜水电缆连接工艺
潜水电缆连接
当潜水电泵自带电缆线长度不能满足用户安装需求时，需外接电缆线
接线应由专职电工操作。电缆线横截面积由安装长度、电机功率及起动方
式确定．电机电缆线与外接电缆接头要求可靠密封、绝缘。并要有一定强
度。接头工艺简要如下：
1.将潜水泵上的电缆按下图所示，将铜芯剥出约30—35mm长．
用砂布将铜丝擦干净．发亮为宜．同样将外接三芯电缆的铜丝剥出30—
35mm,用砂布擦干净。  
电缆包装方式(4张)
2.按下图所示，将三芯电缆与外接电缆剥出的铜丝部分对插起来。
然后用一根细铜丝按图示样绑扎紧。剩余部分剪去，用剪刀按平，不扎手
为宜。三根同样绑法。
  
3.准备一个小铁盒或小铁锅(能蘸住三个线头即可)。将焊锡放
入锅内放在火上加热．直到焊锡化开。将三个线头涂上适量的焊油．迅速
放入锅内焊牢，要求焊头表面光滑，无毛刺及假焊现象。如果没有焊牢或
不光滑，应重新焊接。直到达到要求为止。
4.按下图所示。用涤纶绝缘胶带包扎时一定要压住第一圈的一半。
(半叠式包扎法)包扎8—12层，包好后。再用塑料胶带包两层以作强度
保护。
  
5.按下图所示。用塑料胶带把三跟线包在一起，包扎两层，第一
层超过每根导线绝缘层末端50mm以上。第二层超过第一层末端50mm以
上。须紧密缠绕。尽可能排除空气空间。
6.包扎好后取一盆凉水将包扎好的线头安全浸泡在水中，12小
时后，用500V兆欧表测量绝缘不能低于50兆欧，否则应重新包扎直到
达到要求为止。
7.潜水电泵的接地线也须按潜水电缆接线工艺要求包扎。
德士比SP120/SP150 喷泉泵上市反响
杭州德士比泵有限公司开发研制的SP120、SP150系列不锈钢喷泉泵上市后受到用户的一致好评。在喷泉工程应用上，德士比品牌泵以体积小巧，安装方便，水力性能优秀，无故障运行时间长的优点技压群雄，在众多水泵厂家中脱颖而出。
SP系列立卧两用深井潜水电泵用于城市高楼供水（管中泵），水景喷泉，解决山区隧道消防及人、畜用水。并可用于工厂、矿山排、给用水。适用地深井、河渠、水库。它具有以下特点：
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->过流部件采用304不锈钢精制而成，耐腐蚀性能良好。
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->叶轮和蜗壳，采用优秀的水力模型，Flunt流畅分析软件优化设计。水力效率很高。
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->泵与电机直立式组合，机体所占空间小。
<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->独特的止回阀装置，有效的防止水锤，保护水泵装置不受水锤伤害。
<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->所有的轴承均采用水润滑、长方形状轴承通道使得存在的沙粒可以同输送的液体同时派出。防止水中沙粒对轴承的破坏。
<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->潜水电机采用可拆卸防水电缆接头，NEMA工业安装标准尺寸。
离心式水泵使用中的误区
1.高扬程水泵用于低扬程抽水很多机手认为抽水扬程越低，电机负荷越小。在这种错误认识的误导下，选购水泵时，常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言，当水泵型号确定后，其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小，因而扬程越高，流量越小，消耗功率也就越小。反之，扬程越低，流量越大，消耗的功率也就越大。因此，为了防止电机过载，一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时，电机容易过载而发热，严重时可烧毁电机。若应急使用，则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀，以减小流量，防止电机过载。注意电机温升，若发现电机过热，应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解，有些机手认为堵塞出水口，强制减少流量，会增加电机负荷。其实正好相反，正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀，为了减小机组启动时的电机负荷，应先关闭闸阀，待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
2.大口径水泵配小水管抽水很多机手认为这样可以提高实际扬程，其实水泵的实际扬程=总扬程—损失扬程。当水泵型号确定后，总扬程是一定的；损失扬程主要来自于管路阻力，管径越小显然阻力越大，因而损失扬程越大，所以减小管径后，水泵的实际扬程非但不能增加，反而会降低，导致水泵效率下降。同理，当小管径水泵用大水管抽水时，也不会降低水泵的实际扬程，反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程，使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时，必然会大大增加电机负荷，他们认为管径增大后，出水管里的水对水泵叶轮的压力就大，因而会大大增加电机负荷。殊不知，液体压强的大小只与扬程高低有关，而与水管截面积大小无关。只要扬程一定，水泵的叶轮尺寸不变，无论管径多大，作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后，水流阻力会减小，而使流量有所增加，动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内，无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的，并且还可以减小管路损耗，提高水泵效率。
3.安装进水管路时，水平段水平或向水源方向上翘
这样做会使进水管内聚集空气，降低水管和水泵的真空度，使水泵吸水扬程降低，出水量减少。正确的做法是：其水平段应向水源方向稍有倾斜，不应水平，更不得向上翘起。
4.进水管路上用的弯头多如果在进水管路上用的弯头多，会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯，不允许在水平方向转弯，以免聚集空气。
5.水泵进水口与弯头直接相连这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时，应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面，斜面部分装在下面。否则聚集空气，出水量减少或抽不上水，并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时，应在水泵进水口和弯头之间加一直管，直管长度不得小于水管直径的2～3倍。 
6.装有底阀的进水管最下一节不是垂直的如这样安装，阀门不能自行关闭，造成漏水。正确安装方法是：装有底阀的进水管，最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装，则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
7.进水管的进水口位置不对（1）进水管的进水口离进水池底和池壁距离小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时，进水口离池底的距离小于直径的1.5倍时，会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物，堵塞进水口。 
（2）进水管的进水口入水深度不够时，这样会引起进水管周围水面产生漩涡，影响进水，减少出水量。正确的安装方法是：中小型水泵入水深度不得小于300～600mm，大型水泵不得小于600～1000mm。
8.出水管口在出水池正常水位以上如果出水口在出水池正常水位以上，虽增加了水泵扬程，但减少了流量。如因地形条件所限，出水口必须高出出水池水位，则应在管口加装弯头和短管，使水管成为虹吸式，降低出水口高度。