标题：变压器油检测
性能简介
1、外观：检查运行油的外观，可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中，应有此项目的记载。
2、颜色：新变压器油一般是无色或淡黄色，运行中颜色会逐渐加深，但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深，则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求，可以继续运行，但应加强监视。
3、水分：水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加，直接导致绝缘性能下降并会促使油老化，影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督，是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值：油中所含酸性产物会使油的导电性增高，降低油的绝缘性能，在运行温度较高时（如80℃以上）还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀，缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况，所以加强酸值的监督，对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性：变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好，且又添加了抗氧化剂，所以通常只对新油进行此项目试验，但对于进口油，特别是不含抗氧化剂的油，除对新油进行试验外，在运行若干年后也应进行此项试验，以便采取适当的维护措施，延长使用寿命。
6、击穿电压：变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况，是一项非常重要的监督手段
，通常情况下，它主要取决于被污染的程度，但当油中水分较高或含有杂质颗粒时，对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数：介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少，所以介质损耗因数也甚微小，一般仅有0.01%～0.1%数量级；但由于氧化或过热而引起油质老化时，或混入其他杂质时，所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多，介质损耗因数也就会随之增加，在油的老化产物甚微，用化学方法尚不能察觉时，介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段，具有特殊的意义。
8、界面张力：油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段，界面张力的变化是相当迅速的，到老化中期，其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加，因此，此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。
9、油泥：此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时，可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同，当老化油中渗入新油时，油泥便会沉析出来，油泥的沉积将会影响设备的散热性能，同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀，导致绝缘性能下降，危害性较大，因此，以大于5%的比例混油时，必须进行油泥析出试验。
10、闪点：闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生；这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热，电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说，测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品，从而保障设备的安全运行。
11、油中气体组分含量：油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除，对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分，对于消除变压器的潜伏性故障是十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容
12、水溶性酸：变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸，如甲酸、乙酸等，因为这些酸的水溶性较好，当油中水溶性酸含量增加（即pH值降低），油中又含有水时，会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀，并降低电气设备的绝缘性能，缩短设备的使用寿命。
13、凝点：根据我国的气候条件，变压器油是按低温性能划分牌号。如10、25、45三种牌号系指凝点分别为-10、-25、-45℃。所以对新油的验收以及不同牌号油的混用，凝点的测定是必要的。
14、体积电阻率：变压器油的体积电阻率同介质损耗因数一样，可以判断变压器油的老化程度与污染程度。油中的水分、污染杂质和酸性产物均可影响电阻率的降低.
检测标准
质量标准牌号 10 25 45 
1 外观 外观透明，无杂质或悬浮物 外观目测 
2 密度(90℃)，Kg/ m3 不大于 895 GB/T 1884/1885 
3 酸值 mgKOH/g 不大于 0.03 GB/T 264 
4 顷点 不高于-7 -22 报告 GB/T 3535 
5 凝点 -45 GB/T 510 
6 闪点 ℃ 不低于 140 135 GB/T 261 
7 水分 mg/L 报告 GB/T 7600 
8 界面张力 mN/m 不小于 40 38 GB/T 6541 
9 介质损耗因数(90℃) % 不小于 0.005 GB/T 5654 
10 击穿电压 kV 不小于35 GB/T 507 
11 运动黏度 40℃ 
-10℃ 
-30℃ 不大于13 13 11 GB/T 5654 
0 不大于200 
0 不大于1800 
12 水溶性酸碱 无 DL/T 259 
13 腐蚀性硫 非腐蚀性 GB/T 0304 
14 氧化安定性 
氧化后酸值, mgKOH/g 
氧化后沉淀,% 
不大于 0.2 
不大于 0.05 SH/T 0206 
运行中变压器油质量标准标准数据序号项目设备电压质量标准检验方法1外观
外观透明，无杂质或悬浮物外观目测2水溶性酸
>4.2GB/T 75983酸值 mgKOH/g
≤0.1GB/T 2644闪点 ℃
与新油比不低于10GB/T2615水分  mg/L330~500≤15GB/T 7600220≤25110以下≤356界面张力  mN/m
≥19GB/T 65417介质损耗因数(90℃) % 500≤0.020GB/T 5654≤300≤0.0408击穿电压 kV500≥50GB/T 507330≥4566~220≥3535以下≥309体积电阻率Ω·m500>1×1010GB/T 5654≤300>5×1010油中含气量 %
<3DL/T 42311油泥与沉淀物 %
<0．02GB/T 51112油中溶解气体组分含量色谱分析
按DL/T 596-1996标准执行GB/T 17623
GB/T 7252检测流程交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行.内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度,湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致.仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕液晶显示,全中文菜单,每一步都有中文提示,测量结果可以打印输出.
工作原理
先进的高频感应加热方式，加热均匀、速度快、控制方便. 
采用全数字技术,全部智能自动化测量 
大屏幕液晶显示,全中文菜单 ,测量结果可以打印输出.
操作指标
1     使用条件        -5℃—40℃       RH<80%
2     电源           AC 220V±10%     频率无限制
3     高压输出       1000V~2200V      每隔200V
精度            2%
容量           50VA             输出电流25mA
4     温控感应炉      最大功率1500W
5     温度控制范围    <100℃
6     温度测量误差    ±0.5℃
7     控温误差       ±1℃
8     控温时间        室温到90℃    小于20min
9     测量范围       tgδ          无限制
Cx   　　　　15PF ～ 300PF
10    精度           △ tgδ:±(读数*1.0%+0.020%)
△ C x  :±(读数*1.0%+0.5PF)
11    外形尺寸      450（L）×310（W）×360（H）
12    重量          18Kg　
变压器油
主要成分是石油的一种分镏产物，它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油。由各种碳氢化合物所组成的混合物。石油基碳氢化合物有烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等。
（1） 密度尽量小，以便于油中水分和杂质沉淀。
（2） 粘度要适中，太大会影响对流散热，太小又会降低闪点。
（3） 闪点应尽量高，一般不应低于135℃。
（4） 凝固点应尽量低。
（5） 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好，以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
（6） 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示，它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量（毫克）。
（7） 安定度不应太低，安定度通常用酸价试验的沉淀物表示，它代表油抗老化的能力。
主要作用（1）绝缘作用：变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中，不仅可提高绝缘强度，而且还可免受潮气的侵蚀。
（2）散热作用：变压器油的比热大，常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升，通过油的上下对流，热量通过散热器散出，保证变压器正常运行。
（3）消弧作用：在油断路器和变压器的有载调压开关上，触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好，且在电弧的高温作用下能分触了大量气体，产生较大压力，从而提高了介质的灭弧性能，使电弧很快熄灭。
性能要求（1） 变压器油密度尽量小，以便于油中水分和杂质沉淀。
（2） 粘度要适中，太大会影响对流散热，太小又会降低闪点。
（3） 闪点应尽量高，一般不应低于136℃。
（4） 凝固点应尽量低。
（5） 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好，以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
（6） 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示，它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量（毫克）。
（7） 安定度不应太低，安定度通常用酸价试验的沉淀物表示，它代表油抗老化的能力。