标题：武汉地暖武汉暖气公司
地暖知识
武汉地暖--地暖简介
一、地板采暖的发展 低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在位于地板下的加热管内循环流动，加热地板，通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。低温热水地面辐射供暖常简称地板采暖或地暖。
早在公元前1300年，土耳其王族的宫殿中就有了地板辐射采暖的雏形，公元前80年著名的古罗马浴室中地板辐射采暖以“火地”的形式出现，我国东北地区沿用至今的火炕也是应用了地板辐射采暖的原理。
上世纪 30 年代开始现代地板采暖开始得到运用，但由于当时只能采用铜管作为加热盘管，不仅价格高昂，而且腐蚀渗漏导致的维护成本较高，致使地板辐射采暖的应用受到了很大的限制。地板采暖这种供暖方式只能是一种奢侈消费品，只能用于高档别墅或一些著名的公共建筑中。在我国，人民大会堂就是最早采用铜管为加热管的现代地板供暖方式的建筑物。
近年来，随着塑料工业的飞速发展，大量新型管材不断涌现。由于这些新型塑料管材具有抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的特点，并且价格便宜、地面下埋管无接口、管内壁不易结垢、使用寿命长等突出的优点，大大地促进了地板辐射采暖技术的推广和应用。地板采暖这种优异的供暖方式开始进入普通家庭。
今天，由于地板辐射供暖的高舒适性、节能、卫生、安全、有益身体建康等优势，早已得到人们的普遍认同，地暖普及率越来越高，并广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。在我国的东北、西北、华北及华东等地区的中心城市，地暖的普及率已超过70%，如哈尔滨、乌鲁木齐。有的地区甚至超过90%，如山东威海、烟台等地。而且由大中城市推广到地县级城市,预计2006年三北地区的大中城市地暖的总体市场份额有望突破50%。地板采暖不仅在三北地区得到了广泛的应用，而且在一些以前不采暖的地区，由于生活水平的改善，已也开始得到应用，如在上海、南京、四川、甚至云南的部份地方也开始使用地暖。
供热小知识
供热系统是由三部份组成：热源，管网和末端散热设备。热源是指能提供热量的设备或系统，一般来讲指锅炉、壁挂炉、太阳能、热泵机组，热交换器等。管网是把热量从热源输送到末端散热设备的管路系统。末端散热设备是指向热用户散发热量，以加热用户室内环境的设施，如暖气片，风机盘管，空调风口等。地板采暖是也是一种末端散热设备。
热量传递通常有三种方式：传导，对流和辐射。传导是指热量从物体的高温端向低温端传递。一般金属都是热的良导体，棉毛制品都是热的不良导体，聚苯板的热传导性能极差，常作为地暖的绝热材料。对流：流体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程。可分自然对流和强迫对流两种。暖气片散热是自然对流，风机盘管散热则是强制对流。辐射：物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领，这种热传递的方式叫做热辐射。热辐射以电磁辐射的形式发出能量，温度越高，辐射越强。辐射能不依靠任何媒体把热量直接从一个物体传给另一物体。太阳的热量就是以热辐射的形式传递给地球的。地板采暖也是辐射传热方式。
地板采暖系统的结构
地板采暖系统主要由连接热源的管路，阀门，分集水器，室温控制系统，埋在地板下的地暖加热管及绝热保温材料、反射膜等组成。以下地板结构剖面图中：1 面层；2 找面层；3 混凝土填充层；4 加热管；5 卡钉；6 绝热保温层；7 防潮层； 8 楼板；9 防水层（仅在潮湿房间）。  地暖系统组成结构地暖优点
低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在加热管内循环流动，加热地板，通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。它的突出特点是舒适、节能，寿命长，环保。因此，近年来低温热水地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。
一、低温热水地面辐射供暖的优点
1. 室内垂直温度场分布好，舒适。
采用地板辐射采暖的房间内，室内垂直温度的分布比较均匀，在人的活动范围内，温度变化很小、比较均匀。人体活动范围以上的温度比以下的低，形成下热上冷的温度梯度，也就是通常所说的头凉脚暖的感觉，这是地板采暖比散热器采暖舒适的原因之一。
2.平均辐射温度高，节约能源。
辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气，而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面，提高其表面温度，从而提高室内的平均温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果，地板采暖提高了室内各表面温度，使得室内平均辐射温度升高，人体的实感温度比用暖气片高2~3℃。因此，在获得相同的热舒适度的前提下，采用辐射采暖的房间设计温度可比传统的对流采暖适当降低2-3℃，节约了采暖能耗。
如采用自动控制室温的地暖系统，其节能效果还会大大增加。
3.简便耐用,寿命长。
地热管材地下整体铺设，无接口，无渗漏，无腐蚀，在规定的使用条件下可放心的连续使用寿命50年以上与传统的暖气片比，地暖的价格已到达到和暖气片大抵相当甚至比暖气更低的价格。传统的暖气片由于不耐腐蚀，一般使用寿命都在10年以内，一些新型的暖气片如钢制暖气片，虽然外观做的很美，但因为受到比较强的氧腐蚀，有只使用一年就产生漏水现象的。而地暖加热管不会产生腐蚀，在规定的使用条件下可以使用50以上，和建筑物的寿命相当。所以，从性价比来看，低温热水地板辐射采暖方式具有明显的优点。低温热水地板辐射采暖方式取代暖气片方式是大势所趋。
4.增加室内使用面积，室内更美观。
与传统的散热器采暖相比，没有地面上的散热器，也没有连接散热器的管道，不占用室内空间和面积，便于装修和家具的布置，使室内更加美观。
5.卫生洁净
由于低温热水地面辐射供暖的传热方式主要为辐射传热，减少污浊空气对流，空气洁净无污染。
6.减少楼层间噪音。
低温热水地面辐射供暖地面构造中的绝热材料除了良好的保温效果，防止热量向楼板下传递外，还具有良好的隔音功能，大大减少了上下层之间的噪音干扰。
7.热隐定性好。
由于地面混凝土层蓄热量大，热稳定性好，因此，在间歇供暖情况下，室内温度的波动也不会太大，提高了热舒适性。
二、自动控温地暖的优点
自动温控地板采暖系统是由分集水器、电热执行器、智能房间温控器等主要部件组成。分集水器由分水主管和集水主管组成，分水主管连接于管网系统的供水管，它的主要作用是将来自于管网系统的热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖加热管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。地暖加热管的另一端与分集水器的集水主管相连，在室内散热后温度降低的回水通过集水主管回到管网系统，完成一个循环。电热执行器安装于分集器的集水主管上，电热执行器通过导线与智能房间温控器相连，它的作用是接受房间温控器的指令，开启或关闭安装在集水主管上的阀门，从而控制各房间温度。房间温控器安装于需要控制室温的房间，它能感应房间的温度，并与设定温度比较。当房间温度低于设定值，温控器向电热执行器发出开启指令，电热执行器开启安装在集水主管内的阀门，向该房间供暖。反之，当房间温度高于设定值，温控器向电热执行器发出关闭指令，电热执行器关闭安装在集水主管内的阀门，停止向该房间供暖。
地暖不仅可以设定房间温度，而且对一特定的房间，在不同的时间段可以预设定不同的温度。这样就可以根据家庭的生活规律来设定特点房间不同时段的室温。比如，一个家庭的生活规律是6：00起床，7：30以后离开，晚上18：00回家，22：30就寝。这样在6：00~7：30可以将各房间温度预设为正常值，7：30~18：00将室温预设为防冻室温，室内可以不供暖或间隙供暖，18：00~22：30室温为正常值，22：30~6：00室温可以设定为比正常值低2℃的睡眠温度（由于室温变化相对于调节有一定的滞后，设定时间应有一定的提前，如：在18：00下班回家希望家里是正常温度，那么可以将17：00预设为正常值，用户只须将每个时间段设定相应提前即可）。地暖的程序控制预设定房间温度的功能，使无人在家的时段不供暖或间隙供暖，使睡眠时间段房间保持较低且舒适的睡眠室温，从而大大降低能源消耗，比普通地暖节能30%以上，比普通暖气片节能40%以上。对于办公室和商场等只需白天供暖的场所，只需将上班时间预设为标准温度，其它时间均为防冻温度，其节能效果更好，可节能50%以上。
地暖材料
地暖设计
管路布置要保证地板的散热量满足热负荷需求。
这是最基本、简单的道理，似乎不言自明，但是，对下述的两种情况应该引起重视。
1.有的房间由于家俱的遮挡因素，使较大面积的地板不能参与换热，致使散热量不能满足热负荷需求，所以设计时应考虑家俱的遮挡因素。
2.由于在卫生间的固定设备和卫生洁具下，不设加热管，这样必须将卫生间的管路布置加密。同时使热媒温度最高部份的加热管首先通过卫生间。
2.管路布置要保证室内舒适度要求。
1.对于靠外墙外窗部份的屋面，局部散热量较大，容易产生温度低于室内平均温度，形成室内温度不均匀的情形。在设计时,靠外墙外窗的管路要适当加密。
2.地表面平均温度应通过校核计算。过高的地表面平均温度，会产生燥热的感觉
3.要综合考虑室内各房间的水力平衡、热力平衡和各房间温度的单独性。 1.分集水器的各环路之间应尽量使用可比例调节各环路流量的流量平衡阀。
2.当不采用流量平衡阀时，连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路，其加执管的长度宜接近，并不宜超过120米。
3.考虑流量平衡时，还应考每个房间温度调节的单独性。如果单纯的将所有环路的加热管设计的一样长，势必产生小房间的加热管有很大比例要放在别的大房间中，当调节小房间的温度时，会对大房间产生影响。同时在调节大房间的温度时，房间温度要很长时间才变化，甚至不变化的情况。 4.综合考虑加热管阻力、管内热媒流速和工作压力选择管径。
1.每套分、集水器的环路的总压力损失不宜大于30KPa。
2.加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。
3.应根据加热管的工作压力选择管的S值。
5.面积大于30㎡或进深大于6m的房间，必须加伸缩缝。</li>
6.管材穿过的门口处应加伸缩缝。</li>
7.地面的固定设备和卫生洁具下，不应设加热管。</li>
8.对卫生间、洗衣间等潮湿房间，在填充层上部应设置隔离层（由土建完成）
地暖施工流程：
前期准备 —﹥客户确认具备施工条件 —﹥设备、材料进场 —﹥安装分水器 —﹥ 连接主管路 —﹥预留温控器导线 —﹥清理施工现场地面 —﹥铺设保温层、边界膨胀带 —﹥铺设反射铝箔层 —﹥ 铺设地暖加热管 —﹥连接分水器 —﹥设置伸缩缝 —﹥水压试验 —﹥豆石混凝土填充层施工 —﹥完工验收.
常见问题解答
1.地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命，因为地上部分可以更换，因此，地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的符合标准的管材，寿命可达50年以上，可以认为：地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2.我们小区是集中供热，可以安装地板采暖系统吗?
当然可以。地板采暖是低温供暖，规程规定供水温度应小于60℃，实际上供水温度一般应小于50℃。过高的水温不但会减少地暖的寿命，而且会影响室内舒适度。一般来讲小区供热系统采用常规暖气片供暖<strong>,</strong>供水温度设计为95℃,如果直接用于地板采暖是不合适的。凯盟公司开发的地暖专用恒温混水系统可以很好的解决这一问题。只需在集中供热入户端安装恒温混水系统，将循环水温度降低到适宜温度，即可使用地板采暖系统。我公司在不改变原有系统结构的情况下，使用一台水泵及一个温度控制装置，组成一套恒温混水系统即可有效控制给水温度，使地暖可以适用于几乎所有的热源，集中供暖、如壁挂炉、落地式锅炉、地源热泵、空气源热泵、太阳能及其他余热等各种热源。
3.自动控温的地暖系统如何进行温度控制?
自动温控地板采暖系统是由分集水器、电热执行器、智能房间温控器等主要部件组成。分集水器由分水主管和集水主管组成，分水主管连接于管网系统的供水管，它的主要作用是将来自于管网系统的热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。热水在地暖加热管中流动时，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。地暖加热管的另一端与分集水器的集水主管相连，在室内散热后温度降低的回水通过集水主管回到管网系统，完成一个循环。电热执行器安装于分集器的集水主管上，电热执行器通过导线与智能房间温控器相连，它的作用是接受房间温控器的指令，开启或关闭安装在集水主管上的阀门，从而控制地暖管各环路内的水流量，进而控制各房间温度。房间温控器安装于需要控制室温的房间，它能感应房间的温度，并与设定温度比较。当房间温度低于设定值，温控器向电热执行器发出开启指令，电热执行器开启安装在集水主管内的阀门，热水通过阀门流过铺设在该房间地板下的地暖管，向该房间供暖。反之，当房间温度高于设定值，温控器向电热执行器发出关闭指令，电热执行器关闭安装在集水主管内的阀门，热水不能流过铺设在该房间地板下的地暖管，停止向该房间供暖。
4.自动控温的地暖有什么好处？
自动控温的地暖不仅可以将室温控制在特定的温度，极大的提高舒适度。而且节能效果非常显著。
地暖不仅可以设定房间温度，而且对一特定的房间，在不同的时间段可以预设定不同的温度。这样就可以根据家庭的生活规律来设定特点房间不同时段的室温。比如，一个家庭的生活规律是6：00起床，7：30以后离开，晚上18：00回家，22：30就寝。这样在6：00~7：30可以将各房间温度预设为正常值，7：30~18：00将室温预设为防冻室温，室内可以不供暖或间隙供暖，18：00~22：30室温为正常值，22：30~6：00室温可以设定为比正常值低2℃的睡眠温度（由于室温变化相对于调节有一定的滞后，设定时间应有一定的提前，如：在18：00下班回家希望家里是正常温度，那么可以将17：00预设为正常值，用户只须将每个时间段设定相应提前即可）。地暖的程序控制预设定房间温度的功能，使无人在家的时段不供暖或间隙供暖，使睡眠时间段房间保持较低且舒适的睡眠室温，从而大大降低能源消耗，比普通地暖节能30%以上，比普通暖气片节能40%以上。
5.卫生间可以做地板采暖吗?
当然可以。卫生间采用地板采暖，最能体现地暖的舒适性，想象—下，洗澡时光脚在浴室里走来走去地面暖暖的，是—种多愉快的感觉。但是由于卫生间内器具比较多，一般情况下浴缸、马桶等卫生器具下不安装地热管，使能安装地暖的面积受到限制。为提高洗澡时的舒适度，可以安装浴霸等辅助加热设施。另外，卫生应在面层施工前，在填充层上再做一次防水。
6.铺设地暖后，房间地面要加高多少？
按通常的做法，地暖的保温层为2cm,填充层（加热管包含在填充层内）为5cm，房间地面增高7cm。
对于购买商品房的业主(一般层高大于2.8米)，大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用，只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面材料，我们会给出专业的设计方案，最大程度上提高用户的舒适度。
7.地板采暖什么阶段施工较为合适，工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行，也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平方米左右的平层房屋，地板采暖施工工期为3—5天，回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别：对于控制系统要求较高的跃层户型，工期需要—周左右，回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外，铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。 8.地板采暖地下加热管材会不会漏，漏了如何维修?
地板采暖地下埋管属隐蔽工程，混凝土填充层对地暖加热管起到保护作用，没有外在机械性损害，不会漏。如果装修、使用中因为外力破坏(如钉钉子或高温热源破坏了埋管)，应立即联系施工单位或厂家，专业人员会及时赶到，确认故障位置并进行专业修补，最大程度减少客户的经济损失。
9.地板会不会冷热不均或局部特热?
根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计，不会出现局部过冷或过热，加上采用不同配置的控制系统，会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距，不少公司一味迎合用户的想法，导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
10.地板采暖选取什么地面装饰材料好?
各种装饰材料传热系数的不同会导致地暖的传热量差异。传热系数越高，传热量越大，越节能。地面材料传热系数由大到小的顺序排列为：天然石材--瓷砖--实木复合地板--强化木地板--实木地板--化纤地毯--纯毛地毯。传热系数越小，要达到同等采暖效果，运行费用越高。石材、瓷砖的传热效果好、抗变形能力强，是地热采暖的理想选择，地热专用的实木复合类地板也是比较适合地暖的材料，然后是各项指标达到要求的地热专用的强化地板。部分实木地板热稳定好、含水率偏低，可以用于地板采暖，但—般实木地板铺装时要打龙骨，地热系统的热量不易传导到地表，这样会降低热效率。另外，钉钉子对地下埋管威胁很大，需要采用特殊的实木地板铺装工艺。
11.地暖选用各种实木复合地板、强化木地板、实木地板时应注意什么?
总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。我们建议客户在选用地板材料时选择有品牌、有实力的厂家产品，最好选择地暖专用地板。此外，安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫，一定要使用地热专用纸地垫，这种地垫有传热快、不变形等特点，而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫传热慢，而且长期在高温的作用下易产生有害气体，危害消费者的健康
服务流程:
与客户沟通,介绍产品性能---上门实地测量(或业主提供房型图),确定分集水器位置及控制方案-----正式报价,签定合同—系统设计,施工方案确定---与客户的装饰公司交底—客户确认已具备施工条件—材料及相关设备进场—安装施工—水压实验,客户验收签字—建立客户档案、售后服务及保修—系统初次投入使用上门调试。
用户手册
一、施工安装前应具备：
1．已办完装修开工审批手续。
2．应保证施工现场水、电、管路施工完毕并验收
(地暖)，散热片在水、电、管路施工之前,现场具有供水和供电条件。
3．厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收。
4．其它的预埋工程通过验收(地暖)。
5．施工区域地面平整清洁，无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物(地暖)等。
当以上条件具备，业主可通知我公司进驻现场。
2．用户应协助公司办理：
到物业等有关部门办理相关施工人员及设备出入证。
采暖系统工程施工应避免与其它工种进行交叉施工作业，导致配合困难或责任不明耽误工期，质量难以保证。业主应协调装修进度，避免交叉施工。
二、水压实验及验收
1．水压实验是保证采暖系统工程施工质量的必要流程。分、集水器及加热管,热熔管安装完毕，必须进行水压实验。水压实验以分集水器为单位进行。 按照《供暖技术规程》，水压实验的合格标准为：
1．试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6Mpa。
2．在试验压力下，稳压1h，其压力降不应大于0.05Mpa。
3．水压试验宜采用试压泵缓慢升压，在升压及稳压过程中不得有渗漏。
2．水压实验完备，用户应会同我公司施工人员进行验收。业主确认后签字。没有经过水压实验验收，不得进行混凝土填充层施工和进入下一步施工工序。
三、混凝土填充层施工(地暖)
1．加热管安装完毕后，在混凝土填充层施工前，应按隐蔽工程要求，由施工单位会同业主进行验收。验收合格才能进入下一步的施工。2.填充层施工应具备：加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下； 通过隐蔽工程验收。
3.填充层的施工应在试压合格后进行。
4.填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板。
5.手推车中的砼应先倒在搁置在跳板上的木板上，再用平头铁锹回填。
6.混凝土填充层施工中，严禁使用机械振捣设备。
7.施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。
8.砼填充层的养护期不应小于24小时,并不得重载，高温烘烤，直接放置高温物体和高温加热设备。
四、装修注意事项
1.卫生间在进行装修之前，须在填充层上再做一次防水。
2.装饰地面宜采用下列材料(地暖)：
水泥砂浆混凝土地面，瓷砖、大理石、花岗石等地面。
如用木质地板，应选择符合国家标准的耐热复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
3.面层施工时，不得剔、凿、钻和钉填充层，不得向填充层内楔入任何物件(地暖)。
4.面层的施工，必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行(地暖)。
5.石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处，应留10mm宽伸缩缝 木地板铺设时，应留不少于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm，装饰层敷设完毕后，应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料(地暖)。
6. 以木地板作为面层时，木材应经干燥处理，且应在填充层和找平层完全干燥后，才能进行地板施工。
7.安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫，要使用地热专用纸地垫，这种地垫有传热快、不变形等特点，不宜使用普通泡沫地垫。 8.瓷砖、大理石等面层施工时，在伸缩缝处宜采用干贴。
9.切割材料时，严禁在填充层上直接作业。
五、系统试运行
1. 供暖系统的试运行，应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
2.供暖系统的试运行，应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后，正式采暖运行前进行(地暖)。
3.往系统注水时，应注意注水的速度不能过快，以免带进过多的空气，造成系统排气不畅。注水时应松开分水器上的放风阀，使系统内的空气排出，直至清水流出后再将放风阀关闭。地暖系统在注水时应检查进、回水阀是否开启，直到全部注满，系统处于正常运行状态为止。
4.初始加热时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃；并应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。
5.在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管,控制阀逐路进行调节，直至达到设计要求。
6.经调节后，室内各房间温度均匀，无过冷过热现象，室温达到设计要求。供回水温差为10℃左右。
7.试运行期间，如主管系统、分集水器及分集水器与加热管的连接部份不应有跑、冒、滴、漏等现象。各种阀门应能开闭灵活且能正常工作。如出现任何的异常情况，应通知地暖公司及时处理。
六、使用维护
1.当系统正常运行后，可根据室外温度的变动，对地板采暖系统进行调节。地板采暖系统的调节主要采取质调节和量调节相结合的调节方式。所谓质调节主要调节系统的给水温度从而调节系统的供热量，而量调节主要是调节系统的给水流量的方式来调节系统的供热量。
2.当系统的回水温度超过50℃时，应减小供热量。地暖在正常使用时，当木地板的地表温度超过26℃时或石材地面超过30℃时，应降低供水温度。
3.供水温度和压力应不超过设计条件。即最高供水温度不超过60℃，最高系统长期工作压力不超过0.3MPa。
4.室内每平方米的荷载不应超过两吨。
5.系统的环境温度应不小于5℃，以防止由于环境温度过低而造成系统内的水结冰。
6.如用户在冬季长期不采暖，可能造成房间温度结冰时，应将管内水吹出，关闭所有阀门。
7.采暖的系统，在非采暖季节，宜采用湿法保养，即系统满水保养。
8.每个采暖期前，应把分水器与加热管的连接件拧紧一些。
9.应经常性地检查、清洗丫型过滤器。
10.水中空气的析出，会造成水循环不畅，宜不定期手动排气。
11使用中出现任何异常情况，应及时通知地暖公司。
售后服务：
1．打压试验合格，客户签署施工验收、移交单，我公司提供用户资料、保修单、跟踪服务卡，并提供装修运行使用指南。
2．质保期为自施工验收合格，双方签署验收单之日起主机一年，管道二年,散热片五年,此期间因为材料、设备、施工原因造成的质量问题，公司承担相应责任并免费维修，直至系统正常使用。
3．地下管材部分：公司选用的各种地埋管材，国家化学建筑材料测试中心检测合格，并由保险公司承保产品质量责任险。
4．客户信息及技术资料公司将建档长期保存，以便更好的提供服务。
5．在接到客户书面故障通知后，公司保证4小时内给出解决方案或建议。对客户不能自己不能解决的问题，公司保证24小时内派人到现场，协助客户及时解决系统相关使用问题。
6．我公司将定期回访客户，了解系统运行状况，以保证系统长期、可靠、安全运行，解决用户后顾之忧。
7．用户如有任何的技术问题欢迎使用本网站的技术交流栏的留言板和我们交流。也可以直接拔打公司电话垂询。
8．对于下列情况，公司实行收费维修：
因用户使用不当造成的损坏；用户自行安装、拆卸造成的损坏；因不可抗拒自然因素造成的损坏；保修期以外的维修。