标题：自力式压力调节阀
简介
明精自力式压力调节阀是一种自动恒定压差的水力工况平衡用阀,应用于供热.中央空调等水系统中,支持被控系自力式压力调节阀(13张)统各用户末端装置的自主调节消除管网压力。
阀后压力控制工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后，变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上，产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡，决定了阀芯、阀座的相对位置，控制阀后压力。当阀后压力P2增加时，P2作用在顶盘上的作用力也随之增加  自力式压力调节阀。此时，顶盘的作用力大于弹簧的反作用力，使阀芯关向阀座的位置，直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时，阀芯与阀座的流通面积减少，流阻变大，从而使P2降为设定值。同理，当阀后压力P2降低时，作用方向与上述相反，这就是自力式（阀后）压力调节阀的工作原理。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。
阀前压力控制
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后，变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上，产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡，决定了阀芯、阀座的相对位置，控制阀前压力。当阀后压力P1增加时，P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时，顶盘的作用力大于弹簧的反作用力，使阀芯向离开阀座的方向移动，直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时，阀芯与阀座的流通面积减大，流阻变小，从而使P1降为设定值。同理，当阀后压力P1降低时，作用方向与上述相反，这就是自力式（阀前）压力调节阀的工作原理。
自力式温度调节阀工作原理（加热型）
温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 　加热用自力式温度调节阀，当被控对象温度低于设定温度时，温包内液体收缩，作用在执行器推杆上的力减小，阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开，增加蒸汽和热油等加热介质的流量，使被控对象温度上升，直到被控对象温度到了设定值时，阀关闭，阀关闭后，被控对象温度下降，阀又打开，加热介质又进入热交换器，又使温度上升，这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
自力式温度调节阀工作原理（冷却型）
冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀，只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反，阀体内通过冷介质，主要应用于冷却装置中的温度控制。
自力式流量调节阀工作原理
被控介质输入阀后，阀前压力P1通过控制管线输入下膜室，经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室，P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps 称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置，从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时，即△Ps增加，结果P1、Ps分别作用在下、上膜室，使阀芯向阀座方向移动，从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积，使Ps增加，增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之，同理。 
自力式调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。
自力式压力调节阀主要特点及技术参数
主要特点
1、自力式压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场合工作，既方便又节约能源。
2、压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。
3、压力设定值在运行期间可连续设定。
4、对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之间比为10:1~10:8
5、橡胶膜片式检测，执行机构检测精度高、动作灵敏。
6、采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏，控制精确。
技术参数
公称通径：DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm
公称压力：PN1.0、1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准：ANSI、JIS、DIN、GB、JB（特殊可按用户提供）
阀体材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）
阀芯材料：硬密封－－不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti）；软密封－－不锈钢镶嵌橡胶圈
压力平衡：不锈钢波纹管（DN15～125）、平衡膜片（DN150～250）
主要技术参数和性能指标
类别型号类别型号单座压闭型ZZYP-16-64B单座压开型ZZYP-16-64K双座压闭型ZZYN-16-64B双座压开型ZZYN-16-64K套筒压闭型ZZYM-16-64B套筒压开型ZZYM-16-64K压闭型：用于阀后压力调节，当阀后压力升高，阀门关闭，以达到减压、稳压的目的。
压开型：用于阀前压力调节，当阀前压力升高，阀门打开，以达到泄压、稳压的目的。
技术指标和用途
直接作用自力式压力调节阀是在无电、无气的场合下，利用被调介质本身压力变化控制阀前（K型）或阀后（B型）压力的恒压或减压，附设冷凝器，可在350摄氏度蒸汽下连续使用，薄膜式用于小于等于0.7MPa压力、活塞式用于0.7～2.5兆帕压力，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺等各种工业设备中气体、液体、蒸汽介质减压、泄压、稳压。
特点
自力式压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10：1～10：8。橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确。
主要零件材料
阀体：ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti 
阀芯：1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti 
阀座：1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti 
阀杆：1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti 
膜盖：A3、A3钢涂四氟乙烯 不锈钢 填料：丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶
使用方法
1. 在常温下使用气体或低粘度液体场合时的操作：
（1） 缓慢开启阀前后截止阀；
（2） 拧松排气塞，直至气体或液体从执行机构溢出为止
（3） 然后重新拧紧排气塞，调节阀即可工作。所需压力值的大小可通过压力调节盘的调整而得到，调整时，注意观察压力标示值，动作缓慢，不得使阀杆跟着转动
2. 使用蒸汽场合时的操作：
(1) 从冷凝器上拧下注液口螺钉
(2) 拧松执行机构排气塞
(3) 使用漏头通过注液口加入直至排气孔流出为止
(4) 拧紧排气塞，继续注水直至溢出注液口
(5) 拧紧注液口螺钉
(6) 缓慢开启调节阀前后截止阀
(7) 调整压力调节盘，并观察压力表示值达到要求为止。
维修：
投入运行后，一般维护工作很少，平时只要观察阀前，阀后压力示值是否符合工艺所需要求即可。另外，观察填料函与执行机构是否渗漏，若渗漏应拧紧或更换填料及膜片。
自力式压力调节阀的原理及特点
自力式压力调节阀在工业上广泛应用，是一种无需外来资源，只需要被测自身压力、温度或者流量的变化，设定预先的值就能自动调节的一种控制装置，这是一种节能型的仪表，具有控制执行等多功能的仪表控制系统。它的种类可分为自力式压力（微压）调节阀、自力式（压差）流量调节阀、自力式温度调节阀。适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。
城市供热、供暖系统采用该产品，热效率比以前提高30%~40%。节能效果显著。 
下面就自力式压力调节阀的原理进行简单的概述。
自力式阀后压力调节的工作原理：总有阀后、阀前控制两种，阀前压力P1经过阀芯、阀座的节流后，变为阀后压力P2。P2经过管线输入上膜室内作用在顶盘上，产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡，决定了阀芯、阀座的相对位置，控制阀后压力。当P2增加时，P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时，顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力，使阀芯关向阀座的位置。这时，阀芯与阀座之间的流通面积减少，流阻变大，P2降低，直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止，从而使P2降为设定值。同理，当P2降低时。作用方向与上述相反，这就是阀后压力调节的工作原理。 关于自力式压力调节阀的应用也非常的广泛，突出方面在黏度较高的介质中的应用。　

基本信息
《自力式压力调节阀》  自力式压力调节阀
作　者：机械工业出版社 编 
丛 书 名： 冷配在线
出 版 社：机械工业出版社
ISBN：15112
出版时间：2010-08-01
版　次：1
页　数：12
装　帧：平装
开　本：16开
内容简介
《JB/T 110492010 自力式压力调节阀》由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（SAC/TCl24）归口。本标准负责起草单位：浙江三方控制阀股份有限公司、上海西派埃仪表成套有限公司。本标准参加起草单位：重庆世壮仪器仪表有限公司、丹佛斯（鞍山）控制阀有限公司、重庆川仪十一厂有限公司、浙江派沃自控仪表有限公司、上海科力达自控阀门有限公司。本标准主要起草人：蔡加潮、汪克成、孙健、左兵、崔根宝、刘洪恩、臧琦、张世淑、金立新、王汉克。本标准为首次发布。
图书目录
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 产品分类及基本参数
4.1 产品分类
4.2 基本参数
4.3 工作条件
5 要求
5.1 压力设定范围
5.2 压力负载特性
5.3 流量负载特性
5.4 开启压力偏差
5.5 启闭压差
5.6 填料函及其他连接处的密封性
5.7 气室的密封性
5.8 耐压强度
5.9 泄漏量
5.10 额定流量系数
5.11 耐工作振动性能
5.12 动作寿命
5.13 外观
6 试验方法
6.1 试验条件及说明
6.2 压力设定范围
6.3压力负载特性
6.4 流量负载特性
6.5 开启压力偏差
6.6 启闭压差
6.7 填料函及连接处的密封性
6.8 气室的密封性
6.9 耐压强度
6.10 泄漏量
6.11 额定流量系数
6.12 耐工作振动性能
6.13 动作寿命
6.14 外观检查
7 检验规则
7.l检验项目
7.2 型式检验
8 标志、包装和贮存
8.1 标志
8.2 包装
8.3 贮存
参考文献
图1 压力和流量负载特性试验装置示意图
图2 开启压力偏差和启闭压差试验装置示意图
前言
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。
本标准负责起草单位：浙江三方控制阀股份有限公司、上海西派埃仪表成套有限公司。
本标准参加起草单位：重庆世壮仪器仪表有限公司、丹佛斯（鞍山）控制阀有限公司、重庆川仪十一厂有限公司、浙江派沃自控仪表有限公司、上海科力达自控阀门有限公司。
本标准主要起草人：蔡加潮、汪克成、孙健、左兵、崔根宝、刘洪恩、臧琦、张世淑、金立新、王汉克。
本标准为首次发布。
插图
部分页面展示部分页面展示(2张)