标题：开水炉
开水炉介绍
开水炉包括KS-D电开水炉、KS-Y燃油开水炉、KS-Q燃气开水炉及KS-AII燃煤开水炉，开水炉也称茶水炉、  KS-D小型电开水炉茶炉、开水锅炉、饮水锅炉等，开水炉是为了适应各类人群饮水需求而设计开发的饮水设备。其容量根据不同群体的需求，可以按照用户要求定做，产品适用于企业单位、酒店、部队、车站、机场、工厂、医院、学校等公共场合。
开水炉的分类
开水炉按加热源分为电开水炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉、燃煤开水炉及蒸汽加热式开水炉；按构造可分为容积式开水炉和直热式开水炉。其中电开水炉又分为普通电开水炉和电蓄热开水锅炉。
开水炉的特点
电开水炉的特点  500公斤电开水炉配置微电脑控制器、陶瓷电热管，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头全自动工作，连续大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。
1、配置电脑式开水锅炉控制器，锅炉运行智能化、数字化、自动化、人性化。从10℃到100℃水温可以随意设置，锅炉既可供应开水又能提供热水，实现一机两用。 2、采用先进的陶瓷电加热管，外套优质无缝钢管，能够有效防止水垢干扰，使用寿命长。吸热构造采用计算机优化设计，完全优化了受热面换热系数，热效率极高，达98%以上。大大降低电能损耗。 3、锅炉智能控制水温，锅炉把水烧开，加热自动停止；控制器屏幕大字体显示水温，外配玻璃管式水位计，炉水温度、锅炉水位明明白白。 4、锅炉按常压炉设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉处于无压状态，毫无安全隐患。用户可根据用水需求，自行设定开、关机时间，不但满足用户要求，而且节能降耗，降低使用费用。 5、锅炉自动补水，达到满水状态，补水自动停止，无须专人看守，省时、省事、省力、省工。 6、可靠的锅炉“水电分离”结构，防止电加热管因意外漏电而造成用户及工作人员的安全隐患，同时可在不放水的情况下，可对锅炉加热部件进行维修、更换、保养。 7、选用高精度水位传感器对水位进行实时监控，传感器采用脉冲间断检测方式，来判断锅炉内水位是否正常，在出水口温度达到开水的情况下，锅炉才陆续的自动把水补满，锅炉能源源不断地连续供应百分之百的新鲜开水。 8、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。 9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。分舱式电开水炉分舱式电开水炉是一种新型的电开水炉，分舱式电开水炉拥有两个蓄水舱，开水舱和加热舱，开水舱[1]和加热舱彻底完全分离，冷水烧开后自动从加热舱溢流进开水舱，高灵敏度水位探针监测、控制水位，直到开水舱蓄满，作为一次性新鲜开水满足用户饮用，不存在把水反复烧开的“千沸水”现象。并且能利用加热舱余热长久节能保温，开水舱过夜后能照常供应高温开水。
1、本设备是为了满足较多人员饮用开水的要求，精心设计、制造的一种利用电能转化为热能，把水加热并储存到开水舱，从而连续大量供应开水的全自动数字化节能饮水设备。
2、炉体顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。离心铝箔玻璃丝棉毡把锅炉进行密封式保温，炉水降温缓慢。
3、配备电脑式开水锅炉控制器，所有的功能象手机一样神奇地存储在一张带有微处理器的智能芯片上，智能特性的逻辑树型结构，锅炉功能十分齐全。
4、工业级宽温型LCD液晶屏显示器。内置背光灯，昼夜清晰显示锅炉运行情况：锅炉出水温度，3位数字显示（5℃-100℃）；锅炉水位，5级水柱高度模拟显示及中文显示；陶瓷电加热管和补水电磁阀工作状态，图形动画显示；补水电磁阀自动/手动状态，图形显示；实时时钟，数字显示；锅炉6个工作状态（设定状态、运行状态和4个定时状态），中文显示；6个报警信息（防干烧缺水报警、水温超高报警、温度传感器故障报警、陶瓷电加热管故障报警、水位传感器故障报警、控制器环境温度超高报警（控制器内部温度超过60℃），中文及代码显示；锅炉电加热管累计时间，数字显示。
5、锅炉出水温度控制；锅炉或水箱水位控制；按预设的4个时间段，锅炉全自动启停控制；电加热管启停及大小功率自动控制；补水电磁阀自动/手动控制；6个报警（防干烧缺水报警、水温超高报警、温度传感器故障报警、陶瓷电加热管故障报警、水位传感器故障报警、控制器环境温度超高报警（控制器内部温度超过60℃）联锁控制。
6、前沿计算机微处理器，只需要经过简单的操作、设置，控制器就会以文字、图形或动画的形式把锅炉的控制功能发挥的淋漓尽致。
7、锅炉下部设置补水（进水）口，解决了传统开水炉顶部浮球式补水造成冷水开水相混合而出现的“阴阳水”弊端。开水舱和加热舱彻底完全分离，冷水烧开后自动从加热舱溢流进开水舱，高灵敏度水位探针监测、控制水位，直到开水舱蓄满，作为一次性新鲜开水满足用户饮用，不存在把水反复烧开的“千沸水”现象。并且能利用加热舱余热长久节能保温，开水舱过夜后能照常供应高温开水。开水舱、加热舱的双胆设计，无需另加保温开水箱就可满足用户高峰期大量集中用水的需求。
8、开水口设在用于监测温度的感温探头的上部，炉水温度设置96℃-100℃，开水口的出水温度肯定会大于等于设置温度，完全实现了控制器显示温度和开水口实际出水温度的一致性。
9、陶瓷电加热管外罩无缝钢管把水加热，陶瓷和钢管绝缘，钢管把陶瓷电加热管和炉水彻底分开，形成了“水电分离”的电加热模式，加热管不受水垢影响，既延长了使用寿命又方便检修、更换加热管，同时安全系数大大提高。
10、配备漏电断路器、延时继电器、熔断器、交流接触器、过热保护器等配套电器元件，锅炉具有漏电、短路、过载、过压、欠压、过热、缺相等多项保护功能，确保使用安全，万无一失。
11、锅炉炉体与配套电器的完美结合，实现了锅炉的机电一体化，不但有效地节省了安装空间，而且方便安装和运输。电蓄热开水炉的特点配置微电脑控制器、陶瓷电热管，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头利用夜间（低谷电）时间全自动工作，可以在白天（用电高峰期）大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。燃油燃气开水炉的特点配置微电脑控制器、进口燃烧器，采用电磁阀作为补水装置配合水位电极、感温探头全自动工作，连续大量供应饮用开水，广泛适用于政府机关、企业、工厂、医院、学校、宾馆 、酒店等企事业单位使用。
1、装配电脑式开水锅炉控制器，所有的功能存储在一张智能芯片上，实现了锅炉的智能化、数字化、自动化、人性化，锅炉智能控制水温，达到水温加热自动停止；屏幕大字体显示水温，炉水温度一目了然。2、炉水温度从10℃到100℃可以随意设置，锅炉既可以供应热水洗澡又能提供开水饮用，可以一炉两用。　3、炉体顶部设有通大气口，锅炉处于无压状态，毫无爆炸危险，整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，加热管自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）等多项安全保护。　4、锅炉自动补水，满水自动停止，用户又可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，且又节能降耗，省事、省钱。5、锅炉燃烧器由世界知名制造商供应，按照控制器指令自动燃烧、停止，独立的程控器拥有多项安全保护，性能安全稳定，维修率低。6、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，燃烧产生的热量最大程度地传导到水中，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。7、水位传感器对水位进行实时监控，不间断地检测炉内水位是否正常。水温和水位传感器同时控制补水电磁阀，锅炉可以连续供应开水。8、炉体经计算机辅助设计，优化了各受热面。国标3087锅炉管，布置紧凑合理，锅炉占地面积小而热效率高。机电一体化设计，体积紧凑合理，安装运输方便。9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。燃煤开水炉的特点人工操作上煤、加水，烧开一炉水用完后才能加水，否则存在“阴阳水”。
安装注意事项
1、进水口的配件安装顺序：自来水→过滤器→电磁阀→止回阀→锅炉进水口，并且电磁阀距止回阀的距离≥50mm，防止止回阀关闭不严造成电磁阀阀体过热。 2、必须安装排污阀，而且定期排污，最好每天排污一分钟左右。 3、锅炉的通大气口必须安装通大气管，并且把管口朝下距离锅炉≥50mm。4、必须把电源接入随机配戴的配电箱内的漏电断路器进线端子上，不得绕开漏电断路器直接接入电源，否则会造成漏电不断电等安全隐患。
使用注意事项
1、定期为炉体除垢，水垢的导热系数极低，炉体一旦存有大量水垢，不仅耗电量大大增加，而且容易造成水位控制探针和感温探针失灵。 2、定期检查水位控制探针和感温探针，水位探针失灵会造成锅炉“假干烧”或锅炉通过大气口冒水现象；感温探针失灵会造成水温不准或不停机现象。 3、定期清理进水电磁阀，电磁阀内如有异物，会存在断电进水和冷开水混合现象，并且锅炉的通大气口冒水。4、除垢时应先拧开除垢孔丝堵，把除垢剂从除垢孔加入，从其它的地方加入除垢剂是不起作用的，因为只有除垢孔才直通加热舱。
水垢的形成
水垢根据其形成原因和成形状态的不同大致可分为硬垢和软垢两种。当水中含有碳酸盐胶体、细菌和有机物等杂质时，碳酸盐类似于水泥沙浆中的沙石，而胶体、细菌和有机物等则相当于水泥沙浆中的水泥，当水中胶体、细菌和有机物等粘性物质和碳酸盐共同作用，在高温煮沸条件下则形成了和容器（或管道表面）粘附在一起的硬垢。
水垢的危害
首先，水垢导热性很差，会导致受热面传热情况恶化，从而浪费燃料或电力。其次，水垢如果胶结于锅炉内壁，还会由于热胀冷缩和受力不均，极大的增加锅炉爆裂甚至爆炸的危险性。最后，水垢胶结时，也常常会附着大量重金属离子，会有重金属离子过多溶于饮水的风险。因此，开水必须定时除垢。
开水炉的使用保养
1、不要将开水炉安装在潮湿的环境中。
  电开水炉2、先加水，后加热。
3、保证通大气口畅通。
4、定期除垢。
5、长时间不用时，把水加满，进行湿法“满水保养”。
了解开水炉详情，请点击“百度”搜索引擎下的“百科”，输入您想了解的开水炉种类，进行搜索词条，百度百科会给您一个满意的答案，百度百科——互联网上的百科全书！