标题：电动二通阀系列
电动二通阀系列产品分类：
1、VA7010电动二通阀VA7010系列产品简介  LDVA7010系列开关式电动二通阀由VAA7010系列阀门驱动器和VAV7010系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关
闭或开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。
VA7010系列电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。
驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。VA7010系列驱动器技术参数型号额定电压功率驱动方式与SRV2000阀配合动作时间净重(kg)VA7010-220 
VA7010-110AC220V±10% 7W单向电机驱动
阀门弹簧复位全开时间：通电后约10秒
关闭时间：断电后约5秒0.3AC110V±10%VA7010-24AC24V±10%VA7010系列铜阀门技术参数产品型号阀门形式联接螺纹流量系数
Kv关闭压差
(MPa)工作
介质流体
温度环境
温度储存
温度承压
(MPa)VA7010-15常闭二通阀G1/21.50.25冷冻/
热水2-94℃0-60℃
最大相对
湿度为不
凝露-20-65℃
最大相对
湿度为不
凝露1.6VA7010-15混合三通阀G1/21.50.25VA7010-20常闭二通阀G3/42.50.1VA7010-20混合三通阀G3/42.50.1VA7010-25常闭二通阀G14.80.06VA7010-25混合三通阀G14.80.06VA7010系列尺寸图型号尺 寸(mm)净 重
(kg)ABVA7010-15551130.60VA7010-15551280.60VA7010-20661240.65VA7010-20661370.65VA7010-25901290.70VA7010-25901450.702、VB3200比例积分电动二通阀VB3200系列产品概述  　比例积分调节阀系列能调节蒸汽或冷热水的流量，广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。VB3200系列产品特点★执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻
★选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能
★-适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10V）、电流（4～20mA）
★-具有0～10V或4～20mA反馈信号（选配）
★传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命
★功耗低、输出力大、噪音小
★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求
★-阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合IEC国际标准
★阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀VB3200系列产品功能◆本系统适用于空调系统的新风机组冬/夏季温度控制。
◆由温度传感器TE-1，比例积分温度控制器TC-1和电动两通调节阀TV－1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的TE－1把检测到的温度信号传送至TC－1，由TC－1将TE－1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制TV
◆TV-1的开度连续可调。最终使TE－1测量的环境温度保持在设定温度范围内。
◆当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关TS-1切断送电机的电源，从而使 新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。3、VB7000法兰型电动二通阀VB7000系列产品特点1、执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻。  　　2、选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能。　
3、适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10V）、电流（4～20mA）。　
4、具有0～10V或4～20mA反馈信号（选配）。　
5、传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命。　
6、功耗低、输出力大、噪音小。　
7、阀体有铸铜、铸铁、球墨铸铁多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求。
8、阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便。　
2、4、VG7000电动二通调节阀VG7000系列产品特点  VG7000系列电动调节阀可根据控制器的要求调节冷水、热水、蒸汽等介质的流量，达到控制温度、湿度和压力的目的，应用于空调、制冷、采暖等系统的自动控制。 VG7000系列电动调节阀阀体由优质青铜精密铸造制成。水阀采用标准江森自调节EPR O-型密封，蒸汽阀采用弹簧加载PTFE及V形圈（Viton-Teflon）密封，适用于在多种温度范围下的可靠密封；采用内螺纹连接，可选择BSP、NTP标准，安装方便。VG7000系列技术参数VG7000系列电动调节阀口径15~50mm，阀体结构有二通阀、三通合流阀, 具有等百分比、直线等流量特性。   
公称通径DN(mm)DN15DN20DN25DN32DN40DN50额定流量系数Kv4.06.310162540允许压差ΔP(kPa)  
(配合VA-7150)1492952593359234145允许压差ΔP(kPa)  
(配合VA-7200)237919301234752483310类  型阀体材质阀芯、基座材质公称压力(Mpa)泄漏量流量特性介    质介质温度二通阀铸青铜黄铜（水阀） 
不锈钢（蒸汽阀）1.6 <0.01% Kv等百分比水、蒸汽、乙二醇2~170℃ 
（蒸汽阀）三通阀直线5、VB7200蒸汽电动二通阀LDVB-7000系列法兰铸铁阀门配以电子驱动控制装置后，能调节蒸汽或冷、热水的流量，广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。VB7200系列结构图VB7200系列工作原理及特点驱动器是由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故此当马达设有电流通过时能稳定地停顿在任何一点，当阀门全开或全关时磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。
24V交流电压的同步可逆转马达。
1000牛顿力。
限位磁性离合器。
动作利用齿轮传送，输出齿轮螺杆组采用绕中
心轴旋转的平面滚动轴承，阀轴则采用中央螺
丝管道以及定位圆片。
阀动位置指示器。
防火的ABS塑料外罩。
可附加手动控制杆。
现场安装方便。
适合23mm以下的直行程调节阀。 
VB7200系列型号说明VA7100内置24V/AC双向可逆马达，直行程调节。
VA7102能接受与反馈0~10V或4~20mA控制讯号，提供比例式控制
6、ZQ911F电动二通球阀广泛应用于暖通空调、石油、化工、制药、汽车等行业，通过系统对于产品达到高效节能的控制效果。 
产品设计从用户角度出发，为不同用户解决各方面的系统控制问题。 
应用于中央空调的风门控制，通过对风门的精确控制，达到节能降耗的目的。 
以小巧体积、低噪音实现对蝶阀的准确定位，是工业过程控制中一种新兴的执行器。 
应用于中小口径水阀中，具备高防护等级（IP65）与低能耗，安装方便，终生免维护。
  7、Q911F电动二通球阀控制特性：电机驱动复位
驱动电源：230V AC±10%，50-60Hz；
功率消耗：4W（仅当阀门开启，关闭时）；
电机类别：双向同步电机；
动用时间：15S（开~关）；
公称压力：1.6Mpaz；
泄 露 量：≤0.008%Kvs（压差小于500Kpa时）；
连接方式：管螺纹G；
适用介质：冷冻水或热水；
介质温度：≤200℃ 
产品特点强劲动力；
超大关闭力，最大可达到8MPa；
大流量；
无泄露；
长寿命设计；
口径DN15-DN25；
8、LDKV46.2动态平衡电动二通阀LDKV46.2系列产品概述  动态平衡电动二通阀；流量平衡器与电动控制阀一体，关断力6.8Bar宽压差范围内盘管水流量精度自动恒定模数化流量工厂标定，无需现场平衡调试,电动执行器低噪运转，安装及拆卸十分方便电动执行器仅在动作时间15秒内耗电4VA，在全开或全关位置时机械锁定真正零耗电一体化动态平衡电动二通阀明显降低水系统流动噪声，彻底解决水力平衡问题，综合节能效果6%-35%LDKV46.2系列产品技术参数工作电源220V AC/50Hz(60Hz) 瞬态功率4VA 公称压力PN1.6MPa 关闭压差0.68MPa 动作时间约 15s 工作压差10～100KPa或20～200KPa 流量偏差5% 选用材料不锈钢阀芯、不锈钢弹簧、铜阀体表面镀镍处理流量模数 (m3/h) 0.32 0.40 0.50 0.65 0.80 1.00 1.25 介质温度2～90℃水控制信号三位浮点或二点三线连接方式丝口 3/4″、丝口 1″ 连接尺寸长 (145) 宽(62) 高(130) 9、VG6013二线制电动二通阀VG6013系列产品简介  立盾牌GVC6013系列电动阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。控制阀由单向磁滞同步马达驱动，弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开阀信号，使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。
GVC6013系列电动阀可选配带辅助开关，应用于其他设备的控制；并可选用不同的接管形式、适用电压，以满足不同需要。
GVC6013系列电动阀，操作灵活，可靠耐用，工作噪音低，并能抵受在隐蔽式风机盘管装置内常出现在高温高湿环境。VG6013系列产品使用材质说明材质说明
阀体材料：锻造黄铜
阀杆材料：黄铜
密封材料：丁腈橡胶(NBR)
驱动器底盘：阻燃ABS工程塑料
驱动器盖：阻燃玻纤增强PA工程塑料
产品型号LDV系列电动阀LDV系列电动阀材 料黄铜阀体、不锈钢基座、
铝罩壳黄铜阀体、阀芯、密封蝶、
不锈钢阀杆、弹簧可承压力(MPa)2.5MPa阀体连接标准圆柱管螺纹适用介质冷冻水、热水或低压蒸气适用液体温度2℃~105℃环境温度及湿度0℃~50℃不凝露水流控制方式开关驱动电源AC220V(+10%、15%)，50Hz功耗≤5W电机类别磁滞同步电机，转速500r/min全行程时间开6秒，关4秒开8秒，关5秒VG6013系列产品型号产品型号阀门形式联接螺纹流量系数
Kv关闭压差
(MPa)工作
介质流体
温度环境
温度承压
(MPa)电气规格存放温度VC6013GC21520A4常闭二通G1/22.00.25 冷冻/
热水2-94℃＜40℃2.5220V
(±10%)
50-60Hz-40-
+70℃VC6013GC22043A4常闭二通G1/23.20.20 VC6013GC22032A4常闭二通G3/43.20.20VC6013GC22046A4常闭二通G3/44.60.15VC6013GC22557A4常闭二通G15.70.10VC6013GC22568A4常闭二通G16.80.08VC6013GB31532A4分流三通G1/23.20.15VC6013GB32046A4分流三通G3/44.60.10VC6013GB32557A4分流三通G15.70.1010、VG4303三线制电动二通阀VG4303系列产品材质说明阀体材料：锻造黄铜  阀杆材料：黄铜
密封材料：丁腈橡胶(NBR)
驱动器底盘：不锈钢
驱动器盖：铝合金VG4303系列产品概述Gv4303系列电动阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。控制阀由单向磁滞同步马达驱动，弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开阀信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。
GV4303系列电动阀可选配带辅助开关，应用于其他设备的控制；并可选用不同的接管形式、适用电压，以满足不同需要。
GV4303系列电动阀，操作灵活，可靠耐用，工作噪音低，并能抵受在隐蔽式风机盘管装置内常出现在高温高湿环境。VG4303系列产品规格与型号产品型号名称Kv值配置配置V4043A1671B 风机盘管阀/两通6.83/4"BSPT/220V/50Hz 54KPaV4043C1222B风机盘管阀/两通/电缆3.01/2"喇叭管/220V/50HZ136KPaV4043C1347B风机盘阀/两通3.01/2"BSPT/220V/50Hz136KPaV40431354B风机盘阀/两通3.01/2"BSPT/220V/50Hz136KPaV4043C1362B风机盘阀/两通6.83/4"BSPT/220V/50Hz54KPaV4043C1370B风机盘阀/两通6.01/2"BSPT/220V/50Hz136KPaV4043A1704B风机盘阀/三通6.03/4"BSPT/220V/50Hz68KPaV40431668B风机盘阀/三通6.01/2"BSPT/220V/50Hz68KPaV4043C1742B风机盘阀/三通6.01/2"BSPT/220V/50Hz136KPa
电动二通阀系列产品工作原理
1、 电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用，由温控器控制电动阀电机，使阀门开或关，实现管道冷水或热水的通或断，再通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。
2、电动二通阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。 
驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。 
3、电动二通阀安装在新风入口的常闭开关式电动阀与机组的风机连锁，当风机开动，新风风阀全开；当风机关停进风阀/水阀全关，R是连锁用的中间继电器。
空气压差开关DPS-1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS-1的设定值时，微动开关动作，发出报警信号。
电动二通阀系列产品安装注意事项
1、
马达罩壳防止滴水渗入。当阀装于水平管道时，安装位置与垂直平面夹角不超过85°。当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。
拨动手动操作杆时应缓慢移动，当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住，阀门处于常开关态，每当电流首次通过电动阀时，手动杆会再设定至自动位置。
2、常闭二通阀和混合三通阀的安装。对于高层建筑物，应在底层支管上采用减压阀。安装阀体时，应注意阀体的箭头指向，若带有辅助开关 。
3、
4、常闭二通阀和分流三通阀的安装。
对于高层建筑物，应在底层支管上采用减压阀。
5、马达罩壳应防止滴水渗入。当阀装于水平管道，安装位置与垂直平面夹角不应超过85℃。
6、当阀门装在垂直管道上时，马达罩壳必须防止滴水渗入。
7、手动操作杆：当把手动杆沿箭头指向慢慢移动并按进缺口内卡住，阀门处于常开状态。每当电流首次通过电动阀时，手动杆会再设定至自动位置。