标题：爱克赛UPS
简介
为在线互动式结构。功率范围为700VA～3000VA。可消除借助于通讯线路传导的突波的干扰，包括电话线路、100Base-T/10Base-T网络线路，保护用户的通讯设备。简介： 
功率范围： 700～3000VA
电压： 165～276VAC
频率： 50/60Hz (自适应调节)
构在： 线路交互式。700VA，1KVA为标准塔型；
2KVA，3KVA为”平卧和直立”二合一型
特点
全面满足不同延时配置的需求
Powerware 5122系列UPS根据根据可扩充的电池能力的区别可分为标准配置和延时配置两种机型。每种机型均是针对需求单独设计的。
标准配置的Powerware 5122 UPS配置内置电池组可满足5～7分钟后备时间的要求。
长延时配置的Powerware 5122 UPS内部配置有大功率的充电器，可对外配1～8小时延时的电池组进行有效的充电管理。
Powerware 5125 UPS 
Powerware5125为PC机,工作站和服务器提供先进的电源管理。其"平卧 和直立"型二合一式的结构设计使Powerware5125成为1-3KVAUPS 中配置灵活性最佳的机型。在中小功率机型中常用的负载分段输出"的功能也配置在 Powerware5125中，它提供负载分段卸载/关机管理功能。利用这种UPS先进的通讯功能和爱克赛完善的电源管理软件极大地增强了UPS的控制和监视功能。 
Powerware5125使用极具特色的先进的ABM电池管理专利技术可延长电池的工作寿命，是使系统利用率优化的关键。这种技术不仅能缩短充电时间，并可提前60天通知用户更换电池。当遇到警报通知电池接近其使用寿命时，用户可在不关机的条件下"热更换"电池。所有上述操作仅需在UPS 的前面板就可完成，操作十分简便。
Powerware5125设计紧凑,为用户大大地节省了宝贵的安装空间；所有机型的生产都通过ISO9001认证,其安全性,技术性能,外形设计均堪称世界水平。
性能与优点
先进的电池管理技术 (ABM™), 可延长电池寿命50%以上 提供升压/降压调控型的纯正弦波电源 
负载分段控制(独立控制的输出插座组), 可定时关机,为关键设备提供更长的后备供电时间 
爱克赛5125 UPS 的更多特性与优点 
简介 
功率范围: 1000-6000 VA 
电压: 100-127Vac;200-240Vac 
频率: 50/60HZ(自适应调节) 
构造: 机架式及 "平卧和直立"二合一式 
Powerware 9122 线路交互式UPS系统 
Powerware 9122系列在线式双变换UPS系统为计算机、服务器、通讯系统及工业控制和通讯控制处理系统等提供安全可靠的供电保护 产品简介 
功率范围： 1 - 6 kVA 
频率： 50/60Hz自适应供电电网 
电压： 230VAC 
构造： 双变换在线式。标准塔式 
PW 9122 UPS的双转换在线式的设计结构，采用先进的PWM调制技术，有效地消除电网中的断电、电压过高或过低、突波、频率不稳及电磁干扰等供电问题的影响，提供纯净可靠的高品质电源。UPS的输入功率因数校正功能使UPS具有较高的输入功率因数，降低了对供电电网的回馈干扰，减少了对电网环境的污染。
全面满足不同延时配置的需求
Powerware 9122系列UPS根据可扩充电池的能力的区别可分为标准配置和延时配置两种机型。每种机型均是针对需求单独设计的。标准配置的Powerware 5122 UPS配置内置电池组可提供满载8分钟后备延时时间；长延时配置内部的大功率的充电器提供5～10A的充电电流，可对外配1～8小时延时的电池组进行有效的充电管理。
友好的用户界面
Powerware 9122 系列UPS标配中文化LCD图形液晶显示屏幕，提供UPS的工作信息和关键的工作参数，再配合两个LED状态指示灯的使用，可以更清晰更直观地了解到UPS的使用状态、系统参数及故障等信息。
Powerware 9122 标配的RS-232通讯端口可为计算机提供对UPS的监控能力，使用随机附送的监控软件及可选的网络监控软件可轻松实现对UPS的管理和多服务器系统的自动保护，实现计算机系统无人职守的供电保护。
简便的操作
Powerware 9122系列UPS操作非常简便。由于采用了单键操作控制的设计，可以非常方便地控制UPS的开关，无需按键就可从LCD显示屏幕上看到UPS的工作状态。
可靠的保护
PW 9122 6KVA机型具有独立的主供电输入和旁路供电输入接线端子，能够全面支持串连热备份冗余保护的功能，使两台UPS主从备份工作，一旦一台出现故障时，可自动转由另一台工作。为负载提供更安全更可靠的电力保护。
Powerware 9125 UPS 
通过高效备用电源和电源质量管理与改进特性的结合，爱克赛9125UPS可提供最大限度的电源保护。通过为所有连接设备提供连续的、经稳定的供电，此种紧凑型UPS可为关键性负载提供电源故障保护。
配有浪涌保护器，爱克赛9125 UPS可提供供电质量保护，防止全方位的电源异常-使与电源有关的故障成为过去。爱克赛9125的双变换在线系统可持续调节交流输出，并在断电情况下，毫无延迟地转换至备用电源。“负载分段输出”特性可有序地关闭非重要的系统，以延长对重要系统的后备供电时间。 
9125 5000VA - 6000VA
9125 700VA - 3000VA
性能与优点 
配备有整流器和变压器，可完全隔离来自全部九种输入异常的供电，这些异常有断电、电压下降、电压波动、浪涌、电压降低、线路噪音、频率变化、瞬态切换和谐波变形。 
通过采用先进的电池管理 (ABM®) 技术, r可提高蓄电池的使用寿命（与涓流式充电系统相比）并最优化了蓄电池的充电时间，因而实现了更长的正常使用寿命，减少了蓄电池的更换次数。 
爱克赛9125 UPS 的更多特性与优点 　 
产品分类列表 
额定功率: 700-6000 VA 
电压: 120, 208 和 230 Vac 
频率: 50/60Hz 自动适应 
形式: 机架式或直立式 
Powerware 9140 UPS 
Powerware9140型不间断电源系统(UPS) 为中度和高度密集机架环境提供分散式电源保护和电源管理，并为在缩小的空间里扩大负载提供优越的电源管理。除了提高了电源密度和电源保护能力之外，仅占用了6个机架空间（包括电池）的Powerware9140机架型UPS 可以提供高效、可靠的电源保护。
这种双转换、在线式机架型UPS可解决所有九种市市用电源问题并为所有连接的设备提供清洁、持续的电源。如果市用电源完全消失，UPS将会毫无延误的转移到备用电源，或者是UPS电池或者是辅助发电机。
特征和优势
通过采用双转换、在线式布局，为担任关键任务的机架应用提供持续、清洁能源保护，避免停机、数据丢失/破坏和进程的中断 
仅占用了6个高度（包括电池）的10kVA的功率，节约了宝贵的机架空间 
更多的Powerware9140型不间断电源系统(UPS)特征和优势... 
产品快照 
功率： 10 kVA/8 kW 和 7.5 kVA/6 kW
单项输入/单项输出 
三项输入/单项输出 
公称输入电压： 1/1: 230 Vac (200–240 Vac) 
3/1: 400/230 Vac 
公称输出电压： 208 或230 Vac 自动感应 
(200–240 Vac) 
频率： 50/60 Hz (自动感应) 
配置： 在线式、双转换6U机架，包括电池 
including batteries 
尺寸： 10.5" H (6U) x 17" W x 30" D 
263 mm x 430 mm x 760 mm 
Powerware 9155 UPS 
装备调制解调器LCD界面的Powerware 9155系列 UPS应用先进的IGBT整流技术，有效输入电流因数调整值(PFC)可达0.99。输出电流因数达到0.9即可保证现今电脑、服务器和其他关键负载所需的高PFC补偿。
Powerware 9155系列UPS型号众多，连接选择宽泛，是中央IT服务器机房、系统建设和工业自动化设备理想的UPS解决方案。本产品使用标准的自动静态旁路和手动旁路开关以增强可靠性。
Powerware 9155系列UPS使用了专利的先进电池管理技术，与传统充电方法相比电池服务寿命延长50%。9155 UPS可以使用Powerware专利的热同步技术进行并机实现冗余和功效配置，解决电源供应的9大普遍问题，实现完全的不间断电源保护。
产品特征和优势 
电流因数调整可达0.99的先进IGBT整流器(<5% THD) 
标准的高达0.9的输出电流因数 
优美时尚的UPS外形设计，装备蓝色LCD显示屏的友好界面 
先进电池管理系统的间断式充电方法，与传统充电方法相比延长50%的UPS电池寿命 
大大增强系统可靠性和功效灵活性的热同步技术冗余配置 
保证高能效的无变压器设计 
捆绑Powerware软件套 
IT网络管理系统所需的SNMP和网络监控能力 
工业环境和建设管理系统(BMS)所需的调制解调总线和J总线监控能力 
保证灵活的运行时间的外机柜设计 
保证服务和维护简便灵活的外部旁路开关设计 
Powerware 9315 UPS 200 to 525 kVA 
功能简介 
90年代最新产品,全新的智能化UPS。 
94年问世,无论单机并机,给客户带来高枕无忧的感觉和信心。 
单机容量范围：200-525KVA。 
实际统计全球5万多套9315UPS的可靠性99.9978%。 
供电方式：单机供电 
主从热备份供电 
热同步并联供电 
产品系列 
9315-400
型号: 400, 300 KVA 
·电压: 380/380, 400/400, 415/415 V 
·频率: 50 和 60 Hz 
Powerware 9355 8-30kVA 
事实上，伊顿设计出Powerware9355UPS，这款先进的UPS有10kVA和15kVA，机身小巧紧凑，包括电池在内宽仅为12cm, 高为33cm。这样小巧的机型，可让用户随意选择产品设置的地位及可以增加UPS容量而无需扩大现有的机房。 
PW9355的创新设计得益于最先进的整流器技术，可为用户提供最好的功率因素和最低的谐波含量，这些技术创新能带来最大限度的经济效益和最佳的电源保护。
更为出众的是，这项创新技术出品了一款操作简单的产品。易安装，而且用户可以根据自己的需要在18种型号里选择输出插座。而当你需要更换或移动数据中心设备时，直接拨出插头再插入到新插座里即可。完全不需要电工去铺设新的管道和配线。 
优点和特点： 
可防护9种最常见的电源问题； 
可提供更大的UPS容量，而无需扩建机房。 
可以使用Powerware的 Hotsync&acirc; 专利技术实现冗余和增容并机； 
通过 ABM技术延长电池的寿命； 
通过完整的电源管理软件来实现远程监控、管理和关机，以确保数据和系统的完整性； 
THD小于5%，可消除电流失真，来增加设备的可靠性； 
More Powerware 9355 UPS features & benefits... 
Product Snapshot 
技术： 9系列 
容量： 8-30kVA 
电压： 380-400-415VAC 
后备时间： 标准5－20分钟（可增加至几小时） 
Powerware 9390 40-160KVA 
UPS是为了保护关键负载不受电网上的电源故障.它可以提供优异的输出供电. 
PW9390来自于40年电源产品生产经验,以及不断创新的技术,能提供最全面的电源保护/电池管理/可升级的系统/灵活性/电力密度和保修服务. 
PW9390的设计能满足数据中心/设备运营商/医疗设备和其他大型设备应用系统对电源的长远保护的需求.这就是为什么POWERWARE对广大最终用户作出调查,为三相电力保护设计一款高质量的UPS. 而结果也证实了,一款有着先进技术的UPS有着十分显著的特点,可提供最高级别的电源保护.
更多信息 
性能与优点 
9390 产品说明书 
特点和优点: 
在效率;输入谐波;功率因数方面提供无可匹敌的优异性能 
有冗余和增容不同的工作模式 
拓扑结构: 9 系列(双转换,在线式) 
容量: 40-160KVA 
电压: 380/400/415V 
频率: 45-65hz 
Powerware 9390M Marine 40-160KVA 
Powerware 9系列船用UPS系统的特殊设计可全面满足海上平台、轮船以及相关特殊环境中的电力保障要求。可广泛应用于对导航系统、紧急照明系统、救生系统、IT设备、通讯系统等设备的集中供电保护。 
整流器使用主动式功率因数校正技术，输入功率因数可高达0.99, 输入谐波小于5%(THDi) 
高性能的PWM逆变器调制技术,输出功率因数0.9 (三相UPS) 
ABM电池管理系统, 有效延长电池的使用寿命 
IP22防护等级 
主机底部和后部设计有减震防护装置 
完全前端维护 
内置静态旁路系统和手动维修旁路系统 
支持多国语言的LCD显示显示面板,显示更多的UPS信息和记录 
热同步并机技术,可实现N+1冗余并机系统配置(三相UPS) 
功率等级 40-160 kVA 
电压 220/230/240 VAC (单相) 
380/400/415 VAC (三相) 
频率 50/60 Hz 
构造 双变换在线式 
Powerware 9395 UPS 225-1100 KVA 
基于9315的高品质、高可靠性设计平台，Powerware® 9395进一步汇集了伊顿公司在电源系统设计方面
近50年的领先技术和丰富经验，是一款划时代的、极富创造性的新型不间断电源系统，它专为最关键的敏 
感负载提供纯净、不间断、高质量的电源，确保这些负载处于最安全、可靠、稳定的运行状态并延长它们的使用寿命。 
特点和优点: 
创造性的电气性能 
灵活的容量升级与扩展 
独特的高可靠性设计 
Product Snapshot 
功率等级 225/275/450/550/675/825/900/1100kVA 
电压 400 VAC 
频率 50/60 Hz 
构造 双变换在线式 
Powerware BladeUPS 12-60kVA 
Powerware 9刀片式UPS是专为现代IT机房环境中的刀片式服务器及刀片式服务器群组和其附属设备提供可靠的电源保护而单独设计的专用UPS系统。
可广泛应用于刀片式服务器系统、小型/中型/大型数据中心机房，VoIP系统、IPTV等网络应用系统以及RAID、SAN等网络存储系统等的电源保护。
特点和优点:
19英寸机架式可堆叠式模块化结构分布式供电系统，专为刀片式服务器群组提供可靠的电源保护 
整流器使用主动式功率因数校正技术，输入功率因数可高达0.97以上, 输入谐波小于5%(THDi) 
高性能的PWM逆变器调制技术,输出功率因数0.9 
ABM电池管理系统, 有效延长电池的使用寿命 
热同步并机技术,可实现N+1冗余并机系统配置，消除单点故障 　 
Product Snapshot 
功率等级 12~60KVA 
电压 400VAC 
频率 50/60Hz 
构造 双变换在线式 
中国爱克赛（eksi）：
江苏爱克赛电气制造有限公司是联合投资经营的专业的电源公司。公司总部座落在风景秀丽的古城扬州经济开发区，并在广东佛山设有ups电源生产基地。是国内专业研究，开发，生产交直流稳压电源，中频电源，变频电源，ups不间断电源，铅酸免维护蓄电池及各种通信电源屏的高科技股份制企业。 
公司汇聚了众多电源领域的优秀专业人士，并注重对后续人才的培养。针对大陆电力电网的不足，波动大，传输干扰强，频率稳定性差等特点，严格按照ISO9000质量体系要求，研究生产出符合国情，品质优良的电源产品。并在全国设有32个分公司（办事处），有较为完善的产品销售服务网络，广泛涉及金融，证券，交通，电信，民航，海关，税务，教育，邮电，石化等领域。 
公司将以服务客户为最终理念，从售前电话咨询，现场环境勘察，供电方案设计，到售后安装调试，使用维护，技术培训等，均有经验丰富的专业人员负责。使用户真正得到高实用性，可靠性的供电方案。 
公司主要UPS产品：
1、EK-200系列 家用型UPS；
2、EK-800系列 工频在线式 单进单出UPS；
3、EKSD-800系列 工频在线式 三进单出UPS；
4、EKSS-800系列 工频在线式 三进三出UPS；
5、EK-900系列 高频在线式 UPS。