标题：燃气取暖器
简介
金暖阳燃气取暖器提供我们知道，燃气取暖器（又称作燃气取暖炉）分为：伞形燃气取暖器和柜式可移动燃气取暖器。这两种燃气取暖器根据适用的燃料又分为液化气型和天然气型。其中伞形燃气取暖器又称作户外取暖器、户外燃气取暖器、伞式取暖器、燃气取暖炉、灯式取暖器、伞形取暖器、伞形取暖炉等。
液化气型和天然气型二者形状相同，区别在于喷嘴的压力不同，二者不可混用。
种类
伞形优点：热量大、升温快，最小功率5千瓦，最大功率13千瓦。缺点：耗气量大，一罐15公斤“纯丙烷液化气”如果持续使用最大功率燃烧一般可以用16-22个小时 
主要适用于：工厂车间、餐厅、食堂、办公室、大型会议室、酒店、酒吧、饭店、咖啡店、步行街、运动馆、汽车展厅、洗浴中心、别墅庭院及户外休闲等场所，室内适用面积为50-120平方米，面积越大升温越慢。
技术参数：
●外观：进口冷板高温喷涂  伞形取暖器●适用燃气:液化丙烷或液化气
●点火方式：压电式电子点火
●供排气方式:直排式
●散热范围:直径3-5M
●运行压力：2.8KPa
●功率:5kw –13kw
●尺寸：810X810X2210mm
●耗气量:450-850g/h
●点火方式：压电式电子点火
●采用进口熄火、倾倒保护装置
●安全装置：熄火保护、缺氧保护、倾倒保护柜式可移动优点：热量大、升温快，共三个档位，开一档1.4千瓦，开二档2.8千瓦，开三档4.2千瓦。缺点：耗气量大，一罐15公斤“纯丙烷液化气”如果持续使用最大功率燃烧一般可以用50个小时左右。
适用于家庭、办公室、商铺、门店等面积在20--30平方左右空气流通好的场所。 注意为了安全，家庭晚上使用不可用在卧室！
技术参数： 
●外观：铸铁（进口冷板高温喷涂） 
●适用燃气：液化丙烷或液化气/天然气  青岛金暖阳柜式取暖器●点火方式：压电式电子点火 
●供排气方式：直排式 
●散热范围：直径5-7M 
●运行压力：2.8KPa 
●功率：1.4kw　–4.2kw 
●尺寸：810X460X390mm 
●耗气量：0.1--0.3kg/h 
●点火方式：压电式电子点火 
●采用进口熄火、倾倒保护装置 
●安全装置：熄火保护、缺氧保护、倾倒保护
省钱手册
一、伞形燃气取暖器 
目前国内所生产的伞形燃气取暖器，通常功率最大为13kw，最大燃气量为850g/h，功率可调，随着功率的调小，燃气量逐渐减小。一罐15公斤的液化气如果一直用最大功率，一般可以连续使用20小时左右。通常情况下打开取暖器前10分钟可以使用最大功率将空间气温快速提升起来，十分钟后功率调小维持空间温度即可，照此操作一般一罐15公斤的液化气可以使用25-28个小时左右。 
二、柜式燃气取暖器 
目前国内所生产的柜式燃气取暖器，通常功率最大为4.2kw，最大燃气量为0.3kg/h ，功率可调，随着功率的调小，燃气量逐渐减小。一罐15公斤的液化气如果一直用最大功率，一般可以连续使用50小时左右。通常情况下打开取暖器前10分钟可以使用最大功率将空间气温快速提升起来，十分钟后功率调小维持空间温度即可。照此操作一般一罐15公斤的液化气可以使用130个小时左右。
购买必读
一、燃气取暖器所使用的液化气必须是纯丙烷液化气，纯丙烷液化气比普通液化气贵5-10元每罐（15公斤罐）。（液化气的主要成分包括丙烷，丁烷，丙烯，丁烯等，纯丙烷比液化气质量好，价钱上也贵好多，一般工业上和饭店用丙烷比较多。）平常送液化气的公司都有丙烷液化气和便宜液化气，购买时只要说明要纯丙烷气就可以了。 
使用便宜液化气的危害：1、气压小火不大，往往燃烧0.5-2小时后压力会迅速减小，火会变得很小，无法正常使用。2、长期使用参有杂质的便宜液化气，会使取暖器的电磁阀失灵或灵敏度降低，故障现象：点燃后松手，取暖器自动断气熄灭。 
二、由于伞形燃气取暖器所带的长明火功能使用很麻烦，近两三年各个厂家所生产的伞形取暖器基本都已经取消了长明火功能，因此操作过程中，一旦将控制旋钮旋转到放气位置应马上连续按点火器，直到点燃。如果点火动作太慢就会放出大量气体，影响空间气味。 
三、柜式燃气取暖器通常除了一档是直接点燃外，其余的两个档都是用一档引燃，大概需要2-3秒钟时间，这2-3秒时间内会有少量气体排出，造成空间异味，因此不建议经常开关。另外，一些小工厂生产劣质的柜式取暖器，2、3档位的引燃时间相对长有的甚至长达1分钟，针对这种情况，用户可以用手在燃烧板前晃动加速空气流动，这样可以大大缩短引燃时间，减少气体外泄。 
伞形取暖器零件明细
柜式燃气取暖器出厂时为成品包装无需客户自己另安装，拆箱即可使用（一般都已配带减压阀，客户只需接上气源即可使用），这里不再叙述。
伞形取暖器零件明细：自上至下顺序为：反射盖、炉头、主撑杆、煤气瓶罩、支撑管、底座。如图所示：  至于安装大家不用担心，相当简单，一般不用看说明书也能很快安装起来，包装箱内配送扳手。  维修用图
维修
看这部分内容的朋友请先看完上面的：伞形燃气取暖器原理、柜式燃气取暖器原理。因伞形取暖器和柜式取暖器的保护装置大致相同，在这里我们对伞形取暖器和柜式取暖器合并讲解。 取暖器的维修基本就是保护装置的维修，我们先来认识一下组成保护装置的几个配件：热感应针（即热电偶）、电磁阀、倾倒保护装置， 故障现象： 一、取暖器点燃3秒钟后正常燃烧的情况下松手，取暖器立即熄火。故障原因：此故障多为热电偶坏，更换即可。更换后故障依旧，更换电磁阀。如新机出现松手即 维修用图 灭的现象，多为液化气气压太大，火苗喷出太长未能烧到热电偶感应针所致，适当调节减压阀压力即可。 二、取暖器正常燃烧时无故自然熄火。故障原因：劣质 取暖器使用了不合格倾倒保护装置所致，更换质量好的倾倒保护装置。另，查看液化气瓶内燃料是否用完。 三、点火后火苗巨大，或很小。故障原因：减压阀坏，更换减压阀。 四、其它故障，如因液化气瓶开关未打开、液化气瓶燃料用完、控制旋钮未调节到打开位置等造成的无法点燃取暖器的简单问题，相信各品牌取暖器的说明书里都会详细进行说明，这里不在累述。
原理
取暖原理燃气燃烧时加热炉头的不锈钢网罩，不锈钢网罩迅速变红，通过不锈钢网罩加热空气，燃气燃烧时产生空气对流使加热后的空气得到循环。同时，不锈钢网罩变红可产生远红外线辐射加热周边物体（此时的红外线对人体无害）。保护装置伞形取暖器通常带有：倾倒保护、熄火保护、缺氧保护。 　熄火保护： 　无论取暖器因任何原因熄火后，热感应针（即热电偶）将停止产生电流（保护装置中的电流有热电感产生无需外接电源），无电流状态下电磁阀自动伸开封闭供气管路，使取暖器自动断气。再次点燃需先将取暖器控制开关复位，重新操作。 　倾倒保护： 　取暖器正常工作时如遇到碰撞产生震动或倾倒，内置的倾倒保护开关会立即反应，切断电磁阀供电电路，电磁阀伸开封闭供气管路，使取暖器自动断气熄火。再次点燃需先将取暖器控制开关复位，重新操作。 　缺氧保护： 　空气中氧气在未下降到影响人体正常呼吸之前，火焰脱离热感应针，热感应针（即热电偶）将停止产生电流，无电流状态下电磁阀自动伸开封闭供气管路，使取暖器自动断气。再次点燃需先将取暖器控制开关 　复位，重新操作。 　三种保护都最终由电磁阀实现最后断气工作，如任何一种保护失效，取暖器都将无法正常开启工作，故不存在取暖器还可使用，保护装置失效的情况。如取暖器点燃松手后自动熄灭，此故障一般为保护装置失效造成，解决方法，一般为更换热感应针或电磁阀。
柜式
取暖原理燃气燃烧时加热蜂窝状陶瓷板，陶瓷板迅速变红，通过陶瓷板加热空气，燃气燃烧时产生空气对流使加热后的空气得到循环。同时，蜂窝状陶瓷板变红可产生远红外线辐射加热周边物体（此时的红外线对人体无害）。保护装置柜式取暖器通常带有：倾倒保护、熄火保护、缺氧保护，原理同伞形取暖器相同不再叙述。