标题：电采暖炉
概述
电采暖炉也称电采暖锅炉、电取暖锅炉、电供暖锅炉，电采暖炉是主要用于家庭或单位的室内采暖的锅炉 ，  它分为落地式电采暖炉和壁挂式电采暖炉，落地式电采暖炉大小功率齐全，壁挂式电采暖炉电功率较小，所以落地式电采暖炉适合多种需要采暖的场合，而壁挂式电采暖炉只能适用于家庭使用。
分类
电采暖炉按照加热管不同可以分为陶瓷加热管型电采暖炉和不锈钢加热管型电采暖炉等；按照结构可以分为立式电采暖炉和卧式电采暖炉，一般小功率的电采暖炉采用立式，大功率的电采暖炉采用卧式；按照布置方式可以分为落地式电采暖炉和壁挂式电采暖炉，采暖面积≥100㎡的房屋多采用落地式的电采暖炉。
特点
1、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。
2、采用热水锅炉微电脑锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。
3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。
4、大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方方便用户自行调整锅炉电功率。
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
6、洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净、卫生。采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方耐锈蚀。
7、锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低水位保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105℃，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）。
8、本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。
9、出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分方便。
10、宾馆家庭采暖用电取暖炉广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其它的传统锅炉具有环保卫生、方便省心并且无噪音，无污染的显著优势。
电采暖炉工作原理
电采暖炉工作原理是间歇工作，即当供水温度小于上限温度时电采暖炉处于加热状态，当供水温度到达上限温度时电采暖炉处于停机保温状态。在采暖期最冷的几天，电采暖炉提供的值刚好满足或小于房间需求的热负荷，过高的设置电采暖炉的上限温度值，会造成电采暖炉实际的供水温度很难达到上限温度，这样电采暖炉就会处于24小时加热状态。
描述
电采暖炉[1]是一种将电能转化成热能直接放热或通过热媒介质在采暖管道中循环来满足供暖需求的采暖设备，属于电热水锅炉的范畴。电能因为无噪音、无废气，是最环保、清洁的能源，特别是在其它能源不断涨价的今天， 人们开始接受电采暖方式，选择了电采暖锅炉。
深鹏-电子核心技术
（一）加热部分：壁挂炉加热体采用日本进口板式加热技术，该技术是目前国际先进技术。其特点
1.加热速度快,无需提前预热。2.电热转换效率高，效率可达到97%。3.水电完全隔离，安全可靠。4.其寿命设计为15年以上，保修三年。
（二）水泵部分：
1、泵为离心水泵，流量大，扬程高，耐温100度，工作电压：DC24V，功率25W，扬程5M水柱，流量15L/MIN.
2、泵腔内密封性可承受5Kg压力不漏液。泵体采用高强度工程塑料，承压能力强。耐弱酸碱腐蚀，不生锈，可循环带有微小杂质的液体，不堵塞泵腔。
3、泵体和电机部分采取电磁驱动方式可保持永久不漏液，每款泵在生产线上都需要经过压力测试，可有效防止产品泄漏缺陷。
4、水泵叶轮采用封闭式结构，可有效增强了水泵的压力。叶轮转轴采用陶瓷材料，增强耐磨性，延长了水泵的寿命。
5、可用于即热式热水器增压,汽车冲洗器，花园浇灌系统等产品.
  （三）芯片部分：美国进口智能微电脑MCU芯片，采用液晶显示模式和红外线遥控功能，具有断参数保护，传感器故障显示，手动强制运行等功能。可设置三个工作时段和上、下限温度，用户可以根据自己的喜好和天气变化随意调节温度和加热时间，可大幅度降低能耗。
选型
在选择电采暖锅炉以前要丈量出房间的具体面积和高度，咨询厂家电采暖锅炉时要报出房间的具体面积和高度，同时说明在哪个城市使用。厂家会给你计算出你所需要的锅炉型号，并提供锅炉的技术资料。
1、选服务：大多数人看来，各厂商在推销自己的产品时，对于优点的阐述是口若悬河，对于售后服务是百般承诺，而真正能按承诺做的则不多。恒温控制，定时开、关机，合理利用电能，40℃-80℃随意可调，同等条件下比燃煤还省。多重保护十分安全设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全干扰升温快热效率高开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环。
2、选功率：同一品牌有各种功率可选。选的功率大，浪费资金，浪费能源。选的功率小，资金和能源浪费小，但达不到使用要求。电供暖炉出口温度在70℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。无压水暖循环一机多带不干燥无压水暖循环，满足各种户型居室取暖，避免干燥，无需加湿。电供暖炉在加热和使用过程中针对相应的情况标准设定，在具体的使用过程中充分采用相应的设计形式，在具体的冬季采暖中展现重要的贡献。
3、选技术：电壁挂炉主要对比在核心部件，产品的核心加热技术，以及配件选择。发热体核心技术必须要是水电分离，如此发热体不易产生水垢，使用寿命更持久，减少热衰减；控制系统的稳定性，以及循环泵的选择。
原理
电阻丝通电发热，电能转换为热能，热能导入水中，把水加热成热水，热水循环泵辅助循环锅炉和暖气管道里的热水，通过散热器实现采暖目的。
参数
电采暖炉技术参数（陶瓷电加热管）：
项目
型号额定热功率
10Kcal
额定电功率
KW
电源
V
电流
A
额定压力
MPa
热效率
%
水容积
M
采暖
面积
M
出/回水口径
mm
排污
口径
mm
通大气口径
mm
外形尺寸
mm
重 量
T
长L
宽W
高H
CLDZ6-85/70
0.5
6
380
9
0
99
0.10
50
DN25
DN25
DN25
600
600
950
85
CLDZ12-85/70
1.0
12
18
0.12
100
DN25
DN25
DN25
600
600
1150
92
CLDZ18-85/70
1.5
18
27
0.12
150
DN25
DN25
DN25
600
600
1150
97
CLDZ24-85/70
2.0
24
36
0.14
200
DN40
DN40
DN40
600
600
1370
120
CLDZ36-85/70
3.0
36
54
0.15
300
DN40
DN40
DN40
600
600
1430
175
CWDZ45-85/70
4.0
45
68
0.13
400
DN40
DN40
DN40
1100
560
1150
180
CWDZ60-85/70
5.0
60
92
0.13
500
DN40
DN40
DN40
1100
560
1150
200
CWDZ75-85/70
6.5
75
115
0.21
650
DN40
DN40
DN40
1100
710
1150
230
CWDZ90-85/70
7.5
90
136
0.21
750
DN40
DN40
DN40
1100
710
1150
250
CWDZ120-85/70
10
120
183
0.25
1000
DN50
DN50
DN50
1100
770
1200
260
CWDZ150-85/70
13
150
229
0.25
1300
DN50
DN50
DN50
1100
770
1200
300
CWDZ180-85/70
15
180
273
0.55
1500
DN50
DN50
DN50
2450
710
1250
550
CWDZ240-85/70
20
240
365
0.65
2000
DN65
DN65
DN65
2450
770
1250
770
CWDZ360-85/70
30
360
545
0.70
3000
DN65
DN65
DN65
2450
860
1450
860
CWDZ480-85/70
40
480
728
0.75
4000
DN80
DN80
DN80
2500
1050
1650
1350
CWDZ600-85/70
50
600
910
1.20
5000
DN80
DN80
DN80
2500
1220
1800
1860
CWDZ720-85/70
60
720
1090
1.20
6000
DN100
DN100
DN100
2500
1220
1800
1950
CWDZ1080-85/70
90
1080
1640
1.70
9000
DN100
DN100
DN100
2500
1380
2100
2480
CWDZ1200-85/70
100
1200
1825
2.15
10000
DN125
DN125
DN125
2550
1500
2100
2860
CWDZ1440-85/70
120
1440
2185
2.40
12000
DN125
DN125
DN125
2550
1500
2400
3280
电采暖炉技术参数（不锈钢电加热管）：
项目
型号
额定热功率 
10Kcal/h
设计电功率
%
采 暖
面 积
m
额定出/回水温度 
水容积
m
电源V/Hz
电流
A
热效率
%
供/回 水口
mm
排污口
mm
外形尺寸
mm
重 量
T
长 
宽
高
CLDR30-85/70
2.5
30
250
85 / 70
0.15
380/50
45
99
DN40
DN40
450
650
1400
0.14
CLDR45-85/70
4.0
45
400
0.18
68
DN50
DN50
620
650
1400
0.22
CLDR60-85/70
5.0
60
500
0.20
91
DN50
DN50
900
580
1450
0.32
CLDR90-85/70
7.5
90
750
0.20
136
DN 50
DN50
1000
630
1550
0.38
CLDR120-85/70
10
120
1000
0.25
183
DN 50
DN50
1150
730
1550
0.43
CLDR150-85/70
12.5
150
1250
0.25
228
DN 50
DN50
1150
800
1550
0.45
CLDR180-85/70
15
180
1500
0.30
273
DN 50
DN50
1220
870
1550
0.47
CLDR210-85/70
17.5
210
1750
0.30
310
DN 50
DN50
1220
870
1650
0.49
CWDR240-85/70
20
240
2000
0.75
364
DN65
DN65
2400
870
1400
0.51
CWDR360-85/70
30
360
3000
0.75
546
DN80
DN80
2400
870
1400
0.87
CWDR480-85/70
40
480
4000
1.40
728
DN80
DN80
2400
1200
1800
1.11
CWDR600-85/70
50
600
5000
1.40
910
DN100
DN100
2400
1200
1800
1.13
CWDR720-85/70
60
720
6000
1.40
1092
DN100
DN100
2400
1200
1800
1.31
CWDR900-85/70
75
900
7500
2.85
1350
DN125
DN125
2800
1500
2100
2.20
CWDR1080-85/70
90
1080
9000
2.85
1640
DN125
DN125
2800
1500
2100
2.27
CWDR1200-85/70
100
1200
10000
2.85
1800
DN125
DN125
2800
1500
2100
2.30
CWDR1440-85/70
125
1440
12500
3.75
2187
DN125
DN125
2800
1700
2300
2.84
CWDR1800-85/70
150
1800
15000
3.75
2700
DN125
DN125
2800
1700
2300
3.18
CWDR2160-85/70
180
2160
18000
4.85
3282
DN150
DN125
3500
2400
2600
3.78

控制原理
具有锅炉水温控制、锅炉水位控制、回水温度检测、二次回水电动调节阀控制、缺水保护、超温保护、定时控制等自动控制功能。 
采用KBOSS系列锅炉电脑控制器。我公司吸收国外先进技术，结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状，采用现代电脑控制技术，而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制，具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。 
本机采用智能模块式工控机（iPC）作为控制系统的核心。智能模块式工控机（iPC）是一种基于串行总线的多种模块组成的工业控制计算机系统。由于采用了串行总线，它比以往采用的并行总线（如STD、PC104，ISA等）具有更多的优点。它的每一个模块就是一个带有微处理器(CPU)的智能单元，本身具有强大的可编程功能，可独立完 成各种复杂的单元功能，是国内锅炉电脑控制器中最先进的产品。 
具有锅炉水温控制、锅炉水位控制、回水温度检测、二次回水电动调节阀控制、缺水保护、超温保护、定时控制等自动控制功能。
产品特点
利用触摸屏作操作界面，实现人机对话，易懂、易学、易记，操作简单方便。通过显示屏上的功能键可查核、设定和修改各种调节参数。 
系统控制核心PLC，其可编程序灵活性大、逻辑处理能力强，具有较高的运行速度及可靠性。 
执行机构采用国际先进电器元件。 
控制器带内藏式实时日历时钟。系统可按用户要求，在任意时间设定多个不同的温度设定值，达到最佳节能效果。 
锅炉有断流、超温、超压、短路、漏电、缺相、过流等保护功能，锅炉运行更加稳定、安全。 
锅炉可外设蓄热水箱，利用夜间低谷电加热热水至85℃，进行蓄热水箱储存，白天利用换热器换热后进行供暖，对电网起动削峰添谷的作用运行更加经济。 
锅炉可实现变负荷功能，卫生热水和空调热水可单独提供或交叉提供，起到一机多用或多机同用的目的。 
锅炉采用最清洁能源——电能，真正实现绿色环保、零污染，最大限度地保护人类生存环境。
参数说明
详细说明采暖热水额定出口/进口温度：85℃/65℃（承压电热水出回水温度为：95℃/70℃） 
工作压力：常压（承压电热水锅炉压力0.7MPa/3.0MPa) 
供热量自动调节范围（无级自动调温）：10-100% 
使用电源：220V50HZ，380∨50Hz 
允许出口温度：85℃(规范要求<90℃) 
锅炉水质应附合GB1576-2001《工业锅炉水质》要求。发展趋势随着不可再生资源日益紧张，利用天然气取暖受限，是电采暖炉的使用提上日程。电采暖炉是一种清洁环保的取热产品，能够在狭小的额范围中入行使用，携带和移动很方便，可以按照设定的程序自动控制电散热设备的开关，使环境温度达到设定的温度，科学、合理的利用能源的供暖方法完全智能控制，从而使有人时供暖，无人时停机。电采暖炉是一个智能化的采热设备，能够对室内的温度进行有效的调节，保证室内的温度适应认得生理需要，达到室内温度的合理化。电采暖炉可以达到上班时供热，下班时停机；非节假日供热，节假日停机，根据环境的变化调节周围环境的温度，不同环境不同温度。使用电采暖炉的采暖费用完全由自己掌控，这就是电采暖的优势所在。可以根据自己的需要和时间对电采热炉进行设置，如果家庭中经常有人，温度可以适当调整，温度不要太高，保持均衡的温度，不会温度经常变化影响采暖费用。电采暖炉的使用就是比较自由，可以根据自己的情况进行设置，想关就关，想开就开，完全随自己的意愿进行。优惠政策国家对电采暖炉的用电费用进行了优惠政策，使得部分有眼光的地产商和购房者已经开始主动选择电供暖方式。低谷用电优惠的时段及价格具体为：电供暖用户在每年11月1日至次年3月31日间享受低谷用电优惠，低谷时段为晚23：00至次日早7：00，低谷优惠时段一律按0.2元/千瓦时计费。综上所述，电供暖炉将成为未来居民采暖趋势。国家对电采暖炉的使用费用进行了优惠政策，促进电采暖炉在各家各户中广泛使用和推广。 
电采暖炉的发展前景是光明的，正在不断的发展和普及。在使用电采暖炉时不要注意的事项很多，需要使用者在使用时注意。电采暖炉的使用竟会更加普及推广，会给人们带来一定的方便和使用。运行费用计算整个采暖期一平方米的电采暖运行费用可按一下公式计算:
单位面积热负荷*热负荷系数*每天工作时间*采暖期天数*电费单价=整个采暖期单位面积的采暖费用电采暖运行状态可分为以下几种;
1,用户长时间在家,电采暖炉24小时不间断运行,为节省运行费用将夜晚的取暖温度适当调低.采暖费用为0.06KW/平米*0.6*10小时*140天*0.48元/度=24.2元/平米.
2,上班族,用户只有中午,夜晚在家,电采暖炉分3时段的间歇运行.采暖费用为;0.06KW/平米*0.6*6小时*(140天5/7)*0.48元/度=14.5元/平米
3,办公室,5日工作室,只在周一至周五取暖,电采暖白天运行,其余时间运行在防冻状态.采暖费用为;0.07KW/平米*0.6*6小时*(140*5/7)*0.48元/度12.1元/平米
4,学校,除了每周5日工作制外还有35天的假期,采暖时间比较短.采暖费用为:0.07KW/平米*0.6*6小时*[(140天-35天)*5/7]*0.48元/度9.1元/平米
用以上计算值*房间的实际采暖面积(实用面积)就可以大约算出整个采暖期的运行费用,若用户合理调整或关闭不需采暖房间(如的闲置的客房,洗手间或厨房)的采暖器,实际采暖面积就形影减小,采暖费用就会相应降低.
核心特点
●专业技术，缔造典范 
微电脑智能遥控，彩屏显示，操作自如，方便快捷； 
●选材优质，设计合理 
自然循环，同时可带泵强制循环加热，选材优质，工艺先进，制作精良，体积小，重量轻，安装方便； 
●双重环保，干净卫生 
电加热，无有害气体、残渣排放，干净卫生。恒温控制，定时开、关机，合理利用电能，40℃—80℃随意可调，同等条件下比燃煤还省； 
●多重保护，安全无忧 
设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染，室内控制，超温报警，安全无忧； 
●升温迅速，热效率高 
开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度达70℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。 
●无压取暖，一机多带 
无压水暖循环，满足各种户型、居室取暖，避免干燥，无需加湿
产品优越性
与集中供暖设备相比：可节约开资1/2以上，采用开放式0压力取暖，保证了房间的温湿自然调节。冬季取暖不干燥。 
与取暖用煤炉相比：接近于用煤开资；安全是该取暖炉的重要指标，彻底杜绝了室内污染、煤气中毒、烫伤等事故的发生。其独特的超温安全保护和双重漏电保护，使老人和小孩有充分的安全保障。 
与空调及其他电热取暖器相比：发热效率更高，热稳定更好，其使用费用更低，没有电机噪声和空气无染。没有风力循环时对人的吹蚀感，没有致病微生物寄生。易清理，好维护，免保养。 
实用性强：不论城市农村，平房楼房均可安装使用。
注意事项
电采暖炉电加热器的电阻丝是由镍、铬合金制成，温度高达800℃以上。由于电加热器的功率都比较大，使用者若忽视安全，火灾随时都有可能发生。
电加热器发生火灾的原因有：
一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在易燃物附近，在长时间的高温烘烤下引起火灾。
二是电加热器未安装插头，直接将电线头插入插座内，因而易引起短路而发生火灾。
三是使用者在离开时未将电加热器的插头拔去，时间过长，造成电加热器过热，将邻近的可燃物引燃而造成火灾。
四是电阻丝多次修理后继续使用，可造成线路过负荷而引发火灾。 
导线必须安装插头，不可将线头直接插入插座；电加热器导线老化破损应及时更换，电路中没有安装熔断器的电加热器不得使用；电加热器使用时必须有人看管，离开时应拔掉插头，在使用过程中，若遇停电，也应及时将插头拔出，不要遗忘。对于多次修理的电阻丝，最好不再使用，应更换新的电阻丝。易燃易爆物品严禁用电加热器烘干；电烘箱应有控制温度的装置，既要防止温度过高，又要防止烘烤时间过长。 
电加热器是工作、生活中使用较多的一种设备，如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱、电采暖炉等都属于电加热设备。 
因此，在使用时，不可将易燃易爆物品放在电加热器附近，必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上；电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求，工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。