标题：QW潜水式排污泵
QW潜水式排污泵型号
  QW潜水式排污泵型号意义QW潜水式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计[1]，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价
QW潜水式排污泵特点

1．QW潜水式排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2．机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
3．QW潜水式排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
4．该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
5．可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性
6．浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。7．QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
8．能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
9．有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
QW潜水式排污泵用途

QW潜水式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。
使用条件

1、QW潜水式排污泵的介质温度不超过60℃，介质重度为1～1.3kg/dm3。 
2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。 
3、QW潜水式排污泵的铸铁材质的使用范围为PH5～9。 
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。 
注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。
使用方法及注意事项

1.QW潜水式排污泵使用前应仔细检査电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。
4.QW潜水式排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安装、人下水做?~或移动，以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源，确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行（一般使用扬程不得低于额定扬程的60%)，最好能控制在建议使用扬程范围以内，以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行，以防电泵过热损坏。
QW潜水式排污泵保养

1.电泵应有专人管理与使用，井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电
泵的清洁。
3，电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。^
4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油（10-?30号机油）使机械密封保持良好的润
滑状态，提高机械密封的使用寿命。
5，电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査，以确保电机密封可靠。
6，叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。
QW潜水式排污泵安装

1.自动耦合装置系统  QW潜水式排污泵安装
适用于长期固定的使用场合，具有安装快捷，检测、维修方便等优点.该系统使用特制的底座，固定在污水坑的底部，与出水管连结好，在池顶安装好配套的支承块，用导杆使二者相连.水泵与特定支架连结好.沿导杆下滑到达底座，与其自动耦合、密封、密封，而提升时则自动脱落。
2，移动式安装系统
它以支架支承,接上出水软管即可工作，这种方式主要应用于救急或维修施式的需要。
性能参数

QW潜水排污泵型号口径流量扬程转速功率效率ABCDH自动耦合器mmm3/hMr/minkw%QW25-7-8-0.55257829000.5545120360225210540/QW25-8-22-1.12582229001.145120360225210540/QW32-8-12-0.753281229000.7548120360225210540/QW32-12-15-1.132121529001.145120360225210540/QW40-15-15-1.540151529001.548120360225210540/QW40-15-30-2.240153029002.254120360225210540/QW50-20-7-0.755020729000.7551145440275185520GAK-50QW50-10-10-0.7550101029000.7552120250230185520GAK-50QW50-20-15-1.55020152901.553120250230210564GAK-50QW50-15-25-2.250152529002.254145410245205550GAK-50QW50-18-30-35018302900355155420250260660GAK-50QW50-40-15-45040152900455140457264310730GAK-50QW50-25-32-5.550253229005.555165480285310770GAK-50QW50-20-40-7.550502029007.558175480285310770GAK-50QW65-25-15-2.265251529002.250145450280205570GAK-65QW65-37-13-36537132900357165475305260652GAK-65QW65-25-30-46525302900461170505300325710GAK-65QW65-30-40-7.565304029007.556/////GAK-65QW65-35-50-1165355029001145165460300350920GAK-65QW65-35-60-1565356029001565165460300350920GAK-65QW80-60-13-5.580601329005.567165565330325775GAK-80QW80-40-7-2.28040714502.259165510330260640GAK-80QW80-43-13-38043132900370165540330325652GAK-80QW80-40-15-48040152900461180565330325775GAK-80QW80-65-25-7.580652529007.563180656330325775GAK-80QW100-80-10-4100100101450465220700430420800GAK-100QW100-100-15-7.51001001514507.568225690420420825GAK-100QW100-80-20-7.5100802014507.565225690420420825GAK-100QW100-100-25-111001002514501170225690450520940GAK-100QW100-100-30-151001003014501565/////GAK-100QW100-100-35-18.510010035145018.568225680410420970GAK-100QW125-130-15-111251301514501172/////GAK-125QW125-130-20-151251302014501575/////GAK-125QW150-145-9-7.5150145914507.576225800510420795GAK-150QW150-180-15-1515018015145015692759506105201060GAK-150QW150-180-20-18.515018020145018.5722509258585201060GAK-150QW150-180-25-2215018025145022782609255855201060GAK-150QW150-130-30-2215013030145022782609255855201060GAK-150QW150-180-30-301501803014503078/////GAK-150QW150-200-30-37150200301450377327510256505201320GAK-150QW200-300-7-11200300798011662909906105201150GAK-200QW200-250-11-1520025011145015642709706005201120GAK-200QW200-250-15-18.520025015145018.57329011307155201130GAK-200QW200-400-10-22200400101450227527511207105201130GAK-200QW200-400-13-302004001314501307627511207105201320GAK-200QW200-300-15-22200300151450227627511207105201130GAK-200QW200-250-22-30200250221450307127511207105201290GAK-200QW200-350-25-37200350251450377132510806805201370GAK-200QW200-400-30-45200400301450457433012507805201370GAK-200QW250-600-9-302506009980307844011007005201660GAK-250QW250-600-12-37250600121450377644011007005201660GAK-250QW250-600-15-45250600151450457344011007005201660GAK-250QW250-600-20-55250600201450557344011007005201700GAK-250QW250-600-25-75250600251450757144011007005201750GAK-250QW300-800-12-4530080012980457447013058506501845GAK-300QW300-480-15-45300480151450456647013058506501845GAK-300QW300-800-15-55300800151450557347013058506502060GAK-300QW300-600-20-55300600201450557347013058506502060GAK-300QW300-800-20-75300800201450757547013058506502120GAK-300QW300-950-20-90300950201450907647013058506502120GAK-300QW300-1000-25-11030010002514501107650013508756502220GAK-300QW300-1100-10-5530011001014505573/////GAK-300QW350-1500-15-903501500157409087630153312807002190GAK-350QW350-1200-18-9035012001898090855009005007502190GAK-350QW350-1100-28-13235011002898013284700161613637002480GAK-350QW350-1000-36-16035010003698016084700166614137002590GAK-350QW400-1760-7.5-5540017607.59805583/////GAK-400QW400-1500-10-754001500109807586600165013657802000GAK-400QW400-2000-13-11040020001398011084600165013657802280GAK-400QW400-2000-15-13240020001598013283/////GAK-400QW400-1700-22-16040017002298016083630167013807802600GAK-400QW400-1500-26-16040015002698016084630167013807802600GAK-400QW400-1800-32-25040018003298025082670173014407802850GAK-400QW500-2500-10-11050025001074011085900221818759002250GAK-500QW500-2600-15-16050026001574016084955196816259002450GAK-500QW500-2400-22-22050024002274022085900221818759002520GAK-500QW500-2650-24-250500265024740250851017219823959003000GAK-500