标题：可调式减压阀
定义
根据减压原理和结构型式的不同，能减动压和静压，能够有效设定出口压力，不随其流量变化而变化的减压阀分为比例式减压阀和可调式减压阀。   减压阀的出口压力分为出口静压和出口动压。其中：出口静压，是指流经减压阀的流量为零时的出口压力；出口动压，是指减压阀有流量通过时的出口压力。既能减动压，也能减静压，是给水减压阀与减压孔板、节流管、节流阀等减压装置的最主要功能区别。 
比例式减压阀：是依据其阀腔内减压活塞进出口两端感应面积的差异，实现进、出口压力成一定比例关系的减压阀，依据进口压力设定出口压力。 
可调式减压阀：是根据水力差动控制原理或水力先导控制（由减压先导阀控制主阀）原理，以出口压力的设定值为准，自动调节阀瓣的开启度和流量，实现出口压力的减压和稳定，并与进口压力的关联度较小，可通过弹簧调节装置，对减压阀出口压力进行有效调整。[1]
简介
可调式减压阀（又名水利控制阀）就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。  可调式减压阀[2]
可调式减压阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。
可调式减压阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸。（注：内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...
但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》（送审稿）为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的{TodayHot}问题。 
选用要点
可调式减压阀设计选用要点 
（ 1 ）工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。 
（ 2 ）根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。 
（ 3 ）阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。 
（ 4 ）工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。 
（ 5 ）管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。 
（ 6 ）活塞式可调式减压阀应设置在介质单向流动的管路上。 
（ 7 ）活塞式可调式减压阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。 
（ 8 ）接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。 
（ 9 ）阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。 
（ 10 ）阀门安装前应做强度和严密性试验。 
（ 11 ）阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。 
A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍； 
B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍； 
C、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏； 
D、阀门试验持续时间按上表。 
当生活、生产、消防给水系统的水池(箱)其进水管公称直径大于或等于50mm时宜设置遥控浮球阀。遥控浮球的公称通径应与管路公称直径相同。遥控浮球阀前应设置过滤器,过滤器应符合下列规定： 
活塞式可调式减压阀宜水平安装。水平安装时，阀盖宜向上。消防给水系统的减压阀阀后应有排水设施。自动喷水灭火系统的需减压时，减压阀应设置在报警阀前（沿水流方向），与单个报警阀配套设置的减压阀，可不设备用减压阀；与多个报警阀配套设置的减压阀，应设备厂用减压阀。用于热水供应工程的减压阀，应采用热水型减压阀。 
采用干管干管循环方式（半循环方式）的热水供应工程，减压阀设置要求应与冷水工程相同；采用立管循环方式（全循环方式）的热水供应工程，减压阀设置应防止热水循环的破坏，各分区回水管在汇合点压力应平衡。 
当可调式减压阀公称直径不大于50mm时，应采用直线式减压阀；当大于50mm小于100mm时，宜采用先导式减压阀。 
对用水量极不均匀的某些高层民用建筑（如旅馆、住宅、医院），在有安静要求的场合，可调式减压阀 宜异径 并联设置。异径并联设置时应符合下列要求： 
采用干管干管循环方式（半循环方式）的热水供应工程，减压阀设置要求应与冷水工程相同；采用立管循环方式（全循环方式）的热水供应工程，减压阀设置应防止热水循环的破坏，各分区回水管在汇合点压力应平衡。 
活塞式可调式减压阀的变化 
在主阀不变的情况下，通过针形阀、先导阀及相应 控制系统，根据管网中不同的要求，可演变出几十种功能的阀门，除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。 
由于水利控制阀在作用方式上利用介质自身压力及液压系统操作，并能自动控制，动作准确，性能可靠，故在建筑给水（含消防）系统中广泛应用。分别介绍了遥控浮球阀、可调式减压阀、缓闭止回阀、泄压阀和 持压阀 等几种常用的水力控制阀的设计选用和安装要点。 
可调式减压阀是一种利用介质自身能量来调节管路的压力，通过调节减压导阀，控制主阀的出口压力，出口压力不因进口压力的变化而改变，亦不受出 口用水量的变化而改变出口压力。密封性能可靠，安装、维护、调试、检查方便，使用寿命长。
技术参数
公称通径 DN(mm)
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
​L
180
180
180
203
203
216
241
292
330
356
495
622
698
787
914
978
978
1295
1446
1956
​PN10
D
105
115
135
145
160
180
195
215
245
280
335
390
440
500
565
615
670
780
895
1010
D1
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515
565
620
725
840
950
​PN16
D
105
115
135
145
160
180
195
215
245
280
335
405
460
520
580
640
705
840
910
1020
D1
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525
585
650
770
840
950
​PN25
D
105
110
135
145
160
180
195
230
270
300
360
425
485
550
610
660
730
840
955
1070
D1
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
310
370
430
490
550
600
660
770
875
990
​H
342
342
342
395
395
405
430
510
560
585
675
730
760
840
910
1030
1135
1270
1460
1640
​H1
247
247
247
278
278
298
313
350
365
420
450
470
490
526
570
610
665
725
865
975
​