标题：上海适科暖通机电设备科技有限公司
企业介绍
上海适科暖通机电设备科技有限公司（SIKO）自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统、传感器的产品销售、技术和工程服务。
仪器仪表方面上海适科暖通机电设备科技有限公司是MICHELL、RENSE、STS、CRYSTAL、E+E、SETRA等国内外知名品牌的授权代理商。建立了完善的市场营销、技术支持与售后服务。主要代理的种类有温湿度、压力及压力校验仪、微差压、液位、风速风量、露点仪器、PH值等传感器产品。服务的宗旨是“推荐合适的产品，提供专业的服务！”
自控系统方面上海适科暖通机电设备科技有限公司是Honeywell、Johnson Perfect Controls DDC系统和末端产品的授权代理商。在楼宇控制和工业实施管理方面积累了丰富的经验，为客户提供技术咨询、工程承包、成套供货、现场施工、安装、调试、工程投运等方面的技术服务，想客户之想、服务至上、追求卓越以满足客户各种不同的需求。
仪表设备
自控系统中传感器传感器是自控系统中的首要设备，它直接与被测对象发生联系。它的作用使感受被测参数的变化，并发出与之相适应的信号。在选择传感器时一般有三个要求：高准确性、高稳定性、高灵敏度。 
1. 温湿度传感器： 
楼宇工程中应用的温湿度传感器主要是用来测量房间内和管道中空气的温度和湿度。如：英国MICHELL的墙面安装型温湿度传感器RM系列，和管道安装型温湿度传感器DS系列产品。
2. 压力传感器：
常用的有电气式压力传感器，将被测压力的变化转换为电阻、电感等各种电气量的变化，经过变送输出0-10V或者4-20mA的标准模拟量信号，从而实现压力的间接测量。常用的有压差开关、表压传感器、静压传感器、微差压变送器等。如美国ALPHA的微差压变送器Model 361，用来测量房间内外差压，或者测量风管静压（表压）来控制风机变频。
3. 流量传感器：
常用的是电磁流量计，由法拉第电磁感应定律知，在磁场中运动并切割磁力线的导体中会有感应电动势产生，此感应电动势与流体的体积流量呈线性关系。 　 
4. 液位传感器：
用于控制水箱、水池等的上限、下限液位。 
在自动控制系统中，它接受控制器输出的控制信号，并转换成直线位移或角位移，来改变调节阀的流通截面积，以控制流入或流出被控过程的物料或能量，从而实现过程参数的自动控制。 
5. 风阀执行器：
用于控制安装于新风、回风口的风阀，既可进行开关控制，也可进行开度控制。执行器设有万能夹具，可直接夹持在风阀的驱动轴上，设有手动复位钮，在故障时可手动调节。根据风管横截面的大小可选择不同钮矩的执行器。 
6. 水管阀门执行器：
与阀门配套使用，有开关式和调节式两种，开关式一般口径大，在冷热站中用于控制各系统工艺管道的开启和关闭、各种工况间的切换等；调节式主要用于控制流量，在空调机组中，根据控制器的温湿度设定值控制回水流量和蒸汽加湿的流量，使温湿度维持在设定值。空压系统中测量湿度的应用在许多现代化的工厂里，气动装置设备使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥和净化处理，如果压缩空气含水或含油，容易造成气动元件的损坏，影响设备的正常运行。并且在电子，制药，半导体，塑料粒子，玻璃，化工行业对压缩空气的含水量都有较高的要求，一定要压缩空气达到一定的干燥程度，也就是达到一定露点值，才可用于生产。所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。 同样为了检验干燥设备的效果，通常采用空压机露点仪进行连续测量。        
MICHELL公司的露点仪可以准确的反映气体湿度的变化，达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度的监控 。从而保证了工厂气动装置或生产用气的安全运行，是空压机设备上首选的监控设备。
在生产过程中，压缩空气被广泛用于工艺流程的机械和仪表的操作、驱动或控制。它也可以当作运输中介或清洗气体。工厂中大约10%的能源消耗被用来生产压缩空气。
过度的湿度可能损害压缩空气系统，但使用压缩空气干燥机和可靠的露点监测可以确保系统的良好运转。 
在压缩空气系统中，我们的目标是以低成本制造干燥的、不含油不含灰尘的洁净压缩空气。油分和灰尘可以通过分子筛一类的过滤器去除，但水分必须通过干燥去除。需要的干燥程度视使用压缩空气的不同工业过程和用途而定。
压缩空气中典型的压力是7bar。由于露点随压力的变化而变化，当压缩机压缩空气时，露点就升高了。在某个点，空气饱和出现结露现象。露点温度越小于环境温度，就意味着越小的结露可能，也就意味着空气越干燥。例如，30kW的压缩机，在压缩20℃、60%RH的空气时，8小时工作时间可以产生约20 L的液体。
空压机典型应用露点要求
应用领域所需露点(带压)应用领域所需露点(带压)压缩空气+ 10°C to -10°C运输工具 (汽车等)13°C to -20°C喷漆+10°C to -25°C粉末涂敷+2°C to -60°C仪表气源+10°C to -40°C光学系统清洁-17°C to -33° C喷砂处理+5°C to 0°C电子器件干燥-20°C to -40°C气动工具+5°C to -25°C压缩空气，外部管路-20°C to -40°C气动传输+5°C to -60°C化工厂、制药厂-25°C to -40°C塑料工业+5°C to -60°C

无论是对最终产品本身，还是对空气分配系统而言，压缩空气中的水分会带来很多问题。水分会引起吸湿产品的粘合，如制糖工业；在外壳材料上留下气泡，如透明饮料瓶子生产行业；涂覆工艺中起泡，如喷漆工艺中的“鱼眼”。 
由于大部分的压缩空气系统的材料都是钢材或其它非镀锌的材料，当它们与压缩空气接触时容易生锈。铁锈在管道上形成并吹进敏感的仪表内，导致控制系统的失误和一系列的操作问题。如果系统有一部分是安装在室外，则要考虑寒冷天气下的结冰问题。
过多的水分可以通过干燥来消除，一种是制冷剂干燥，一种是干燥剂干燥。前者是通过制冷系统和热交换器使压缩空气的温度降到-25℃，这也是露点温度。多余的水气凝结并从空气中分离开来，然后将空气再加热；后者是吸收的方法，用干燥剂从压缩空气中吸收水分。最常见的干燥剂是二氧化硅、活性的氧化铝和分子筛。相比起来，后者的效果更好些，它的露点到-40℃，甚至到-100℃。干燥剂的方法通常有两个添加口和阀门开关使压缩空气从一个口到另一个口。干燥剂干燥的基本操作包括一个干燥循环和再生循环，如此循环往复。当一个口在干燥时，另一个口处于再生状态。
露点的监测能确保干燥机按照它的技术参数运转。对于干燥剂干燥操作来说，露点测量也可用来控制干燥剂的再生周期。再生过程一直到一个口的干燥能力使用充分时才会启动，这时出去的空气的露点显示升高。不同于常规的定时的再生，这种系统考虑到了当压缩空气干燥了时，再生的周期将会比湿的空气要长得多。如此一来，由于它避免了不必要的再生，随露点改变而控制的开关可以让用户节约高达80%的能耗，使购买设备的投资在一年内就能收回。　
MICHELL公司露点测量仪表的性能和运行都表现卓越，不仅具有精确、可靠和卓越的长期稳定性，还不受灰尘粒子和大部分化学物质影响，并且具有抗凝结特征。微处理器控制和多点校验使MICHELL露点传感器有着十分优异的准确度和线性表现、长期高效稳定，数字校验、漂移非常小。这就意味着用户的维护需求和费用非常少，十分适合于型干燥机用户的使用。传感器本身对多种化学物耐受、SF52的传感器还对油、水汽和灰尘粒子具有抵抗力。
MICHELL公司的露点变送器SF52、EASIDEW和DP10均适用于在线压缩空气系统的露点监测。DP20是手持式的在线测量或用于其它露点变送器的户外检测工作、MDM300便携式精密露点仪适用于实验室中高精度应用、其他变送器的校验等。