标题：复合型浪涌保护器
复合型浪涌保护器的七大特点
由于复合型电浪涌保护器内部设计采用将n个压敏电阻（MOV）、n个陶瓷放电管（GTD）、n个瞬态二极管（TVS）、浪涌电阻（SR）、温度控制保险管等各种防雷、瞬态过电压保护元器件通过矩阵的方式排列在PCB电路板上，充分利用不同元器件的优点，发挥其作用，使得它具有普通模块不具备的优点。
1、残压低：

复合型浪涌保护器与普通浪涌保护器的区别
  Palmas复合型浪涌保护器　国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法：
一个是以美、英为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法，使用的标准为UL1449第二版，
英国Palmas、英国Furse(费尔斯)、美国MCG、美国ALLTEC。（用于附加值高、精密程度高的电子信息系统保护）
另一个是以法、德为主的采取单片金属氧化锌技术的方法，使用的标准为IEC61643-1-2，
进口模块和国产的产品主要依据德国、法国标准，采用了单模块，单阀片的结构。
复合型电浪涌保护器采用多个压敏电阻矩阵排列在电路板上，而传统的模块式电浪涌保护器采用单一压敏电阻泄流，从保护的角度来看，如果单一压敏电阻一旦受到损坏或失效，则被保护设备，将失去保护，而多个压敏电阻并联使用，一旦其中的一、二个压敏电阻被损坏，而其它的完好者仍可以担任保护任务；
由于采用了多片低通流量的压敏电阻并联的结构，因此可以将Up值限制在很低的范围内，最低可达到600V，这对于保护富价值高的精密仪器和设备具有重要的意义。
疑问：采用多个氧化锌阀片并联结构时，当点用来临时会同时导通吗？
实验室研究发现：当多个压敏电阻并联时，如果作用在并联电路上的电压为300V时，电流的99.4%通过较低电压特性的压敏电阻，当作用在并联电路上的电压为500V时，流经电流比为57：43，当电压大于1000V时，流经多个压敏电阻的电流几乎相同。
实验室数据表明（雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究，上海市防雷中心 蔡振新）
（一）由于MOV阀片性能不一致，特别是1mA下压敏电压不一致，会造成在小电流（125~750A）冲击下多片MOV阀片并联时，每个阀片吸收雷电能量不一致。
（二）在大电流（3000~10000A）冲击下，即使MOV阀片性能不太一致，多片并联使用时每片MOV阀片吸收雷电能量基本一致。
（三）因此，只要对MOV阀片略加挑选配对，且利用保险丝阻抗帮助平衡电流，多片MOV阀片是可以并联使用的，不会因吸收能量不一致而产生热崩溃或提早老化。
压敏电阻与陶瓷放电管串联合用的作用
   漏电电流大小直接关系到压敏电阻的工作的稳定性，关系到电浪涌保护器的使用寿命，是电浪涌保护器最为重要的指标，一般单一压敏电阻的电浪涌保护器是依据压敏电阻的使用寿命决定，一般在3-5年，不会更长，复合型浪涌保护器的使用寿命比普通模块式电浪涌保护器更长，一般在10年，甚至达到15年。 
复合式电浪涌保护器采用压敏电阻、气体放电管和瞬态二极管组合的放电电路，陶瓷放电管在其中担当开关作用，有效阻隔了压敏电阻的泄漏电流，所以它的漏电电流为零。我国铁路信号机房的电源浪涌保护器均采用了这种结构，有效地避免了单一的氧化锌阀片因为漏电流而造成的老化、自燃等现象，并且大大增加了氧化锌阀片的使用寿命。
复合型浪涌保护器主要元器件的特点
压敏电阻（MOV）：
       工作原理：当电路电压高于压敏电阻启动电压时，阻值迅速下降为零，呈开路状态，形成放电通道；当电路电压低于压敏电阻启动电压时，阻值为无穷大，呈断路状态，与电路完全隔绝。
优点：反应速度快（25ns）,通流量大（2KA/CM2），无续流。
缺点：容易老化，动作几次后，漏电流会增大，从而导致压敏电阻过热，最终导致老化失效，电容较大。
陶瓷放电管（GTD）：
保证直流电压击穿，形成放电通道。与压敏电阻串联作用，充当开关作用，阻隔压敏电阻的泄漏电流，延长压敏电阻的作用寿命。陶瓷放电的管壁具备迅速均匀散热的功效，可以迅速将放电过程的电能转换成热能并迅速均匀散放，有利于吸收管子暂态较大功率。
优点：具有很强的浪涌吸收能力，即放电能力强、通流量大（可做到100KA以上），很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容，无漏电流。
缺点：残压高（2～4KV），反应时间长（>100ns），动作电压精度较低，有工频续流。
瞬态二极管（TVS）：
       性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下，两端电压大于门限电压时，其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过，并将两端电压钳制在很低的水平，从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率，并把电压钳制在预定水平，适用于交流电路。
优点：动作时间极快，达到皮秒级，限制电压低，击穿电压低，应用于各种电子领域。
缺点：电流负荷量小。
浪涌电阻（SR）：
一种新型的耐压水平高达1500V、耐冲击电压在4~6KV的新型电阻，作用是保证复合型电浪涌保护器的控制电路的稳定性和正常工作。

温度控制保险管
      独特的电子控温保险管，反应灵敏、动作快，能有效把电浪涌保护器与系统隔离，避免电浪涌保护器燃烧、自爆。
Palmas复合型一体化防雷器的技术特点
Palmas复合型一体化防雷器的技术特点
1、 PALMAS避雷器有何技术特点？
PALMAS避雷器的主要有以下特点： 
    英国PALMAS公司的PTT系列电源避雷器采用复合设计原理：它充分利用了MOV（氧化锌压敏电阻）、GDT（气体放电管）、TVSS（瞬变二极管）各自的优点，避免了GDT泄流量大、有续流、响应时间长，MOV、TVSS残压低、泄流量小的问题。PTT系列避雷器平均响应时间仅为5ns、泄流量大（根据产品型号不同）每线达20kA-200kA，为不同层次的用户提供更广泛的选择。
    每一避雷器内部同时提供三层出不穷保护：MOV与GDT组成一、二层保护提供主放电通道，TVSS与MOV组成第三层保护提供精细保护，为设备正常运行提供更加安全、可靠的保护设计。
    全保护设计：提供L-N、L-G、N-G、L-L各线之间的全面保护。
    提供状态显示：PALMAS避雷器对电源线路的三相都以红绿灯的形式提供三层保护的状态显示功能，为用户提供简单直观的使用和维护方法（绿灯指示表示正常工作，红灯指示表示性能衰减，当其中一级的红绿灯都熄灭表示此级已失去保护，但这并不影响避雷器的正常工作，其它两级同样能起到保护作用，
 漏电电流小：平均＜10μA，确保防雷器能够安全、稳定的提供防雷保护。
 工作电压高：最高工作电压高，完全适用个我国各种恶劣的电力环境。
 残压低：能够为电子设备提供安全、精细的保护。
 响应时间快：能够快速的泄放雷电流。
2、 PALMAS复合型一体化避雷器与其它模块化避雷器有何区别？
PALMAS复合型一体化防雷器能提供L—L、L—G、L—N 、N—G全面保护，而模块化化防雷器要做到全面保护则需七个保护模块，有些厂家为达到降低工程造价的目的，通常采用减少保护模块的办法，省去了相对中的保护，结果是造成被保护设备得不到全面保护，造成安全隐患。
3、 漏电流小有何益处？ 
PALMAS防雷器采用压敏电阻、气体放电管组合的放电电路，而通常的防雷器一般只用一个或几个压敏电阻作主放电电路。因压敏电阻有一致命令缺点：有不稳定的漏电流，性能较差的压敏电阻用一段时间后，因漏电流变大可能会发热自爆。
4、为什么选用残压较低的避雷器？
在防雷器线路侧端子之间或端子对地之间，加规定的波形及幅值的冲击波时，呈线在设备侧所测端子之间或端子对地之间的电压峰值。残压是防雷器中最重要的一个参数，直接关系到被保护设备的安全，因此较低的残压对设备更安全。
5、用三层保护模式有什么益处？
对于雷电流，通常是多次雷击连续发生，如果雷电流超过额定值时，后续雷击将造成设备的损坏，而三级保护模式的避雷器可提供冗余保护，确保设备的安全。
6、为何选用工作电压较高的产品？
在中国的大多数地方，电网波动较大，如防雷器不能在这种情况下正常工作，那么，防雷器的寿命将会降低，甚至损坏，达不到保护设备的目的。
7、告警方式的区别：
PALMAS采用逻辑电路分析放电电路的好坏，提供性能下降的渐变过程显示，而通常的防雷器仅采用简单机械式指示。机械式的是当压敏电阻发热产生强大的漏电流后，熔段一金属以后才会告警。这没有考虑到压敏电阻的老化裂变问题，因压敏电阻裂变后其放电能力大大下降，严重影响了防雷器的放电性能，而此时防雷器没有告警指示。