标题：雪山工程
雪山工程
Snowy Mountains Scheme　
工程概述
雪山工程包括7座水电站、16座坝、2座泵站、225km输水管道和隧洞以及附属设施。水库总库容84.8亿立方米，有效库容70亿立方米，水电站总装机容量374万kW，年发电量50亿kW·h，占澳大利亚东南部电网容量的17.8%。雪山工程于1949年开工，1974年工程全部建成运行。每年提供工农业用水量23.6亿立方米，灌溉面积26万公顷。
雪山是澳大利亚大陆分水岭-大分水岭的一部分，位于南纬35°～33°之间，北起约克角，南至维多利亚州中部，绵延3000km，距离东海岸150km。山顶高度在海拔1520m以上，最高峰科修斯科山2229m，其北端的杰冈格尔山为次高峰2062m。广阔的地域布满起伏的高原和平坦湿润的河谷。在西部，它们急剧下降至300m，成丘陵地带，绵延1500km。
本地区有2大水系:雪河水系和墨累河水系。
雪河发源于科修斯科山东麓，大体向东南流，注入南太平洋。其支流尤坎本河来自北部，在金德拜恩注入雪河。
墨累河发源于科修斯科南部山地西侧，大体向西流，注入印度洋。在雪山地区的主要河流还有马兰比吉河、图马河和沼泽平原河。马兰比吉河发源于杰冈格尔山东麓，先向北流，然后大体向西流，从右岸注入墨累河。蒂默特河是马兰比吉河的一条支流，发源于杰冈格尔山北麓，向北流，在冈德盖附近注入马兰比吉河。图马河和沼泽平原河（沼原河）都是墨累河的较小支流。
雪山地区是澳大利亚最潮湿而又最高的地区，因此，在此地开发水电工程和修建蓄水灌溉工程最为理想。本地区年降水量为500～3800mm，多年平均径流深度580mm，每年4～8月1500m以上的高地全部被雪覆盖。9月冰雪开始融化，一直延续到12月。雪山地区年际流量变化不大，最大径流量与最小径流量之比约为8比1。
以上这些因素为开发雪山地区水资源增添了可靠性。本地区气温较低，蒸发损失较小，对于雪山蓄水更是有利。
雪山地区的地基大部分是由志留纪至早期泥盆纪的花岗岩组成。其中包括侵入花岗岩与花岗片麻岩的一种沉积造成的坚硬晶态变质岩。其余部分绝大多数为高度褶皱的奥陶纪沉积岩与变质沉积岩。
工程作用
雪山工程是澳大利亚最大的一项水利建设工程。早在20世纪初，曾提出多种建设方案，但工程浩大，未能实现。第二次世界大战以后，由于电力与粮食、畜产品需求的增加，急需开发水力资源与修建灌溉工程，联邦政府于1949年通过了"雪山水电法"，随后又成立了雪山水电局，才开始实施这项工程。
雪山的固态水资源，原来绝大部分补给雪（Snowy）河，随河流注入塔斯曼(Tasman)海而未能利用。雪山工程就是把雪河和尤坎本（Eucumbene）河的水经尤坎本（Eucumbene）湖调节后，穿过隧洞向西引入墨累河流域，以发电、灌溉为主并解决澳大利亚南部城市供水和工业用水的跨流域引水工程。
整个工程分为雪河-墨累河（Snowy-Murray）及雪河-蒂默特河（Snowy-Tumut）南北两大系统。前者将雪河河水引至墨累河，后者将尤坎本河的河水引至马兰比吉河支流蒂默特河。
雪河-蒂默特河系统：在尤坎本河上建尤坎本坝和水库（总库容47.98亿立方米）。在马兰比吉河上游建坦坦加拉坝和水库（总库容2.54亿立方米），通过隧洞将水引入尤坎本水库。通过尤坎本河-蒂默特河隧洞将水引入蒂默特水库。蒂默特水库修建于蒂默特河上。在图马河上修建图马坝和水库，通过隧洞将水引入蒂默特水库。尤坎本河、图马河、马兰比吉河以及蒂默特河的水汇集至蒂默特水库，然后顺蒂默特河上的蒂默特1号、2号、3号水电站以及布洛韦灵水电站发电，并向供水区供水。尤坎本河-蒂默特河隧洞可以双向引水。当蒂默特河和图马河水量大，超过发电引用水量时，多余水量反向流入尤坎本水库存蓄。本系统共利用落差800m，水电站总装机容量218万kW，每年提供工农业用水13.8亿立方米。
雪河-墨累河系统：在雪河上建金德拜恩大坝和水库（总库容6.9亿立方米），通过金德拜恩泵站将该水库的水抽入艾本兰德水库，扬程232m。艾本兰德坝和水库也位于雪河上。在雪河上游河段上，还建有古泽卡水电站。尤坎本河-雪河隧洞将尤坎本水库和艾本兰德水库连通，该隧洞也可双向运用。在吉黑河上游建吉黑坝和水库，通过雪河-吉黑河隧洞将艾本兰德水库的水引入吉黑河水库。在沼原河上建坎科本坝和水库，通过引水隧洞和墨累1号与2号水电站发电尾水进入坎科本水库，然后进入供水区。当雪河和吉黑河水量大，超过发电引用流量时，多余的水经尤坎本-雪河隧洞反向引入尤坎本水库蓄存。本系统利用落差820m，水电站总装机容量156万kW，每年提供工农业用水9.8亿立方米。
雪山工程主要包括大坝16座,总长145km的11条隧洞、总长80km的引水管道。电站7处(其中地下电站2座)，总装机容量374万kW，年发电量50亿kW·h，在系统中承担调峰、调相、调频及事故备用，每年提供工农业用水23.6亿立方米，灌溉总面积26万公顷，并为南澳首府阿德雷德88.5万人口的城市用水及重要工业区铁三角(IronTriangle)提供水源保证。
运行管理
雪山水电工程管理局负责工程的商务和经营管理。为便于工程管理，管理局将工程分为墨累区、蒂默特区、图马区和科修斯科区4个区。下设合作部、经营部和商务部3个部。1958年成立了雪山工程理事会，主持日常工作，主要负责工程的运行和维修，有检修及管理人员共900人。
雪山工程在运行期间所发生的最大事故是1970年尤坎本河-雪河隧洞非衬砌部分的严重倒塌。修复花费了5个月,但幸运的是这次中断没有造成水量损失,也没有对发电和灌溉用水造成严重后果。
雪山工程经20多年的运行，已进入维修和更新阶段。
1989年雪山水电工程管理局提出了工程维修和更新规划。该项工作首先从1955年完建的古泽卡工程开始。维修更新工作包括水工建筑物、发电机、水轮机及其附属设备、通讯设备、监测、控制保护及数据采集系统等等。
工程建筑物的维修包括隧洞、进水口、厂房、大坝、道路及城镇。如1990年12月～1991年1月，将长23km的尤坎本河-雪河隧洞放空6周进行检修，清除了底板及集渣坑内约1000立方米的石渣，对洞壁和洞顶30多个洞穴和裂缝进行了灌浆和封堵。另外对一些工程的老化混凝土、进水口结构、闸门止水、启闭设备、拦污栅等也进行了维修或更换；对钢管裂缝进行了补焊和喷涂；更换了一些大坝的观测设备，增设了某些大坝减少扬压力的排水孔等。
雪山工程的水电站为无人值班的遥控电站，只是在检修、参观、检查等情况下才派人值班。管理局对电站的自动化管理水平极为重视。如1990年4月完成的电站管理及维修计算机系统能显示出日常工作指令、设备运行及故障情况的纪录、向有关检修小组提出检修任务指令、纪录主要维修过程和维修结果等资料。因此1990～1991财政年度,雪山水电工程管理局投资了1270万澳元安装数据采集及控制系统,这些现代化设备能连续提供各水库蓄水和各电站的发电运行情况的各种图像,提高了电站和发电用水效率。
环境问题
由于雪山工程大部分位于科修斯科国家公园内，联邦福利部与新南威尔士州和维多利亚州之间的雪山协议中所包含的大量规定都是为了保护这一地区的自然资源。如禁止烧荒，控制土壤侵蚀和河流淤积，防止污染水资源，保护流域土地和自然资源等措施。还与其它机构协作制定了许多保护环境的措施,包括租借地的恢复;开挖工程的恢复;为运行和维修而设立的工程和城镇的美学设计;外来植物的移栽;流域地区的封山育林;控制落叶桉树的虫害；合作控制家兔繁殖;监测水沙量等。
引水后，各个坝下游的流量已大大减少，枯水期时必需放水以维持沿河居民生活用水。河流水量减少影响了两岸树木的生长，原来规定在这些河段要大量种树。另外，由于这些河流上游调节大大减少了洪水，下泄流量仅为十年一遇，故对这种情况进行了专门的研究。
由于担负峰荷使水电站的泄水波动极其激烈，同样也使较小调节池的水位变化也激烈起来。为解决墨累河上最后1个水电站的日波动问题而修建了1个反调节工程，即坎科本调节池。