标题：电热蒸汽锅炉
定义
生产蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉，常简称为蒸汽炉，电热蒸汽锅炉就是指利用电源来加热并且产生额定压力的蒸汽锅  小型电热蒸汽锅炉炉。锅炉是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅的原义是指在火上加热的盛水容器，炉是指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能。蒸汽锅炉多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。
用途
电热蒸汽锅炉可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。
优点
1、安全性:①漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。②缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。③接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。④蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。⑤过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。⑥电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。 2、方便性:①电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。②锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。 3、合理性:为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。 4、可靠性:①锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。②锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。③锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。
特点
1、全自动智能化控制技术，无需专人值守。工作方式灵活，可设置为手动或自动模式。 
2、可按照需要设定锅炉自动运行时间段，一天可设多个不同的工作时段，使锅炉自动分时 启动各加热组，加热组循环投切，使各接触器使用时间、频率相同，提高设备使用寿命。 
3、控制器对压力自动控制、演算、追踪，可在负荷变化时对给水泵、电加热管进行自动启停控制，也可手动控制。 
4、具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等，锅炉自动保护，安全到家。 
5、锅炉本体采用锅炉压力容器钢板，炉体纵、环焊缝均为自动焊，并进行X射线探伤，小型锅炉炉体、机电一体化,便于安装和配接；大型锅炉炉体与电控分体设计，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。 
6、采用符合JB/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件。优质电热丝外套加厚不锈钢管，管内填充高纯度二氧化镁粉，电加热管使用寿命长。每组电热元件采用法兰连接，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便等特点。 
7、结构紧凑、科学合理的设计和先进的制造工艺，使锅炉占用空间小，方便运输并且节省使用场地。 
8、无噪音，无污染，热效率高，锅炉本体采用优质高效保温材料做保温，散热损耗小，节能降耗。 
9、锅炉外包装采用名优彩板包裹设计，外形美观大方，不易锈蚀。
适用范围
符合用电条件地区的蒸汽用户的汽源，广泛适用于厂矿、医院、学校、宾馆、酒店、别墅、洗浴中心、游泳
控制原理
采用现代电脑控制技术，把锅炉性能的智能化、自动化、人性化变成现实，具有稳定性高、功能丰富、操作简单、使用方便、控制灵活、造型美观等优点。
功能强大，拥有锅炉压力控制、锅炉水位显示、缺水保护、超温保护、内置数字式电子时钟、连续或定时(4个时间段)运行控制等多项自动显示、控制功能。
锅炉运行采用血液循环原理，结合专用微电脑控制器CPU，通过压力控制器，控制系统不断进行压力采集，逻辑运算和数字芯片控制调节，从而达到锅炉的蒸汽压力稳定，满足用户使用高品质蒸汽的要求。
产品选用要点
1. 电蒸汽锅炉选用主要控制参数为额定蒸发量，锅炉设计热效率，额定蒸汽压力，额定输入电功率等。
2. 采用电蒸汽锅炉应符合国家与地方有关标准、规范的限制要求。选用时宜采用蓄热电锅炉系统，即在电网用电低谷时，将热量储存在蓄热介质中；在电网用电高峰阶段，将储存在蓄热介质中的热量释放出来供用户使用。蓄热电锅炉系统的特点是，对于峰谷不同电价，可为用户节约运行费用，并通过对电网的移峰填谷，有益于电网安全、经济运行。
3. 电热蒸汽锅炉配合蒸汽蓄热器可以蓄存较多、较高参数的热量，但电热蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系统造价高，要求运行管理水平较高，因此，对于供热参数要求不高的采暖、生活、空调系统，电热蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系统很少应用。
4. 电锅炉的电源应由配电室直接供给，可用电缆或金属排输送。
5. 确定电锅炉的负荷和台数时，应结合锅炉房配用的变压器容量综合考虑。多台锅炉可共用一台变压器，但不允许多台变压器共同给一台锅炉供电。单台电蒸汽锅炉的功率不宜大于2.4MW。
6. 蒸汽锅炉的给水一般采用锅外化学水处理，水质应符合规定。
施工、安装要点
1. 锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。
2. 管道最高点放气、最低点放水。
3. 管道安装后的试压验收，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997 进行。
4. 电锅炉房内所有用电设备及蓄热装置等都应可靠接地。
使用前注意事项
（1）、电源电压不能超过额定电压的 ±5% 。 
（2）、燃料选用煤油、柴油，切勿使用汽油和重油；冬季气温低于0度时，0#柴油往往出现凝固现象，不宜使用，最好使用-10#柴油或煤油。 
（3）、必须安装接地线！ 
（4）、施工要求：强弱电必须分开走线，如水位传感器、压力传感器等弱电线路和控制器的强电控制输出线路分开走。现场安装时，不应穿在同一PVC管道中，如平行排布时应保持200mm以上的间隔。 
（5）、锅炉周围禁止摆放汽油、香蕉水等易燃易爆物品。 
（6）、使用燃气锅炉时室内应加装电子检漏报警装置，以防发生意外。
运行前准备工作
（1）、操作人员必须了解本锅炉的工作原理，各种辅件的位置，性能及工作方法。 
（2）、检查燃烧用油、接线及各管口、电源及燃烧器、水泵、锅炉附件安装情况。 
（3）、明确主汽阀开启、关闭正常后，将其关闭。 
（4）、检查水位计，确认水位升降灵活，位置正常。 
（5）、正确整定压力调节器，调节好燃烧风门。
维护保养
1、维护保养锅炉时，必须切断电源，必须泄压。 
2、燃烧器应每两个月从锅炉本体上拆下来，认真清除积炭和灰尘等异物。光电管受光面每月擦拭一次，燃油过滤器要始终保持清洁和过滤功能；仔细清洗油泵内过滤网，不要破坏密封垫。燃烧器不得无油空转，以免损坏油泵。 
3、水位计要时刻保持清洁，每天打开清洗阀冲洗一次，以保证水位清晰。 
4、安全阀每天扳动一次，以防生锈失灵。 
5、锅炉停止运行时间较长时，应切断电源，并做好保养工作： 
（1）、干法保养，停炉后放出炉水，将炉内污垢冲洗干净，用燃烧器微火将锅内烘干（燃烧时间不可太长，以免损坏锅炉），然后将锅炉气体全部排净后，把所有管道阀门关闭，每三个月检查一次。 
（2）、湿法保养，适用于停炉期不超过一个月的锅炉，停炉后将炉水放出，排干净加满清水，切断电源，关闭阀门。
执行标准
产品标准：
劳部发[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》
GB1576-2001《工业锅炉水质》
GB150-1998《钢制压力容器》
工程标准
GB50041-1992《锅炉房设计规范》
GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》