标题：地暖
概述
水地暖是指把水加热到一定温度，输送到地板下的水管散热网络，通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。
低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度，从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论，是目前最舒适的采暖方式，也是现代生活品质的象征。
从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类，从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种，干式地暖不需要豆石回填（属于超薄型）；从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖；从功能上分为普通地暖和远红外地暖。
  地暖系统结构图  湿式地暖及回填铺装图
历史
地面辐射供暖（简称地暖）是一项既古老又崭新的技术。在中国地面采暖可追溯到明朝末年，为皇宫王室才能拥有的取暖方式，如现存中国的故宫，在青砖地面下砌好烟道，冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内，使室内产生温暖的效果。以后中国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式，韩国、日本出现地炕。从古至今，人类不断传承文明，开拓创新，发展进步。现在随着科技时代的到来，地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用，中国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。
分类
地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水地暖和电地暖，而电地暖又有发热电缆采暖和电热膜采暖碳纤维电暖之分。
  地暖：低温电地暖水地暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在加热管内循环流动，加热地板，通过地面以辐射（主要）和对流（次要）的传热方式向室内供热的供暖方式。
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源，加热地板，通过地面以辐射主要）和对流（次要）的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。双芯电缆没有磁场和辐射
低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜，由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体，将热量以辐射的形式送入空间，使人体得到温暖。
YX泡沫混凝土是用特制发泡剂、水泥和辅助材料按适当的比例制造出来的YX泡沫混凝土保温材料是通过技术改造而研发出一种新型的地暖隔热层施工方法。
  地暖施工泡沫混凝土做地暖的优势：
1、散热均匀，舒适：地暖系统的供暖原理为辐射传热，与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比，空气中灰尘流动要小的多，减少了空气中有害病菌的蔓延，室内环境更加卫生清洁，地暖系统也创造性的运用了人体温感特点，来自脚下的关怀让您倍感舒适，让您的家庭充满温暖。
2、清洁健康：地暖系统可有效促进足部血液循环，从而改善全身血液循环，促进新陈代谢，对心血管疾病有抑制作用；对老年人和儿童尤为适用，对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力。
3、环保节能：地暖系统采暖与传统的对流供暖方式相比较节能幅度约为30%，地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内，即使室内设定温度比对流式采暖方式低2～5℃，也能使人们有同样的温暖感觉。地暖可充分节约能源，并且不会发出任何噪音，不会扬尘，是一个非常环保节能的产品。
4、美观大方：整个系统安装完毕后，室内不再有暖气片及其支管，无形中增加2%至3%的室内使用面积，不仅便于装修和家具布置，对于数万元每平米的房价，无疑是为您节省了数万元的费用。
5、安全可靠：地暖耐酸碱盐腐蚀、耐高压，耐高温，耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑，摩擦力小，保持良好的水质，是无毒环保型产品。
6、超长寿命：地暖的使用寿命长达50年以上几乎与建筑物同寿命，大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修等给住户带来的烦恼。
7、高效隔音：目前中国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果较差，楼上走动，就影响楼下，采用地板采暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染，采暖过程中无任何噪音，有利于家人的身心健康。
地暖泡沫混凝土保温隔热材料制品特点：
(1）、良好的隔热性能：其导热系数低于0.20W/(m.k）。
(2）、耐热度高。耐热可达400℃以上，不存在热分解，不会造成保温失效。
(3）、绿色环保，无毒无害。YX泡沫混凝土不含任何有毒成份，发泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质，有利于室内环境。
(4）、承载能力强。抗压强度为0.6～0.8 MPa，抗压性更好。
(5）、使用成本低。造价比聚苯乙烯泡沫塑料低30%～40%，具有明显的经济优势。
(6）、工艺简单，施工速度快。YX泡沫混凝土浇注摊平既可，不需要一张张铺设，其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3。
(7）、没有接缝，减少了接缝所造成的热损失。
地暖使用范围：
住宅：独立住宅、公寓大厦、办公楼等。
公共建筑：学校、图书馆、医院、银行、会馆、餐厅等。
体育娱乐设施：足球场、体育馆、网球馆、游泳馆。
产业设施：工厂车间、厂房、浴池、设施保温等。
其他：温室、植物园、交通设施、机场等。
地热辐射采暖简介
地热辐射采暖，简称地暖，是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆，暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面，通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比，具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑，还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温，甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。目前，韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。
地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式，在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地，其应用已经相当广泛。例如天津市，地面采暖已占新建筑的40%，受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看，未来的居民采暖，60%以上将会采取地面采暖，应用前景喜人，有巨大的开发市场。
通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点：
一是符合人体生理取暖的舒适要求：让暖从脚下起，人们会感到更温暖，更舒适；
二是节约室内面积和空间：可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间，增加使用面积2%～3%；
三是可使室内采暖温度均匀：采用地暖后室温由下而上梯度分布，空气对流减弱，水分散失减少，克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足；
四是热源选择比较广泛，可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等；
五是节能省钱：地热辐射采暖与其他采暖方式相比，相对瑞利数Ra<1，空气几乎无上下对流，室温由下而上梯度分布，天花板温度最低，节能幅度大约是20%，如果采用分区温控装置，节能幅度可以达到40%；
六是增加地面厚度：且加气（泡沫）混凝土具有良好的吸音作用，因而具有良好的楼层隔音效果。
地热辐射采暖结构
自下而上的各层结构分别是：
(1）、混凝土层：钢筋混凝土楼板。
(2）、隔热层：聚苯乙烯发泡板（XPS板），用来隔绝热量向下传递（也有采用泡沫混凝土）；上敷反射膜（无纺布基铝箔材料），阻止向下辐射传热。
(3）、钢丝网：固定地热管线，均匀辐射热量，避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。
(4）、地热管线：分为地暖管材（水热，一般为PE-RT、PE-X或PB）或者发热材料（电热，一般为电缆或电热膜）两种不同的供热方式。
(5）、填充层：采用豆石混凝土浇制，起到均热蓄热作用。
(6）、铺地材料及防潮材料：比如木地板和瓷砖等。
地面采暖设置保温层，主要是为了防止和减少热量向地下散失，提高热利用率。如泡沫混泥土：设置3㎝后YX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少80%，采用5cmYX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少90%以上，因此，YX泡沫混凝土保温层对提高室内温度具有重要作用。
地暖的主要参数:
(1）、供水温度：50-60度，最高温度不应超过60度。
(2）、供水压力：0.3-0.5Mpa，最高不应大于0.8 Mpa。
(3）、供回水温差：不宜大于10度。
(4）、加热管内热水流速：宜控制在 0.25-0.5m/s。
(5）、地热辐射采暖结构厚度：50-80mm（不包括找平层和地面装饰层厚度），其中隔热层30-50 mm，填充层25-30 mm。
(6）、地热辐射采暖层结构重量：70-120kg/m2。
(7）、每环路加热管长度宜控制在60-80米，最长不应超过100米，每套分集水器不宜超过6个回路。
(8）、地面温度控制：人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度，人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度，无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。
常见的布管铺设方式
地暖管路的铺设可以有多种形式，但是它既要保证向房间提供足够的热量，又要满足人们对于舒适感的要求，所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定，不能千篇一律。
螺旋形布管：这种方式通常可以产生均匀的地面温度，并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求，由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°，材料所受弯曲应力较小，所以我们推荐这种方式。
迂回形布管：这种方式通常产生的温度一端高一端低，而且布管时管路要弯曲180°，材料所受应力较大，所以我们只推荐在较狭小空间内采用。
混合形布管：由于房间结构复杂多样，除上述典型布管方式外，混合形布管方式也经常被采用。
优点
①舒适、卫生、保健：地面辐射供暖是最舒适的供暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚温头凉的良好感觉；不易造成污浊空气对流，室内空气洁净；改善血液循环，促进新陈代谢。
②节约空间、美化居室：室内取消了暖气片及其支管，增加使用面积，便于装修和家居布置，减少卫生死角。
③高效节能：辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内；传送过程中热量损失小；低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制，用户可根据情况进行调控，有效节约能源。
④热稳定性好：地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大，热稳定性好，在间歇供暖的条件下，室内温度变化缓慢。
⑤运行费用低：较其它供暖设备节能约20%，可充分利用低温热水资源或利用电价政策，降低运行费用。
⑥使用寿命长：低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下，稳定性好、不腐蚀，无人为破坏，使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
⑦适应性强：设备不受室外温度的影响，大大延长采暖系统的寿命。
⑧减少楼层噪音：
目前中国隔层楼板一般选用厚度为15cm圆孔板或现浇砼板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下。采用地板采暖，增加了保温层，具。常好的隔音效果。
⑨维护费用低：地板采暖系统采用材料防腐蚀、不生锈管道不会因为生锈而堵塞或流量变化，经混凝土回填后已做入建筑结构层，如果无人为损坏 50 年内不需维护，可以忽略不计。
安装注意
在安装地暖之前，我们先要挑选自己满意的地暖，地暖要使用方便，而且质量好，但是在挑选地暖之时，很多人容易走入误区，让我们先来了解地暖的挑选误区，以免在挑选的时候无从下手或者是挑选之时反倒走入了雷区。
很多业主觉得地暖就应该是湿润而地表面则是温暖干燥的，其实并非如此，地暖是使用的发热电缆来发热的，经过了地板层让房间来加热，因此一般较大的空间使用地暖更加的合适，低于六十平米的，不建议去使用地暖，以免造成过度浪费的现象。还有人觉得地暖使用铜制的散热器更加的耐腐蚀，质量更好，实际上铜制的散热器之中因为碰到了泥土之中的硫，而且往往泥土之中含硫量太大，也容易造成腐蚀。因此如果使用铜制散热器则需要定期的进行清洗避免硫的腐蚀。
在安装地暖之时，则要做到安装安全有规划。安装地暖并非是不需要布局的，恰恰相反，地暖安装的布局需要缜密，要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑地暖的布局，设计合理的地暖排管的走向以及管路之间的间距，同时按照辐射的原理来向房间提供最为合适的散热量，进行精确的计算，以达到用最少的管路就达到最好的效果的要求。因此地暖的使用并非是越密越好的，如果地暖的盘间距过的话，会造成室内的温度太高而出现燥热的情况，相反还会影响到人的身体健康。同时，安装了地暖并非是不能再安装空调，因为地暖只能取到制热的效果，而在夏天里需要使用到制冷之时，还是需要我们的空调来发力，因此在家居之，也要适当的安装空调，以免热起来的时候会让人措手不及。
地暖安装好后，接下来的工作就是验收了，验收相比前两步要简单一些，但是更需要专业。一般在验收之时，地表的温度并非是越高越好的，为了节能，同时也为了我们的身体健康，一般地表的温度不要超过二十八度，否则容易引发人的多种疾病，会迫使人的血管扩张，因此地暖的温度也是有个限度的。地暖也不是他的升温的速度越快就越好，很多业主因为不够专业，总以为升温越快质量就越好，实际上地暖的升温加速过快会让地表和房间承受不住而影响家居的使用寿命。 [1]
比较
地暖全称为地面辐射供暖，目前分为水地暖与电地暖两种，分别有干式和湿式两种铺装方式。按照目前的《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看：●水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式；　●电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中，以发热电缆为热源加热地板，以温控器控制室温或地板温度，实现地面辐射供暖的供暖方式。
水地暖的构成有：锅炉，分集水器，地面盘管，干式地暖模块、地面辅材、温控器，及部分弯头等配件。
电地暖的构成有：发热电缆，温控器，地面辅材、干式电地暖模块。
水地暖和电地暖各自的优缺点：
水地暖的优点：没有辐射，发热平稳，适合老人小孩；地暖管与建筑同寿命；可以提供生活热水；经过20多年发展，维修保养技术成熟。
水地暖的缺点：一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗，一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养，一般每两年需要保养一次。
电地暖的缺点：不能提供生活热水，有轻微辐射，一旦有坏区需全部更换。
电地暖的优点：一、免维护，不需清洗；二、后续保养成本低；三、使用寿命高，碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。
以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话，水地暖则有成本优势，在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市，而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
水地暖、电地暖的比较
1、系统安装：
水暖系统：湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序，安装难度高，系统维护、调试成本高。100m2需4人5天（管道2天，锅炉2天，调试1天）。安装复杂，盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单，包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序，地暖施工就像铺地垫宝一样，非常简单，100平方干式地暖2人一天就完工，第二天就可以铺地板或地砖。
发热电缆：安装简便，盘线+温控器。100 m2需4人2天。
2、采暖效果：
水暖系统：预热时间3小时以上，地面达到均匀匀至少4小时以上，冷热点温差10℃。发热电缆：预热时间2-3小时，均热时间4小时左右，冷热点温差10℃ 
3、相关耗材：
水暖系统：由于水管内温度55℃以上，因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂，必须加装钢丝网，至少增加30元/ m2的水泥成本。
发热电缆：电缆线温度在65℃以上，地面混凝土厚度至少5cm，并需加装钢丝网，至少增加30元/ m2的水泥成本。
4、层高影响：
水暖系统：保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm 
发热电缆：保温层2cm+混凝土层5cm=7cm 
干式地暖：干式地暖模块3.5cm=3.5cm
5、使用能耗：
水暖系统：尽管天然气热值高于电，但由于锅炉本身的热损耗极大，因此水暖的实际使用能耗很高。经验数值：100 m2每月1800元以上（含生活热水）。但是水暖可以与太阳能或空气能结合，是目前国家支持的节能采暖方式。如果与地源热泵系统结合，则运行费用比传统空调还要低。
发热电缆：电能耗高，发热电缆所固有的线损率很难低于20%，加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量，其使用中实际电-热转换率很难高于70%。经验数值：100 m2房间每月1500元以上（上海地区实例）。
6、系统寿命：
水暖系统：地下盘管50年，铜质分集水器10~15年，锅炉整体寿命10-15年。
发热电缆：地下发热电缆30-50年10年之内电缆外护套层有老化现象，热损增高温控器3-8年（国产、进口）
地暖的特点：
地面辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势，具有舒适健康、节能环保等优点。在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑，还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温，甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。目前欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统
1、舒适健康。地暖的温度是自下而上的，给人以温足而头凉的舒适感，符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来，不会干燥空气，辐射的波长为8-12微米的远红外，对人体有益。
2、节能环保。在达到同样的室温效果，比传统采暖可以调低2-3度，有效节约能源。并且不会污染室内空气。
3、散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热，热量散发均匀，加之混凝土有蓄能作用，即使间歇供暖也能保持室温稳定。
4、减少楼层噪音。目前中国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下，采用地暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染；地面采暖过程寂静无声，室内环境清静，没有空调噪音，这有助于孩子把注意力集中在学习上，从而有利于提高学习效率。
注意事项
地板采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道或发热电缆来实现供暖，因此隐蔽于地板下的管道等热媒传输材料及保温材料的质量是影响地板使用寿命的主要原因。地暖系统设计是否合理，地暖管材、发热电缆铺装位置、环路间隔是否合理，施工质量是影响地暖使用功效的主要原因，两者均不能忽视，才能高枕无忧。
目前，由于地板采暖处于市场起步上升阶段，家装地暖公司鱼龙混杂，设计施工能力参差不齐，选择不当，极易给客户造成极大的损失，几年之后问题一旦暴露，后患无穷。部分地暖公司不是以长远眼光经营市场，而是能捞一把就捞一把的思想，致使很多用户深受其苦，不是施工半截地暖公司不知去向，就是施工完毕供暖不热不畅，一方面由于地暖公司自身问题造成，另一方面也反映出很多用户图一时便宜造成。部分地暖公司为降低成本而偷工减料，使用材料上，选择低质低价管材及辅料，铺装时加大管材间距，或使用低一级规格的管材，造成地暖系统运行未达到预期的效果，并埋下隐患。行业专家提示，要想享受没有后顾之忧的地板采暖，一定要选择专业正规，有一定规模资质的地暖公司施工，而不要以图一时便宜，花了不必要的“学费”。
特别提示：
1、地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项？
答：①严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。②严禁私自拆散。③承受荷载不得≥2T/m2。④重物下面应垫护。⑤地面装饰材料以石材或复合地板为主。⑥严禁高温作业。⑦避免接触有机溶液。⑧非采暖季节应注满水养护。
2、如果三年以后你的地暖产品出现渗漏，主要原因是什么，该如何处理？
答：如果三年后出现渗漏，产生原因主要是使用质量次的加热管所致。因为从客户到地暖公司售后服务已能维持三年供暖期，说明地暖运行基本上处于良好状态。中途出现问题往往是加热管的耐热、耐压性能差所致。应该更换加热管，重铺。用户应追究安装公司责任，安装公司也应追究管材生产厂责任，往往双方争执不下，诉至公堂，还需专家判断是非，才能定夺。随着工程量大小，往往赔偿数额巨大，甚至能搞跨一个地暖安装公司，这样事例时有发生，教训是惨痛的。
另外，也不排除用户在地暖地面搁置高温物体损坏管道，或进水温度过高导致次管过早破裂。那就要分清原因，找到责任人，分担损失，再进行修补、拆除、重铺。因此，选择国有大中型企业生产的管材和正规的安装公司尤为重要。
3、地暖系统通热调试应掌握要点是什么？如何调试？
答：系统通热调试，是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节，必须认真进行。试运行时，初次加热的水温应严格控制，升温过程一定要保持平稳和缓慢，确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。
初始加热时，调试热水升温应平缓，供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃，并应连续运行48小时，以后每隔24小时水温升高3℃，直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节，直至达到设计要求。填充层施工注意事项混凝土填充层施工注意事项：
1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工； 
2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，我单位密切配合； 
3 、 混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6MPa，填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4MPa ； 
4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土，石子粒径不应大于 10mm ，水泥砂浆体积比不小于 1：3,混凝土强度等级不小于 C15。填充层厚度应符合设计要求，平整度不大于 3mm ；
5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于 10mm ，当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于 8mm ；上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕，混凝土填充层施工时，应注意保护伸缩缝不被破坏；
6 、 混凝土填充层施工中， 严禁使用机械振捣设备；施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。装修施工注意事项1 、施工面层时，不得剔、凿、割、钻和钉填充层，不得向填充层内楔入任何物件； 
2 、面层的施工，必须在填充层达到要求强度后才能进行；
3 、面层（石材、面砖）在与内外墙、柱等交接处，应留8mm宽伸缩缝（最后以踢脚遮挡）；木地板铺设时，应留≥14mm伸缩缝；
4 、对于潮湿房间如卫生间，在填充层上部再做一遍防水。
常见问题
1、地板采暖系统的使用寿命多长？
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命，因为地上部分可以更换，因此，地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的管材一般为塑铝管、PE-RT（耐高温聚乙烯管）、PEX（a、b、c）（交联聚乙烯管）、Pb（聚丁烯管）管材等，其中PE-RT分为第一代PE-RT和第二代PE-RT；PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管（PE-Xa）、硅烷交联聚乙烯管（PE-Xb）、电子束交联聚乙烯管（PE-Xc）和偶氮交联聚乙烯管（PE-Xd）。
第一代PE-RT的使用在65度以下，工作压力不超过0.4Mpa；第二代PE-RT和PE-X长期工作温度可在-40度至85度范围内。PB管可在95度使用，除了用于地暖，目前只有PB管可以用于散热器采暖，但PB管材造价较高，只有高端的项目才会使用。PE-RT、PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广最为成熟的地暖管材，安全、环保、健康，设计和使用在正常的产品标准范围内，实际寿命都超过50年以上，是目前最为环保的地暖管材。
可以认为：地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何？
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统以及热源的配备情况决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材，选材不同价格相差很大，相同的选材，价格差别一般不会很大，过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求，地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。
控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比，为达到不同的控制性能，选取的系统价格可能相差数十倍，现在不少地暖队伍没有设计能力，不是没有控制系统，就是盲目选取某一单项高端产品，使系统不匹配，达不到应获得的控制效果。地暖公司 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工，满足不同层次客户需求。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样？
地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%。
现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性：首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大，譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些，如果保温做得不好，房间要达到同样温度，所需供热量可能成倍增加。其次，每个家庭的使用习惯不同，不同家庭需要的舒适温度相差2～5℃，也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风，这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖，供暖符合人体生理需求曲线，室内设定温度即使比对流式采暖低 2～5 ℃，也能使人们有相同的温暖感觉，同时地板采暖采用低温热源，温差传热损失大大减小，热效率较对流供暖大大提高，这可使系统运行费用降低20～30%。如果选取、使用了控制系统得当，不仅可以提高房间舒适度，更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
4、小区是集中供热，可以安装地暖系统吗？
可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 － 90 ℃，地暖公司采用进口混流中心，在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统，将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 40 － 60 ℃温度，或是采用耐高温（95℃）的地暖管材（PB），即可使用地板采暖系统。
5、需要为地暖系统专门购买锅炉吗？
在北方地区一般都有专门的供热公司提供地暖热水，地暖公司的系统设计可以利用现有天然气、电、太阳能、地源热泵、空气源热泵、其他系统余热等各种热源。在南方地区地暖就不像北方一样是集中供热，南方地区家庭使用一般是壁挂炉，能同时提供供暖和生活热水！当然，有些时候需要对现有的热源进行一些改造，譬如，现在开发商都是按照小区最大采暖面积所需热负荷进行锅炉型号选择，对于小区内较大的户型，采用地暖后热水循环管路加长，锅炉自带管道循环泵扬程可能不够，导致地暖系统温度上不去，这时就可能需要增加一个管道循环泵，这种情况要在我们看到您的锅炉说明书后经计算再行判定。
6、如何选择地板采暖产品？
要想取得良好的采暖效果，地暖产品的选择应遵循以下原则：
首先，要选择经验丰富的专业地暖公司。地暖行业素有“六分产品、四分安装”的特点，采暖系统从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务，专业性不言而喻，如果没有专业人员的参与，一方面会影响采暖效果或导致系统寿命大为降低，另一方面会在长期使用中加大系统能耗、增加使用费用。
其次，要选择性能优异的产品、性价比较高的系统。地板采暖是一项系统工程，专业的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局进行图纸设计和确定施工方案，有针对性地选择高质量性能、高性价比的管材、保温材料、控制系统，既可避免游击队偷工减料为长期使用埋下隐患，又可以使系统性价匹配，达到舒适、节能的总体效果。
7、铺设地暖后，房间地面要加高多少？
购买经济适用房（一般层高为 2.6 米，净高不到 2.5 米）的业主最关心采用地暖后，地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计，比如采用实木地板，保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中，或是地板采暖回填后不打龙骨直接铺设实木地板，地面基本不会提升；采用地砖和石材，回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工，对房间高度的占用可以降低到 2-4cm。对于购买商品房的业主（一般层高大于 2.8 米），大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用，只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材，地暖公司会给出专业的设计方案，最大程度上提高用户的舒适度。
8、什么阶段施工较为合适，工期要多久？
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行，也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋，地板采暖施工工期为2-3 天，回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别；对于控制系统要求较高的跃层户型，工期需要一周左右，回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外，铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
9、安装地暖，地面可以选择什么装饰材料？
现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、三层结构碳化竹地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同，用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料，以便地暖公司在热负荷计算时予以考虑。
10、地板采暖选取什么地面装饰材料好？
这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明，热效率越高，运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为：天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。导热系数越小，要达到同等采暖效果，运行费用越高。
11、地暖选用木地板时应注意什么？
现在市场上地板种类很多，有实木地板、复合地板等多种，一般来说，复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5～8.5mm，复合地板的厚度大多为6～9mm，其中强化复合地板多为6～8mm，三层实木复合地板为8～9mm，传热性能更好，且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层，这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。
而实木地板一般厚度在2cm左右，安装时还要打龙骨，用做地热地板的话，地板和地面之间有空气，空气和木材的热传导系数都非常低，这样热量不易传导到地表，会导致热量的浪费，地表温度不均匀，温差感觉明显。且复合地板是经过高温压制的，内部水分含量非常少，所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错，互相牵制，背面还有密集的抗变形沟槽，分解了受热面产生的应力，因此变形量很小。
实木地板含水量高，在长时间高温加热的情况下，容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话，应尽量选用背面有履膜层型的地板，因为这样能防潮防水，且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。
有关专家认为，选择地热地板，应根据地热采暖方式的特殊性来决定；适应冷热反复变换和利于热传导。在同样的环境下，实木地板较强化地板变形量大，强化地板较多层木地板变形量大。
另外，最好还要符合以下几点：
尺寸稳定性要好 
这一点要看地板的基材密度及内结合强度，内结合强度越高，说明地板承受温度变化的能力越好，不至于发生开裂等现象，只有基材为相对致密的木材的地板，才能保证长期在高温下不开裂、不变形。
不惧潮湿环境 
即吸水厚度膨胀率。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小，膨胀率要小于等于2.5%。一般来说，膨胀率越小，地板的防潮性能越好。
甲醛释放量不能超标 
要求在长时间加热的条件下，甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时，一定要尽可能选择甲醛含量低的地板，因为温度越高，甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内，再加上室内其他物品造成的甲醛释放，室内甲醛有可能会超标，对人体造成危害。
传热要快 
目前市场上能提供热传导系数的品牌不多，消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。
总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。
地暖公司建议客户在选用地板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品，最好选择地暖专用地板。此外，安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫，一定要使用地热专用纸地垫，这种地垫具有导热快、不变形等特点，而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢，而且长期在高温的作用下易产生有害气体，危害消费者的健康。
保养
地热地板如何保养？
1、初次使用时加热要循序渐进；
使用地热地板时，消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时，地表温度应保持在18℃左右。在安装前，要对水泥地面逐渐升温，每天增加5℃，直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内，要继续保持这一温度，3天之后才可根据需要升温，并且每天只能升温5℃。
第一次使用地热采暖，注意应缓慢升温。首次使用时，供暖开始的前三天要逐渐升温：第一天水温18℃，第二天25℃，第三天30℃，第四天才可升至正常温度，即水温45℃，地表温度28℃～30℃。不能升温太快，太快的话，地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用地热采暖系统时，也要像第一次使用那样，严格按加热程序升温。
2、地表温度不能太高； 
要注意的是，使用地热采暖，地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升温的话，是不会影响地热地板的使用的。
3、关闭地热系统，注意降温要渐进； 
随着季节的推移，当天气暖和起来，室内不再需要地热系统供暖时，应注意关闭地热系统也要有一个过程，地板的降温过程也要循序渐进，不可骤降，如果降温速度太快的话，也会影响地板的使用寿命。
4、房间过于干燥时，可以考虑加湿； 
冬季气候干燥，加上使用地热采暖，地板长期处在高温的情况下，容易干裂，这时业主有必要给房间加湿，以免地板干裂变形。
装修时注意不能在地面打孔、打钉子，以免打漏地热管线，导致地热系统跑水，地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面，地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具，也不宜加建地台，以免影响热空气流动，导致房间取暖效果不佳。
由于地板表面温度比较高，使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器，以免因受热不均，热胀冷缩，导致器皿破裂，家中“水漫金山”。
地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品，但大家在选购、铺装时一定要多注意细节，尤其是在保养方面，地热地板的要求就更高一些。
地暖调试
1，低温热水地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。
2，低温热水地面辐射供暖系统的调试运行，应在具备正常供热和供电的条件下进行。
3， 初次供暖（运行调试）必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行。
4，低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
5，初次供暖时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高 3℃，直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节，直至运行正常。
6，低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果，应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度，作为评价和考核的依据。
使用
1 、系统安装后当年冬季不启用，如室内温度低于5℃，应将本系统中的水用空压机全部吹出，以防系统受冻；
2 、初次供暖（运行调试）应在该公司技术人员指导下进行，未经调试严禁投入使用；
3 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃，不宜超过 60℃，供热系统的工作压力不超过0.8MPa；
4 、用户每年冬季启用地热采暖系统时，一定要严格按照规定的加热程序循环渐进，不能一步升温到位；
5 、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器，以保证水管的清洁，防止管路堵塞具体方法如下：首先关闭连接导管的进、回水阀门，然后打开过滤器，取出过滤网并清洗干净，检查过滤网有无破损、堵塞，如有损坏，应换上同规格的过滤网，按原样装好即可；
6 、地暖系统在开始供水或使用过程中，管道中可能积存空气，影响采暖效果，这时可打开分、集水器的放气阀，将气体排出，方法和传统供热相同；
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm，砸碰、敲击地面容易伤及地暖管，因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等，严禁在地面上楔入任何尖锐物，以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载；
8 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源，以防破坏管道系统；
9 、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护，防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰；
10 、用户在使用过程中如遇不热、漏水等问题，请及时与地暖安装公司联系。  
调节方法
随着计量供热技术在中国的大力推行，低温地面辐射供暖在中国民用建筑中逐渐推广。本文介绍了地面辐射供暖系统的形式和特点并对低温地面辐射供暖系统的供热调节方法进行分析和研究。
引言
地暖是一种和传统散热器供暖不同的新型供暖方式，和以对流散热为主的散热器供暖相比，具有室内温度分布均匀、舒适性好、节约能源、易实现分户热计量、维护管理方便等优点。随着计量供热技术在中国的大力推行，以及国家对建筑节能的日益重视，低温地面辐射供暖系统目前在中国民用建筑中逐步受到重视，得到广泛的采用。
在供热系统中，通常把供暖热负荷随室外温度的变化规律作为供热调节的依据。供热调节的目的，在于使供暖用户的散热设备的放热量与用户热负荷的变化规律相适应，以防止供暖热用户出现室温过高或过低。但是，有人实地调查过，有用户采用地暖系统仅过了一个采暖期就要求改为其他采暖方式，原因是房间太冷达不到用户的舒适性要求，有的用户则相反，抱怨房间太热，室温达到26℃以上，而且调节作用也不大，只好开窗子，从而造成了能源的浪费。因此正确分析低温地面辐射供暖系统中出现的问题，尤其是弄清供暖系统的调节过程，对于推广该系统的应用，提高供暖质量有着重要意义。
1 地暖系统的形式与特点
地暖系统的形式。低温热水地面辐射供暖是将具有一定温度的热水，通入被埋置于地板构造层中的加热盘管，经过构造层的热量传递，使地板表面被加热。被加热的地板表面以辐射散热为主的方式，向室内散热以弥补房间的热损失，达到采暖的目的。
构造层中的加热盘管与建筑构造相结合，根据房间大小可以在一个房间设置一个或几个环路，小的房间也可以几个房间设置一个环路。各环路的供、回水管连接到分集水器下，每个用户的分集水器通过楼内供、回水干管与室外管网相连接。
地板构造层的形式。通常采用的地暖构造层形式为混凝土内埋管式，其主要构造为楼板、保温层、加热管、填充层、找平层和地板表面层。在靠近外墙的地方同时也要加保温层，减少热损失。在底层或首层直接在地面上敷设时，还应加防水层，以免土壤中水分渗人，损坏保温层，降低采暖功率。
地暖系统的特点。由于采暖的机理不同，低温热水地面辐射供暖具有以对流散热为主的散热器采暖所没有的优点和节能效果。
舒适性高。室内地板表面温度均匀，室温由下而上逐渐递减，给人以脚暖头凉的舒适感觉；由于空气对流小，避兔了灰尘的飞扬，室内环境清洁卫生。
节能效果显著。低温地板辐射采暖的室内设汁温度较常规散热器采暖可以降低1℃-3℃。
地面上无任何管道设备，不占用房间和地面有效面积，不仅为用户增加了使用面积，而且美观。
便于调节和控制。只要在分集水器处设置调节或控制装置。就可以方便的进行调节和控制，满足各房间所要求的不同工况。热稳定性好。构造层的混凝土蓄热能力大，因此室温变化缓慢，温度波动比较小。
便于进行分户计量。目前中国采暖收费基本是按采暖建筑面积计费的方法，这种方法存在很多弊病，无论室内温度状况如何，不论室内采暖与否一律平等收费，从而导致能源的极大浪费，最合理的计费方法应该是按照各用户实际用热量来核算。
2 地暖系统的初调节分析
2.1 初调节的必要性
在传统的散热器采暖系统中，初调节是必不可少的，对于地暖系统的初调节更应得到充分重视，在传统系统中，如果初调节不合理，可以通过增大系统流量来弥补，造成大流量小温差运行．这样虽然能够保证系统的稳定性，同时也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统，可调节性是它的一大优点，也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户，只有做好系统的初调节，才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
系统流量越大，末端用户的室温越高，近端与末端用户的室温偏差越小，水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末端用户流量，抑制近端用户流量的办法来达到消除系统热力工况水平失调的目的。但是大流量运行并没有从根本上消除系统的水力失调，各热用户流量分配不均的问题并没有解决。大流量运行具有以下缺点：降低了用户的自主调节的能力。需要较大的水泵，能耗大，增大初投 资和运行费用。
初调节一般在供热系统正式运行前进行，目的是将各热用户的运行流量调节至理想流量，即满足热用户实际热负荷需求的流量，当供热系统为设计工况时，理想流量即为设计流量。也就是说，初调节主要是解决流量分配不均的问题，如果不进行初调节，则整个供热系统基本上呈现不一致失调，同时系统的总流量一般超过设计的总流量。
2.2 初调节方法
手工进行初调节有多种方法，如阻力系数法、预定计划法等，但或因计算工作量大或实地调节工作量大，一般难以实际采用。由于供热系统冷热不均现象普遍存在，近几年来，国内外有关专家和工程技术人员陆续提出了多种初调节方法，如比例法、补偿法、计算机法、模拟分析法、模拟阻力法、温度调节法、自力式调节法及简易快速法等，在实际供热系统中都有操作实施价值，在不同程度上具有简单、方便、准确、可靠等特点。
3 直接连接地暖系统的调节方法
对于直接连接的地暖系统，设计供回水温差小，规范要求10℃，所以系统的循环水流量比较大。常用的调节方法如下：
质调节的方法。采用此方法时系统始终保持设计流量运行。我们知道，供水温度的改变对地板表面散热量的影响是很大的，以导热系数最小的面层材料地毯来说，管间距为300mm时，供水温度每升高5℃，地板表面散热量增加15W/m2，而导热系数最大的面层材料大理石，管间距为300mm时，供水温度每升高5℃，地板表面散热量增加31.65W/m2，而室温的变化对散热量的变化要求又相对较小，因此采用质调节的方法是可行的。
集中量调节的方法，采用此方法时系统的循环水量随着室外温度的变化而变化，而供水温度保持不变，始终保持设计值。当系统循环流量小于设计循环流量的50%时，曲线的坡度比较大，流量的变化对地板表面散热量的影响明显，而当系统循环流量超过设计流量的50%时，流量的改变对地板表面散热量的影响很小。这说明对于直接连接地面辐射供暖系统，采用量调节的方式，只有在系统循环流量较小的时候才有较好的调节性能，而我们知道，地面辐射供暖系统的供回水温差较小，在热负荷不变的情况下，系统流量所需流量很大，是散热器采暖的2.5倍，因此不建议地面辐射供暖系统采用量调节的方式。
分阶段改变流量的质调节，采用此方法时可以根据室外温度的变化情况，分几个阶段减少循环流量，而在同一阶段内，循环流量维持不变，实行集中质调节。这种调节方法是质调节和量调节的结合，可以吸收两种调节方法的优点，又可以克服两者的缺点，适用于暂时还未推广变速水泵的中小型供热系统。在不同的流量下，供水温度对散热量的影响是不同的，随着流量的减小，这种影响越来越小。那么在调节的时候，我们就应该尽量选择较大的流量。一般将整个供暖期分三个阶段来改变系统循环流量，分阶段改变流量靠多台水泵的并联组合来实现。
地暖分类
地暖分为两种：一种为干式地暖、一种为湿式地暖。干式地暖干式地暖又名超薄地暖，因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填，故取名干式地暖．又因无需回填层，相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖．
地面辐射供暖（简称地暖）是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。
干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式．干式暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡，也不需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。
干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填，节省了占用空间高度．普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右．干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下．
缺点：一是干式地暖造价比湿式地暖高。
二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下，因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。
所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。
三是由于薄型地暖没有蓄热层，地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀，常有出现 局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。
四是薄型地暖没有豆石回填层，地暖盘管容易受损，在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况，甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。
目前市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造，普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。
另外，由于薄型安装法在国内起步不久，安装数量相对传统地暖安装量较少，是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。湿式地暖湿式地暖是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺，价格相对较为低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布，减少出现局部过热或过冷的情况。
缺点：一是湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层，平均重量很重，对建筑物承重比暖气片方式重约8倍。
二是湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管，后用鹅卵石水泥浇注找平，加上地面装饰层，高度一般为8公分。
标准
《室内空气质量标准》（标准号：GB / T 18883－2002）规定冬季采暖室内温度为16摄氏度到24摄氏度。
地暖新种类——1，碳素晶体地暖 23度生态地暖经过专业部门认定为碳素晶体地暖碳晶电热板是将碳纤维改性后进行特殊处理，制成碳晶颗粒，将碳晶颗粒与特殊高分子树脂材料合成制作的加热元件。其发热原理是在电场的引发激励下，通过碳分子团在发热体中产生“布朗运动”，由碳分子团之间的互相撞击和摩擦而产生的热能，并以远红外辐射和对流的形式对外传递热量，其中，远红外辐射的热能达65%以上，传导的热能达30%以上。其电能与热能转换率98%以上。　这种产品具有高效、节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点，使用成本仅为普通电采暖产品的一半左右。因此，碳晶技术应用前景十分广泛，采暖可以取代高能耗、高污染、高浪费的传统取暖方式，在军事、航空航天航海、极寒地区的机场化雪、屋顶化雪、野外保温取暖等领域均有极广的应用前景。
新种类
地暖新种类--油地暖
赋隆地热汀，是将地暖由原来的水循环改变成一种专用的导热油。而且无需外接热源，以电加热的方式加热导热油，静态发热，加热装置与赋隆最新研制的温居宝节电王连接大大降低了运行成本，将地暖变得，节能，实用，安全，温控自如等等。全世界任何产品技术都能维修，唯独地暖不能，只有能够维修的产品才能确保使用，赋隆地热油汀攻克了这一世界性的难题。
暖气类别
1.暖气片：钢制暖气片，铝制暖气片
2.地暖
结构材料
地暖结构一般情况下地暖主要包括如下结构：绝热层 找平层 反射膜 地暖管 豆石混凝土 
  地暖结构图一、 EPE地暖膜由一层EPE发泡膜和一层铝箔纸复合而成。厚度一般采用两种规格：3㎜和5㎜。它的主要特点是将地暖的结构层变薄，运输和施工方便，成本比苯板有所降低，但保温效果不如苯板。适用于层高较矮，保温不需要太高的建筑物。比如：民用住宅，办公楼等。现在很多民用小区越来越多的开始大面积使用这种材料。二、组合地暖使用特殊材料制成的地暖保温块，上面预留管槽。施工时将保温块随意组合，然后将加热管嵌入管槽。这种地暖结构层较薄（只有30㎜），不用充填混凝土，所以它具有超薄、重量轻，可拆开维护等优点。三、发泡混凝土1、轻质发泡水泥简介：轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好的材料，特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层，具有隔热保温和耐冲击性能优秀、与地面结构层整体性好几稳定性好等优点，克服了以往采用苯板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。
2、轻质发泡水泥的主要特点：
1、隔热性比一般混凝土产品高出20－30倍保温效果，抑制结露效果显著。
2、轻量性密度为250－1600kg/m&sup3；，比一般混凝土重量上轻1/4－1/5，可有效减轻建筑物的负荷。
3、隔音性具有多孔性的气泡，吸音性比一般混凝土高出5倍左右。
4、绿色环保传统苯板材料遇高温后易分解有毒成分，发泡水泥完全克服了这方面的缺点。
5、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品，整体性好，而苯板材料在长期使用后（如加温后）易变形，影响结构的整体性。
6、施工性能自动化的施工设备根据需要设订参数，可对各项指标进行调整以满足特定的要求，施工性能良好。
7、高效率
市场现状
南北差异看似与北方地区没什么两样的南方地暖市场，事实上暗藏玄机：北方的很多市场经验并不全适用南方，尤其是地暖系统的设计和安装。在北方，地暖管通常都会选择S5系列中外径为20毫米、壁厚为1.9毫米的管材，管材设计间距一般在200毫米 300毫米。而南方的地暖系统，一般会选择S5系列外径为16毫米、壁厚为1.8毫米的地暖管，设计间距一般为150毫米 200毫米。地暖公司价格战几乎所有的地暖产品都有进口和国产之分，而不同产地的产品成本价格差距较大，因为用户对地暖认知度不高，不少地暖公司就以次充好，利用低成本产品和其他公司打价格战，一般用户往往就根据安装成本选择公司，结果选择了质量相对较差的产品。笔者调查过一些地暖公司，有的用国内贴牌产品冒充进口产品，有的用国外逐渐淘汰的产品和新一代进口产品打价格战，曾有经营国际一流地暖产品的某公司主管抱怨，因为这样的恶性竞争，公司利润被压得很低，而最终利益受损的还是用户。