标题：漏电火灾探测器
概述
配电系统引起的人身触电和系统故障，很大部分是由于设备和线路的漏电流大引起的。漏电流严重时，会烧毁电气设备或线路，引起火灾。漏电火灾探测器连续监视配电系统的漏电流，并可同时实现对电气设备的监视和控制，为漏电监视、预防电气火灾提供解决方案。
漏电火灾探测器，广泛应用于危险品场所、高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统。如加油站、各种危险品仓库、医院、各种营业厅、展览厅、商场、宾馆、饭店、图书馆、写字楼、电信邮政大楼、机房、重要房间、财贸金融、广播电视、重要部门及人员密集的建筑、娱乐场所和政府机关企事业单位的办公楼等场所的用电系统，可有效的保障安全用电和防止电气火灾的发生。通过消防监视点的感烟器、感温器、易燃易爆有害气体探测器等消防设施的输出触点与监控探测器的接口相连，一旦接收到传感器的信号，监控探测器就立即切断该区域的电源并发出声、光报警信号，防止事态的扩大与恶化。监控探测器，可单独使用或装于配电柜中使用，也可以多个监控探测器组网使用，小电流等级的产品也适合别墅与家庭小范围用户使用。监控探测器，不能使用在具有粉尘及导电尘埃、腐蚀性、易燃易爆等有害气体及雨雪侵袭的地方或场所！
产品特点 ■功能强大
集保护功能和电气测量功能于一体。
具有漏电保护、高温保护，保证用电安全，杜绝电气安全隐患。
  ■联动报警功能
可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接，实现联动报警动作功能。具有消防联动功能。
■丰富的报警方式
具有声光报警动作、设备自检功能，内置蜂鸣器，本地可消音，解除报警。
■丰富的电气参数测量
提供高精度电气参数测量：I、U、PF、F、P、Q、kwh、kvarh…
■远程控制功能
选配增加2路继电器输出，实现电气间隔的远程控制。
■快速事故分析
可选SOE事件记录功能，便于分析故障原因。
■结构精巧
测量互感器和漏电电流互感器外部安装，配套提供漏电电流互感器和温度传感器。
外观精美，体积小，重量轻，操作灵敏方便，采用开孔式安装，安装方便，适合安装于各种柜体。
■开放通讯网络
采用RS485通讯接口，Modbus通讯规约，方便构成电气火灾监控系统，实现远方集中管理和监控。
产品种类
2.1剩余电流互感器residual current mutual inductor 
以检测监控回路剩余电流的方法按特定比率输出电力线路漏电流信号的电气火灾监控系统专用互感器。
2.2电气火灾探测器（以下简称探测器）explorer for electric fire 
由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件。
2.3 电气火灾监控器（以下简称监控器）monitor for electric fire 
具有现场操作、显示和报警功能，可与探测器组成一个或多个电气火灾监控节点，并能与中央监控主机实时通信的现场监控器件。
2.4电气火灾监控探测器detectors for electric fire 
（以下简称监控探测器）
兼具监控和探测功能，集信号检测、操作显示和声光报警于一体，并能与中央监控主机实时通信的现场器件。
2.5 现场监控器件（以下简称现场器件）monitoring device of the scene
剩余电流互感器、探测器、监控器和监控探测器的总称。
2.6监控报警alarm and monitoring
被监控电力线路的漏电等电气火灾探测参数达到动作设定值时发出的声光报警。2.7预警pre-alarm
被监控电力线路的某项参数达到监控报警设定值50%时发出的声光报警，是一种区别于监控报警的较缓的警报声，目的是提醒值班人员注意，以早期排除故障。
2.8故障报警trouble alarm
按一定周期定时对电气火灾监控系统自身进行巡检时检测到系统某环节发生故障（如总线开路等）所发出的较缓的声光报警。
2.9监控节点monitorpoint 
对电气火灾实时监控系统而言，是系统传输总线上的一个点，节点的总和决定了系统的监控规模。在物理意义上，一个监控节点是由监控器和一个探测器组成，可实现对一条配电回路和开关设备的电气火灾监控报警及信息上传功能。
2.10单回路监控器single circuit monitor
与一个探测器组成一个电气火灾监控节点的电气火灾监控器，用于对一条配电回路（即单回路）的电气火灾监控报警。
2.11多回路监控器multiple circuit monitor
在配电箱柜内由一台监控器与多个探测器组成多个电气火灾监控节点的电气火灾监控器，用于多条配电回路（即多回路）的电气火灾监控报警。
2.12中央监控主机（以下简称主机）main unit for centralized control
能接收来自电气火灾监控器或监控探测器的报警信号，发出声光报警，指示报警部位，记录并保存报警信息的系统上位监控管理机。
2.13电气火灾监控系统（以下简称监控系统）Alarm and control system for electric fire prevention
由主机、系统总线和现场器件构成的用于电力配电线路检测与电气火灾相关联的异常电参数，并具有显示、报警、操作和记录等功能的数字化实时监控系统。
2.14系统总线（以下简称总线）system communication bus
电气火灾监控系统中用以连接主机和现场监控器件，以规定的标准格式进行信息通讯传输的物理媒介。
采用总线隔离技术，保证系统正常运行。
2、SDFA可通过开关量、通信等方式，直接接入火灾自动报警系统。 
3、SDFA剩余电流式火灾报警装置可独立运行。
功能
1．三相电压、三相电流、漏电流、温度、频率等参数的高精度测量； 
2．短路、漏电、过压、欠压、缺相、超温等多种保护功能； 
3．可编程漏电动作保护 20mA～1000mA连续可调 
4．故障动作记录并可查询，本机动作实时记录； 
5．对本机电路及状态指示自检，故障类型识别指示 ； 
6．可与火灾自动报警系统联动，远程切断负载电源； 
7．除具有基本型的功能外，还同时具有网络接口，附带专用软件，实现网络化控制与管理； 
8．可单独使用或通过模块进行16路监控和保护。
产品介绍
MOQF2电气火灾监控探测器
产品概述：
本公司生产的MOQF2型剩余电流电气火灾监控探测器（分体式）具有人机对话中文显示界面，随机设置各种参数功能，多种人性化设计，便显示数据一目了然，将防火漏电监控探测与开关本体集成一体控制、是国内最新用电安全防火智能保护装置，本产品对负载电路三相电压，过流，短路漏电进行实时监控，经微电脑芯片比较分析，确认故障后，发出声光，语音报警信号，并迅速切断电源防止火灾发生，该产品可独立使用或总线联网进行远程控制。
功能有点特性：
1.中文显示，独立或联动控制监测报警等多种功能
2.漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警
3.温度火灾烟雾监控报警
4.消防联动接口，接受消防系统指令进行脱扣(DC24V)
5.一机能控制1-8路漏电模块
6.漏电动作值可设定选择
7.总线RS485通讯组网向上微机发送报警故障地址
产品适用范围：
适用于商场、写字楼、机关、学校、住宅小区、宿舍楼、别墅区等民用建筑安装使用。应用于检测漏电流，电缆，电缆终端、中间接头所产生的热故障隐患。电缆线接点和中间接点的温度检测。
适用的工作环境：
周围介质环境温度不低于-20℃、不高于+60℃；在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘的地方；无雨雪侵袭的地方。
主要技术参数
产品型号 MOQF2
额定电流等级Inm(A) 63~1250A
额定剩余电流mA 100 300 500 1000过压、欠压保护动作值 过压265V 欠压160V
过压、欠压动作时间 1-60s延时参数可调设置
过载电流倍数设置 随机参数设定1~3倍电流与报警延时时间
配带电流互感器 可配接1-8路互感器 每个有地址设定
设置存储记忆 随机设定各种参数值，记忆存储故障记录100条
安装方式 柜内安装
产品设计
3.1MOQF2电气火灾监控一般规定
3.1.1电气火灾监控系统在工程应用中应独立配置，并宜作为火灾自动报警系统的一个子系统，承担火灾发生前的电力系统自身可能引发火灾的监控报警任务。
3.1.2电气火灾监控系统的现场器件宜为独立的系统部件。
3.1.3监控系统的电气火灾监控器应为面板仪表型结构，所有显示、操作均应在配电箱柜面板上进行。
3.1.4监控系统主机应具有实时图形显示功能，图形系统应能显示电气火灾监控系统图，所显示的图形中，应能显示电气火灾报警部位信号和控制状态信号，能实现实时监控报警和系统故障报警，能在线查询、设定和修改监控节点的有关参数。
3.1.5电气火灾监控系统应具有预警功能，能在被监控参数发生异常但未达到监控报警值前发出预报警信号。
3.1.6监控节点少于20点的小规模工程可不配置主机和系统总线，宜选用独立式监控器或监控探测器，并能通过火灾自动报警系统的信号模块（输入模块）将各监控节点信号接入火灾自动报警系统。
3.1.7系统设计应以漏电监控保护为主，需要时宜同时配置过电流监控保护。
3.1.8系统的温度监控宜以检测配电箱柜内环境温度为主，不宜采用检测各开关进出线铜端子温度的方法。
3.1.9电气火灾监控系统的设计和配置应满足安全可靠、经济适用的要求。
3.2 系统配置
3.2.1设有火灾自动报警系统的新建、扩建或改建工程宜相应配置电气火灾监控系统，电气火灾监控系统的配置标准应按照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关系统保护对象分级规定确定，同时应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。
3.2.2电气火灾监控系统的设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的相关规定，并以监控节点为单位在下列电力线路或设备处配置：
a. 特级保护对象的变电所低压配电重要出线回路；
b. 楼层或防火分区照明干线配电箱的进线总开关；
c. 歌舞娱乐放映游艺场所的配电电源和末端配电设备的总开关；
d. 建筑物内的地下商场及其它人员密集场所，如观众厅、会议厅等的配电箱总开关；
e. 应急照明区域配电箱或楼层干线配电箱的总开关；
f. 消防水泵、消防风机、消防电梯等重要消防负荷的电源配电箱总开关；
g. 客、货梯电源配电箱的总开关；
h. 特级保护对象的空调、风机等一般电力干线配电箱的总开关；
i. 医疗建筑的医用电源干线和末端配电设备的总开关；j. 国家级文物保护单位砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关；
k. 其它火灾危险性大、需配置监控节点的场所（如厨房、热饮加工等配电设备）。
3.2.3在事故情况下仍需保持电源供应的消防设备、应急照明及其它不允许停电的专用电源线路，应设置只报警不输出脱扣指令的报警型监控节点。
3.2.4设于同一配电箱柜内多路配电干线首端的监控节点应采用具有多回路监控功能的产品。多回路监控应能在一个共用的监控器上实现对多个配电回路的监控参数显示、操作、设定和报警等功能。
3.2.5漏电监控保护设计一般宜采用报警不跳闸的设计原则，只有在火灾危险性大或必须立即切断电源以保障安全的场所才可采用监控报警时输出跳闸信号的方式。过流和温度监控报警不应联动主开关跳闸。
3.2.6电气火灾监控系统的监控主机应设于消防控制室或消防值班室内，并宜以子系统形式通过主机通讯接口与火灾自动报警系统相连。
3.3 参数配置
3.3.1监控节点漏电流（剩余电流）设定值的确定：
3.3.1.1 系统设计中对监控节点漏电流的设定值应先给出设计估算值，在系统调试中可根据监控器显示的实时漏电流参数修正漏电流设定值。
3.3.1.2 监控节点处的漏电流动作设定值应不小于所监控线路和设备正常泄漏电流值之和的4倍。
3.3.2分级保护监控节点漏电流动作脱扣输出信号应考虑下列时间配合要求：
3.3.2.1 末端保护应为瞬动型。
3.3.2.2 上下级保护之间应有不小于0.5秒的延时时间。
3.4 在不同接地保护方式中的应用
3.4.1电气火灾监控系统中的剩余电流动作保护（漏电监控）应正确地与工程电力系统接地保护方式相配合。
3.4.2漏电监控节点应按附录2所列不同接地方式的安装要求进行。
3.4.3TN-C接地系统不可装设漏电监控节点，如需装设时必须将系统接地保护方式改造成TN-C-S系统或局部TT系统。