标题：智能电地暖
电地暖的由来。
1926年欧洲开始安装电地暖，至今仍在使用。 1998年左右，地暖从韩国及日本引进，但因国内集中供暖等方面的优势，水暖在国内发展迅速。
2、 地暖发展的现状。
1)、目前国际上，据不完全统计，1983年西德地面辐射供暖占有33%，日本为85%，韩国为95%。
2)、因传统采暖方式的限制，国内从引进后，水暖发展迅速。电采暖方式从电热膜、碳晶、发热电缆等方式逐步引进。
3)、发热电缆采暖方式目前从国内部分地区占相当大的部分。
3、电地暖发展前景国内目前原材料价格上涨，国内相当大的资源需从国外进口，国内资源逐渐减小，石油、天然气会逐渐上涨，而电能可以从风能、水能、核能等取得。
智能电地暖的发展
对于我国北方大部分地区来讲，民用住宅建筑冬季采暖主要有集中供热、家用燃气壁挂炉、户式中央空调、小型空调以及可移动式小型电暖器等传统供暖方式；随着城市房地产业持续升温，以及人们对环保、舒适、节能、便捷的采暖方式的需求，新型电采暖走进了人们的视野；以下就传统采暖方式现状、存在问题、限制分户式采暖的主要因素以及新型电采暖发展机遇作简单介绍，以供开发商及用户在选购、安装时参考。传统采暖现状、存在问题及制约瓶颈1）集中供热
由于国情因素决定了当前的传统采暖方式是以集中供热为主的，集中供热最大弊端是冷热不均，供暖的效果与费用高低失调，计费以建筑面积收取“包烧费”，计费不灵活、不合理。现行的采暖费为（以郑州为准）0。18元/㎡/天，二次运行费用为0。06元/㎡/天，共计为0。24元/㎡/天，采暖季按120天计算，目前全国有95%以上的热力公司处于亏损状态，专家预测：只有采暖费为0。3——0。35元/㎡/天时，热力公司才能摆脱亏损局面，此外，集中供热的管网输送热损以及管道的“跑、滴、漏”现象在一定程度上增加了集中供热的输送成本。
2）家用燃气壁挂炉
在一定程度上，家用燃气壁挂炉较集中供热更为灵活，采取效果也较理想，但壁挂炉采暖需要复杂的管道设施以及散热器或地板采暖，并且壁挂炉的运行受供气影响较大，供气压力过高或过低均不能达到其设计的运行状态，热效率会降低；同时因为壁挂炉兼顾生活热水功能，单机功率设计过大，不适于130㎡以下中小户型住宅采暖；根据国家《家用燃气燃烧器具安全管理规定》：壁挂炉八年报废，如果采暖季运行费用加上壁挂炉年折旧费的话，其采暖费远高于目前集中供热的收费水平。
3）户式中央空调
兼顾冷暖、各居室可单独控制温度，工作状态较集中供热及家用壁挂炉系统更有优势，舒适度较好，但因其初装费用较高，不太适合200㎡以下住宅采用，同时采暖季运行费用也较集中供热及壁挂炉高。非主流采暖方式介绍1）小型冷暖空调
兼顾冷暖、安装灵活，费用低廉。缺点：采暖时压缩机反向运作，致热效率≤70%，室外温度低于——5℃时，主机难以启动；运行方式为强热风循环、舒适性差、无法暖房、空气质量不好并且有轻微噪音。
2）小型可移动式电暖器
主要有石英取暖器、卤素取暖器、电热油汀、电热丝辐射采暖器等，这些电暖器一般为高温工作，热效率低，适用于补充采暖或临时采暖，因其无法实现温度控制，运行费用较高、舒适性差、空气干燥。限制分户式采暖的主要因素1）对于传统的集中供热来讲，如果进行分户记量改造的话，每平方建筑面积改造成本按国家标准为50元，因而在短期内是无法实现分户计量的。
2）末端散热设备的控制系统精度过低，无法实现按设定期望温度运行，主要是通过调节阀门流量来模糊控制室温，无法达到节能、舒适运行目的。
例如燃气壁挂炉采暖系统，理论上100㎡采暖面积日均耗气量为6m3，而实际运行中耗气量为12——14m3或更多，这主要是因为壁挂炉自身产品设计缺陷——供回水温度控制燃烧技术，不能分室分时精确设定温度，因而造成了极大的浪费。新型电采暖发展机遇1）新型电采暖
主要指以镍铬合金为发热体的新型采暖产品，如发热电缆、电热膜地暖、壁挂式电采暖器等，产品大多以进口为主，配合独立温度控制系统，低温运行，能源转化率接近100%，使用费用低于集中供热及壁挂炉系统，产品寿命远高于传统采暖产品；不占空间、安装灵活、初装费低、舒适性高，适合中小户型住宅安装。缺点：不像空调兼顾冷暖，如果大面积安装需要电力增容。现在国内一线品牌万家暖电地暖发展势头可谓高歌猛进。
2）新型电采暖发展机遇
近年来，随着夏季用电负荷的增加，冬季电力供应相对过剩，移峰填谷、平衡冬夏用电负荷差，为新型电采暖发展带来机遇，目前已有北京、上海、哈尔滨、沈阳等城市供电部门为电采暖用户推行峰谷电价政策，使电采暖运行费用进一步降低；同时，2005年7月以后的新建住宅要求必须达到节能65%的国家标准，电采暖在节能型建筑内使用每平方最大能耗为（郑州地区室外——5℃，室内达到18℃）20W/㎡，其优点更能充分地体现；特别是国家电网公司首条1000千伏特高压输电线路在我省南阳开工建设，未来我省电价将会稳中有降，新型电采暖也将成为继集中供热、家用燃气壁挂炉大户之后的又一发展趋势。提倡节能采暖方式呼吁供电优惠政策新型电采暖具备设置方便、分室分时控制的特点，采暖室温每降低1℃，将节约5%的能耗，因而用户可以根据自己的需要来设置各居室温度，如：有人房间舒适运行（16——18℃）；无人房间经济运行（12——16℃）；或节能运行（8——12℃），这样的话就可以在采暖季花一半的钱达到同样的采暖效果。
新型电采暖节能彻底、无需维护、长寿命设计等特点都较传统采暖产品更具优势，特别是其数据化设计、施工与验收的产品理念使各环节均做到精准、规范，是传统采暖产品无法达到的。我们呼吁开封市供电部门能及早推行“峰谷电价”政策，使新型电采暖运行费用进一步降低，更适合我们舒适、便捷的生活！
系统的特点 ：
发热电缆采暖系统由发热电缆(国内最好的发热电缆是由郑州电缆集团生产的）和温控器两部分组成，发热电缆铺设于地面中，温控器安装于墙面上。当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时，温控器接通电源，发热电缆通电后开始发热升温，发出的热量被覆盖着的水泥层吸收，然后均匀地加热室内空气，还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内。该种方式的采暖系统把整个地面作为散热器，室内温度上层低而下层高，有温足而顶凉的感受，使您感到舒适而自然。
发热电缆的发热原理：
发热电缆的发热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝，在一根发热电缆内，任意同等长度距离内的阻值是相等的。发热电缆通过密封防水的接线盒与冷线相连，当冷线被加上电压后，电流在发热电缆中通过，由于受到电阻的阻碍，电能转化为热能并以辐射的形式散发出来，其热效率高达97%以上。热量首先被水泥层所吸收，再通过传导和辐射形式加热房间内的密实物体和空气。根据发热电缆内部结构的不同，又分为单导线和双导线及无屏蔽层导线。每种线的功率范围为每米10W~20W。
智能电地暖系统采用“地板低温辐射采暖技术”，由特制柔韧加热电暖线、电子恒温控制器、辅助安装材料（聚苯乙烯挤塑板、钢丝网和穿线软管、水泥、豆石砂等）等材料和部件共同构成了一个安全便捷的独立完整系统。 
发热电缆铺设于地面中，温控器安装于墙上，当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时，温控器接通电源，发热电缆通电后开始发热升温，发出的热量被覆盖着的水泥层吸收，然后均匀加热室内空气
智能电地暖的优点
从国家政府角度考虑：1、不消耗生命之本 – 水。 
在水资源日益紧缺的今天，从政府到每一个普通消费者都已经意识到保护水资源，节约用水的重要意义。 
2、不消耗不可再生资源 – 石油、天然气、煤。 
在客户使用端没有消耗不可再生能源 ， 虽然目前我国的电力有相当大的一部分是通过燃煤的火力发电所产生的，但是随着三峡电站为代表的水力发电项目的建设，以及风力和潮汐能发电比率不断提高，电力可以被看成部分的可再生能源。 
3、无环境污染。 
在客户端无燃烧、尾气排放等现象发生，所以没有污染气体和温室气体排放。不会对环境产生污染。 
4、提高城市绿色生态环境质量。 
由于无污染气体排放,不造成环境污染,用地热电采暖替代传统散热器采暖可以提高城市的绿色生态环境质量。 
5、克服传统采暖的诸多不足，提高居民采暖舒适度。从开发商角度考虑：1、无采暖费用纠纷。 
采暖费用由业主与供电局结算。 
2、最小售后服务及维修。 
电地暖系统日常维护极少，做到家电化。 
3、节约锅炉用地、资金。 
不需要购买锅炉，建造锅炉房，以及安排锅炉操作人员和采暖设备的日常维护。 
4、标志着领先一步、胜人一筹。从用户角度考虑：1. 温暖舒适的理想采暖 
当人体的脚部温度比头部温度高三度左右的时候人体感觉最为舒适。如俗话说：“ 脚下要保暖, 头部要透气,”由发热电缆地面低温辐射采暖系统恒温器精确地为您控温, 让您的脚摆脱一天8小时鞋的束缚, 行走在舒适的25 ℃左右地表上, 您会感受到无尽的温暖舒适体贴。 
2. 合理的热力分布而且节能 
因为无需很高的温度, 热量慢慢地由地面升起, 与传统的采暖方式相比, 头部比常温低3 度, 您就可感受相同的温暖。一般来说, 每降低室温 1度，就可节能 5%。这便意味着与传统的采暖相比，使用发热电缆地面低温辐射采暖系统可大约节能15%。 
3. 隐形系统 　 
安装完发热电缆地面低温辐射采暖系统后, 唯一可见的只有分散于各个房间的恒温器。您可自由随意地布置您的家具, 这是笨重的空调和暖气片不可比拟的。 
4. 环保 
使用电力不会造成当地的任何空气污染, 供电厂可能造成的污染也可被集中有效地得到控制。 
5. 清洁健康的采暖系统 
传统的采暖系统, 除了以上提到的不合理的热量分布以外, 是通过干燥热空气在房间内的循环供热。随之循环的细小灰尘则可能对有过敏反应的人造成负面影响。 　　发热电缆地面低温辐射采暖系统供热只需相对低的温度，使热量缓慢从地面升起, 为您提供最为健康的采暖方式。这也是发热电缆地面低温辐射采暖系统供热在幼儿园、医院越来越受欢迎的原因。 
>无产生寒战的干燥； 
>没有烟尘、造成头痛或呼吸道的问题； 
>是有呼吸道疾病、过敏及风湿的人群的理想选择。 
6. 自由空间 
没有锅炉、烟囱、暖气片和热水管道, 发热电缆地面低温辐射采暖系统为您提供一个绝对自由的空间, 让您随意装饰布置您的家具。 
7. 灵活柔韧 
在新建、扩建或装修重建时, 发热电缆地面低温辐射采暖系统都易于安装。它既适用于大型的商场、仓库, 也适用于家居的浴室、厨房。它可安装于任何地面材料, 水泥混凝土, 木地板下的龙骨间。表面装饰材料适合任何导热性较好的瓷砖、大理石、实木地板、复合木地板、塑胶地板、地毯等等。 
8. 均匀的热力分布 
整个冬季, 您的每一个房间都拥有均衡舒适的温度, 不会再有任何阴冷, 霉湿的角落。 
9. 干爽的地板 
使用发热电缆地面低温辐射采暖系统, 您再也不会有潮湿的地面。 
10. 整个系统的造价具竞争性 
专业的对当地市场的各种采暖系统进行比较, 应将以下几点综合地考虑: 
（1）购买整套系统的价格； 
（2）安装费用； 
（3）设备占地的费用； 
在此还应将燃料储备的费用考虑在内(如若干分散的锅炉)及燃料运输的费用； 
（4）能量消耗费用； 
（5）使用寿命以内的维修费用。 
与其它系统相比, 发热电缆地面低温辐射采暖系统很容易占领市场份额。当整体费用大致在一个水平时, 发热电缆地面低温辐射采暖系统提供的理想舒适而温馨的热力则是难以比拟的。 
11. 能量供应 
一般来说，所有的家庭, 电力都是必备的。使用发热电缆地面低温辐射采暖系统, 您无需其它输送能源的管线，一条供电线足够了。如果电力紧张, 一个配电器则可根据您的选择分布电力。 
12. 存储供热 
在有夜间供电低收费时段的国家, 发热电缆地面低温辐射采暖系统还可以在低电费的时段加热, 将热量储备在混凝土层中, 白天再将热量散发出来。这就是说, 发热电缆地面低温辐射采暖系统有一个可操作控制系统, 保证始终最为经济有效的供热, 不论哪一种供电低收费方式。
13. 安全 
发热电缆地面低温辐射采暖系统埋藏在水泥混凝土中, 低温工作, 无火患。它没有明火或发烫的表面, 无需担心小孩或老人会接触而烫伤, 没有活动的部件, 管线或暖气片使您可能受到伤害。 
14. 可精确调控 
发热电缆地面低温辐射采暖系统的温控器可完全自动地调控维持您所需的温度。
15. 安静 
发热电缆地面低温辐射采暖系统供热为您提供完全真正的静谧, 没有任何噪音给您营造一个安静温馨的氛围。 
16. 无需担心物理性破坏 
发热电缆地面低温辐射采暖系统供热位于水泥混凝土中, 是公共建筑物,教育机构最为理想的采暖设备, 完全不必担心小孩或有人会对它产生可能的损害。即使外露的恒温器也可安装于中央控制箱中, 远离供热的房间。 
17. 缓和的加热 
发热电缆地面低温辐射采暖系统供热和缓地加热方式使其特别适合于老式建筑, 有壁画装饰的教堂, 有藏书的图书馆, 及需热力均衡和缓分布的房间。 不必再担心发烫的传统采暖设备会使您的墙体装饰材料褪色。
热力学的原理来看，使用电能直接转化成热能存在较大浪费。采用这种方式只能获得1：1的能量转化，而采用空调则可以获得二三倍以上的热能。从节约的角度和可持续发展的角度不赞成使用此种供热方式。