标题：控制保护开关
概述
  控制保护开关电器国家专利证书KBCPS符合的标准： GB14048.9《低压开关设备和控制设备多功能电器(设备) 第2部分：控制与保护开关电器(设备)》、IEC60947-6-2 《低压开关设备和控制设备 第6部分 多功能电器 第2节 控制与保护开关电器》。
控制保护开关产品图册(5张)
结构用途
控制保护开关产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。  
KBO主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。 从其结构和功能上来说,KB0系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件（通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器）由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。 
控制与保护开关电器是断路器（如CM1、ABB、NS、C45）、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品,是KB0系列的升级换代产品。
产品功能
◇特大短路瞬时保护：保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2～3ms。 
◇短路瞬时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。  控保开关国家专利证书
◇短路短延时或定时限保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调（6～12Ir1）±15%（电动机保护）、（3～6Ir1）±10%（配电保护）、延时动作整定时间t2=0.2s 
◇过载长延时保护：保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4～1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s 
◇缺相、断相保护：动作整定时间为2s 
◇三相不平衡保护：任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s  KBCPS-Z
◇过压保护：三相470±10V,动作整定时间5s 
◇欠压保护：三相270±10V,动作整定时间5s ◇启动延时：短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s 
◇消防接口：直流24V消防接口输出（可选） 
◇漏电保护：剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s（延时型为0.3s）（可选） 
◇预报警功能：电流可调 
◇在线编程功能 
◇故障指示 
◇试验功能
正常工作条件
4.1 周围空气温度
4.1.1 上限值不超过+40℃； 
4.1.2 下限值不低于-5℃； 
4.1.3 日平均值不超过+35℃； 
4.1.4 当周围空气温度超出以上范围，用户可与我公司协商。 
4.2 安装地点的海拔高度不超过2000米。 
4.3 大气条件 
大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25℃时，该月的平均最大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施。 
4.4 污染等级：3级 
4.5 安装类别：Ⅲ类（690V系统）、Ⅳ类（380V系统）  KBCPSD双速电机控制器
4.6 控制电源电压应在（85%～110%）Us的波动范围内
适用领域
由于KB0具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统： 
■工业设施 
△冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统； 
△电动机控制中心（MMC）,尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统； 
△单电机控制与保护系统； 
△配电中心 
■商业及民用设施 
△现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统； 
△远程控制照明系统。 
△医院 
△信息处理中心（银行、市政、证券交易中心等） 
△电信通讯机房 
△商业大楼（大型购物中心、超级市场、超市等） 
■基础设施  KBCPS-4P控制保护开关电器
△港口或铁路系统（航空港、铁路客运中心等） 
△高速公路照明或通风系统 
△军队驻地控制保护系统（如边防哨所、雷达机站） 
■消防系统 
△各种场合的消防泵,风机等
其它特点
a. 配套附件齐全 
辅助触头与信号报警触头、分励脱扣器、远距离再扣器、门或抽屉的面板操作机构、控制电路转换模块等，在单一产品上可构成完整的控制与保护单元，实现协调配合的控制与保护功能。 
b. 安装灵活 
横装、垂直安装、水平安装均不影响使用性能。可广泛应用于紧凑型成套装置中，包括固定式或抽屉式的MCC柜中，特别是KB0－12、16、18、32、45在1/4和1/2抽屉中应用，具有分离元器件不可比拟的优越性。 c. 安全可靠、防护等级高 板前、插入式板后接线的接线端子均具有防触指功能，配备高防护等级外壳后，可适用于民用建筑的潮湿场所、地下室、水泵房、煤矿、港口、船舶、石化等领域，是替代目前的电磁起动器、保护式和 组合式起动器的理想产品。 
CPSKBO系列产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间－电流保护特性（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。 
CPSKBO系列产品主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。 
从其结构和功能上来说,CPSKBO系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件（通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器）由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。 
CPSKBO系列产品是断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品。 
正常工作条件 
■ 周围空气温度  双电源控制保护开关电器国家专利证书
△上限值不超过+40℃ 
△下限值不低于-5℃ 
△日平均值不超过+35℃ 
△当周围空气温度超出以上范围，用户可与我公司协商 
■安装地点的海拔高度不超过2000米 
■大气条件： 
大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25℃时，该月的平均最大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施 
■污染等级：3级 
■安装类别：Ⅲ类（690V系统）、Ⅳ类（380V系统） 
  ■控制电源电压应在（85%～110%）Us的波动范围内
特别提示