标题：防静电地板
简介
计算机房的防静电技术，是属于机房  防静电瓷质地板安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电，是发生最频繁，最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误，而且还可能会导致某些元器件，如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响，带阴极射线管的显示设备，当受到静电干扰时，会引起图像紊乱，模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常，打印机的打印不正常等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会是软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时（即所谓的打火）当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉（例如有时触摸电脑显示器或机箱时）
注意：防静电地板铺设后，一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒，不然起不到防静电作用。
技术指标
导电性能： 表面电阻 10的6次方 — 10的9次方欧姆 体电阻率 10的7次方 — 10的10次方 欧姆/厘米 
耐烟火性能：不小于1600 ℃ 
耐磨性： 0.1g/1000转 
吸水性： <0.5% 
耐极冷极热性：15℃－105℃ 
经10次急冷热循环不出现明显裂纹 
抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa 
翘曲度： ±0.5% 
地板规格： 600×600×10mm
设计要点
1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。
（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。
4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。
5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。
适用范围
部门行业:
防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
微电子工业：
防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。
其它应用：
用于对静电敏感的军火、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室 、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。
类别
防静电直铺地板防静电直铺地板一般分为防静电瓷砖、PVC防静电地板和防静电地坪。　
1、防静电瓷砖　 
在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能非常稳定，电阻值在10的6次方到10的9次方欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。
在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。
其优点是防静电性能稳定，此地板属国家专利产品绿色环保（属于绿色环保型建材），高耐磨（0.1g/1000转），耐老化，使用寿命长（30年以上），A级防火，吸水率低（<0.5%），便于清洁（可以用不滴水的拖把直接清洁），耐酸碱性均为A级，平整度高，只要铺贴时不空鼓承载能力极强（和楼面承重几乎相同），可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好，因此在市场上越来越受欢迎，但全国来说能够生产的厂家很少
2、PVC防静电地板
采用片材（一般为600×600mm）或卷材直接铺贴，安装速度快（但需要专业的安装工才会安装，否则会出现起拱起泡现象），防静电性能较为稳定，但易老化，抗污能力稍微差一点。 
3、防静电地坪　 
a、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响； 
b、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成； 
c、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果； 
d、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别是耐强碱性能好； 
e、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性防静电活动地板防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外  陶瓷防静电地板还有防静电塑料地板、OA网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。　
1、陶瓷防静电地板　
采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成（没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷）。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（使用寿命30年以上）、高承载（均布载荷1200kg/平方米以上）、防水、防潮、装饰效果好等优点，适用于各类机房。缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有一定影响；另外也需要专业的安装工人才能安装好，否则会安装不平整。　
2、全钢防静电地板
（非标型和国标型两种）
是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层（北方地区由于气  全钢防静电地板候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
一般的工程商选择非标型（导静电性和承载等方面都难达到要求），因为价格低。要求高点的采用国标型。
全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。
3、铝合金型防静电地板
产品采用优质铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，导电胶粘贴而成，具备基材永久不生锈多次使用之功效，从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷，而量身定做的高档防静电地板，但其造价太高。
工艺要求
防静电地板（1）清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。 
（2）定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法，应遵循以下原则：
a.如室内无控制柜等设备，几何尺寸有符合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。
b.如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内两个方向的中心点找出来，看两边尺寸相差多少，若相差不明显，宜由外向内铺设；若相差较大时，宜进行对称分格，由内向外铺设。
c.如室内地面上没有控制柜等设备（要留洞时），其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
d.根据设计要求确定铺设高度。
综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。
（3）安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。
（4）铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。
（5）防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。防静电地坪a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线,割槽d刮涂导电中层漆PVC防静电地板a、基面(地面)处理； b、镘刮自流平水泥找平；c、涂刷导电底胶；d、铺设铜箔成网状排列； 
e、贴PVC地板； f、在地板接缝处开V字槽；g、塑料焊接钎缝取平； h、表面清洁；i、上防静电蜡。
材料分类
全钢1、全钢无边防静电地板
2、无尘室全钢防静电地板
3、防护式无边防静电地板
4、陶瓷面防静电地板-金属复合活动地板
5、全钢防静电通风板铝合金1、铝合金防静电通风板
2、铝合金格栅板
3、铝合金盲板复合1、加强型复合防静电地板
2、防静电陶瓷钢基复合活动地板硫酸钙1、硫酸钙防静电地板-三防防静电地板pvc1、直铺式永久性pvc防静电地板
2、永久性PVC防静电地板OA网络地板1、全钢0A网络地板
挑选办法
1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1：3.5、1：5.2)的数量，并留有余量，以免造成浪费或短缺。 
2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量，以及各种技术性能指标。
防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上，平放防静电地板后，其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2，防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg，在直径为6cm的加载点上承重 300kg的载荷时，挠曲量应小于2mm，并无永久性变形。
可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷，且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω，在温度为21±1.5℃，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为106Ω-109Ω。
3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷，这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。
4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩，也就是在机房温度稍高时，防静电地板伸展膨胀，无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩，产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm，板面的挠曲量应小于0.25mm。
5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。
要求
（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
验收标准
（1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；
（2）地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；
（3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
（4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；
（5）相邻地板块的高度差不大于1mm。
技术标准
防静电PVC地板主要用于不需铺设活动地板的防静电环境。该地板的主要特点是：导电物质为性能稳定的碳黑，导电网路从上表面直通下表面永久性防静电性能，基材为半硬质的PVC塑料，具有耐磨和不发火的特性；如大理石花纹的外表面，颜色可调，装饰效[1]果好。
主要指标
防静电性能：系统电阻: 105～108（Ω）；
耐磨性：磨耗量: <0.01g/cm2；
产品规格：600*600*2.5(mm)。
设计要点
(1)防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
(2)防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
a、仅供走线用：基本尺寸为250mm。
b、供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
(3)防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
(4)防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。
(5)地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
(6)地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用
质量鉴别
好防静电地板应环保在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而甲醛是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含甲醛，而甲醛被称为“隐形杀手”。根据国家标准规定，基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时，如果闻到有刺激性的气味，千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，极有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。
好防静电地板不褪色
一些仿实木地板看起来色泽鲜艳，花纹细腻。但有些仿实木地板的花色如黑板上的粉笔字，用擦板一擦则花色全无。消费者在选购地板时，一定要选择耐光色牢度达7级以上的产品，否则，你的鞋子会变成“绣花鞋”。
好防静电地板要耐磨
高耐磨性是强化木地板最突出的优点之一。目前，世界强化地板市场上的主流产品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。现在，市场上有许多低价地板采用低质量的耐磨纸来降低成本，其耐磨度自然低，使用寿命也将大大缩短。