标题：压力管道标准体系
中国管道标准体系

中国的压力管道元件的应用标准很多,又均不完整。以管法兰标准为例,常用的标准就有GB国家标准、JB机械行业标准、SH石化行业标准和HG化工行业标准等。这些标准各有各自的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，本文介绍一下目前常用的中国压力管道应用标准体系。石化行业应用标准体系
◆管子尺寸系列标准(SH3405)  基本属于“大外径系列” 
SH3405等效采用了ISO4200标准，故当DN≤1100mm时,它能与ANSI B36.l/36.19标准配套使用。 
SH3405直径范围和壁厚分级： 
序号 钢管类别 公称直径范围 壁厚分级 
1 奥氏体不锈钢无缝钢管 10～400 Sch5s、Sch10s、Sch20s、Sch40s、Sch80s 
2 碳素钢、合金钢无缝钢管 10~600 Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS 
3 奥氏体不锈钢焊接钢管 80~1000 2.0~12mm 
4 碳素钢、合金钢焊接钢管 150~2000 4.0~18mm
法兰标准(SH3406)：属于"美式法兰" 
公称压力：PN1.0、PN2.0(CL150)、PN5.0(CL300)、PN6.8(CL400)、PN10.0(CL600), 
PN15.0(CL900)、PN25.0(CL1500)、PN42.0(CL2500)  8个等级 
公称直径：DN15~DN1500mm 
法兰密封面： 当DN≤600时，凸台面、凹凸面、全平面、榫槽面、环槽面 5种 
DN≥650时，凸台面        1种 
法兰型式：  当DN≤600时，平焊、对焊、承插焊、螺纹连接、松套  5种 
DN≥650时  对焊            1种  
※ SH3406等效采用了ANSI B16.5和API 605标准。SH3406在结构尺寸和密封面型式上与ANSI B16.5/API605有着很好的互换性，它能与ANSI、API、MSS等标准的管道元件配套使用。但因为SH3406采用了我国材料标准而不是美国材料标准(ASTM),故二者的温度-压力表有少许偏差,故在考虑二者互换时,应注意并核对它们的温度-压力对应允许值。
石化行业应用标准体系中的常用标准SH3401  管法兰用石棉橡胶板垫片 
SH3402  管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片 
SH3403  管法兰用金属环垫片 
SH3404  管法兰用紧固件 
SH3405  石油化工企业钢管尺寸系列 
SH3406  石油化工钢制管法兰 
SH3407  管法兰用缠绕式垫片 
SH3408  钢制对焊无缝管件 
SH3409  钢板制对焊管件 
SH3410  锻钢制承插焊管件 
石化行业应用标准体系属于一个比较完整的应用标准体系。因为它等效采用了ANSI标准,因此代表着先进和发展方向。又由于它的法兰(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、先进的、同时又是可操作性好的标准体系。
化工行业应用标准体系
 管子尺寸系列标准(HG20553)A系列：属于"大外径系列" 
B系列：属于"小外径系列"
◆法兰标准  同时包含欧式法兰和美式法兰 
欧式法兰（HG20592～HG20605） 
压力等级：PN 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、25.0等10个等级 
公称直径：DN10~DN2000mm 
法兰型式：板式平焊、带颈平焊、带颈对焊、整体式、承插焊、螺纹、对焊环松套、平焊环松套、法兰盖、衬里法兰等10种 
密封面型式：突面、凹凸面、榫槽面、环连接面、全平面等5种。 
它可以与JB阀门配套使用。.
美式法兰标准(HG20615-HG20626) 
公称压力：PN2.0、PN5.0、PN11.0、PN15.0、PN26.0和PN42.0  6个压力等级 
公称直径:  DN15~1500 
法兰型式:  带颈平焊、带颈对焊、整体法兰、承插焊、螺纹、松套等6种, 
密封面型式 突面、凹凸面、榫槽面、环连接面、全平面等5种型式。.. 
※化工行业压力管道应用标准体系也是一个相对比较完整的标准体系，而且经历了若干年的生产实践检验,具有成熟的使用经验。由于它同时具有"大外径系列"和"小外径系列"、"欧式法兰"和"美式法兰"两个系列,故其使用面比较广,它既可以与国外的ANSI、DIN、ISO等标准配合使用,又可以与国内的GB、SH、JB等标准配合使用。
化工行业应用标准体系中的常用标准HG 20537.1      奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定 
HG 20553        化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列 
HG/T 21634      锻钢制承插焊管件 
HG/T 21635      碳钢、低合金钢元缝对焊管件 
HG/T 21631      钢制有缝对焊管件 
HG/T 21632      锻钢制承插焊、螺纹和对焊接管台 
HG/T 21637      化工管道过滤器 
HG/T 21577      快速特种接头 
HG 20592~20605  钢制管法兰(欧洲体系) 
HG 20615~20626  钢制管法兰(美洲体系) 
HG 20606~20612  钢制管法兰用垫片(欧洲体系) 
HG 20627~20633  钢制管法兰用垫片(美洲体系) 
HG 20613        钢制管法兰紧固件(欧洲体系) 
HG 20634        钢制管法兰紧固件(美洲体系)
机械行业应用标准体系
◆ 管子尺寸  属于"小外径系列" 
◆法兰标准  欧式法兰 
压力等级：PN 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、20.0等10个压力等级 
公称直径：DN15~DN1600mm 
法兰型式：整体、板式平焊、对焊、平焊环板式松套、对焊环板式松套、翻边板式松套和法兰盖等7种 
密封面型式：平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面    5种。 
※JB没有相应的管子尺寸系列标准、管件标准，体系很不完善，需要GB体系作支持； 
JB法兰标准把不同等级的材料列入同一温度－压力表中，以至失去了其科学性； 
JB阀门标准以有限的型号给出选用系列(从各产品汇编中体现出来)，既限制了其使用范围，又失去了其灵活性。从许多生产装置的应用情况来看,JB阀门的使用性能也不尽人意；JB阀门不能与ANSI配伍使用,不便于与世界接轨；
机械行业应用标准体系中的常用标准有: 
JB/T74        管路法兰技术条件 
JB/T75        管路法兰类型 
JB/T79.1~79.4  整体铸钢管法兰 
JB/T81        板式平焊钢制管法兰 
JB/T82.1~82.4  对焊钢制管法兰 
JB/T83        0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa平焊环式松套钢制管法兰 
JB/T84        4.0、6.3、10.0MPa凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰 
JB/T85        0.25、0.6MPa翻边式松套钢制管法兰 
JB/T86.1~86.2  钢制管法兰盖, 
JB/4700～4703  压力容器用法兰 
JB/T87~90      管路法兰用垫片 
JB4704~4706    压力容器用垫片
国家应用标准体系
管子尺寸系列标准GB17395属于"大外径系列" 
法兰标准：(GB/T 9112-2000) 包括欧式法兰和美式法兰 
接管分为系列I、系列II 
系列I为“大外径系列” ，以期能与SH标准等匹配； 
系列II为“小外径系列” ，以期能与JB标准等匹配。
欧式法兰：分为系列I、系列II， 
公称压力  PN 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0MPa    9个等级 
公称通径  DN10～2000mm 
法兰型式：整体、带颈螺纹、对焊、带颈平焊、板式平焊、平焊环板式松套、对焊环板式松套、翻边环板式松套和法兰盖等9种 
密封面型式：平面、突面、凹凸面、榫槽面    4种。
美洲法兰：系列I(大外径) 
公称压力  PN 2.0、5.0、11.0、15.0、26.0、42.0MPa    6个等级 
公称通径  DN10～600mm 
法兰型式：整体、带颈螺纹、对焊、带颈平焊、带颈承插焊、对焊环带颈松套和法兰盖等7种 
密封面型式：平面、突面、凹凸面、榫槽面、环连接面    5种。 
※ 它基本上能含盖JB标准和HG标准的"欧洲体系"标准,为取代这两个标准创造了条件; 
※ "欧式法兰"和"美式法兰"，其温度-压力等级值的确定是将中国材料与欧洲材料和美洲材料进行性能对比后,选用ISO7005-1中规定的相应材料的压力－温度参数。 
※ 压力管道国家标准体系也是一个比较完整的标准体系。它的管件标准分为A、B两个系列，其中A系列为“大外径系列”，以期能与SH标准等匹配；B系列为“小外径系列”，以期能与JB标准等匹配。
中国国家应用标准体系常用标准GB 12459        钢制对焊无缝管件 
GB/T 13401      钢板制对焊管件 
GB/T 14626      锻钢制螺纹管件 
GB/T 14382      管道用三通过滤器 
GB/T 14383      锻钢制承插焊管件 
GB/T 9112~9124  钢制管法兰 
GB 4622.1~3    管法兰用缠绕式垫片 
GB 9126.1~4    管法兰用石棉橡胶垫片 
GB 9128.1~2    管法兰用金属环垫片 
GB/T 13404      管法兰用聚四氯乙烯包覆垫片 
GB/T 15601      管法兰用金属包覆垫片 
GB 30          六角螺栓 
GB 52          六角螺母 
GB 56          六角厚螺母 
GB 901        等长双头螺柱B级 
GB 6170      I型六角螺母A和B级 
GB 6171      I型六角螺母细牙A和B级 
GB 6175      II型六角螺母A和B级. 
GB 6176      皿型六角螺母细牙A和B级
压力管道应用标准体系1.可用的压力管道应用标准体系比较多，而且各标准体系之间有些是不能配套使用的,有些虽然基本能配套使用但尚有个别问题应注意。 
2.一个装置或同时建设的几个装置应尽量采用同一个应用标准体系,这样可以避免由于不同标准体系之间的配合问题而带来的一些错误。 
3.工程中经常遇到在一个装置上同时采用两套或多套应用标准体系的情况,或者是由于某套标准体系的应用标准不完善,需要其它体系的标准进行支持。这就要求材料工程师除了在了解有关的标准体系之外,还应知道各体系之间的标准配合问题。 
5.注意核对各标准的温度-压力值。