标题：低压配电系统
低压配电系统的组成
它由配电变电所（通常是将电网的输电电压降为配电电压）、高压配电  线路（即1千伏以上电压）、配电变压器、低压配电线路（1千伏以下电压）以及相应的控制保护设备组成
低压断路器 ：低压断路器又称自动开关，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件，一获得了广泛的应用。
（1) 断路器附件
（2) 微型断路器 ：微型断路器，简称MCB，是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器
（3) 塑壳断路器 ：塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳，用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元，而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
（4) 框架断路器
（5) 智能型万能断路器
智能配电 ：
（1) 低压无功补偿成套装置
（2) 复合开关
（3) 操作手柄
（4) 无功补偿控制器
低压配电开关 ：
（1) 负荷开关 ：负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名
（2) 隔离开关 ：隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器，它本身的工作原理及结构比较简单，但是由于使 用量大，工作可靠性要求高，对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力，只能在没有负荷电流的情况下分、合电路措施。
低压配电系统的分类
分类
配电线
负载外壳
IT系统
ABC
直接接地
TT系统
ABC+N
直接接地
TN-C系统
ABC+PEN
接PEN
TN-S系统
ABC+N+PE
接PE
TN-C-S系统
分后不合
ABC+PEN(合)
ABC+N+PE(分)
接PEN
接PE
位置、含义　　1、I 表示所有带电部分绝缘。T 表示是中性点直接接地　　2、T 表示设备外壳直接接地，它与系统中的其他任何接地点无直接关系；N 表示负载采用接零保护。　　3、C 表示工作零线与保护线是合一的；S 表示工作零线与保护线是严格分开的。　　[1]
火灾危险性及防范措施
1 、漏电的火灾危险性及造成漏电的因素
电气线路或设备绝缘损伤后，在一定的环境下，对靠近的物质（穿线金属管、电气装置金属外壳、潮湿木材等）会发生漏电，使局部物质带电，给人们造成严重的甚至致命的触电，产生火花，电弧、过热高温等而造成火灾。
当电气设备发生漏电即碰壳短路时，电流将设备外壳、保护接零线（保护接地线）、零线（大地）形成闭合回路，通常漏电电流将很大，会使熔断器动作而切断电源。但是由于诸多原因的存在（如熔断器规格可能人为加大数倍或被铜丝代替、接地装置不符合要求造成接地的阻较大、接地线接地端子连接不牢、保护装置失灵或设置不合理等）会使过流保护装置起不到过流保护作用，这样漏电一旦发生，将持续存在，导致触电或电气火灾事故，许多漏电火灾案例也证明了这一点。
造成漏电的因素很多，归纳起来，主要有以下几种：
（1）低压配电系统的安装多是非电气专业人员，素质参差不齐，质量难以保证，表现在：潮湿或有酸碱腐蚀性的环境中，电线明敷，设备未做保护直接安装：布线时，刀、钳、锤等损伤绝缘层；导线接头连接质量和绝缘包轧质量不符合要求等等的不规范现象：
（2）电气线路或设备疏于检查，因过负荷或使用年限较长等原因绝缘劣化；
（3）选用假冒、伪劣的电气产品；
（4）外界因素：水分浸入、挤压、鼠咬等。
2 、漏电引起火灾的原因
（1）漏电电流引起火灾。漏电故障点通常情况下接触会不实，似接非接，导致接触电阻较大，使过流保护装置难以动作，同时会在故障点处产生电弧。据测，仅0.5A的电流的电弧温度可超过2000℃以上，足以引燃所有可燃物。
（2）保护零线或保护地线的接线端子处连接不实，引起火灾。相线与零线接线端子连接不实，设备工作不正常，可以及时发现处理，而保护零线或地线的接线端子连接不实，电阻过大，设备照常工作，故障点则不易被发现。一旦漏电，由于故障点接头太松或腐蚀等，出现高阻，造成局部过热，连接端子处产生高温或电弧，能够引燃周围可燃物质，或者烧坏电器插座、开关等，引燃木质底座，这是较为常见的漏电起火形式。2000年7月，杭州市某饭店配电盘火灾即是1例，失火前，饭店已打烊，负荷处于低谷。火灾发生时，照明用电仍然正常。经查配电箱内总空气开关严重炭化，保护零线接线柱有金属凹形熔痕，与漏电情况相符。
（3）漏电电压引起的火灾。漏电持续发生后，由于电流不能流散，而导找阻力小的另一回路通地，会沿保护接零线（接地线）传导使所有与之相连的电气装置的金属外壳带有对地电压，这时就可能向邻近低电位的水暧管、煤气管等金属构件飞弧成为起火源，仅20V的维持电压就可使电弧连续发生，同样能引燃周围可燃物。如果是向煤气管飞弧，就可能击穿管壁，造成煤气泄漏引起火灾。需要说明的是，由于电压的传导，漏电点与起火点不一定一致。
（4）保护零线或保护地线的线径如果选择过小，当通过较大的漏电电流时，线路温升较快，同样也能引起火灾。
3、 漏电火灾的防范措施
3.1 加强对电气从业人员的管理
要建立健全电气操作规程，所有电气从业人员都必须学习掌握这些操作规程，非电气专业人员一律不准上岗。要加强对电气从业人员的培训，定期举办培训班，提高电气从业人员的技术及安全意识，杜绝造成火灾的人为因素。
3.2 采取必要的技术保护措施
（1）装设漏电保护器。现行的低压配电系统中设置的保护接零和过流保护装置等措施不能完全有效地防止漏电火灾的发生，因此，在建筑物电流总进线处应设置专用于防火的漏电保护器。为防止大面积停电，在电源总配电箱和用户开关箱中应分别设置漏电保护器，其额定动作电流和额定动作时间应合理配合，使之具有分级保护的功能。
（2）合理选择保护接零（保护接地线）及设计接地电阻。保护接零及保护接地线的截面积选择必须经过计算确定，并用碰壳短路电流校核。其接线端子必须可靠连接，不允许有松动，要经常检查其连接质量。电气设备的保护接地电阻值不应超过4Ω，如用电设备的容量较大，熔体熔断电流也较大时，应增加接地线截面或并联接地体以充分减小接地电阻值，增大漏电短路电流，从而有利于保护装置动作。
（3）实施等电位联结。漏电保护器对于单相220V线路只提供间接接触保护，同时还存在因机件磨损、接触不良、质量不稳定寿命较短等因素而导致动作失灵的种种隐患，不能单独成为一种可靠的保护措施，因此尚应实施等电位联结，才能有效地消除漏电的电气线路或设备与低电位的金属构件之间电弧、火花的产生，即消除漏电电压引起火灾的可能。等电位联结是指将保护接零总线与建筑物的总水管、总煤气管、暖通管等金属管道或装置用导线联结的措施，以达到均衡建筑物内电位的目的，尤其是对于易燃易爆场所更有其不可替代的作用。
3.3 加强对电气设计的审核。对建筑内的配电系统，各有关部门应在对电气设计进行审核时依据相关技术严格把关，对于建筑内部装修工程应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》，不用或尽量少用易燃可燃材料，特别是在有电气线路通过可燃物时，应穿金属管或难燃硬塑料管保护，由于塑料绝缘性能好，故能较好地防止漏电，采用金属管布线时，一定要防止绝缘层被损伤。配电装置（开关、插座、配电箱等）和用电设备与可燃物应保持足够的安全距离，确实分不开的，应做好隔热保护措施。在建筑工程竣工后，其电气安装应经专门的检测机构检测合格后投入使用，尽量从源头上杜绝漏电火灾的发生。
相关国家标准
GB/T 18216.1-2000 交流1 000 V和直流1 500 V以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备第1部分:通用要求 2001-05-01实施
GB/T 18216.2-2002 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备第2部分:绝缘电阻 2003-05-01实施
GB/T 18216.3-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第3部分：环路阻抗 2007-12-01实施
GB/T 18216.4-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第4部分:接地电阻和等电位接地电阻 2007-12-01实施
GB/T 18216.5-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第5部分：对地电阻 2007-12-01实施
GB/T 18216.12-2010 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第12部分：性能测量和监控装置（PMD） 2011-05-01实施
GB/T 18268.22-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第22部分：特殊要求低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据 2011-05-01实施
GB 18802.1-2011 低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法
GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则 2006-06-01实施
GB/T 18216.1-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第1部分：通用要求 2012年第28号公告
GB/T 18216.2-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第2部分：绝缘电阻 2012年第28号公告
GB/T 18216.4-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第4部分：接地电阻和等电位接地电阻 2012年第28号公告
GB/T 18216.5-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第5部分：对地阻抗 2012年第28号公告
GB/T 18216.3-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第3部分：环路阻抗 2012年第28号公告[2]