标题：卧式管道泵
产品概述
  卧式管道泵卧式管道泵产品概述
卧式单级单吸离心泵采用最先进的水力模型，根据IS型单级单吸离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际iso2858进行设计制造，该产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。
卧式管道泵主要特点
1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。
6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。 
卧式管道泵主要用途
1、卧式清水离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压
及设备配套，使用温度t≤80℃。
2、卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及
城市采暖系统，iswr型使用温度t≤120℃。
3、I卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化
工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃～+120℃。
4、ISWB型卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为
-20～ +120℃。
  卧式管道泵工作条件
1、吸入压力≤1．6MPa，或泵系统最高工作压力≤1．6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程≤1．6MPa、泵静压试验压力为2．5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1．6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0．1%，粒度<0．2mm。
注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。
性能参数
型号流量扬程
m效率
%转速
r/min电机
功率
kw汽蚀
余量
m重量
kgm3/hl/sISW15-801.1
1.5
2.00.3
0.42
0.558.5
8
726
34
3429000.182.317ISW20-1101.8
2.5
3.30.50
0.69
0.9116
15
13.525
34
3529000.372.325ISW20-1601.8
2.5
3.30.50
0.69
0.9133
32
3019
25
2329000.752.329ISW25-1102.8
4.0
5.20.78
1.11
1.4416
15
13.534
42
4129000.552.326ISW25-1252.8
4.0
5.20.78
1.11
1.4420.6
20
1828
36
3529000.752.328ISW25-125A2.5
3.6
4.60.69
1.0
1.2817
16
14.435
35
3529000.552.327ISW25-1602.8
4.0
5.20.78
1.11
1.4433
32
3024
32
3329001.52.339ISW25-160A2.6
3.7
4.90.12
1.03
1.3629
28
2631
31
3129001.12.334ISW32-100I4.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3213.2
12.5
11.348
54
5329000.752.032ISW32-1253.5
5.0
6.50.97
1.39
1.822
20
1840
44
4229000.752.328ISW32-125A3.1
4.5
5.80.86
1.25
1.6117.6
16
14.443
43
4329000.552.328ISW32-1603.1
4.5
5.80.86
1.25
1.6133
32
3034
40
4229001.52.328ISW32-160I4.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3233.2
32
30.234
40
4229002.22.047ISW32-2003.1
4.5
5.80.86
1.25
1.6151
50
4828
35
37290032.047ISW32-200I4.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3250.5
50
4826
33
35290042.043ISW32-200IA2.8
4.0
5.20.78
1.11
1.4444.6
44
42.734
40
4229002.22.074ISW40-1004.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3113.2
12.5
11.348
54
5329000.552.332ISW40-100A3.9
5.6
7.41.08
1.56
2.0610.6
10
952
52
5229000.372.332ISW40-1254.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3121
20
1841
46
4329001.12.334ISW40-125A3.9
5.6
7.41.08
1.56
2.0617.6
16
14.440
45
4129000.752.333ISW40-1604.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3133
32
3035
40
4029002.22.347ISW40-160A4.1
5.9
7.81.14
1.64
2.1729
28
26.334
39
3929001.52.343ISW40-160B3.8
5.5
7.21.06
1.53
2.025.5
24
22.534
38
3729001.12.338ISW40-2004.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3151
50
4826
33
32290042.374ISW40-200A4.1
5.9
7.81.14
1.64
2.1745
44
4226
31
30290032.362ISW40-200B3.7
5.3
7.01.03
1.47
1.9438
36
34.529
29
2929002.22.352ISW40-2504.4
6.3
8.31.22
1.75
2.3182
80
7424
28
2829007.52.3105ISW40-250A4.1
5.9
7.81.14
1.64
2.1772
70
6524
28
2729005.52.398ISW40-250B3.8
5.5
7.01.06
1.53
1.9461.5
60
5623
27
26290042.377ISW40-100I8.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5313.2
12.5
11.3 55 62 6029001.12.334ISW40-100IA8
11
14.52.22
3.05
4.0310.6
10
960
60
6029000.752.332ISW40-125I8.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5321.2
20
17.849
58
5729001.52.338ISW40-125IA8
11
14.52.22
3.05
4.0317
16
1457
57
5729001.12.333ISW40-160I8.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5333
32
3045
52
51290032.356ISW40-160IA8.2
11.7
15.22.28
3.25
4.2229
28
2644
51
5029002.22.347ISW40-160IB7.3
10.4
13.52.38
2.89
3.7523
22
20.550
50
5029001.52.343ISW40-200I8.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5351.2
50
4838
46
4629005.52.385ISW40-200IA8.3
11.7
15.32.31
3.25
4.2545
44
4237
45
45290042.375ISW40-200IB7.5
10.6
13.82.08
2.94
3.8337
36
3444
44
44290032.363ISW40-250I8.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5381.2
80
77.531
38
402900112.3145ISW40-250IA8.2
11.6
15.22.28
3.22
4.2271
70
6838
38
3829007.52.395ISW40-250IB7.6
10.8
142.11
3.0
3.8961.4
60
5837
37
3729007.52.394ISW40-250IC7.1
10.0
13.11.97
2.78
3.6453.2
52
50.436
36
3629005.52.388ISW50-1008.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5313.6
12.5
11.355
62
6029001.12.336ISW50-100A8
11
14.52.22
3.05
4.0311
10
960
60
6029000.752.335ISW50-1258.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5321.5
20
17.849
58
5729001.52.343ISW50-125A8
11
14.52.22
3.05
4.0317
16
1457
57
5729001.12.338ISW50-1608.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5333
32
3045
52
51290032.359ISW50-160A8.2
11.7
15.22.28
3.25
4.2229
28
2644
51
5029002.22.351ISW50-160B7.3
10.4
13.52.38
2.89
3.7523
22
20.550
50
5029001.52.347ISW50-2008.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5352
50
4838
46
4629005.52.3101ISW50-200A8.3
11.7
15.32.31
3.25
4.2545.8
44
4237
45
45290042.380ISW50-200B7.5
10.6
13.82.08
2.94
3.8337
36
3444
44
44290032.368ISW50-2508.8
12.5
16.32.44
3.47
4.5382
80
77.529
38
402900112.3160ISW50-250A8.2
11.6
15.22.28
3.22
4.2271.5
70
6838
38
3829007.52.3115
常见故障
故障现象故 障 原 因排 除 方 法1、水泵不出水 a、进出口阀门未打开，进出管路堵塞，流道 叶轮堵塞。 b、电机运行方向不对，电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体，泵腔内有空气。 e、进口供水不足，吸程过高，底阀漏水。 f、管路阻力过大，泵选型不当。a、检查，去除堵塞物。 b、调整电机方向，紧固电机接线。 c、拧紧各密封面，排除漏气。 d、灌满液体并打开排气阀，排尽空气。 e、停机，检查、调整（并网自来水管或带吸程使用易出现此现象）。 f、减少管路弯道，重新选泵。2、水泵流量不足 a、先按1．原因检查。 b、管道、泵流道叶轮部分堵塞，水垢陈积， 阀门开度不足。 c、电压偏低。 d、叶轮磨损。a、先按1．排除。 b、去除堵塞物，重新调整阀门开度。 c、稳压。 d、更换叶轮。3、功率过大 a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。a、调节流量，关小出口阀门。 b、降低。 c、更换轴承。4、杂音振动 a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、电机超载发热运行。a、稳固管路。 b、提高吸入压力排气。 c、降低真空度。 d、更换轴承。 e、调整按5．。5、电机发热 a、流量过大，超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更换轴承。 d、稳压。6、水泵漏水 a、机械密封磨损。 b、泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。 d、紧固。