标题：闭门器
作用
高要市金利镇金领域五金制品厂本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。现代液压闭门器（简称闭门器）始于二十世纪初期美国人注册的一项专利，它不同于传统的闭门器，是通过对闭门器中的液体进行节流来达到缓冲作用。液压闭门器设计思想的核心在于实现对关门过程的控制，使关门过程的各种功能指标能够按照人的需要进行调节。闭门器的意义不仅在于将门自动关闭，还能够保护门框和门体（平稳关闭），更重要的是闭门器已成为现代建筑智能 
  化管理的一个不可忽视的执行部分。
闭门器主要用在商业和公共建筑物中，但也有在家中使用的情况。它们有很多用途，其中最主要的用途是使门自行关闭，来限制火灾的蔓延和大厦内的通风。
工作原理
液压闭门器的基本构件有支承导向件、传动齿轮、复位弹簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和连接门扇和门框的作用。
闭门器的工作原理是：当开门时，门体带动连杆动作，并使传动齿轮转动，驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的过程中弹簧受到压缩，右腔中的液压油也受压。柱塞左侧的单向阀球体在油压的作用下开启，右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门过程完成后，由于弹簧在开启过程中受到压缩，所积蓄的弹性势能被释放，将柱塞往左侧推，带动传动齿轮和闭门器连杆转动，使门关闭。
在弹簧释放过程中，由于闭门器左腔的液压油受到压缩，单向阀被关闭，液压油只能通过壳体与柱塞之间的缝隙流出，并经过柱塞上的小孔以及2条装有节流阀芯的流道回流到右腔。因此液压油对弹簧释放构成了阻力，即通过节流达到了缓冲的效果，使门关闭的速度得到了控制。阀体上的节流阀可以调节，可控制不同行程段的、可变化的闭门速度。尽管不同厂家生产的闭门器结构、尺寸有差异，但原理是相同的。
闭门器的种类可分为：外装式和内嵌式门顶闭门器、内嵌式门中闭门器、门底闭门器（地弹簧）、立式闭门器（内置立式闭门器）以及其他类型闭门器。
如何选择
1、闭门器的使用要求和选择
闭门器产品必须满足国家标准GB9305-88，用于防火门用途的闭门器还应符合GA93-1995《防火门用闭门器试验》的要求。
选择闭门器应该考虑的因素有：门的重量、门的宽度、开门频率以及使用要求与使用环境等。门的重量与门的宽度是选择闭门器型号的最主要因素，常见的门有防火门、木门、铝合金门、玻璃门、钢质门等。通常门的重量小，就选择力量较小的型号，反之亦然。而开门频率是与产品质量密切相关的因素，对于使用频繁的场合，应要求产品的密封性能要好、寿命长。
使用要求
1）是否需要开门后有自动停门功能；
2）阻尼缓冲功能——快速开门到一定位置后产生阻尼缓冲，而且该阻尼缓冲力量与范围可以根据使用要求自行调节；该功能用于防止用力快速开门时门或锁碰撞墙面，或应急逃生时防止人在快速开门时失重而向前倾斜倒地。  3） 延时慢速关门——门从开门的最大位置开始匀速缓慢关闭，可根据要求进行无级调节。适宜用在出入频繁且人多的场所，特别是医院，有老人、儿童与残疾人出入的门与通道使用。
4） 关门力量可调节——可以使用在门重与门宽范围很大的不同门上安装，以及因环境原因关门阻力较大的场所。随意无级调节可以获得满意的关门力量，特别是用在海滨城市、车船等受风影响而关门阻力（门的受力）时常变化的场所。
5） 阻尼复位功能临时关闭性能（立式闭门器）——在开启任意角度时，关闭调速阀应能临时暂停阻尼复位功能。
6）安全快速超阻尼关闭性能（立式闭门器）——在关闭任意角度过程中突然施加外力，应能安全快速关闭。
7）使用环境：消防防火要求和在冬季零下35°下的场所的防冻要求。
通常闭门器的选择可根据厂家的产品规格参数，按不同的力量大小或可调节力量大小来配合不同门的大小和重量。下表为在英国标准BS EN 1154（一个闭门器分级的公认标准）中规定的7个等级的试验门的质量/尺寸。闭门器的关门力量通常指定一个介于1和7之间的数值，数字越大，表明闭门器的能力越大。
试验门质量/尺寸
能力尺寸编号
推荐的门宽度
试验门质量
2、闭门器的安装
a、 闭门器的安装方式
通常用得最多的闭门器是外装式闭门器，它们的安装方式有如下：
最常见的标准用法是闭门器安装到铰链侧、门开启的一面。当这样安装时，闭门器的臂朝外突出，与门框成大约90°。 
第二种用法，闭门器安装在与铰链侧相反的、门关闭的一面。通常一个随闭门器一起提供的额外的支架安装到平行于门框的臂上。这种用法通常是在不愿意把闭门器安装在建筑物之外的朝外开启的外门上。
闭门器机身反过来安装到门框而不是门上面，闭门器在门的铰链相反的一侧。这种用法也可用在朝外开启的外门，尤其是只有很窄的上沿，而无足够宽的空间来容纳闭门器机身的那些门。
第三种用法，立式闭门器（内置立式闭门器）直立隐形在门扇转轴一侧的里边，从外侧看不到螺丝及部件，可以与门做成一体，能单双向开闭，施工简单。
b、闭门器的安装步骤： 
通常随闭门器提供的使用说明书有安装样板，故先阅读说明书，根据开门方向、关门力量的大小及闭门器机身、连接座与门铰链间的安装尺寸来确定安装位置。
2） 根据关门力量大小的要求，通过将连接座反转180°或改变连接杆与连接座间的连接位置，可改变关门力量。调整连接杆与门铰链中心线的距离越大，则闭门器的关闭力量越小，反之力量越大。
3）按安装样板上的位置指示，确定安装螺钉的位置，然后钻孔、攻丝。
4）用螺钉安装闭门器机身。
5）安装固定连接座。
6） 用螺钉安装驱动板。 
7）将调整杆调节到与门框成90°，然后把连接杆与驱动板连接在一起。
8） 别忘了装上塑料盖，它可以用来接住闭门器漏出的液压油。
9） 安装完毕后，检查各固定螺钉是否紧固，不得有松动或不牢固的现象。将门开启至最大开门位置，检查闭门器的铰接转臂是否与门或门框相碰或摩擦。
闭门器的关门速度
10） 根据需要调整闭门器的关门速度。通常闭门器有2个调速（节流阀芯）螺钉。上方的调节螺钉为第一段关门速度调节螺丝，下方的调节螺丝为第2段（通常是10&ordm;）关门速度调节螺丝。
c、闭门器的使用与维护、修理 
新安装的闭门器在使用一周至10天左右，应检查所有的螺钉，并重新紧固一遍。 
使用厂家推荐的液压油，对于寒冷地区应使用低凝点的液压油。 
闭门器在投入使用后应定期进行检查，检查的内容是：安装螺钉是否松动和丢失、连接臂是否与门体或门框擦碰、门体是否有变形与松动、关门的缓冲效果、支承导向件是否漏油等。 
通常在闭门器使用一段时间后会出现以下的问题：
1） 安装螺钉松动或丢失，导致闭门器未处在正确的安装位置上、连接臂损坏；
2） 闭门器关闭时的缓冲效果变差，导致门与门框之间撞击，门体变形；
从结构来看，闭门器是一个封闭的整体，从外型基本看不出其质量好坏。
闭门器最关键的质量问题就是是否漏油，因为闭门器是依靠其内部液压系统中对流体的节流来实现对关门过程的控制，漏油意味着液压系统的失效，因此液压系统是决定闭门器使用寿命的唯一标准。
漏油的最主要原因是小齿轮支承导向件磨损使间隙增大、密封圈磨损引起密封效果下降或在调节缓冲效果时节流阀芯逆时针旋转离开阀体。
闭门器缓冲效果的降低是由于漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的配合（节流）间隙增大引起。因此，小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。
对于缓冲效果差的闭门器，单单通过调整节流阀芯进行节流是无法根本解决问题。必须通过维修的办法，如果是支承导向件处漏油，拆下支承导向件，检查密封圈的状况，如已磨损或老化失效，更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大，更换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降，可拆下齿条柱塞，用表面镀铬的方法来修复。另外，在保证闭门器缓冲效果的情况下，改用较软的弹簧，也是减低因缓冲效果变差后门对门框的撞击力量的一种方法。
定义
安装在平开门扇上部，单向开门，通常使用温度在-15～40℃，由金属弹簧、液压阻尼组合作用的装置。选用时应根据门扇宽度和重量，使用频率等要求进行选择。
执行标准
QB/T 2698-2005《闭门器》
分类
3.1 美标闭门器
3.2 欧标闭门器
3.3中国标准闭门器
其他信息
简介由于检测方法不同，美标、欧标、国标之间，闭门器的开启次数无可比性。4.1 美标闭门器1）高档美标闭门器  
达到200万次开启寿命测试。满足美国ANSI 156 一级要求。具有力度可调节功能。
适用于高保安性、使用频率高的公共建筑、工程及维修门用重型高强度门控系统。
2）中档美标闭门器
非防火门闭门器达到100万次开启寿命测试。具有力度可调节功能。
适用于较高保安性，使用频率较高的高强度住宅用门和中等强度商业用门的门控系统。4.2 欧标闭门器1）高档欧标闭门器  
50万次以上寿命测试，满足EN 1154的要求。具有力度可调节功能。
适用于高保安性、使用频率高的公共建筑、工程及维修门用重型高强度门控系统。
2）中档欧标闭门器
30万次以上寿命测试，满足EN 1154的要求。具有力度可调节功能。
适用于较高保安性、使用频率较高的高强度住宅用门和中等强度商业用门的门控系统。4.3 中国标准闭门器50万次以上寿命测试，内置立式闭门器最新标准，也要求200万次以上寿命测试。
适用于工矿企业、住宅项目、商业建筑、医院、学校等场合用门的门控系统。