标题：电气火灾报警系统
概述
电气火灾报警系统又称漏电火灾报警系统，通过探测线路中的漏电流的大小来判断火灾发生的可能性，漏电是通过探测电气线路三相电流瞬时值的矢量和（用有效值表示）。探测器的传感器为零序电流互感器，零序电流互感器探测剩余电流的基本原理是基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零，即ΣI=0。在测量时，三相线A、B、C与中性线N一起穿过零序电流互感器，通过检测三相的电流矢量和，即零序电流Io，Io=IA+IB+IC。在线路与电气设备正常的情况下（对零序电流保护假定不考虑不平衡电流，无接地故障，且不考虑线路、电器设备正常工作的泄漏电流），理论上各相电流的矢量和等于零，零序电流互感器二次侧绕组无电压信号输出。当发生绝缘下降或接地故障时的各相电流的矢量和不为零，故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通，二次侧绕组感应电压并输出电压信号，从而测出剩余电流。考虑电气线路的不平衡电流、线路和电气设备正常的泄漏电流，实际的电气线路都存在正常的剩余电流，只有检测到剩余电流达到报警值时才报警。
产品介绍
目前市场上做电气火灾报警系统的很多，下面介绍一几种比较典型的产品：电气火灾报警系统功能及特点:
◎ 提供2-30 条探测总线回路（通过插箱式总线扩展盘扩展）,总线上可以接入探测器的最大地址节  JP-2000型电气火灾报警系统点数为128 点。
◎ 采用全中文10.4 寸彩色触摸液晶显示屏,显示直观操作方便。
◎ 可选装中文微型打印机,用于打印报警记录和故障记录。
◎ 具有黑匣子功能, 电子硬盘存储防磁防震不惧高温潮湿数据安全系数高，
除满足标准10000 条数据存储能力外还可以能保存一年的电气火灾报警及
故障记录，并可实时图表模式查询。
◎ 支持报警阈值连续调节和在线设定。
◎ 具有2 路无源报警信号输出端子,容量DC24V/1A。
◎ 配置了UPS 不间断电源供电,自动实现主/备电供电电源切换,具有电池充
放电智能管理功能。
◎ 控制器为不同用户设定不同的操作权限，满足各层次管理操作人员的需
要。
◎ 提供标准的RS232 扩展接口可以设置为楼控系统通讯接口或者手机短信
报警平台，标准并口可以接驳打印设备，标准的以太网接口用于系统互联。
◎ 通讯采用RS485 总线方式,最大通讯距离<1200m,超过1200m 可以通过中继
器灵活扩展。
◎ 可以扩展图形显示终端用于大型项目自动位置指示。
◎ 标准机柜式设计规划整齐,扩展能力强,可靠性高的特点。
主要技术指标: Main Technical Specifications:
内容Constituent 技术参数Technical Data
主电源电压 AC 220V±15%/1A 50Hz
备用电源电压 DC 12V±10%(备电持续工作时间5 小时)
输入最大功率 设备最大功率为30W
最大监测点 总线上可以挂接的探测器地址数量为128 点
总线电压 差动电压最大5V
总线形式 RS485 总线,通讯距离<1200m 支持中继扩展
总线扩展 最多可以扩展7 个扩展盘共30 条总线
总线盘尺寸 标准2U 插箱
回路电流 <70mA
显示方式 具有中文、图形、曲线等多种组合模式
操作模式 全屏触摸式操控
环境温度 -10℃～40℃
相对湿度 <90%RH
安装方式 柜式/嵌入式
外形尺寸 柜式 长560*宽475*高1800mm
安装尺寸 内嵌安装:190mm*300mm
整机重量 89 kg
备用电池 2 节DC12V 12Ah 密封免维护铅酸蓄电池
执行标准 GB14287.1-2005电气火灾报警系统一、主要功能特点：
（1）显示器：彩色触摸显示器
（2）监控方式：现场监控，通过总线传输到消防中控室监控  DPS-FL600型电气火灾报警系统（3）总线方式：四总线，包括通讯二总线和电源二总线
二、主要技术参数：
（1）工作电压：AC220V，50Hz
（2）备电容量：12V/7AH 2节
（3）安装方式：落地安装
（4）外形尺寸：557mm×450mm×1800mm
（5）监控点数：1536
（6）使用环境：温度-10℃～55℃
（7）相对湿度≤95%RH，不凝露
琴台式电气火灾监控设备
产品构成：
内置监控计算机、UPS、扬声器、网络集线器等。
产品功能：
数据存储功能
AEF-AD型电气火灾监控设备可以实时存储故障报警记录，状态改变记录，存储记录多达500多万条。
数据打印功能
监控设备配置的微型打印机，可打印监控节点的详细信息，包括：监控点的状态改变信息（在线故障报警），断电操作信息，线路故障信息，剩余电流、温度、过电流报警信息、报警时间、报警详细地址等信息。
记录查询功能
用户可以对监控点的历史监控记录、状态改变记录、故障报警记录进行查询。（注：历史监控记录是指对测量数据进行查询；状态记录改变：包括用户添加删除监控节点，监控点断电操作，监控点工作状态的改变；故障报警、报警节点的详细地址，报警值（剩余电流、温度、过电流、报警时间。）
故障报警功能
监控界面实时显示各监控点的工作状态，根据故障类型产生的声光报警信号。
系统扩展功能
监控设备具有标准的以太网接口，TCP/IP通讯协议可方便联入楼控或其他系统。
监控数量
提供一条总线回路，总线上可以接入监控节点1-1000点。
备用电源系统
可以支持系统工作4小时以上。
技术参数：
工作电压                     AC220±10%.50Hz
显示屏                        17寸单色液晶显示屏
报警方式                    声光报警，报警声音≧70dB
储存记录                    ≥500万条
打印机                        微型打印机
备用电源                   4小时不间断UPS供电
总线介质                   ZR-RVS-2X2.5双绞线
通信距离                   ≤1.0km
通讯速率                   20kbit/s
环境温度                   -20℃-60℃
相对湿度                   ≤90%RH(40℃±2℃
海拔高度                   ≤4500M
安装方式                   落地式
结构形式                   琴台式
执行标准                  GR14287.1-2005
壁挂式电气火灾监控设备
产品概述：
电气火灾监控设备是我公司最新研发的面向民众和工业双重领域的新一代超早期电气火灾监控产品，具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点，该装置是在跟踪国际电气火灾探测报警技术的最新发展方向，并结合我公司多年来在工业领域及民用建筑中应用电气火灾探测报警产品所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的。该监控设备采用模块化组板技术。优化了计算机接口界面，同时具有一定的控制功能，这一切使整个系统易于安装、调试及维护。
电气火灾监控主机采用总线制数据传输方式，配接我公司的剩余电流式探测器，组成大容量电气火灾监控报警系统，系统报警后可联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光等报警和通风设备，适用于高层建筑和工业场所的超早期电气火灾监控及自动灭火。
产品功能：
火灾报警
当剩余电流式报警器或温度式报警传送的现场探测器状态信息监控主机识别判定为电气设备异常，可能会发生火灾时，监控主机发出火报警信号，点亮报警指示灯，发出报警音响，同时在液晶显示屏上显示火灾报警总数，首次报警部位、首次报警类型及报警数据、后续报警部位、后续报警类型和报警数据．所有报警部位可查询；
故障报警
当报警器的传输线、报警器本身或报警器携带的探测器发生故障时，监控主机发出探测部件故障信号时，点亮故障指示灯，发出故障报警音响，同时在液晶屏上显示故障总数，首次报警及后续报警的部位，所有报警部位都可查询，当故障解除后，故障报警可自动解除。
联动输出
监控主机带8组联动继电器，每个联动继电器的控制均有手动控制按键与之相对应，可手动、自动实现联动继电器的启动、停止所有输出继电器的容量为DC24V/1A。
网络功能
系统自带一路RS232接口，可与上位机（计算机）进行信息交互。
事件记录功能
监控主机可记录最近发生的100条事件，包括火灾报警、故障报警、复位操作事件发生地址、时间，用户可以通过液晶屏进行事件查询。
打印功能
监控主机可选配汉字打印机，打印机可打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间。
主要参数技术
项目                                       功能说明
监控设备流量                       可配接128点探测器，提供8组继电器输出（其中2组附加输出）；
与探测器的通讯器               最长1200米；
报警时间                               <30秒；
通讯速率                               20kbit/s
最大输出功率                       65W
继电器触点容量                   DC24V/1A；
监控设备输出电源容量      24V/1A,如果需要大容量电源，请外配其他消防电源；
事件记录容量                      最近100条（报警、故障、复位）；
打印功能                              可选汉字打印输出；
控制器工作电源                  AC220V/50Hz；
工作环境温度范围              0℃-+55℃，湿度<95%；
备电                                      DC24V,4.5Ah；
功耗                                      监视状态下<30W,报警状态下<60W;
外形尺寸                             500X372X100mm；
重量                                     10Kg（含备电）；