标题：集成带
什么是集成带
集成带区别于集成吊顶，集成带其实是全新升级的设备带，是将消防喷头、消防烟感、温感、音响喇叭、点光源照明、刻花导光板、通讯无线覆盖、监控器、红外探头、传感器采点、智能控制器、控制开关盒等终端设备的多功能自由整合。不仅最大限度地优化了顶部功能，而且可根据使用者的需求自由组合集成，并可以随时、随意加装新的子功能模块，具有无限扩展性。她的面世极大限度地满足了用户的时尚个性需求。
集成带应用系统是一体化四大系统之一，也是研究院的重要成果之一。
该系统可以实现全部整合或有选择性地整合建筑室内顶部终端设备功能，将其隐蔽其中，在满足吊顶功能的基础上，使整个吊顶更加整洁、时尚、美观。该系统可广泛用于办公、商超、交通枢纽、酒店、医院、娱乐等各类场所，既可在室内顶面使用，也可墙面侧向使用，给设计师提供了一个二次创意的无限空间。
设计专家眼中的集成带
YOUGOT集成带应用系统，具备以下五大品质特点：
1. 集成度高、隐蔽性强
2. 和谐配套、简约时尚
3. 检修方便、扩展随意
4. 高效节能、有效节钱
5. 健康舒适、提高空间
1. 集成度高、隐蔽性强 
集成带可全部或有选择的集成整合建筑室内顶部消防系统、暖通系统、照明系统、弱电系统等设备终端。如：消防喷淋、烟感、温感、消防喇叭、警铃、空调进出风口、检修口、新风口、点光源、线光源、面光源、应急灯、音响喇叭、监控探头、红外探头、无线覆盖、功能控制器、传感器彩电、控制开关盒等。
在满足功能的前提下，把杂乱的终端设备隐蔽其中。
2. 简约美观、时尚潮流
告别杂乱的顶部空间，集成带可自由将点光源、面光源、线光源组合使用，塑造用光氛围的最大化。
丰富多样的集成带系列产品极大限度地满足了设计师的时尚个性的需求，满足不同场所、不同风格的要求，更好的实现吊顶与整体设计风格的完美协调。 
3. 检修方便、扩展随意
集成带装饰面板拆卸安装方便。检修口掩盖在活动装饰面板之上。完成检修后，原样恢复。项目使用过程中, 减少或扩展功能终端随意，只需在该位置，取下集成带装饰面板，完成相应操作后，恢复原状。 具有无限升级性。
4. 高效节能、有效节钱
YOUGOT集成带采用铝氧化蒙砂处理的“光槽”作为主体照明，区别于传统格栅灯的独特新颖结构设计，形成了高效的漫反射面和最佳的反射角，灯具效率极高。配有高性能的电子镇流器、高效的节能光源，及用特种抗变型材料特制的防眩光装置，具有环保节能、舒适度高、科技时尚、经久耐用等显著特点。
国家标准规定，普通写字楼照度达300LX的功率密度现行值为每平方米11瓦；而“集成带光槽”仅需5.4瓦，每平方米节约5.6瓦。一幢10万平方米大厦，如按每天使用5小时、每年平均工作320天、每度电0.85元计算，该大厦 每年仅电费节约就达75万元，20年将节约1500万元。
5. 提高空间、健康舒适
采用集成带后，顶部整洁，可选择取消吊顶，这样一来无疑增加了顶部有效空间的利用。众所周知有害气体大多悬浮在顶部，而我们呼吸的空气距离地面1.5-1.6米，由此可以大大减少呼吸有害气体的几率。
yougot集成带的优点
  1.把杂乱的建筑室内设备终端及终端管线集成到一起
2.采用集成带后、取消吊顶，提高空间使用
3.比传统照明更加节能
4.解决了各专业之间的终端及管线互相扯皮打架，有了一个统一的平台
5.可以实现智能化控制
yougot集成带应用系统优势特点
1、建筑顶部的终端设备和管线集成并隐蔽在该系统中。  2、终端设备可以随意的减少或扩展和补充。
3、省去检修口的多种烦恼。
4、点光源、面光源、背景光并存，随意塑造光氛围。
5、再安装其它吊顶已经是不太必要了。
6、节能节钱、节造价非常显著。
7、提高空间、提高空间使用率。
8、时尚、潮流、趋势、方向所在。
9、工厂化、成品化、精度高、工期短。
10、易管理、无污染、耐用性、免维修的特点
集成带的使用范围
1、按照使用方向分
既可顶面平面使用，也可墙面侧向使用。
2、按照空间大小分
既可在大空间使用，也可在小空间使用。
3、按照产品功能分
yougot集成带的种类
盒体式集成带·集成带内可安装各种设备终端，可与吊顶龙骨连接，形成整体  ·集成带宽度600mm，长度模数300、600、1200、2400mm 
·照明部分配置80mm宽光槽，采用T5三基色荧光灯 
·可用透光罩、格栅罩，灯具效率大于80
盒体式集成带(点光源)
·装饰与照明功能结合 
·可承载饰面板，亦可单独使用 
·集成带宽度200mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·照明部分采用直径为35mm点光源，每米3只
面板式集成带·集成带内可安装各种设备终端  ·纸面石膏板吊顶中嵌入安装 
·集成带宽度600mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·T5三基色荧光灯 
·可照明部分配置最前卫的光槽系列（双排） 
·光槽80mm宽 
·采用用透光罩、格栅罩 
·灯具效率大于80% 
面板式集成带(点光源)
·装饰与照明功能结合 
·纸面石膏板吊顶中嵌入使用 
·集成带宽度200mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·照明部分采用直径为35mm筒灯，每米3支
桥架式集成带·集成带内可安装各种管线  ·可与吊顶龙骨连接，形成整体，也可单独使用 
·可用于墙面侧向使用 
·集成带宽度600mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·照明部分配置80mm宽光槽 
·采用T5三基色荧光灯 
·可用透光罩、格栅罩 
·灯具效率大于80%
洗墙式集成带(含盒体式与面板式)·用于墙面顶面结合处  ·集成带内可安装各种设备终端 
·可承载饰面板，亦可单独使用 
·集成带宽度300mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·照明部分配置最前卫的洗墙光槽系列 
·采用T5三基色荧光灯
无光槽集成带(含盒体式与面板式)·集成带内可安装各种设备终端
·可与吊顶龙骨连接，形成整体 
·可承载饰面板亦可单独使用 
·集成带宽度300mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm
镂花板集成带·集成带内可安装各种设备终端  ·装饰与照明结合 
·可承载饰面板，亦可单独使用 
·集成带宽度200mm 
·长度模数300、600、1200、2400mm 
·光槽80mm宽 
·其腔体内还可安装各种普通照明灯具
块状集成盒(600X1200 600X600)
·装饰与照明结合 
·可用于空调风口处 
·集成带成块状 
·长1200mm宽600mm 
·采用T5三基色荧光灯 
·光源隐藏于格栅以上 
·呈泛光效果
平面弧形集成带·装饰与照明结合  ·纸面石膏板吊顶内嵌入使用 
·可用于空调封口处 
·格栅内可隐藏筒灯及一些设备终端 
·集成带规格为弧形 
·内半径1200mm、单片1/8圆弧
立面弧形集成带·装饰用集成带  ·纸面石膏板吊顶内嵌入使用 
·可用于空调封口处 
·格栅内可隐藏筒灯及一些设备终端 
·集成带规格为200mm宽 立面弧 
·内半径1200mm、单片1/8圆弧
集成带的设计安装
在集成带的实际使用过程中，一般遵循“集成带服从消防，其他功能服从集成带”的原则。
为了给设计师们提供更大的创作空间，实际应用时可以采用隐蔽式喷淋，或有选择性地集成并隐蔽部分终端功能。
1、工艺顺序第一、消防喷淋布点：一般场所应确保每个喷淋的有效覆盖半径不小于1.5米，即各喷淋点间距不大于3600mm，近墙喷淋与墙体距离小于1800mm。
第二、烟感布点：烟感器的服务面积为50平米；每个封闭的空间不管面积大小，必须至少安装一个烟感器。
第三、在完成消防布点后，再考虑该吊顶所需整合的其他功能的均匀分布。
第四、安装集成带盒、连接片和光槽。
第五、其他设备终端相应进入集成带事先预留的固定位置。
第六、待所有功能终端全部安装到位后，如需安装其他吊顶，再进行龙骨、饰面板、光槽与集成带的对接安装。
第七、最后安装集成带格栅、光源与格栅罩。
  
2、巧用连接件集成带配有三种连接件
第一、“十”型连接件：多用于两个长方形或正方形集成带组合造型的连接。
第二、“L”型连接件：多用于两组集成带两端的直角拼接，可形成L垂直角、长方形、正方形。
第三、“T”型连接件：多用于一组集成带的中部与另一组集成带段部的直角拼接，形成“T”型垂直，主要用于较为复杂的走道。
3、注意事项在安装集成带格栅时，应该特别注意以下事宜：
第一、消防喷淋、监视器探头、红外线探头、点光源等不应被集成带格栅所隐蔽。
第二、对需要外露的功能终端，根据设计图纸进行开孔。
第三、开孔后的格栅单体端口，用特制的端盖封好，以确保整体的美观。
第四、长距离需要两根及以上集成带直线连接时，可用配套的榫头连接，以确保集成带整体的平行度。
第五、如遇建筑模数与集成带的实际应用模数不一致时，可巧妙应用带电光源的集成带（可进行任意长度的切割）。
第六、消防喷淋头应外露，其溅水盘与格栅底部的距离不应小于25mm。
第七、空调风口与喷淋的距离要大于300mm，防止风口对喷淋的降温而出现“假温”现象，影响喷淋功能的正常实现。
第八、如使用大功率光源（T5荧光灯等冷光源不限）时，光源与喷淋的距离也应大于300mm，防止喷淋头玻璃管遇光源“高温”破裂而主动喷水“灭火”。
第九、空调风口与烟感的距离要大于300mm，防止空调风将烟雾吹散，造成火灾报警的延误。
第十、项目投入使用后，如遇功能终端的检修，仅需取下集成带格栅即可维修；维修后，轻轻擦拭格栅即可还原集成带原本的光泽。
第十一、项目使用过程中，业主如需增加功能终端，只需取下集成带格栅，将终端装入集成带相应部位即可。