标题：微机继电保护校验仪K1066
别称
微机继电保护校验仪K1066 ： 微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪”单相、3相、6相
  
先进的硬件技术平台
1．目前世界上同类产品体积最小的一款， 
仅为同类的二分之一左右。
2．内置工控机+DSP+FPGA,嵌入式WINDOWSXP操作系统，运行稳定可靠。
3．车载8.4TFT液晶屏（同类产品中亮度最高），可靠性高，寿命长，抗震性好。
4. 同类产品唯一配有80G大容量高速军用笔记本硬盘。避免了用户因存储空间不足而必须定期删除报告的麻烦。无CF卡等电子盘容量小、易损坏的缺陷。
5. 最多6路电压+2路辅助电压+6路电流同时输出。（同类产品中有许多采用的是6路电压或6路电流而误导用户）
6路电压+6路电流输出可独立变频，任意在线调整。（同类产品中许多是固定选择变频而误导用户。）
6．面板自带优化键盘，配置了USB口、网口，通讯尤为方便。既可以实时打印，也可优盘导出报告。（同类中许多只能导出报告打印）
7． 端子设计在上盖板，避免了输出接线对液晶上的试验参数监视的影响。
8． 方便快捷的输出精度调整。
传统的测试装置一般是通过调整装置内部的电位器来实现，因而存在校正工作量大，校正精度受读数等人为因数影响。TJB系列采用软件自校正完成精度调整。
9． 开入量自适应空接点或DC 0-250V带电位接点。
10． 多重保护，优良的开关机措施。
采用软硬件相结合的保护措施。无论短路、过流、过压、过热，装置均具有良好的保护功能,无任何开机和关机时的冲击，从而使被测试装置不受丝毫影响。
方便现场的软件方案
1. TJB系列测试软件充分考虑了继电保护调试现场的工作习惯及相关校验规程，吸收了众多用户的宝贵意见，力求作到软件界面简洁、操作方便、提高效率。
2. TJB系列测试软件融合了当前最先进的软件技术，采用Microsoft VC++编程，专业性更强，界面更加人性化。
3. TJB系列工控机内装有WINXP操作系统及OFFICE、EXCEL办公软件，更为方便地完成试验报告的再编辑工作。
4. 试验条件、试验结果的记录采用了功能强大的SQL SVR数据库，每次试验前可以在办公室输入现场试验参数并保存，在现场试验时直接调用，节省了现场试验的宝贵时间。
5. 理想的测试报告。
测试软件生成的测试报告可通过选择相关项目，包括尽可能多的测试产品相册(3张)信息,如：保护安装地点、保护特性曲线、时间信号、矢量图以及测试结果等，也可只包含用户所关心的测试结果。测试完成后，提供的测试报告中的测试结果是不可改动的，这有利于相应管理者对现场测试情况的了解和掌握。为更大限度地符合用户的要求，该测试报告也可以文本文件格式导出，可插至WORD 文档、EXCEL 表格及BMP图象，这样就可对所导出的测试报告进行编辑，执行剪切、复制和粘贴等操作。从而便于用户建立起满足要求的测试报告。
6. TJB系列测试系统为用户提供了完善的数据接口，软件测试功能全面，定期免费升级，还可根据用户特殊要求订制模块。
7. 独特的输出波形监视及录波分析功能，可以记录试验过程中的电压、电流及开入、开出量波形图，并且具备分析功能。
软件功能简介
序号
试验模块 
试 验 功 能
1
程控电源
在线调整电压电流的幅值、相位及频率；同步显示矢量图、正序、负序、零序及线电压幅值；校验多种保护，得出动作时间及返回时间。
2
电流保护试验
测试正序、负序、零序及普通交直流电流继电器及微机过流保护装置动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间，并可设置辅助交直流电压，进行方向判别。
3
电压保护试验
测试正序、负序及普通交直流过压、欠压继电器的动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间。
4
时间继电器
测试交直流时间继电器的动作电压、返回电压和动作时间
5
中间继电器
可一次性测试交直流中间继电器的动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间及保持值。启动方式及保持类型可设置。
6
反时限特性
可测试电流反时限I-T、电压反时限U-T、频率反时限f-T、过激磁U*/f*-T特性，并绘制出特性曲线。
7
功率方向保护
试验
可测试相间功率方向、负序及零序功率方向微机保护、继电器。包括动作区及最大灵敏角、最小动作电压、最小动作电流。
8
阻抗保护试验
测试阻抗特性的边界动作值，动作时间绘制阻抗特性曲线。
9
精工电流试验
可一次性测试阻抗继电器的Z/I特性曲线。
10 
差动保护试验
可测试差动保护比率制动特性曲线、谐波制动系数及直流助磁特性。测试项目分为边界搜索和定点测试，搜索方法分为按定值相对值搜索、按定值绝对值搜索、按步进值搜索。
11 
计量仪表校验
可校验电压、电流、功率、功率因数等测量表计，通过PT、CT变比的设置，同步显示一次、二次各参数值。
12 
低频保护试验
测试低周减载或低周低压解列装置低频动作值、动作时间、电压变化率闭锁值、频率变化率闭锁、低电压闭锁值及低电流闭锁值。
13 
同期装置测试
可测试同期装置的合闸压差、合闸频差、合闸导前角度及恒定导前时间，还可完成自动准同期装置的自动调整试验。
14 
叠加谐波试验
可同时对各相叠加直流、2-14谐波，各次谐波可同时在线按给定步长值调整。
15 
零序保护试验
可一次性自动校验零序各段的定值及重合闸时间，也可分段进行测试。可对重合闸进行检同期测试。
16 
距离保护试验
可校验接地故障和相间故障保护各段定值及整组时间阶梯特性。可对重合闸进行检同期测试。
17 
工频变化量距离保护试验
可校验以工频变化量阻抗继电器为核心的距离保护，可对重合闸进行检同期测试。
18 
备自投装置
测试
可完成明备用及暗备用方式的备自投装置的校验，最多六对开出量，可模拟三组开关所处的状态。
19 
功率振荡试验
试验失步保护、振荡解列装置，模拟振荡中故障试验，完成对保护装置在振荡中发生故障时的校验。测试发生振荡时对距离保护的影响。
20 
故障再现
可再现故障录波器记录的故障录波数据，并可对录波的数据进行有选择的复制或删除。
21 
精度调整
用户可通过此菜单调整各相输出误差而无需调节任何电位器。

硬件技术参数
技术指标
电力部标准DL/624-1997
TJB-4
交流电流（三相）
​​单相幅值
0-30A/相
0-30A/相
输出精度
≤0.5%
<0.2%
可靠输出时间
30A时>10s
20A时60s
10A时 连续
max 30s
max 90s
连续
带负载能力
5A时 >75VA
30A时>450VA
max 450VA
输出响应速度
不大于200&micro;s
<100&micro;s
幅频特性
0-65HZ
≤0.5%
±0.001HZ
0-65HZ
<0.2%
±0.001HZ
65-450HZ ≤ 1.5%
±0.01HZ
65-450HZ < 0.2%
±0.01HZ
​450-1000HZ
≤2%、±0.1HZ
<0.5%
±0.05HZ
​总谐波畸变率THD%
≤0.5%
<0.2%
直流分量
≤0.5%
<0.1%
电流稳定度
≤0.5
<0.1%
交流电压（四相）
​​单相幅值
75V
0-120V
输出精度
基本误差≤0.5%
<0.2%
幅频特性
0-65HZ ≤0.5%
±0.001HZ
0-65HZ<0.2%
±0.001HZ
65-450HZ≤1.5%
±0.01HZ
<0.2%
±0.01HZ
​450-1000HZ≤2.0%
±0.2HZ
<0.5%
±0.05HZ
​带负载能力
额定输出功率大于30VA
max 60VA
输出响应速度
电压下降时间 ≤ 200&micro;s
<200&micro;s
总谐波畸变率THD%
THD≤1.0%
<0.2%
直流分量
2-75V≤0.5%
<0.2%
电压电流同步性
​​不同步时间≤100&micro;s
<20&micro;s
移相及合闸相位控制
​​≤2°
≤0.05°
相位控制
​​移相范围及分辨率
0-360°
分辨率1°
0-360°
0.001°
移相准确度基准
工作条件下1°
额定工作条件下2°
0.01°
0.02°
合闸相位控制范围
及分辨率
0-360°
分辨率1°
0-360°
0.001°
直流源
​​电压幅值
0-250V
0-150V/相、相间0-300V
负载能力max 80VA，
误差<0.2%、纹波系数<0.2%
电流幅值
0－15A
0－20A/相、负载能力max 200VA
误差<0.2%、纹波系数<0.2%
时间测量
​​时间测量范围
及分辩率
1.0-99.9ms 0.1ms
100-999ms 1ms
1-9.99s 0.01s
10-99.9s 0.1s
0.01ms
0.1ms
1ms
0.01s
精确度
1.0ms-99.9s≤1.0%
±0.1ms
开关量
开入量8对，开出量4对
开入量8对，开出量6对，
开出量接点的分断容量为：DC220V、2A
供电电源波动对
输出的影响
输出电压在-20%--
+15%之间变化时，电压电流输出极限≤1.0%
<0.2%