标题：空气源热水器
简介
随着经济的发展，人们对生活质量的要求也越来越高，对冲凉洗澡的要求也越来越高，燃气热水器、电热水器、太阳能热水器都远远满足不了人们对舒适、节能、安全的需要。在欧美发达国家，冷、热水使用的比例是1：9（中国是9：1），欧美国家的冷水只作饮用或冲厕、洗车用，而在其他方面都是使用热水。欧美国家家庭中央热水器的市场占有率在90%以上，（中国不到3%）。 空气源热水器顾名思义就是一种能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水需求，同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器。在高效制取生活热水的同时，能够像空调一样释放冷气，满足厨房的制冷需求，并且可以使阳台、储物间、车库等局部空间达到除湿的作用，防止物品发霉变质或者快速晾干衣物。
发展历史
第一代 大功率燃气：1、出水温度和水压受气候条件影响大，不稳定不易调节水温。
2、燃烧能耗高并伴随排放大量有毒废气，使用年限低。第二代电热水器：1、主要是能耗超高，容易漏电伤人，储水量不足。
2、水温过高内胆结垢严重使用寿命短。第三代太阳能热水器：1、理论上最为节能，但是考虑到实际情况现实环境中会经常下雨阴天及北方冬季等需要外加电辅助，就相当于一个电热水器且安全隐患大。
2、由于一般太阳能为开式系统热水的水压完全由高差决定舒适性差。
3、一般太阳能所使用的真空管极易破碎维修麻烦使用年限较低。第四代：空气源热水器针对空气源热水器价格高功能单一的情况，芬尼人不懈努力与2005年研制出了空气源热水器。其工作原理是将空气中的能量吸收，变成热量转移到水箱中，把水加热起来，同时把失去大量能量的低温空气释放到厨房，用于厨房制冷。空气在失去能量降低温度的同时，大量的水蒸气被冷凝，因而释放的冷气湿度大大降低，相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能中央热水、厨房（卫生间）制冷、局部除湿功能于一体，大大挺高的产品的性价比和使用性能。为更多富裕家庭享受高品质生活提供了条件。
工作原理
一台完整的空气源热水器包含2个主要部分： 
制造冷气部分和加热热水部分。但其实这两个部分又是紧密的联系在一起的，密不可分，必须同时工作。即在加热热水的同时，给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在加热热水。 
其内部结构主要由四个核心部件：压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器组成。 
其工作流程是这样的：压缩机将回流的低压冷媒压缩后，变成高温高压的气体排出，高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管，热量经铜管传导到水箱内，冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态，经膨胀阀后进入蒸发器，由于蒸发器的压力骤然降低，因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态，并吸收大量的热量。同时，在风扇的作用下，大量的空气流过蒸发器外表面，空气中的能量被蒸发器吸收，空气温度迅速降低，变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。 
由以上的工作原理可以看出，空气源热水器的工作原理与空调原理有一定相似，应用了逆卡诺原理，通过吸收空气中大量的低温热能，经过压缩机的压缩变为高温热能，传递给水箱中，把水加热起来。整个过程是一种能量转移个过程（从空气中用转移到水中），不是能量转换的过程，没有通过电加热元件加热热水，或者燃烧可燃气体加热热水。
特点
安全由于它不是采用电热元件直接加热，故相对电热水器而言，杜绝了漏电的安全隐患；相对燃气热水器来讲，没有燃气泄露，或一氧化碳中毒之类的安全隐患，因而具有更卓越的安全性能。舒适空气源热水器是蓄热式的，加热功能根据水箱内的温度自动启动，保证热水24小时充足供应，因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题，也不会出现电热水器容量小，多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水，出水量大，出水温度稳定，满足你所有对热水的期望。省钱由于其耗电量只有等量电热水器的四分之一，即相当于使用同样多的热水，使用空气源热水器，电费只需电加热的四分之一。以一个4口之家来计算，正常热水使用量在200L/天左右，用电热水器加热，电费大约需要4元/天，而空气源热水器则只需要约1元/天，一年可以节约1000元左右的电费。厨房制冷这个是最大的优势，普通热水器（如电加热，燃气热水器，太阳能热水器等）根本不可能有制冷的功能。如果厨房要额外增加制冷功能，需要买一台厨房空调。由于厨房有油烟，是个特殊的环境，所以厨房空调跟普通空调是不一样的，价格也要贵很多。（一般价格在4000元以上）绿色环保燃气热水器通过燃烧可燃气体加热热水，同时排放大量的二氧化碳，二氧化硫等有害废气。空气源热水器只是将周围空气中的热量转移到水中，完全做到零排放，对环境几乎不产生影响，是真正的环保热水器。低碳时尚在节能减排已经成为时代潮流的今天，节约能源，减少碳排放是最时尚的生活方式。前面已经提到，空气源热水器采用的是逆卡诺原理，将空气中的能量转移到水中，不是直接用电热元件加热，因此其能效可达到电热水器的4倍，即加热等量的热水，耗电量相当于电热水器的四分之一，大大节约了电力的消耗。中国的电力70%是通过火电厂烧煤产生的，节约电力意味着减少碳的排放。智能控制机组由微电脑控制自动运行，根据水箱水温和用户用水情况，自动启停，无需专人值守。
型号规格
根据使用需求，空气源热水器通常按容量大小分类，常见型号有： 
容量
输入功率
使用需求
100L
95W
2人或以下使用
150L
950W
3-4人使用
200L
1350W
4-5人使用
250L
1700W
5-6人使用
300L或以上
1700W或2580W
7人以上，或用浴缸浸浴

品牌
2012年中国空气能网本着“公开、公正、公平”的活动宗旨，推出第二届空气能十大评选活动，回顾、宣传、评价、褒扬为中国空气能产业的进步与发展做出突出贡献的企业品牌。 
在奖项设置方面，主办方中国空气能网充分考虑到空气能产业特点，设置了一项奖项。
“中国消费者最满意的空气能十大品牌”
华天成空气能（行业知名品牌,品牌产品已远销国外,业务遍及全球多个国家和地区）
格力空气能（空气能热水器十大品牌,中国驰名商标,最具市场竞争力品牌）
美的空气能（空气能热水器十大品牌,中央热水器十大品牌,十大中央空调品牌）
纽恩泰空气能（中国节能环保示范单位,新能源行业标杆企业,金牌产品畅销品牌）
康泉空气能（空气能热水器十大品牌，连续9年被授予“中国名牌产品”称号；“康泉”被中华人民共和国商务部评定为“最具市场竞争力品牌”）
美菱伽帝芙空气能（全国高技术节能产品,国家财政部节能补贴单位）
欧特斯空气能（空气能热水器十大品牌,浙商新锐品牌,最受市场欢迎品牌）
永能空气能（中国驰名商标,空气能十大品牌）
长菱空气能（采暖器知名(著名)品牌,广东省著名商标,广东省名牌产品,广东省节能标志产品）
中锐空气能（行业最受欢迎节能品牌之一,节能认证及环球制造商认证产品）[1]
相关信息
为企业减负
近年来，经营成本的增加和营业收入的下降让很多酒店、宾馆企业不堪重负，在人力成本无法降低的前提下，各企业开始在节能降耗上下工夫。市区某酒店从2010年开始，通过对内部热水系统、空调系统、隔热系统等设施进行节能改造，年均为酒店节省成本数百万元，其工程部经理表示，想要增加数百万元盈利非常困难，但通过节能改造省钱的方法，就有可能办到，“对于酒店来说，省下的这些钱就等于纯利润”。
如何用更节能的方式提供商用场所热水？九恒公司的商用空气源热泵机组为我们提供了解决方案，其商用机组可满足酒店、学校、医院、工厂、办公楼、浴场、泳池、健身房、SPA场所的热水供应，并以年均省电2/3的优势实实在在为企业减负。
传统的锅炉由于耗费的能源太惊人，使得“空气源”这一新兴能源利用方式毋庸置疑地成为中央热水供应的主流方向，九恒空气源热泵热水机组的绝大部分热量来自免费的空气，机组自动运行，无需值守，不但可以省下2/3电费，还可以省下锅炉工等人员的工资费用，以一个拥有128间客房的连锁酒店为例，依据国家给排水标准，该营业场所的年热水（55℃左右）需求量达7300吨，以温州商业电价0.91元/度计算，相对燃油锅炉供热，九恒空气源商用热泵机组每年大约可节省电费20万元左右，一年即可收回机组设备投资，次年开始便相当于盈利。
相对于其他商用热水设备大多是由经销商操作而造成系统低配和性能不稳定的市场状况，九恒将采用全新模式，由厂家直接服务，提供全程专业的中央热水配套工程服务，包括咨询、给排水设计、安装和维护，无论是商业用户还是家用用户均可享受康泉量体设计的科学热水解决方案。[2]
使用说明
安装：空气源热水器通常安装在厨房阳台，出风口通过风管与厨房链接，使得吹出的冷风能直接进入厨房，达到制冷的效果。安装时只需将冷热水口与房屋预留的冷热水链接，通上即可使用，安装非常简便。操作：空气源热水器多采用微电脑智能控制器，内有时间设定，定时开关机功能，水温设定，通风设定，过热保护等多种智能控制功能。不过大部分功能已由厂家在出厂时就设定好了，直接使用默认值就行了，基本上只需要设定你需要的温度（通常设定在45-50度）就可以使用了。
选购保养
选购：根据使用人员的数量，选合适的容量： 
容量
使用需求
100L,
2人或以下使用
150L,
3-4人使用
200L
4-5人使用
250L
5-6人使用
300L或以上
7人以上，或用浴缸浸浴
保养：空气源热水器通常使用寿命都在10年以上，不含易耗的加热元件，一般无需更换元件，正常使用下无需刻意保养。 
安装的时候注意做好相关防护，避免大雨浇淋和强阳光照射即可
热泵装置
主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成，通过让工质不断完成蒸发（吸取环境中的热量）→压缩→冷凝（放出热量）→节流→再蒸发的热力循环过程，从而将环境里的热量转移到水中。
热泵在工作时，把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中吸收；它本身消耗一部分能量即压缩机耗电QB；通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC，QC=QA+QB，由此可看出，热泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA，采用热泵技术可以节约大量的电能。
工作原理
空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的，形象地说，就是“室外机”像打气筒一样压缩空气，使空气温度升高，然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内，再将热量释放传导到水中。
运用热泵工作原理制热，与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦，电制冷2800瓦  空气源热水器原理图。根据热平衡的原理，同时最少产生2800瓦的热量，加上输入的1000瓦电，实际产生的热量在3000——4000瓦，把这些热量输送到保温水箱，其耗电量只是电热水器的四分之一（电热水器即使热效率100%，输入1000电也只有1000瓦的热）。
空气能热水器则不需要阳光，因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后，很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间，而空气能热水器只要有空气，温度在零摄氏度以上，就可以24小时全天候承压运行。这样一来，即使用完一箱水，一个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患，克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点，具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。
发展史
追溯其渊源，空气能热水器应该算是个舶来品。空气源热泵技术1924年就已在国外发明。然而在很长的一段时间里并没有被人类充分地认识和运用。直到20世纪60年代，世界能源危机爆发以后才受到充分的重视，所以此后世界各国纷纷加大了研发力度，进一步推广了热泵技术，使得目前热泵技术已经比较广泛地使用。20世纪70年代初期，由于"能源危机"的出现，热泵又以其回收低温废热，节约能源的特点，在产品经过改进后，更受到了人们的青睐。比如美国，热泵的产量从1971年的8.2万套/年猛增至1976年的30万套/年，1977年再次跃升为50万套/年，而此时日本后来居上，年产量更超过50万套。目前热泵市场每年都在成倍增长，发展势头相当迅猛。在欧美大多数发达国家，如澳大利亚、英国、法国、北欧及南欧的一些国家，热泵产品已经进入了大多数家庭，而在我国的毗邻国家如新加坡、马来西亚等也是热泵热水器使用比较普遍的国家。
相对来说，空气源热泵热水器在我国起步则比较晚，国内厂商关注该产品也是近几年的事情。由于前期在产品的导入时，市场培育不够，因而无论是从技术还是从产品上来看均还处在初级发展阶段。而这两年来，在各方面能源紧缺的情况下，空气源热泵热水器逐渐被广大厂商重视起来，尤其是近两年来有了比较大的增长，单就生产企业也由屈指可数的几家突飞猛进爆涨到目前的几十家甚至近百家。而稍微有点规模叫得出名字的却为数不多,还有一些手工作坊或者纯粹靠贴牌组装而卖产品的则更加不在少数。而04年进入的数家空调企业更加壮大了这一队伍的规模。
总体来说，就目前而言，国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟，在发达国家使用的比例有的高达70%，比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响，空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用，而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看，虽然该产品在国内上市只有短短几年时间，但是增长的速度却非常快。2002年时，它的销售额还不到1000万元，但是到2003年，它已达到了3000万元，2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计，2005年，热泵产值会超过三个亿。可以说，就象前几年互联网接入时的发展速度一样，整个行业销售增长率将以几何基数增长，市场空间十分巨大。
产品原理
在自然界中，水总由高处流向低处，热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处，从而实现水由低处向高处流动，热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置，热泵的作用是从周围环境中吸取热量，并把它传递给被加热的对象（温度较高的物体），其工作原理与制冷机相同，都是按照逆卡诺循环工作的，所不同的只是工作温度范围不一样。
发展前景
作为是继燃气、电热、太阳能热水器之后的“第四代热水器”，空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业，与传统的燃气、电热水器产品相比，它不仅安全而且节能环保，即使与太阳能相比，也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式，利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括：
（1）高效节能：空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能，消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量，因此热效率高达380%—600%，制造相同的热水量，空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势，在能源问题成为世界问题时，这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。
（2）绿色环保、安全可靠：空气源热水器独特的使用原理，实现其在工作过程中彻底水电分离，从根本上杜绝漏电事故；并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道，没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险；同时，空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放，也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。
（3）全天候方便使用：空气源热水器由于体积相对较小，可以安装在浴室、阳台和外墙等处，实现使用的无限制性；并且空气源热水器由微电脑控制自动运行，无需专人职守，保证全天候热水供应，同时结合其定时开关功能实现低谷用电，实现更节约的使用效果。
技术缺陷
一般说来，当一种新产品进入市场时，总会存在某种缺陷，对于空气源热水器来说，其在技术方面的缺陷：
首先，外观问题。可以说，空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大，不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种，由于城市家庭卫生间普遍较小，因此不管是哪种类型，其庞大的身躯还是让消费者望而却步。
其次，结霜问题。区域性特征明显，因其对外界环境温度依赖过大，其正常工作环境温度在-5度-40度之间，故基本适用于华东、华南等长江以南地区，广东、福建、浙江、湖南、江西、云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前，广大的北方则基本无人敢企及。
再次，压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统，该系统日益暴露出技术缺陷，即在高温高压工况下运行，容易使压缩机老化、碳化，加之系统润滑效果不好，导致压缩机易被烧坏。
最后，换热器和套管换热器易结垢断裂。热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度，在这个温度范围内水是最易结垢的，如果不能定期清洗换热器，对于板式换热器而言，就会胀破，对于套管式换热器而言，其内管会破裂，从而导致整个热泵热水机组失去功能。
压缩机易烧坏以及换热器和套管换热器易结垢断裂这两大问题共同的解决方案是采用直热式板式换热器，该换热器具有自净能力，一旦产生水垢，伴随着水介质的冷热交替，水垢会自动脱落，保证系统稳定运行。但是在热泵热水器行业，很多厂家还不了解这一解决方案，或是未掌握直热式板式换热器空气源热泵热水器的生产技术。而至于结霜问题，笔者在这建议众空气源热泵热水器企业不妨向空调制造企业请教一下，或许会有一番新的创举。
特点
设计先进
通过计算机仿真测试实验室，模拟各种恶劣环境的运行，调试评估出机组系统的最优化配置方案及机组最合理的COP值。运用现代计算机仿真技术结合设计风道系统，有效减少高频噪音。
智能控制
强大的微电脑控制功能，彻底解决系统运行的安全问题，能够智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。
高效节能的制热系统
劳士特热泵是以空气做为能源来源的，受环境影响很小。采用全新高效制热系统，优化的系统设计，运行平稳，系统稳定，综合效能比达到3.6-6
高端配置
劳士特热泵采用全球最知名品牌美国谷轮高温型热泵专用涡旋压缩机，其它膨胀阀等配件也全部采用精良配置，确保机组能够稳定运行。
低温运行
能适应各种恶劣天气下使用，机组具有智能化霜功能，在超低温底下也可以可靠运行。
全方位保护
机组有全方位的保护系统、各种参数查询、故障查询、系统参数查询等功能，动行安全可靠、方便，真正做到无需人员值守，节省开支。
显著特点
1、安全：利用空气烧水，水电彻底分离，并设多重保护，不存在任何不安全隐患。 
2、节能：用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热,消耗能源是电热水器 的1/5；煤气热水器的1/6；燃油热水器的1/4；普通太阳能的2/3；并且可以利 用低谷电达到更节能的效果。
3、环保：通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”，不污染环境，低噪音运行。 采用美国“谷轮”最先进的控制系统加本公司的人性化设计，设有记忆功能,停电 后自动恢复，温度控制运行，亦可实现时间控制，插上插头，一切不用您操心,便 可产生源源不断的热水。 
4、自动清洗： 空气源空气能热泵与众不同，自动除垢，保证空气能热泵水箱清洁，保持 热效率，延长使用寿命。 
5、不受环境影响：是一种全天候的热水供应系统，不论阴天、雨天、春夏秋冬、白天黑夜，只要有空气就有热水，就能将-10℃～30℃的低温热能,通过空气能空气能热泵机组的作用，提供温度达到60℃左右的热水。 
6、使用寿命长：空气能热泵采用了目前世界上先进的涡旋式压缩机和双开槽亲水铝片散热器，有效防止酸雨对主机的腐蚀。 
7、多重功能：“空气源空气能热泵”兼具热水、空调、暖气的多重功能，因此是典型的节能热水制冷设备。
常见问答
1、空气源热泵热水器是一种什么装置？ 
该装置是一种全新型生产热水的设备，它从空气中吸取热量将水加热至最高55℃。它作为中央热水设备广泛应用于宾馆、酒店、桑拿中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用热水、供热单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用热水、供热单位。 
2、空气温度那么低它怎么能够把水加热到55℃？ 
通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源，而空气的温度仅在45℃以下，特别是寒冷的冬季如果要用空气直接加热水是不可能的。但是空气热泵热水器内设有压缩机，通过电能的输入，压缩机组做功，可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程，并运用高温热量加热水至55-60℃。 
3、空气源热泵热水器的工作原理是什么？ 
空气源热泵热水器由热泵——换热器——节流器——吸热器——热泵等装置构成了一个循环系统。热媒（也可称冷媒）在热泵的作用下在系统内循环流动。它在热泵内完成气态的升压升温过程（温度高达100℃），它进入换热器后释放出高温热量加热水，同时自己被冷却并转化为流液态，当它运行到吸热器后，液态迅速吸热蒸发再次转化为气态，同时温度下降至零下20℃——30℃，这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 
4、空气源热泵热水器需要用电，运行费用会不会很高？ 
空气源热泵热水器不同于电热水器，电热水器是用电发热管直接将电能转换为热能加热冷水，电热转换效率为95℅左右。但空气热泵热水器所消耗的电能是带动热泵工作，仅起到促使热媒循环运动的作用，由于大量空气中的热量进入体系，使热水得到的能量远远大于热泵消耗的电能，这两个能量之比可达到4倍以上，即电热转换率高达到400℅以上。也就是说：空气热泵热水器系统加热水的主要能源是来自周围的空气，使用相当于电热水器所耗的1/4或1/5的电能就可以得到足够的热水，运行费用显然远远低于电热水器或电锅炉。但这类设备在低温运行时（零下10度以下），效率就会大打折扣，实际效率为电热水器的80%。因此，寒冷地区使用时应稍加注意。
防腐蚀
目前的做法有：
1、机组的顶板、底板、框架、面板全部用不锈钢材料制造；
2、一般角钢、槽钢做成的框架要经镀锌处理，面板、顶板等用烤漆钢板或彩色钢板；
3、顶板、底板用不锈钢钢板，框架用铝合金，面板用镀锌板，表面经磷酸锌处理后再烤聚酯漆；
4、顶板为不锈钢，底板为镀锌钢板表面涂环氧树脂，框架为铝合金，面板用镀锌钢板，表面喷PVC面层；
5、不锈钢框架加铝合金面板，顶板、底板用经过防腐处理的镀锌钢板；
6、空气能热泵热水机组装配用的螺丝、螺帽及辅助金属材料，均经镀锌处理或采用不锈钢材料。
安装事项
一、上门安装的基本要求：
1、散装机必须上门安装，所以要携带真空泵、水平仪、铜管扩接口工具，特别是真空泵，这是关键设备。
2、盘管与连接管必须抽真空，真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气，势必会减少冷媒数量(冷媒很贵厂家不会多加的)而影响制热效率，也会污染环境。
3、主机水平度偏差要小于5mm
二、热水器安装位置：
首选：封闭式阳台内，封闭阳台是个半开放空间，可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休)，冬季又是一个新风机置换空气，是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
1：室外露台，大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能，方便、安全。
2：空调机位，一般房屋都有空调机位，这个位置稍作改进也非常适合安装空气能，如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
3：墙外小平台、梁柱，这些位置安装热水器，可能需要做些加固。
4：屋顶平台，原先安装太阳能的位置可以安装空气能，要注意冷热水管都要有，电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
5：卫生间、厨房，如果卫生间或厨房位置比较宽裕，也可以安装在这些地方，但必须注意布置排水设施。
尾选：挂墙安装，挂墙安装存在一定的危险性，客户尽量不要选择，理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装，
优选：同等条件厨房最近位置优选，热水使用频率最高的是厨房，其次是公用洗手间，距离越近冷水越少;热水器一年下来，有50%的热水是被厨房使用的。
三、水管布置：
空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管)，注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器，出水管实际上是总管，口径要大些，这样可以避免“忽冷忽热”现象。
安装回水装置的客户，回水管口径只要4分就行。
四、仪表安装位置：
仪表也就是控制面板需要就近安装，避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”，控制面板实际上很少操作，没有必要安装在非常显眼的位置，阳台、走廊的墙上都可以安装。
五、电源插座：
电源插座为三脚插，线径1.5平方(或以上)，最好带防水盒。
六、试机程序：
1、先接冷水管，冷水管接有安全阀位置的入水口(冷水管接口应该安装检修阀);
2、水箱灌水，向水箱灌水是最重要的环节(灌水必须在热水管连接之前完成)，热水口出水有水流出后(表示水箱已经灌满水)关闭阀门，停止灌水;
七、有排水设施：
安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出，所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
3、接热水管，开启进水阀门;
4、插电源线开机运行
5、检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表，运行10分无异常后试机完成。
八、不能随意移动水温探头：
水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管，以免造成机组加热器过热，损坏机组。
九、确认用电设备的使用功率：
主电源要符合热泵热水器功率的要求，用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压，欠压运行而损坏，甚至发生火灾。
十、保险丝的选用：
不要用铜丝或铁丝代替，可能造成故障或引发火灾。
十一、漏电保护开关：
客户应该安装功率相等的漏电保护开关，且接地性能良好。
十二、热水温度要合适：
当热水温度50度以上时，必须冷热水混合使用，以免烫伤。
注意安全
1、购买热水器时没有考虑到燃气源，可导致使用时燃烧不充分，废气排放量增大。因此，每个家庭要根据使用的燃气源种类，选购相适应的机型。
2、安装不合理。热水器燃烧时需要大量的空气助燃，为了防止废气循环使用，千万不要将热水器安装在浴室内。如果将热水器安装在狭小的浴室内，就会导致室内氧气含量急剧下降，一氧化碳和二氧化碳含量上升，如此一来，就会对人有致命危险。有的家庭还用连接自来水的方式连接煤气管道，很容易造成漏气事故，因此要绝对禁止。
3、使用不当。如烟道式机不装烟道，机器外面装木箱，致使燃烧不充分、废气大量外溢而发生事故。
同时还应注意的是，即使热水器装在厨房或客厅，如果一家人连续长时间洗澡，也应在使用时加强室内通风。最好在使用热水器的同时打开抽油烟机。