标题：酚醛保温板
一：酚醛保温板的概念
英文名称：Phenolic insulation board
酚醛保温板由酚醛泡沫制成，酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它最突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。
酚醛板图集(4张)
二：产品特点
1.优点
1）、防火性能优异
保温层采用酚醛泡沫，并与其他材料复合用于建筑保温，基本可以达到国家防火标准A级，从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250℃～+150℃。
2）、保温节能效果突出
酚醛保温板具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m·k)，远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。
3）、用途广泛
不仅可以用于传统外墙外保温系统，也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板，还可以用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带，用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。更适合于高温超过50度的车间厂房。
2.缺点
1)、易粉化、脆性大、施工不便
2)、价格相对较贵
三：规格及产品特性
规格
长度
≤4000
mm
宽度
≤1200
mm
厚度
≥20
mm
产品特性
序号
项目
检测结果
单位
1
抗压强度
≥250
kPa
2
密度
50-80
Kg/m3
3
吸水率 V/V
5
%
4
弯曲强度
1.0～1.5
Mpa
5
导热系数（25℃）
≤0.025
W/(m*k)
6
烟密度等级
0～15

四：酚醛保温板的应用
酚醛泡沫的导热系数在0.023左右（约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右），防火等级是不燃A级（可耐150℃高温），同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温，目前正受到消防部门的限制使用。酚醛防火保温板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙外保温。酚醛保温板应用形式：
1）双面复合铝箔（墙面保温装饰一体化、空调保温风管） 
2）单面彩钢单面铝箔（空调风管）
3）单面镀锌铁皮单面铝箔（空调风管） 　
4）表面复合其他材料，如界面剂、网布砂浆等（有a级防火要求的建筑墙体保温） 
5）彩钢夹芯板是应用于钢结构厂房、净化工程车间、洁净室、制药车间、活动房、轻钢别墅的绝佳材料，彩钢夹芯板保温层采用防火保温性能极佳的酚醛泡沫，由两层预涂钢板及板间高性能酚醛泡沫隔热层在工厂预发泡成型，集节能、环保、经济和美观等特点于一身，是高档美观的节能型建筑围护系统的理想选材。
其他材料可由客户选定（铝板、牛皮纸等等）90年代以来酚醛泡沫材料得到很大发展，首先受到英美军方的重视，用之于航天航空、国防军工领域，后又被应用于民用飞机、船舶、车站、油井等防火要求严格的场所，并逐步推向高层建筑、医院、体育设施等领域。
五：酚醛板的技术改性
1）技术改性目标许多酚醛保温板企业对酚醛保温板的技术改进研究很重视，投入大量物力人力进行酚醛保温板的技术改性，以期达到韧性提高、强度增加、防火性能实现质的飞跃、改善酚醛保温板掉渣等目的，但是目前市场上改性酚醛与普通酚醛的界定没有明确的方法，导致市场上的产品质量差异性很大，相关部门应对保温市场做必要的规范，以便更加顺应市场的需求和施工的环境。2）技术改性路线酚醛保温板技术改性路线主要有：一是通过大型自动化先进设备的使用实现酚醛保温的一次成型和改性；二是通过酚醛树脂阶段的化学或物理改性来实现酚醛保温板的改性；三是在酚醛保温板表面复合不燃材料实现酚醛板改性，并使防火等级达到A级。[1]​
六：酚醛保温板与其它保温材料的对比
1、聚氨酯的缺陷：遇火易燃烧，易产生毒气，危害人类健康;
2、聚苯乙烯的缺陷：遇火易燃烧，用久会收缩，保温性能差;
3、岩棉、玻璃棉的缺陷：危害环境，滋生细菌，吸水率高，绝热效果差，强度差，使用寿命短;
4、酚醛的优点：不燃，燃烧后无毒气无浓烟，导热系数低保温效果好，隔音，耐候性好，使用寿命可长达30年;
5、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯乙烯泡沫;
6、适用的温度范围大，短期内可在-200℃~200℃下使用，可在140℃~160℃下长期使用，优于聚苯乙烯泡沫(80℃)和聚氨酯泡沫(110℃);
7、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500℃的火焰喷射10min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气;
8、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性;
9、酚醛泡沫的成本低，仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。[2]​
七：施工方法
酚醛保温板内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法
1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。
2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。
3、再隔24小时可进行外施面的施工。
4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4cm，密度50kg/m ,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。
一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。
二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。
三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。
非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。
防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。
特别注意：新生产的酚醛板一般要后熟化21天才可使用。
其他说明
近年来，我国因保温材料引发的火灾时有所闻，且频率和人员财产的巨大损失触目惊心。纵观保温市场，目前普遍使用的保温材料主要有聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨酯泡沫等。这些保温材料存在的最大问题，是防火性能差，即使是电焊产生的火星，也能使这些保温材料起火。这些保温材料燃烧时，产生融滴物和大量有毒烟雾，不仅造成巨大的环境污染，给火灾的救援工作带来极大的不便，而且危及住户和消防员的生命安全。为此，2009年9月25日，公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，该文规定：民用建筑高度大于等于100米、其它民用建筑大于等于50米、幕墙式建筑高于24米时，保温材料的燃烧性能应为A级; 小于上述高度时，应设立防火隔离带。这给国内的酚醛生产厂家带来巨大的市场，目前国内已经投产或在建的酚醛泡沫生产厂家已有十几家。比较早的生产厂家例如福建高特生产的酚醛保温板在市场上出现供不应求的情况，但目前酚醛生产厂家生产出的产品良莠不齐，价格相差很大。酚醛保温板这个巨大的市场还需要有关部门加以监督。有关专家指出，在进一步完善酚醛保温板生产技术、满足市场需求的同时，应加快开发酚醛发泡专用设备，提高发泡产率，降低生产成本，有关部门应尽快成立行业管理协调组织，制定酚醛泡沫风管国家标准，维护市场的正常竞争。
酚醛保温板的体系结构
酚醛保温板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。
粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。
保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。
饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让酚醛板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。
配件主要选用各类涂料，一方面增加酚醛板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。[3]​
酚醛保温板质量
外墙保温板质量外墙保温板质量的好坏与其原材料，生产工艺及其密度都有密切的关系，外墙酚醛保温板的生产工艺主要有两种：一种是发大泡生产，采用此方法生产的产品密度低，易脆，容易出现粉化和掉渣；另一种是流水线生产，为改性酚醛保温板，是对其酚醛树脂和发泡工艺等进行了改性，生产出的改性酚醛保温板在一定程度上克服了自身粉化掉渣等缺点，改性酚醛保温板密度一般在55Kg以上。[4]酚醛保温板质量目前我国因保温材料而造成的火灾时有发生，从而造成的人员财产伤亡，给人们的生活造成了巨大损失，因此我们在选择保温材料的时候一定要注意观察保温板的质量，那么如何鉴别酚醛保温板的质量呢？|而作为一种外墙酚醛保温板也是一种外墙保温材料，选择保温材料应该注意哪些事项呢？
1.生产时是用发大泡生产，一般用这类方法生产出来的产品密度相对较低，容易脆，容易出现粉化或者掉渣。
2.另外一种是流水线生产，为改性酚醛保而做温板，是对其酚醛树脂和发泡工艺等进行了改进，生产出了改性酚醛保温板在一定程度上克服了自身粉化掉渣的缺点，从而改性酚醛保温板密度一般在55KG以上。
3.除了以上方法鉴别外，我们还可以去观察酚醛保温板的外观、用手按压密度、掰开看看保温板材的韧度，用手摩擦它是否粉化掉渣等方法来鉴别外墙酚醛保温板的质量。
4.另外购买保温板的时候一定要选择正规厂家选购，因为这类的正规厂家，他们生产出的产品都是受到严格的质量监督部门进行掌控的。这类正规厂家产出的产品发生质量问题相对少一些。[5]