标题：山西通德供水设备有限公司
变频恒压供水控制器介绍
：通德厂在变频恒压供水控制器 基础上开发了变频恒压供水控制器,该设备充分利用自来水管网的原有压力能源.在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵,相比较于传统的带水池的变频恒压供水控制器可节约大量的电能运行成本及投资成本.
变频恒压供水控制器无需建造水池,水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期投资和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用,该设备为全封闭式结构，真正消除供水二次污染,为绿色环保新型变频恒压供水控制器。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题,因此无负压增压变频恒压供水控制器 将是变频无塔供水设备发展与延伸。
变频恒压供水控制器采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置.采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的（且丝毫不会影响管网其它用户水）,又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时（无二次污染），又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上.变频恒压供水控制器变频控制原理 :用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著（可根据具体情况计算出来）.其优点是,
a、 起动平衡，起动电流可限制在额定电流以内，从而避免了起动时对电网的冲击；  供水设备展示b、 由于泵的平均转速降低了，从而可延长泵和阀门等的使用寿命；
c、 可以消除起动和停机时的水锤效应；
一般地说，当由一台变频器控制一台电动机时，只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时.原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和,但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时，
可考虑适当减小变频器的容量.但应注意留有足够的容量.
虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小,但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升,降速状态,而升,降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热,因此,电动机的热保护是必需的,对于这种由于频繁地升,降速而积累起来的温升.变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的.所以应采用热继电器来进行电动机的热保护.
在主要功能预置方面,最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率,升,降速时间在采用PID调节器的情况下，升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程,如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效.则所设定的升速和降速时间将自动失效.
变频恒压供水控制器技术特点：
一.变频恒压供水控制器卫生无污染：设备为全密封运行，异物不能进入管网系统；不与空气直接接触，自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住，不进入系统；流量调节器采用不锈钢制造，不会滋生藻类，真正达到不污染水源，满足人们对饮用水越来越高的要求。
二.变频恒压供水控制器不浪费能源：变频恒压供水控制器直接与自来水管网连接，在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，不会造成设备和能源的浪费，符合国家节能的要求。
三.变频恒压供水控制器设备管理方便、简单：直接式变频恒压供水控制器为智能控制全自动运行，设备停电停水自动停机，来电来水自动开机；由于全封闭设计，不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。符合环保要求。
四.变频恒压供水控制器投资少、运行成本低：因为无需修建蓄水池或水箱，所以节省了一大笔土建投资，而且由于利用了自来水管网的余压，无需从零加压，因此，加压泵选型较小，设备投资减少。由于加压泵的选型较小，设备投资减少。由于加压泵的选型较小，而且采用多泵并联运行，在用水低峰期一台泵即可满足用水需要，用水高峰时才会启动其它泵，因此备运行过程中能耗非常低，降低了运行成本。
五.变频恒压供水控制器安装简单：直接式变频恒压供水控制器成套供应用户，现场只需将设备组装起来，连接进、出水管法兰即可，施工周期短，安装简单。
六.变频恒压供水控制器占地面积小：因为不需要建水池或水箱，大大节约了占地面积，根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式，检修方便。
七.变频恒压供水控制器停电可维持供水：由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通，在停电时加压泵虽停止工作，但低区用户依旧可维持用水，即使在停水时，用户依旧可以靠稳压平衡器的存水维持短时间供水。
八.变频恒压供水控制器自动化程度高：采用PID闭环调节，恒压精度高，水压波动下。具有过载、短路、过流等各种自动、保护功能，设备运行稳定、可靠，方便使用和维护。
变频恒压供水控制器产品特点：采用先进的供水专用变频器            
最新供水专利技术  供水设备展示全中文人机界面，操作简单                                                 
RS485远程通讯 
压力控制精度5‰ 
压力频率全数字显示 
一次水高、低水位报警 
供水压力过压、欠压保护 
系统故障自诊断 
水泵过载、过流保护 
水泵软启动，软切换 
适用于各种泵站 
故障水泵自动切除运行系统  
体积小，安装调试方便 
全部进口低压电器集成，运行更安全可靠  
优化的控制软件更利于系统节能运行 
变频恒压供水控制器控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然，故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话（可按要求设置）,多达75个功能参数项、9种应用宏选择，能满足五台以下的所有运行程序，其主要特点有：  
1．外部接线简单:用户只需通过菜单设置，即可使控制器适用于不同的供水控制系统；无需改变复杂的外部接线。 
2．可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部，外部配件少，、进一步降低了整个系统出现故障的机会。 
3．调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。使一般的操作人员无需经过复杂的，也能对各种操作应用自如。 
4．系统功能完善:与目前国内同类设备比较，本设备更显示出其独特的优点。在设备工作现场，工程人员可根据泵组的实际情况在显示下，随时改变各种控制参数，由于保证泵组处于最优化的运行状态。 
5．控制精度高本控制程序中所有的模拟量均为数码处理。改良的PID数字控制系统能够避免一般PID死区（对水泵控制而言）所带来的控制误差,使系统的供水压力更加稳定。 
6．睡眠功能的最新应用可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停，间歇型的供水方式,使节电效果更佳。 
7．控制功能先进控制系统可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换的运行工况。 
8．维修简单方便独有的系统故障检测、明确的故障部位（中文）提示,使工程人员能够清楚地了解故障所在,帮助维修人员检查故障发生的部位的部位和原因。
概述
变频恒压供水控制器可直接与供水管网连接，不产生负压，且能够补偿流量和稳定压力，主要由稳压补偿罐、无负压流量控制器、能量储存器、增压水泵机组、变频控制柜、压力传感器等组成。 
适用范围：居民生活用水,如高层建筑，居民小区、别墅等 
公共场所,如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场 
商用大厦,如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等 
灌溉,如公园、游乐场、果园、农场等 
制造业,如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂 
技术参数
--1,流量范围 0～4000m3/天 
--2,压力范围 0～2.7Mpa
--3,电机单机容量 0.55～55KW
--4,系统效率 >85%η
--5,调节精度 5%或±0.02Mpa
--6,调节稳定时间 ≯40S
--7,控制方式 PID控制，模糊控制 
--8,噪声 水泵定额 
--9,通讯接口 RS/232/485/422