标题：自动门
基本信息
自动门 英文名：automatic door
自动门分为：旋转门、弧形门、平移门、紧急疏散平移门、重叠门、折叠门、90度推开门、快速门等多种类别自动门类别例举，图片由汉马电工提供(9张)
自动门开始在建筑物上使用，是在二十世纪年以后。二十年代后期，美国的超级市场的开放，自动门开始被使用。1930年，美国史丹利率先推出世界上第一樘自动门（此史料记载于纽约时报）。其后，世界第一自动门品牌多玛在1945年将油压式、空气式自动门广泛推向市场，新建大楼的正门也开始使用了。到了1962年，电气式已开始出现，之后伴随着城市的建设，自动门技术的领域每年都在增加。当初，用供给建筑物用电源进行电动机的速度控制很难，只好进行油压、空压速度控制，转换但因能源利用效率很低，然而伴随着电气控制的技术发展，现在电气控制技术已经成熟，直接控制电动机的电气式自动门逐渐成为主流。例如：各种用可识别控制的自动专用门，如：感应自动门（红外感应，微波感应，触摸感应，脚踏感应）、刷卡自动门等。
利用脚踏板、光电束等作用以电力、气压或液压为动力自动启闭门扇的系统。
公元1世纪，希腊人希罗建造的自动打开庙门的装置（图1）是最早利用气压和液压为动力的自动门。如图所示，祭坛点火使1的空气膨胀，水流入2，利用水的重量使轴3转动，将门打开。祭坛灭火，门即自动关闭。现代自动门的操作主要有三种方法（图2）。
①脚踏板式：在踏板之下装有压力开关。
②光电束式：在门的附近设置光束发射装置和光电传感装置。
③按钮方式：用手按类似开关的按钮使门扇打开。自动门以滑动、铰链或折叠等方式启闭门扇。为了防盗，必须同时装有特殊的设备，例如家庭用的自动门就需要装设来人识别装置或电视监视器等，对家庭以外的人员进行严格限制。自动门在商场、宾馆、饭店、机场、车站、银行等场合已得到广泛应用。
由各种信号控制自动启闭、并具备运行装置、感应装置及门体部件的总称。（感应伸缩门详见室外大门。）
工作原理
自动门的基本工作原理  自动门自动门机的基本组成大体上相同，有了以上构成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。
自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。1、开门信号自动门的开门信号是触点信号，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源：
微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。
红外传感器对物体存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。
另外，如果自动门接受触点信号时间过长，控制器会认为信号输入系统出现障碍。而且自动平移门如果保持开启时间过长，也会对电气部件产生损害。由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门，所以有些场合更愿意使用按键开关。
按键开关可以是一个触点式的按钮，更方便的是所谓肘触开关。肘触开关很耐用，特别是它可以用胳膊肘来操作。避免了手的接触。
还有脚踏开关，功能一样，但对防水的要求较高，而且脚踏的力量很大，容易使脚踏开关失效。还有一种带触点开关的拉手，当拉手被推（或在反方向拉）到位时，向门机提供触点信号。
现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求，例如使用电话的某一分线控制开门。要达到这个要求，只要保证信号是无源的触点信号即可。有些情况下，人们会提出天线遥控的要求。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接，再配一个无线发射器，就可以达到要求。不过，现在的无线电波源太多，容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。
定时器可以自动控制门的状态，其原理是将时钟与特定的开关电路相连，可预设定时间将自动门处于自动开启或锁门状态。3、自动门解锁自动门解锁动作与开门动作之间的协调，应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁，锁电机的三种。后者用于重型自动平移门，自动平开门的电子锁有电磁门吸，电子插销锁和电子开门器，电子开门的作用力方向不影响门的开启动作，不易发生误操作。还有一种带触点开关的机械锁，使锁与开关结合，锁不处于开锁状态，触点就不能接触，不可能发生误操作。4、集中控制集中控制的概念，包括集中监视自动门运行状态和集中操作多个自动门两层含义，集中监视自动门开门关门状态可以通过位置信号输出电路来实现，可以采用接触式开关，当门到达一定位置（如开启位置）时，触动开关而给出触点信号。也可以采用感应式信号发生装置，当感应器探测到门处于某一位置时发出信号。在中控室设置相应的指示灯，就可以显示自动门的状态，而集中操作通常指同时将多个门打开或锁住，这取决于自动门控制器上有无相应的接线端子。
分类介绍
1、按启闭形式分：可分为推拉门、平开门、重叠门、折叠门、弧形门和旋转门。
⑴推拉门：可细分为单开、双开、重叠单开、重叠双开和弧形门。弧形门门扇沿孤形轨道平滑移动，可分为半弧单向、半弧双向、全弧双向。为了最大限度的拓宽入口幅度，有的推拉（套叠）自动门可作成在开启终点与固定扇重合后一道手动平开，也归纳为推拉自动门。
⑵旋转门：可细分为有中心轴式、圆导轨悬挂式和中心展示区式等。
⑶平开门：可细分为单扇单向、双扇单向、单扇双向和双扇双向。
⑷折叠门：可细分为2扇折叠和4扇折叠。
⑸紧急疏散自动门：活动扇和固定扇均可呈90度平开。
⑹重叠门：可分为带固定边门页的重叠自动门和没有固定边门页的重叠自动门
⑺弧形门：可分弧段、半圆、全圆，可以带固定门页，也可以没有固定门页，圆弧度可根据具体案例设计设定，应用非常灵活，还可以应用不同弧度拼接，构造出美观多变的几何形状的门体，因此，凯撒弧形门的使用将越来越广泛。
应用统计：推拉自动门用量最大，约占4种类型自动门总量的90%以上，其次是旋转自动门，约占6%左右，平开和折叠自动门用量最少，各约占2%左右。
2、按门体材料分：  不锈钢门有安全玻璃、不锈钢饰面、建筑铝合金型材、彩色涂层钢板、木材等，也可采用其它材料。用其组成的常见种类有无框玻璃自动门、不锈钢框玻璃自动门和铝合金框（刨光或氟碳喷漆）玻璃自动门。
3、根据门的结构特点，自动门主要分九大类，即自动旋转门、圆弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、伸缩式自动门、卷帘式自动门、提升式自动门及自动挡车器。
4、按用途分类，自动门主要分五大类，即民用自动门、商用自动门、工业用自动门、车库用自动门及庭院自动门。综合门的结构和用途，自动门主要分以下八大类。⑴自动旋转门1）按门扇数量分类：两翼、三翼和四翼。
2）按展台分类：有展台和无展台。
3）按自控方式分类：自动启动及停止，门恒速和自动启动及停止，门变速，无人时低速，有人使快速。
4）按使用的外饰材料分类：发丝不锈钢、发丝钛合金不锈钢、镜面不锈钢、镜面钛合金不锈钢、钢板阳极化处理板、铝板氟碳喷涂、铝板喷塑、全玻璃。
5）按使用功能分类：门扇可折叠、门扇不可折叠。
6）按中柱式样分类：中央带展台式、两侧带展台式、中心绕柱式、无展台式、无展台门扇可折叠式。⑵按弧形及圆弧门1）按弧形及圆弧门滑动方向分类：半圆单开门右向、半圆单开门左向、半圆双开门双向、圆形双开门双向。
2）按圆弧形自动门电机分类：圆形双开门双向滑动右方一台电机、圆形双开门双向滑动左方一台电机、圆形双开门双向滑动左右方各一台电机、圆形单开门单向滑动一台电机。⑶商用平滑自动门1）按开启方式分类：单开式、双开式、重叠式单开、重叠式双开。
2）按安装方式分类：隐藏式、表面式。
3）按门体材料分类：铝合金、钢制、不锈钢、木制。
4）按门扇结构分类：有框门、无框门。
5）按传感器分类：微薄传感器、红外传感器、超声波传感器、电磁感应传感器、特殊传感器。⑷折叠自动门1）按平开方式分类：多扇单开式、多扇双开式。
2）按门扇折叠点分类：门扇端点折叠、门扇中心点折叠。
3）按门体材料分类：铝型材、碳钢型材及不锈钢门体。⑸平开自动门1）按驱动装置分类：液压驱动装置、电动驱动装置。
2）按门开启方式分类：单扇单开式、单扇双开式。
3）按门体材料分类：铝型材、碳钢型材及不锈钢门体。
4）按探测器分类：微薄传感器、红外传感器、超声波传感器、电磁感应传感器、特殊传感器。
5）按用途分类：商用平开自动门、车库平开自动门、庭院平开自动门。⑹车库自动门1）按车辆大小分类：别墅车库自动门（家用）、大型车库自动门。
2）按运动型式分类：平滑式、平开式、折叠式、提升式、翻板式、卷帘式。⑺庭院自动门1）按门体运动型式分类：平滑式、平开式、伸缩式。
2）按有无导轨分类：有轨、无轨道。
3）按轨道数量分类：单轨式、双轨式。
4）按门扇数量分类：单扇、双扇。
5）按门体材料分类：碳钢、不锈钢。⑻自动门挡车器1）按挡车杆数量分类：单杠单开式，双杆对开式。
2）按控制方式分类：普通电控式、自动控制式。
自动门主要有：旋转自动门、弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、重叠自动门、医用自动门、卷闸自动门、车库自动门、特种自动门。
基本功能
门一般包括固定部分即门框，和一个或一个以上的可开启部分即门扇，其动能主要是允许和禁止出入。自动门除了上述功能外，尚有以下功能：
⑴门的启闭机械化、自动化，运行安全可靠。门的启闭实现了电机驱动，大大减轻了出入门的劳动强度和通行效率。由于采用了先进的控制技术和安全保护措施，使出入自动门更加安全可靠。
⑵门的密闭性能和节省能源的性能。自动旋转门无论转到哪个位置对门外都是敞开的，对门内都是关闭的，因此能减少热量损失，减少尘土的侵入，增加了密闭性，节省了能源。其他型式的自动门由于能快速自动关闭门并能调节门扇开启宽度，也增加了其密闭性和节省能源的性能。
⑶自动门增强了建筑物装饰美化功能。由于自动门广泛采用了新设计、新装饰材料和新的加工工艺，其造型和结构与建筑物会更协调、更匹配、增强了建筑物美化功能。
⑷自动门可以满足多种特殊功能。根据不同的应用场合和不同的需要有多种特殊功能的自动门应运而生。例如，多种形式的旋转门、可折叠的自动旋转门、折叠自动门、可伸缩的庭院自动门等。这些自动门都是为满足特殊需要而产生的。
基本构成
自动门的种类很多，结构型式不同，但其基本结构主要有三大部分，即门体门框部分、驱动和传动部分、控制和传感器检测部分。门体的构成门体是自动门的主题部件，由于各类门体的平面特征和立体特征，因而门体的构成方法有两种，即平面构成法和立体构成法。
⑴门体的平面构成法。平面构成法是将构成门体形状要素按照一定规律和原则创造成二维空间的平面形体。
平面构成法的基该方法是重复构成。重复构成有两种方法：
1）基本重复。在设计中不断使用同一个基本图形。
2）骨架重复。在设计中将门体的横竖骨架单元重复使用。最简单和常用的是正方形。它由等距离的垂直线和水平线构成。在正方形的骨架基础上可以有如下的变化：
a.宽窄变化，宽窄比例变化使正方形的骨架变成长方形框。
b.方向变化。使重复骨架单元的水平或垂直方向发生倾斜，而且骨架保持平行方向。
c.行列移动。保留一个骨架单元处于垂直或水平状态，另一个单元有规律或无规律的平移，使骨架成阶梯状。
d.骨架，单元反射。骨架的方向可以交错重复构成行列之间的反射。在反射时，骨架的边缘直接必须平行。
e.骨架单元联合。
3）门体设计中利用基本型和骨架的重复，构成二维空间的门体结构。
⑵门体的立体构成法。立体设计构成的是形体，而不像平面设计构成的是形状。立体设计主要是将形态要素，按照规定原则，创意成实际的三维空间，它可以形成从任何一个方向都可以感受到的真实体。立体构成法有两种1、平面几何形体。它由四个以上的面构成，各平面的交线互相关联，形成一个空间。
2、几何曲面体。它由几何曲面体构成。它由几何曲面线形边的平面绕一直线的运动，其轨迹就形成一个曲面体。
以上是设计门体的基该方法和原则，在门体设计中应充分利用以上思路配备门体形状、门柱和花形。避免门体整体审美效果失衡。驱动装置和传动机构自动门的驱动装置由电动机和减速器或电动机和液压系统组成，按照控制装置的指令驱动装置设定的程序工作，带动门体开、关。从驱动装置到门体的运动，中间要有传动机构，减速器是传动机构的一部分。现在，减速器和电机大部分已连成一体，成为减速电机，这样会使设备简化，容易做到标准化、小型化。除减速器外，还要根据具体需要设计传动机构。传动机构可以是齿轮传动、链条传动，也可以是高效率的同步带川传动。控制和传感器检测装置控制器是由一个微型计算机为主体的控制装置，它接受检测传感器的信号，让驱动装置工作，完成门体的启闭。
传感器是自动检测人体或通过人工操作将检测信号传递到控制器的器件或装置。
安装要点
自动门安装友情提示
1、自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚3毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当（或更好）的材料。
2、骨架安装时请一定保证整体骨架水平，垂直，牢固，紧密稳实.安装轨道的面要平整无毛刺，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固.请安装时使用水平管量好水平。
3、如安装在承重墙上或真他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固.请安装时使用水平管量好水平。
4、止摆器的安装请在门体安装调正后安装，止摆器一定要与地面安装牢固，长期使用不松动。
5、如果使用该公司无框自动门专用门夹，请一定要用已配套的螺丝套、皮垫。
6、探头安装一定保证安装后稳定不晃动。（与扣板厚度和安装有一定关系，外包饰不锈钢板材厚度和安装的精度与自动门运行噪声有一定关系）
辅助配置
1、感应器的选择：在高档酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。
2、安全辅助装置：在高档酒店等地方需要杜绝自动门的夹人事件，可以选择安装防夹人红外感应器。
3、安装门禁系统及电锁：在自助银行安装自动门，可以增加安装自助银行门禁系统，加装电锁，以便实现对进出门的控制。
4、配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。
采购流程
自动门售前咨询-技术业务部 
现场勘测，接洽-工程部、技术部 
报价阶段：出CAD设计图，提交相关报价单、产品资料-设计部、工程部、业务部 
签订合同，精确测量-业务部、工程部 
工厂制作，加工-生产部、工程部 
现场组装，调试-工程部、业务部 
提交验收资料、现场验收，进入售后服务-工程部、业务部、售后中心
自动门应注意的质量问题
1、电子感应自动门科技含量较高，其机械装置、自动化装置或智能化装置可靠性优劣相差悬殊，价格也就相差甚远，为了保证正常使用少故障，耐用而安全，应尽可能选用知名企业的品牌产品。
2、对于装有导向性下轨道的自动门宜在地坪施工时抄平划线，在自动门下轨道位置准确地预埋木枋，并注意木枋长度大于开启门宽的2倍，不宜采用后剔槽的方式，以保证槽口质量及下轨与地坪交接处美观。
3、自动门上部钢横梁安装是安装过程中的重要环节，装有机械装置和电控装置的机箱固定在其上，故要求钢梁及钢梁与洞侧连接有一定的强度、刚度和稳定性。如前期施工图中设计深度不足，主体结构施工中必须与设计人员联系落实。钢横梁两端连接预埋件应可靠地锚固在钢筋砼构件中。
4、地导轨和钢横梁安装要注意它们之间在两个方向上的平行度。
零件材料
材料的选择是自动门[1]机械零件设计中非常重要的环节。随着工程实际对机械及零件的提高，以及材料科学的不断发展，材料的合理选择愈来愈成为提高零件质量、降低成本的重要手段。
机械零件常用的材料金属材料在各类工程材料中，以金属材料使用最广泛。钢铁材料之所以被大量采用，除了由于它们具有较好的力学性能外，还因为价格相对便宜和容易获得，能够满足多种性能和用途的要求。由于合金钢具有优良的性能，因此常用于重要零件的制造。不锈钢在自动门工程中应用最多。在有色金属中，铝、铜及其合金的应用最多。其中，质量轻、耐腐蚀的铝合金在自动门工程中应用最广。高分子材料高分子材料通常包括三大类型，即塑料、橡胶及合成纤维。高分子材料原料丰富，密度小，而且耐腐蚀。塑料和橡胶在自动门工程中有广泛的应用。由于在适当的温度范围内有很好的弹性，橡胶多用于自动门工程中的密封条。高分子材料的缺点是容易老化、阻燃性差和耐热性。复合材料复合材料是由两种或两种以上具有明显不同的物理和力学性能的材料复合制成，不同的材料可分别作为材料的增强相和基本相。增强相起着提高基体相的强度和刚度的作用，而基体相起着使增强相定性的作用，从而获得单一材料难以达到的优良性能。
通常以树脂作为复合材料的基体相。按增强相的不同可分为纤维增强复合材料和颗粒增强复合材料。复合材料的制备是按一定的工艺将增强相和基体相和基体相组合在一起，利用特定的模具而成型的。
复合材料的优点是有较高的强度和弹性模量，而质量又特别小，但耐热性、导热和导电性都较差，价格也较贵。例如两翼旋转门的承重轮式复合材料制成的。
自动门执行构件参数
执行构件常见的运动形式有回转运动、直线运动、曲线运动及往复运动。自动门工程中，门体为执行构件，门体的基本运动ixngshi为回转和直线运动。
回转运动又可分为三种：
连续回转运动、间歇回转运动和往复摆动。自动门旋转门是连续回转运动，其运动参数是每分钟的转速。圆弧形自动门是往复摆动，其运动参数是每分钟摆动次数、摆角大小和行程速比系数等。
直线运动也可再细分为三种：
往复直线运动、带停歇的往复直线运动和带停歇的单向直线运动。自动门中的平滑自动门和伸缩式庭院自动门都是带停歇的往复直线运动，其运动参数为在一个工作循环中，其停歇次数的多少、停歇的位置、停歇时间长短、行程的大小和工作速度等。
自动门的门体一般无曲线运动和复合运动形式。自动门执行构件与电动机的协调配合在执行构件（门体）和电动机的运动参数确定以后，即可着手计算出运动链的总传动比。门体的原始运动参数和运动链的总传动比是下一步选择机构、进行传动系统设计时所必须具备的数据。
机械零件设计要点
自动门总体设计师决定其技术经济指标等关键设计因素的战略性决策阶段。总体设计应考虑的基本问题是：
⑴技术技能。制造生产率、制造精度、强度和刚度、可靠性、使用寿命、操作性能、安全性和环境因素等。
⑵经济性能。效率、使用经济性、成本、制造维修、外形尺寸和重量等。
⑶美学性能。造型、色彩与周围环境的协调等。
自动门设计基本内容及设计基本原则要符合一般机械的要求。因为自动门是一般的机械装置，是有特殊要求的机械，因此自动门设计基本内容和原则要符合机械设计的要求。
机械零部件设计要点
⑴保证机械零部件具有正常的功能，避免机械零件的失效。
失效指机械零部件失去了设计所赋予功能的状态。机械零件的实效与制造零件材料、 零件工作环境、工作应力状态有关。设计上为保证零件的预期功能，需要所设计的零件在强度、刚度、稳定性、摩擦、温度等方面满足设计基本要求。
1）强度。零件在工作中发生断裂或不允许的残余变形都属于强度不足。强度不足导致的实效分为整体失效和表面失效。前者指如齿轮根部的折断；后者指如齿轮齿面塑性变形。
为提高零件的强度应采用强度高的材料，增加零件的截面尺寸，采用热处理和化学处理方法，以提高材料的力学性能。
大部分机械零件均在变应力条件下工作，因而疲劳破坏时引起零件失效的主要因素。在设计零件时应注意影响疲劳破坏的因素，如应力集中、零件表面品质及环境状况等。
2）刚度。零件在工作时所产生的弹性或塑性变形不应超过允许的限度。当变形过大就会影响自动门工作性能的零件（如两翼旋转门四个承受主要载荷的轮轴、导轨等），因此除了要做强度计算外，还要做刚度计算。零件的刚度分为整体变形刚度和表面接触刚度两种。前者指零件在载荷作用下的伸长、缩短、扭转等弹性变形的程度；后者指零件接触表面上的微观凸峰。提高刚度的办法是增加截面尺寸或增大截面的惯性矩，增大支撑面积可提高接触刚度。
3）表面破坏。零件的表面破坏主要是腐蚀、磨损和接触疲劳。这些表面破坏时随时间的延续而逐渐发生的失效形式。对于遭受这种破坏的零件应选用耐腐蚀材料或采用各种防腐蚀的表面保护，例如发蓝、表面镀层、喷涂漆膜及表面阳极化处理等，以提高零件的耐腐蚀性能。
4）破坏正常工作条件引起的实效。零件只有在一定的外部环境条件下才能正常工作，否则会引起失效。例如齿轮和轴承要在润滑条件下工作；高温和低温均会大幅降低零件的承载能力。
⑵机械零件设计的其他要求。
1）结构工艺性要求。良好的结构工艺性是指零件在一定的生产条件下，能够方便、经济地生产出来，并便于装配成机械或设备。所以零件的结构工艺性应从毛坯制造、机械加工过程及装配等生产的全过程加以综合考虑。同时应考虑当前的生产水平和条件。这一工作在设计中占很大比例，必须给与足够的重视。
2）经济性要求。零件设计中，为节约生产成本，应尽量简化零件结构，以减少加工费；采用廉价而充足的材料；尽可能的采用标准化的零件取代特殊加工的零部件；工艺性好的结构会降低加工和装配费用，所以良好的工艺性就具有好的经济性。
3）可靠性要求。可靠性是指在规定的使用时间（寿命）内和预定的环境条件下，零件能够正常地完成其功能的概率。因为造成零件的失效具有随机性。因此，为提高零件的可靠性，就应当在工作条件和零件性能两个方面使其随机变化尽可能小，并加强使用中的维护和检测，以提高零件的可靠性。
维修指南
门扇重量：120kg以下*2，门体宽度：600`1260mm，开门速度：14`41cm/秒，关门速度：10`40cm/秒，开门时间：0`9秒，手动推力：46N，电源电压：50`60Hz环境温度摄氏度`+50摄氏度
自动门维修全程指南：
1、自动门必须知道的注意事项？应该避免的自动门维修方法可能原因：
⑴自动门轨道及吊轮不能上油；否则吊架上的滚轮有滑动现象，使门发生碰撞。
⑵长时间没有使用的情况下请关闭电源。
⑶发生异常请勿随意拆装，请与专业人员联系。
2、自动门不停自开自关？
可能原因：
⑴雷达传感器失灵。
⑵有活动物体处于感测范围。
⑶门片开关碰到障碍物。
3、自动门运行时门扇抖动？
可能原因：
⑴地下导轨或止摆器有障碍物或磨损。
⑵移动吊抡及轨道发生磨损或障碍。
4、自动门门扇开关时会发生跳动？
可能原因：
⑴上轨道及下轨道有异物卡住。
⑵上吊轮之轮子有异物嵌入。
5、门扇开关时自动门速度太慢？
可能原因：
⑴控制器速度调整太慢。
⑵皮带可能太过松动。
⑶电压异常。
⑷活动门扇可能与导轨或与固定门扇发生摩擦或与地板发生摩擦。
⑸止动轮与轨道摩擦。
6、自动门活动门扇关闭时发生碰撞？
可能原因：
⑴速度太快。
⑵电压异常。
⑶马达发电配件可能损坏。
7、自动门门扇不能开启？
可能原因：
⑴感应器故障，检查感应器之感应灯号是否正常。
⑵电线接头松胶（短路）。
⑶皮带脱落。
⑷可能马达过热，待冷却后便能恢复正常。
⑸控制器烧坏。
⑹异物卡住。
⑺电压异常。
在此，仅以平移型感应自动门机为例介绍一下自动门机的基本工作原理。
政府机关自动门方案
政府机关单位办公楼整体装饰设计原则：
自动门的设计风格要贴近整体设计风格，高雅，大方而又功能齐备，可靠性高。办公楼整体设计原则鲜明的时代个性体现于洗炼，高雅的设计风格之中，合理的功能布局，可靠的防护将保证大楼顺畅运作。主楼中每一部位根据不同的使用要求在装修等级上将被合理定位，做到物尽其材，节约资金，方便施工。
政府机构氟碳自动门方案详细内容：
自动门门体采用专用自动门铝合金门框型材，方便按整体设计色调调整门体颜色，以达到统一的整体感，而且铝合金门体不易变形，重量轻，经久耐用。门机选用德国self自动门机SF-22型，运行速度快，反弹力调整方便，轨道可置换设计，方便后续维修保养，而且直接配置安全防夹电眼接线端子，防止夹撞行人，可连接后备电池，设置自动门断电时运行状态等等扩展功能。
汽车展厅自动门方案
方案简介汽车展厅是自动门应用很普遍的一个场所，但是由于自动门公司专业能力和装饰设计公司设计的遗漏，使的很多汽车展厅在自动门的方案选择上往往随了普通自动门的设计，其实如果对自动门功能详加了解再针对汽车展厅的通行要求，可以设计出美观、使用的汽车展厅自动门方案的。汽车展厅自动门基本要求行人可以自动通过，汽车可以手动操作后进出，在汽车进出时需要较大的通行宽度，在行人通过时则具备通常的开启宽度即可。可以选择的自动门样式有平移自动门（含紧急打开功能）、折叠自动门、重叠自动门/套叠自动门等。门体材料选择不锈钢全框门体、铝合金氟碳全框门体、全玻璃门体（带铝合金边封条）等
自动门验收注意事项
自动门安装完成后应做的工作 
1、应向用户介绍如何进行自动门的日常运行检查； 
2、应向用户介绍自动门各种开关的功能以及开关所在的位置； 
3、应向用户介绍如何关闭自动门电源，电源开关的位置在哪里； 
4、应向用户介绍自动门的常见故障以及处理方法； 
5、为用户留下工程商的服务热线电话，并介绍自动门的服务保修情况。
自动门价格计算方法
1、自动门工程总价=自动门设备价格+门体价格（平米数乘以每平方米单价）+运输费用。
2、门体价格论面积每平米，门体主要材料有：12毫米厚钢化玻璃，方钢龙骨，1.2毫米不锈钢包板。
3、自动门门体样式有上下大门夹无框门、有框门、纯无框门，根椐门体样式不一样，自动门工程要求不一样，价格有所不同。
自动门安全使用事项
1、请按秩序通过自动门，请不要在门快关闭时或门关闭时强行通过自动门，保证在门开启容一个人以上的空间时通过自动门。
2、不要拥堵自动门，冲撞自动门，或用外力损坏自动门设备及门体。
3、身高在1.2米以下的儿童，行动不便的老人及残障人士请在监护人帮助下通过自动门，否则后果自负。
4、请不要在自动门口内长时间逗留，自动门口内不要放有任何障碍物品。
5、自动门在自动感应状态时，请不要在感应区域内以及自动口内长时间逗留。
6、在停电时可手动向二边推开自动门门扇，自动门故障时或紧急情况下请先关闭自动门电源，手动推开自动门门扇。
7、请在自动门的固定玻璃门扇，活动玻璃门扇贴上醒目标志（如公司名称，公司标志等）以避免人员冲撞自动门玻璃。
机械零件设计要点
自动门总体设计师决定其技术经济指标等关键设计因素的战略性决策阶段。总体设计应考虑的基本问题是：
⑴技术技能。制造生产率、制造精度、强度和刚度、可靠性、使用寿命、操作性能、安全性和环境因素等。
⑵经济性能。效率、使用经济性、成本、制造维修、外形尺寸和重量等。
⑶美学性能。造型、色彩与周围环境的协调等。
自动门设计基本内容及设计基本原则要符合一般机械的要求。因为自动门是一般的机械装置，是有特殊要求的机械，因此自动门设计基本内容和原则要符合机械设计的要求。
机械零部件设计要点：
⑴保证机械零部件具有正常的功能，避免机械零件的失效。
失效指机械零部件失去了设计所赋予功能的状态。机械零件的实效与制造零件材料、 零件工作环境、工作应力状态有关。设计上为保证零件的预期功能，需要所设计的零件在强度、刚度、稳定性、摩擦、温度等方面满足设计基本要求。
1）强度。零件在工作中发生断裂或不允许的残余变形都属于强度不足。强度不足导致的实效分为整体失效和表面失效。前者指如齿轮根部的折断；后者指如齿轮齿面塑性变形。
为提高零件的强度应采用强度高的材料，增加零件的截面尺寸，采用热处理和化学处理方法，以提高材料的力学性能。
大部分机械零件均在变应力条件下工作，因而疲劳破坏时引起零件失效的主要因素。在设计零件时应注意影响疲劳破坏的因素，如应力集中、零件表面品质及环境状况等。
2）刚度。零件在工作时所产生的弹性或塑性变形不应超过允许的限度。当变形过大就会影响自动门工作性能的零件（如两翼旋转门四个承受主要载荷的轮轴、导轨等），因此除了要做强度计算外，还要做刚度计算。零件的刚度分为整体变形刚度和表面接触刚度两种。前者指零件在载荷作用下的伸长、缩短、扭转等弹性变形的程度；后者指零件接触表面上的微观凸峰。提高刚度的办法是增加截面尺寸或增大截面的惯性矩，增大支撑面积可提高接触刚度。
3）表面破坏。零件的表面破坏主要是腐蚀、磨损和接触疲劳。这些表面破坏时随时间的延续而逐渐发生的失效形式。对于遭受这种破坏的零件应选用耐腐蚀材料或采用各种防腐蚀的表面保护，例如发蓝、表面镀层、喷涂漆膜及表面阳极化处理等，以提高零件的耐腐蚀性能。
4）破坏正常工作条件引起的实效。零件只有在一定的外部环境条件下才能正常工作，否则会引起失效。例如齿轮和轴承要在润滑条件下工作；高温和低温均会大幅降低零件的承载能力。
⑵机械零件设计的其他要求。
1）结构工艺性要求。良好的结构工艺性是指零件在一定的生产条件下，能够方便、经济地生产出来，并便于装配成机械或设备。所以零件的结构工艺性应从毛坯制造、机械加工过程及装配等生产的全过程加以综合考虑。同时应考虑当前的生产水平和条件。这一工作在设计中占很大比例，必须给与足够的重视。
2）经济性要求。零件设计中，为节约生产成本，应尽量简化零件结构，以减少加工费；采用廉价而充足的材料；尽可能的采用标准化的零件取代特殊加工的零部件；工艺性好的结构会降低加工和装配费用，所以良好的工艺性就具有好的经济性。
3）可靠性要求。可靠性是指在规定的使用时间（寿命）内和预定的环境条件下，零件能够正常地完成其功能的概率。因为造成零件的失效具有随机性。因此，为提高零件的可靠性，就应当在工作条件和零件性能两个方面使其随机变化尽可能小，并加强使用中的维护和检测，以提高零件的可靠性。
自动门应用展望
家居自动门国家标准建议
家居自动门的推出给自动门应用带来了更广阔的天地，但是相关标准的滞后会给业主选择和使用带来很大顾虑，我们今天收集了一些关于家居自动门的国标建议，希望能给业主使用家居自动门带来一些帮助。
一、主题内容与适用范围
本标准规定了推拉自动门的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于建筑物中自动启闭于出入口处的推拉门即推拉自动门（以下简称门），代号为TDM.圆弧推拉自动门，亦可参照使用，代号为YTDM。
二、引用标准
GB 191包装储运图示标志
GB 2423.1 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法
GB 2423.2 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法
GB 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法
GB 3797 电控设备 
第二部分：装有电子器件的电控设备
GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
GB 5237 铝合金建筑型材
GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
GB 6388 运输包装收发货标志
三、产品分类
⒊1 门厚度基本尺寸：
⒊1.1 门厚度基本尺寸，按门边框构造尺寸区分；
⒊1.2 未列门厚度尺寸系列，相对于基本尺寸系列要在±2mm之内，可靠近基本尺寸系列。
⒊2 门洞口尺寸系列：
⒊2.1 门的宽度、高度构造尺寸主要根据洞口安装要求确定；
⒊2.2 基本门洞口的规格型号见表2；
⒊2.3 除表2规定外，允许门与门之间任意组合，组合后的洞口尺寸应符合GB 5824的规定。
⒊3 门的基本立面型式：
a.单扇门；
b.单扇门带上亮门；
c.双扇门；
d.双扇门带上亮门。
注：① 上述单扇质量、双扇的定义系指动扇，其基本立面型式见表3；
② 其它型式的门可按用户要求设计制造；
③ 单扇门可为右开方式或左开方式；
④ 双扇门为动扇往二侧开方式。
⒊4 门扇高度基本尺寸分为2100、2400mm两个系列。
⒊5 门的单扇质量为45、75、125kg三个系列。
⒊6 按门扇结构区分：
a.有框门，代号为Y；
b.无框门，代号为W。
⒊7按探测装置区分：
a.微波探测器，代号为B；
b.红外线探测器，代号为H；
c.超声波探测器，代号为C；
d.电磁感应探测器，代号为D；
e.特殊探测器，代号为T。
四、技术要求
⒋1 材料
⒋1.1门体材料采用铝合金建筑型材，也可采用其他材料。
⒋1.2门用铝合金建筑型材应符合GB 5237规定，其他材料及附件应符合现行国家标准、行业标准规定。
⒋1.3门和选用的零、附件材料除不锈钢或耐蚀材料外，均应经防锈、防腐蚀处理，不允许与铝合金型材发生接触腐蚀。
⒋2 装配要求
⒋2.1 采用型材制做的门框，其尺寸偏差应符合表4要求。
⒋2.2 采用型材制做的门框、扇各相邻构件装配间隙及平面度应符合表5要求。
⒋2.3 门构件连接应牢固，结构应具有足够强度和刚度，以能承受驱动、控制等零、部件的安装和保证门能启闭自如。
⒋2.4 门梁导轨的水平度，在每米长上不大于1mm。
⒋2.5 门边框的垂直度，在每米长上不大于1mm。
⒋2.6 下导轨与门梁导轨所在的垂直面应平行，其平行度在每米长上不大于1mm。
⒋2.7 门框、扇配合间隙应均匀，全闭时，动扇与边框或与定扇的立边间隙极限偏差应不大于±1.5mm，扇与扇的间隙极限偏差应不大于±1.5mm。
⒋2.8 运行过程中，动扇不得与门梁盖板、定扇和地面刮、擦。
⒋2.9 门用零、附件安装应位置正确、齐全、牢固，起到各自的作用，具有足够强度，启闭灵活。
⒋3 表面质量
⒋3.1 门装饰表面不应有明显的损伤和影响性能的缺陷，每樘门局部擦、划伤符合相应标准或有关标准规定。
⒋3.2 门相邻构件着色表面不应有明显色差。
⒋3.3 门表面不应有金属屑、毛刺、腐蚀斑痕及其他污迹。
⒋4 门的性能
⒋4.1 门的输入电压应为AC220V±10%，频率50Hz。
⒋4.2 超声波、红外线和微波探测范围应可调，其探测面积应符合表6要求。
⒋4.3 探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于200mm。
⒋4.4 门应启闭灵敏，当人或物体以0.3m/s的速度通过探测范围时，应正常启闭。
⒋4.5 门在开启、关闭过程中，快速运行速度应为0.2~0.4m/s。
⒋4.6 在全开启或全关闭之前，门的速度减至安全可靠的慢速，且可调，缓冲明显，启闭平稳。
⒋4.7 开门响应时间，应不大于0.5s。
⒋4.8 堵门保护延时，应不大于18s。
⒋4.9 门扇全开启后保持时间不大于1.5s。
⒋4.10 门在正常工作状态下，运行噪声应不大于65dB。
⒋4.11 门在切断电源时，手动推位力，应不大于50N.当门动扇质量大于100kg时，推拉力应不大于其门扇质量的5%当量。
⒋4.12 在湿热条件下，绝缘电阻应不小于2MΩ。
⒋4.13 门的带电主回路与金属外壳之间应能承受AC1500V、在1min内无击穿现象。
⒋4.14 门在周围工作环境温度为-10~50℃的条件下应能正常工作。
⒋4.15 门在周围工作环境温度为40℃，最大相对湿度为80%的条件下应能正常工作。
⒋4.16 门在正常工作条件下，其工作寿命不小于50万次。
⒋4.17 门的耐风性能：在风速为0~10m/s的条件下，应能正常工作。
五、试验方法
⒌1 对4.1条内容的检测
用目测法进行检测。
⒌2 对4.2条和4.3条内容的检测
分别用钢卷尺、塞尺、卡尺、水平仪等专用仪器及目测、手感的方法进行检测。
⒌3 对4.4.1条内容的检测
用调压器调节电源电压，并用万用表进行检测。
⒌4 对4.4.2~4.4.4条内容试验
身高为1.5m以上的人，以0.3m/s的速度进入规定的探测范围内，观察门动扇能否开启，动作是否良好，并测取探测盲区边缘距门的距离。
⒌5 对4.4.6条内容试验
被测门处于正常工作状态，用钢卷尺测量动扇启动后到缓冲前快速运行的距离，并用计时器记取时间，然后求其速度，连续检测3次，取其平均值。
⒌6 对4.4.6条内容试验
将被测门体置于工作状态，启动控制系统，使动扇作全开、全闭动作，观察门扇运行情况是否平稳，连续3次。
⒌7 对4.4.7条内容试验
将正常工作状态下的门扇呈关闭位置，起始为静止的人体在探测区内，观察并用计时器取自人体发生移动到门扇启动的时间，连续测试3次，取其平均值。
⒌8 对4.4.8条内容试验
用计时器记取，门扇在自动关闭过程中，从接触到堵于门出入口中心位置的人到门自动停止关闭动作的时间，连续测试3次，取其平均值。
⒌9 对4.4.9条内容试验
用计时器记取，门扇在自动启闭过程中，自探测器信号消失，到门开始关闭的时间，连续测试3次，取其平均值。
⒌10 对4.4.10条内容试验
在环境噪声不大于45dB的条件下，距门中心前后1.0m，高度1.5m处，用A声级计测量门在正常工作状态下的噪声，连续测3次，取其平均值。
⒌11 对4.4.11条内容试验
切断电源，将测力计固定在动扇中间位置，用以缓慢施加于与门扇平面平行的水平力，将门动扇开启或关闭，记取测力计上的最大力值，连续测试3次，取其平均值。
⒌12 对4.4.12条内容试验
按GB4706.1规定的试验方法进行试验。
⒌13 对4.4.13条内容试验
按GB3797中4.4条规定的试验方法进行试验。
⒌14 对4.4.14条内容试验
按GB2423.1试验Ab和GB2432.2试验Bb规定的测试方法进行试验，检测试件外观有无损坏和能否正常工作。
⒌15 对4.4.15条内容试验
按GB2423.3试验Ca规定的试验方法进行试验，试验严酷等级为2 d，检测试件外观有无损坏和能否正常工作。
⒌16 对4.4.16条内容试验
将控制按钮启动，以10~30s周期启闭一次，连续连续往返运行50万次，在全过程中允许更换二次易损件。
⒌17 对4.4.17条内容试验
将门扇置于开启或关闭状态，沿门的垂直方向以10m/s的风速送风，使门启闭3次，检查门的状态和动作有无异常现象。
六、检验规则
⒍1 出厂检验
⒍1.1 产品出厂前必须经制造厂质量检验部门检验合格，并签发合格证后，方可出厂。
⒍1.2 出厂检验项目：
按照本标准第4.1~4.3、4.4. 2~4.4.12条规定的内容和要求进行检验。
⒍1.3 抽样方法和判定规则
每项工程抽检不少于50%，但抽检数不少于两樘，若检验项目全合格，则不合格。当其中有一项不合格时，应加倍抽检，如该项仍不合格，则判定该批为不合格。对不合格品应全部返修，复检合格后方可交付。
⒍2 型式检验
⒍2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：
a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b.正常生产后，因结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c.正常生产时，连续生产五年以上时；
d.停止产一年以上，恢复生产时；
e.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
⒍2.2 型式检验项目
按本标准第4章规章的内容和要求进行试验。
⒍2.3 抽样方法和判定规则
由合格产品中抽检3樘进行型式检验，若检验项目全合格，则为合格。当其中有一项不合格时，应加倍抽检，如该项仍不合格，则判定该批为不合格。对不合格品，允许返修复检。
七、标志、包装、运输、贮存
⒎1 标志
⒎1.1 在产品明显部位应有铭牌，其上应注明：
a.商标和制造厂名；
b.产品名称；
c.产品型号；
d.制造日期或编号。
⒎1.2 包装箱的箱面标志应符合GB6388的规定。
⒎1.3 包装上应有“防潮”、“小心轻放”及“向上”等字样和标志，其图样应符合GB191的规定。
⒎2 包装
⒎2.1 产品应用无腐蚀作用的材料进行包装。
⒎2.2 包装箱应具有足够强度，并有防潮防震措施。
⒎2.3 装入箱内的产品应保证其相互间不发生窜动。
⒎2.4 产品装箱后，箱内须有装箱单、产品合格证、产品使用说明书及保修卡。
⒎3 运输
⒎3.1 运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污物。
⒎3.2 产品在运输装卸过程中严禁摔、碰撞、应保证产品几何形状不变，表面完好。
⒎4 贮存
⒎4.1 产品应放置在通风、干燥的地点，严禁与酸、碱、盐类物质接触，并防止雨水浸入。
⒎4.2 产品不能直接接触地面，底部应垫高100mm以上。