标题：江苏博润电气科技有限公司
公司简介
江苏博润电气科技有限公司坐落在江苏省常州市天宁经济开发区，是一家从事电力设备智能化领域的技术开发及相关产品研发、生产、销售的科技创新型企业。技术上，公司依托上海交通大学在线监测技术研究中心(即：国家能源智能电网（上海）研发中心)的一批站在学科前沿的专家教授；其中局部放电测量技术、高电压测量技术研究处于领先地位，并通过产品转化已拥有《GIS局放在线监测系统》、《电缆局放在线监测系统》、《发电机局放在线监测系统》、《电磁感应取电装置》《电缆排管机器人》、《输电线路综合在线监测系统》等一系列具有自主知识产权、技术领先的产品。
面向未来，江苏博润电气科技有限公司坚持“求真、务实、创新、服务社会”的宗旨，不断将新技术及新观念融入产品设计中去，并与广大客户一起，力争成为管理规范、技术一流的现代高科技企业。
江苏博润电气科技有限公司自2009年5月5日创办成立，公司发展迅速，2009年年度建立健全组织架构，完善营销生产团队。2009年10月通过ISO9000：2008质量管理体系认证，2009年底被评为“江苏省民营科技企业”、“常州市民营科技企业”截止2010年3月公司共获实用新型专利3项、软件著作权3项。
    
组织结构
  
公司愿景
服务社会，引领电气新时代； 
坚持不断创新、引进和学习创新，成为电气行业的技术领导者； 
坚持优化管理、提高效率，为客户提供高品质、性价比最优的产品与服务； 
坚持国际化战略，成为输配电业务的总包商。 
在输配电领域，建立具有自主知识产权的技术开发体系，提供优质的产品和服 
务，充分满足客户的需求，成为具有国际竞争力的一流企业。
产品介绍
高压电缆接地系统断线在线监测及报警系统  产品用途：
随着经济的高速发展，高压电缆在城市输配电系统中得到越来越广泛的应用。但伴随而来的对电力系统的高压电缆附件的人为破坏情况也越来越严重，其中电缆井、沟和户外终端的电缆接地系统的直接接地线、回流线和交叉互连线等是被破坏的主要对象。当直接接地线、回流线或交叉互连线等金属接地线被破坏后，电缆屏蔽层连接线路被人为断开，由于没有实时屏蔽层断线检测装置，很难及时发现，问题得不到及时处理。当电缆发生短路等故障时，由于没有电缆回流线等从而引发电缆严重烧毁等重大电缆运行事故，对正常的生产活动带来严重危害。
为适应电力用户需要，江苏博润电气科技有限公司采用实用的高压电缆接地系统断线实时检测方法，研制成功了稳定可靠的高压电缆接地系统断线在线监测及报警系统BRS–C10。
性能指标：
适用电压等级：110kV及以上高压电缆
断线检测报警时间：<1min，信息报送时间一般小于2min,信息报文包含有唯一的信息编码，可以区分信息的先后次序，避免误报。
终端最大监测接地线数量：4根/监测终端
工作温度：－20度—+60度
报警监控中心最大可带1000个现场监控终端。封闭式交叉互联接地箱  产品用途：
封闭式交叉互联接地箱主要用于110kV及以上电压等级电缆护层接地保护，其作用是消除在电缆发生故障时电缆护层与地之间的感应过电压和冲击过电压，避免电缆损伤事故，保护电缆的正常运行。同时，它还可与直接接地箱、保护接地箱箱配套使用，构成整个电缆线路的接地保护系统，以确保电缆安全可靠地运行。
性能指标：
箱体采用高强度金属制成，机械强度高，耐腐蚀性能良好；
箱体采用圆筒型结构设计，配合o型圈和硅胶密封，具有高等级的防水性能；
接地箱采用复合外套电缆护层保护器，具有良好的伏安特性和浪涌吸收能力；
接地箱与电缆之间采用插拔式连接方式，便于安装和检修；
预留有实验窗口，便于日后对接地箱进行试验和检测；
预留有压力释放装置，具有良好的防爆性能；
安装简单，可安装于户外或直埋运行，不受浸水环境的影响。电缆排管机器人 CJR-10  产品用途：
电缆排管机器人将电缆排管敷设过程中的管道内部图像检查、清理疏通和敷设拉线功能集于一身。通过机器人前端的摄像头实时监视管道前方及管壁状况，不仅能在机器人穿越管道的同时，检查电缆排管施工质量和完成敷设电缆牵引拉线的要求，而且能够对管道中的土建残渣进行清扫，实现对电缆排管的疏通和清理。在电缆排管敷设过程中使用电缆排管机器人，不但能提高电缆排管敷设效率，还有助于提高电缆管道敷设施工质量、降低电缆损伤事故、延长电缆使用寿命，具有广泛的社会及经济效益。
系统组成及功能：
电缆排管机器人由摄像头、牵引机器人、清扫器、控制器、电缆单元、牵引绳单元和电源等组成，其中摄像头和清扫器为选配件。系统主要功能包括：
1、牵引机器人能在管道内前进、后退和停止，可以适应不同的电缆排管管径；
2、电缆排管敷设牵引拉线；
3、电缆排管内部图像监视；
4、对管道内壁粘着的土建残渣进行清理；
5、通过手持控制器实现对牵引机器人、摄像头及清扫器工作状态的控制；
6、控制器液晶屏实时显示管道内部图像；
7、牵引机器人爬行距离显示；
8、牵引机器人发生意外时能安全回收；
9、密封防水设计及使用安全电压设计，保障系统工作安全可靠。
性能指标：
牵引机器人能在管道内前进、后退和停止，可以适应不同的电缆排管管径；
电缆排管敷设牵引拉线；
电缆排管内部图像监视；
对管道内壁粘着的土建残渣进行清理；
通过手持控制器实现对牵引机器人、摄像头及清扫器工作状态的控制；
控制器液晶屏实时显示管道内部图像；
牵引机器人爬行距离显示；
牵引机器人发生意外时能安全回收；
密封防水设计及使用安全电压设计，保障系统工作安全可靠。BR—G09电磁屏蔽机柜  产品用途:
防止计算机、网络服务器、交换机各通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露；
防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰，以保证其正常工作。
性能指标：
功率：交流电220V*16A；
屏蔽效能：C级标准（测试方法按  GB12190-90标准 ）
磁   场：14KHz≥70dB   150KHz≥95dB
电   场：200KHz~50MHz≥100dB
平 面波：50MHz~1GHz≥100dB
微   波：1GHz~10GHz≥95dB
环境温度：-25℃～+70℃ 相对湿度≯85%；XLPE电缆局部放电在线监测系统  XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于环保和城市布局等优点，在城市电网中得到了广泛使用。但在电缆的安装和长期运行中可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电，由于XLPE绝缘材料耐放电性较差，在局部放电的长期作用下，绝缘材料不断老化最终导致绝缘击穿，造成重大事故。因此对XLPE电缆进行局部放电检测有着重要的意义和经济价值。IEC及世界各国都制定了相关的局部放电测试标准，通过对局部放电的检测及时发现绝缘系统中的缺陷，找出故障原因，保障电力系统安全可靠运行。
XLPE电缆局部放电在线监测系统是专为XLPE电缆的绝缘状态监测而设计的，运用宽频电磁耦合技术实时检测XLPE电缆内部的局放信号，通过后台的数据分析软件和智能诊断系统，对信号进行分析和处理，评估XLPE电缆的绝缘状态，并给出维护建议。
本系统由上海交通大学在线监测中心研制，达到了国际先进和国内领先水平。
技术指标：
传感器外型尺寸25mm×45mm×40mm适用电压等级各种电压等级的XLPE电缆工作温度-30℃--70℃电源系统交流220V/50Hz测量通道1～30通道灵敏度10pC（实验室），50pC（现场在线）系统频带300KHz-30MHz最大采样频率20MHz、50MHz（采样频率程控可调）采样深度每次可连续采集4MBytes采样精度13Bit采样间隔由后台服务器控制可调可保存数据时间30年主要功能及特点：
XLPE电缆局部放电在线监测系统是专为XLPE电缆的绝缘状态监测而设计的，运用宽频电磁耦合技术实时检测XLPE电缆内部的局放信号，通过后台的数据分析软件和智能诊断系统，对信号进行分析和处理，评估XLPE电缆的绝缘状态，并给出维护建议。
性能指标：
环型或钳型传感器，安装方便，屏蔽结构能有效降低噪声干扰；
多通道同步采集，并能通过比较传感器之间的信号定位缺陷电缆；
提供脉冲识别、特征谱图分析等多种抗噪手段，最大限度抑制各种干扰；
后台专家系统结合SQL数据库，保存所有局部放电的特征数据；
使用数据统计和智能诊断技术，对所有历史信号进行分析，给出高置信度的诊断结论并给出相关维护建议。
声电联合局放检测技术在变电站中的应用
  声电联合局方测试1、局部放电的基本概念
电力设备的绝缘系统中，只有部分区域发生放电，而没有贯穿施加电压的导体之间，即尚未击穿，这种现象称之为局部放电。它是由于局部电场畸变、局部场强集中，从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的。它可能发生在导体边上，也可能发生在绝缘体的表面或内部。在绝缘体中的局部放电甚至会腐蚀绝缘材料，并最后导致绝缘击穿。因此，进行局部放电检测，预防绝缘事故的发生，对维护设备安全和电力系统稳定运行有着十分重要的意义。
局部放电是一种脉冲放电，它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。
2、UHF、AE、HFCT 法原理
2.1  UHF 法原理   
电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高，当局部放电在很小的范围内发生时，击穿过程很快，将产生很陡的脉冲电流，其上升时间小于1ns，并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测超高频（UHF）法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的超高频电磁波（300MHz  ≤ f ≤ 3GHz ）信号进行检测，从而获得局部放电的相关信息，实现局部放电监测。根据现场设备情况的不同，可以采用内置式超高频传感器和外置式超高频传感器。由于现场的晕干扰主要集中300MHz 频段以下，因此UHF 法能有效地避开现场的电晕等干扰，具有较高的灵敏度和抗干扰能力，可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。
2.2  AE 法原理    
电力设备内部产生局部放电信号的时候，会产生冲击的振动及声音。超声波法
（AE，又称声发射法）通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法的特点是传感器与电力设备的电气回路无任何联系，不受电气方面的干扰，但在现场使用时易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大，超声波检测法的检测范围有限，但具有定位准确度高的优点。
2.3  HFCT 法原理 
当电力设备内部发生局部放电时，高频放电电流会沿着接地线向大地传播。高频电流传感器（HFCT）法通过在接地线上安装 HFCT 检测高频电流信号实现局部放电检测。HFCT 一般使用Rogowski 线圈方式，在环状磁芯材料上围绕多圈的导电线圈，高频电流穿过磁芯中心而引起的高频交变电磁场会在线圈上产生感应电压。由于HFCT 传感器的测量回路与被测电缆之间没有直接的电气连接，属于非侵入式的检测方法，被检测设备不需要停运。3、变电站设备声电联合局放测试特点3.1 测试原理 根据变电站现场运行的电力设备的结构特点，采用UHF 法、HFCT 法与超声波法联合测试法（声电联合法）对电力设备进行局部放电在线监测。声电联合法同时提取局放信号的UHF信息、高频电流信息和超声信息，通过对三种信号的对比分析，能更加有效地排除现场干扰，提高局部放电定位精度和缺陷类型识别的准确性，有利于发现并确定绝缘缺陷，实现变电站设备的安全运行。声电联合法局部放电检测方法以GIS 设备为例，将外置式UHF 传感器放置在绝缘子附近，超声传感器安置在GIS 筒体外壳上，HFCT 安装在GIS 电缆终端的接地线上。各传感器检测的局部放电信号传输到局部放电检测系统或高速示波器定位系统进行处理，实现局部放电定位分析、模式识别与绝缘水平诊断。3.2 技术特点1.采取声电联合检测技术，根据设备情况可采取一种或多种局放测试技术进行设备带电局放测试，同时通过对多种信号的对比分析，能更加有效地排除现场干扰，提高缺陷类型识别的准确性，有利于发现并确定绝缘缺陷，保障变电站设备的安全运行。2.采取声电联合定位技术将UHF法快速定位法和超声法精确定位的特点有效结合，提高局部放电定位的准确性，大大提高了变电站设备的检修效率。3.局部放电检测系统具有较强抗干扰技术，超高频传感器多频段可选，传感器还可指定为干扰参考传感器，并提供多种分析处理手段和数字滤波抑制干扰技术。4.适用于变电站GIS、变压器、电力电缆和开关柜等设备的带电局放测试和定位，并给出可信的维护建议。4、声电联合局放测试在GIS、变压器、电缆和开关柜中的应用4.1 GIS 中检测应用 在对上海电力公司某220kV电站GIS设备在线巡检测试过程中，发现站内35kVGIS 存在多个幅值很大的UHF 信号，经UHF初步定位分析，在可疑GIS部位范围内布置多个超声波传感器，进行声电联合监测，以进一步确定局部放电类型与位置。此时，超声波传感器与超高频传感器检测信号及其特征图谱如图1所示，检测系统判断绝缘缺陷为浮电位放电，定位精度达厘米
主要应用案例和成果
1、上海某 22 万站：检测并确认 110kVGIS 两处浮电位放电，定位到分米级，09 年 6月进行解体详细检测分析，验证了测试的正确性。
2、上海某 22 万站：检测并精确定位 2 处 35kVGIS 局放源，定位范围小于 5cm，判断为 GIS 通管内部存在悬浮放电，09 年 6 月解体结果验证了测试的正确性。
3、上海 22 万站、11 万和 35kV 站：检测并确认站内 35kVGIS 多处浮电位放电，经 到厂家解剖设备发现故障原因，厂方确认产品缺陷并给出整改意见。涉及上海 12 个变电站 156 个设备点，于世博前夕进行了全面反措，为世博保电做出了贡献。
4、 上海某 22 万站：检测发现 35kVGIS 设备悬浮电位放电，定位精确到厘米级，2010年3 月停电检查发现支撑绝缘子管脚以放电被大量腐蚀，消除了事故隐患。
5、 内蒙古某 11 万变电站：检测发现悬浮电位放电，判断有金属异物在里面，定位 到厘米级，2009 年 2 月后打开发现有一个螺母两个金属垫片掉落在里面，消除了事故隐患。
6、江苏某 22 万站：检测并定位绝缘盆子放电缺陷，有多个区域能够测试到局放信 号，精确定位到故障绝缘子，2010 年 6 月解体维护验证了测试的准确性。
7、 湖北某 22 万站：发现 11 万 GIS 两个个放电点，定位到分米级。
8、 山东某 11 万站：发现 11 万 GIS 电缆筒体局放缺陷，定位到分米级。
9、上海世博园区某 22 万站：发现 22 万 GIS 电缆筒体局放缺陷，定位到分米级。
10、上海世博园区 10KV 开关站：精确定位缺陷到分米级并给出具体缺陷相和故障原 因，使得维护工作量大大下降，2010 年 6 月解体维护验证了测试的准确性。
11、上海世博园区 10KV 开关站：精确定位避雷器故障放电故障，更换试验验证了测 试的准确性。
12、上海某 22 万变电站：发现和定位多处电缆终端放电，2009 年 10 月解体维护验证了测试的准确性。
13、上海某 22 万变电站：发现 110kVPT 振动异常，2008 年 11 月返厂检修验证了测试的准确性。
14、湖北 2 个 22 万变电站：测试发现多处同一类型局放信号，确认为产品家族性缺陷。
博润鸟瞰图
江苏博润电气科技有限公司将于年底动工建造，占地约30余亩。