标题：钢浮岛
定义
钢浮岛是分布于航站楼地上部分公共区的舱体，其内部为商业、餐饮、高舱位候机室、高舱位值机室、交通核、卫生间、机电用房等功能。
要求
钢浮岛均带有顶盖和围护，其中部分区域须按独立防火单元要求设2小时耐火极限的围护和1.5小时耐火极限的顶棚和楼板，部分区域须按封闭舱的要求设1小时耐火极限的顶棚、楼板和围护结构，其余钢浮岛按开放舱要求设1小时耐火极限的顶棚和楼板。部分钢浮岛顶部容纳了设备送回风的风道及送、回风口。大部分钢浮岛外侧设有消火栓,灭火器等设施。钢浮岛内部还包括了强,弱电竖井,配电盘等电气设施。内部分隔需满足防水，防火的要求。
机场位置
钢浮岛大部分设置在旅客休息区，值机大厅。
主要构件组成
a)         支撑结构：
包括钢结构梁、次梁、钢制竖龙骨和横龙骨及装饰面板各处的连接构件
b)         饰面铝单板、穿孔铝板、蜂窝铝板、穿孔蜂窝铝板
c)         玻璃隔断、防火玻璃隔断、玻璃自动门、玻璃平开门、消防卷帘
d)         防火板及相关构造
e)         轻钢龙骨隔墙、钢制平开门、上下水管道、盥洗装置、储物柜、柜台
f)          空调风管、水管、静压箱、送、回风口、空调设备
g)         消防喷淋系统管道及附件
h)         电气线管、桥架、灯具、控制开关
i)           扬声器、摄像头
j)     楼板开洞处消防封堵
主要材料性能技术要求
钢浮岛整体技术要求a)         钢浮岛系统产品外观造型及构造细节在遵循图纸设计要求基础上，可以与建筑专业协商调整，但必须具有科学性、实用性、美观性，达到防水、防尘、等功能。应在投标文件中详细说明构造原理并提供详细构造设计图、节点图。
b)   钢浮岛系统制作时,在尺寸范围内不得有型材接头,在外表不得在任何可见的安装孔洞及紧固螺钉。对角线几何尺寸加工误差不应大于±1.0㎜，纵向扭曲误差应小于0.1°。
1)   能够可靠承载设备及其它控制器的重量。
2)   对设备及其它控制器的安装孔位和安装结构尺寸的合理公差具有适应能力。
3)   结构具有良好可靠的安全性。
4)   具有良好的隔声和防尘结构。
5)   便于设备及其它控制器的安装和拆卸。
6)       便于设备及其它控制器的维护和维修。
7)   具有防止无关人员随意拆卸设备的结构设计。
8)   设备安装支架内部应具有固定通信电缆的电缆槽。饰面铝板/蜂窝铝板总体要求1．产品：在满足造价和建筑师要求的建筑效果前提下，承包商可全部采用铝单板或部分选用蜂窝铝板，并对采用蜂窝铝板的部分须作出造价上的对比和说明。应用的铝单板、穿孔铝板、蜂窝铝板、穿孔蜂窝铝板应由承包商计算得出，铝合金单板厚度不低于3㎜。铝合金单板或蜂窝铝板厚度需满足强度要求。穿孔铝板或穿孔蜂窝铝板穿孔形式和图案须符合设计单位的要求。
2．材质：要求选用铝锰合金
3．表面涂层处理：要求采用静电粉末喷涂工艺，所有涂层选用必须满足环保要求，不含苯等对人体有害的成分；
涂层厚度：不低于30&micro;m。
涂层性能：
a)        涂层附着力应不低于1级。
b)        涂层硬度应不低于2H。
c)         抗冲击强度：50㎝。
d)        漆膜与电镀层耐腐蚀性能不低于10级。
光泽度要求：静电粉末喷涂涂层：小于30°。
4．加工成型工艺：可采用模压成型或折弯成型工艺加工而成，但加工过程中必须进行板材的整平处理。
5．安装系统：要求所采用的墙板产品均为系统产品，即每种产品均有成型的安装系统，有与之配套的龙骨、连接件和其它辅配件。易于安装、拆卸、检修、保养。不得采用通过自攻钉直接将金属板铆固于龙骨基架的做法来安装金属墙板。
6．外观要求：
a)       铝单板、穿孔铝板、蜂窝铝板、穿孔蜂窝铝板表面颜色为RAL9016，交通白。
b)       面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹。
c)       面板两端与针孔截面无毛刺，针孔板表面不肉眼可视纹路或隐条。
d)       烤漆层不得有露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑。
e)       成型板面无波纹、明显凹凸、折边不起边。
f)        龙骨、配件不得有毛刺、腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷。
7．强度要求：面板与龙骨安装后，面板应能承受160N/㎡的静载荷，最大弹性变形量不得大于10㎜，塑性变形量不得大于2㎜。安装面板所需的吊挂件应能承受150N的静拉力，无明显塑性变形。建议竖向龙骨采用80x60x4mm方钢管，分格为1500mm，横向龙骨采用60x60x3mm，分格为1000mm。具体方案须承建方根据荷载计算做出具体设计并经建筑师确认。
8．饰面铝板系统应满足热胀冷缩的要求。
9．在混凝土结构缝处的饰面铝板构造须在不影响外观前提下作出详细应对方案钢材构件要求1)   所有螺栓、螺钉、螺母采用不锈钢材料。
2)   支撑结构包括钢制的横竖龙骨和连接构件，其壁厚应由承包商根据墙装饰板的力学要求计算得出，最小不少于3毫米。钢材采用Q235或等同级别产品。涂饰处理采用电镀处理，采用电镀镀锌，热喷镀锌或热浸镀锌的其中一种方式进行防锈处理，透明镀层厚度等级AA15。
3)   为预防因异种金属而引起的电气腐蚀，除不锈钢外，均应进行绝缘处理。
4)   螺栓应采用A3-50。
5)   钢浮岛铝板幕墙龙骨建议规格：
钢浮岛侧面垂直/斜向铝材幕墙竖向龙骨，采用80x60x4钢方管，分格为1500mm，横向龙骨采用60x60x3mm，高度间距为1000mm。
钢浮岛正面/背面穿孔板铝材幕墙，采用铝板专用角钢挂件，由幕墙厂家提供，或采用80x60x4钢方管，分格为1500mm，横向龙骨采用60x60x3mm，高度间距为1500mm
钢浮岛顶部铝材幕墙，沿钢浮岛长轴方向采用100x60x4钢方管，分格为1500mm，沿钢浮岛短轴方向采用100x60x4钢方管或直接利用钢浮岛钢结构次梁，分格为2250mm
钢浮岛防火硅酸钙板防火封堵龙骨建议规格：
钢浮岛顶部或侧面整铺防火硅酸钙板，采用40x40x3钢方管龙骨，分格为1000x1000mm。钢浮岛立面局部防火硅酸钙板，采用上下角钢固定，可不设龙骨。
部分钢浮岛立面铝板幕墙与钢结构不完全平行，龙骨做法需考虑从钢结构挑出的距离以及悬挑所造成的挠度。具体做法须由施工单位深化设计。
以上为建筑师建议做法，施工单位需根据图纸与现场情况做出具体设计，并由建筑师确认后施行。玻璃隔断构件要求1)   所有玻璃隔断与吊顶、侧墙交接处做隐框处理。
2)   在区域需要设防火玻璃隔断，须具有两小时的耐火时间并满足隔热要求。此部分采用复合防火玻璃。对于3.3m高的玻璃隔断，建议防火玻璃+防火胶粘体+防火玻璃厚度建议为6+17+6（mm），对于5.3m高的玻璃隔断，防火玻璃+防火胶粘体+防火玻璃厚度建议为10+13+10（mm）。
3)   玻璃隔断之间在没有防火要求时做开缝处理，缝宽不大于5mm，并满足热胀冷缩要求。在有防火要求时采用无色透明耐火材料封堵，颜色不得与玻璃颜色有过大偏差，并能满足耐火要求，做到胶缝平整。
4)   在混凝土结构缝处的玻璃隔断须在不影响外观前提下做出详细应对方案。玻璃门、自动隔断、防火卷帘构件要求1)   玻璃平开门、自动门、自动隔断的生产安装在符合精装修图纸要求外，还须与建筑专业及相关厂家协调解决。
2)   玻璃平开门、自动门、平移墙的玻璃、节点设计须不影响钢浮岛外观，其颜色、接缝、封边、五金件均要与建筑专业协调确定，并须满足相应的隔声、防火、防盗及疏散等要求。
3)   所有设防火卷帘的位置及安装方式须与建筑专业及相关厂家协商确认，并满足消防性能化报告的要求内部房间及附属装置构件要求1)   钢浮岛内部附属房间的隔墙、平开门须满足相应房间的隔声、耐火、密闭、防盗及设备安装要求。
2)   钢浮岛内部房间顶部封堵及与吊顶交接方式须满足相应房间的隔声、耐火、密闭、防盗及设备安装要求。
3)   钢浮岛内部的储物柜、盥洗池等设施的选型、设计、安装须与建筑专业协商确认。
钢浮岛内部需要做防火隔断保护的隔墙、玻璃隔断顶棚等位置，耐火性能需满足消防性能化报告的要求，并与防火卷帘、防火门形成整体防火围护体系。具体构造做法须经建筑师确认。