标题：相序保护器
简介
相序保护器是控制继电器的一种，能自动相序判别的保护继电器，保证一些特殊机电设备
  相序保护器因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯，如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生，必须在控制回路接入相序保护器，保证相序无误。空调压缩机，也有采用相序保护器，保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。
原理
工作原理取样三相电源并进行处理，在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下，其输出继电器接通，设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时，相序不符，输出继电器无法接通，从而保护了设备，避免事故的发生。
三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点，相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中，具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接，.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭，常闭变常开。若起到保护作用，应该接常闭触点。
相序保护器温度保护在相序保护器电动机没有超过额定值时，由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因，电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题，因此需要直接反映温度变化的热保护器。
温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片它们都被直接埋置在发热部位。
温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护，但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护；而温度保护是由于散热不良，环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时，电动机中的电流值有可能是正常的，因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。
相序保护器漏电保护相序保护器为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故，防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故，低压配电系统应该具有漏电保护装置。
漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器，分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律：流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是，零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和，而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。
理论上来说，三相线负载平衡且电路正常工作的情况下，各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中，由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约，理想的三相完全平衡的负载不大可能存在，其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此，“负载三相平衡”这个概念只具有理论意义。
相序保护器原理相序保护器原理 一般情况下，电动机工作的接线顺序是有规定的，如果由于某种原因，导致相序发生错乱，电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。
相序保护可采用相序当电路中相序与指定相序不符时，相序继电器将触发动作，切断控制电路的从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
由和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用，当电源按图中A、B、C相序接入时，氖泡发光，而逆相序如A、C、B接入时，氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时，交流电经C2降压、VD1和整流、DW后得到12V直流电压，加在由继电器K、光敏电阻管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序，则氖泡发光，与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗，V便得到基极偏流而导通，K吸合，K1接通交流的控制回路，C吸合，电动机启动运转。反之，如为逆相序，则氖泡不亮，K不吸合，K1断开，电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。
特点
相序保护器按执行装置的不同，可以分为有触点相序保护器和无触点相序保护器两种。前者使用电磁继电器或交流接触器作为其执行装置，后者采用固体继电器（晶闸管、IGBT、高压VMOS管）作为其执行装置。前者是利用电磁继电器或交流接触器的触点来分断相序错误的三相电源，后者则是使用电子元器件关断的方式来分断错误电源。所以，相对于前者，后者具有反应速度快、无噪音、无火花、寿命长、体积小和机械强度高的特点，前者相对后者，具有分断耐压高、承受过载能力强、价格低廉等特点。
优点相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。
相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号，起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护（断相保护）、电压不平衡保护、相序保护（错相保护）于一体，采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术，显示采用高清晰超宽温中文液晶，具有功能齐全，性能稳定，显示直观、操作简便的特点。
产品主要特点高精度：相序保护器采用功能强大的微处理器芯片，尤其采用交流采样技术，电压测量精度为±1%，能分别显示三相电源相电压值，相当于三个电压表的功能。 &Oslash; 宽电源频率：相序保护器能适用于45～65HZ，保证全球通用。
宽电源电压：相序保护器能适用于相电压150～300V（线电压250～500V），使相序保护器的规格大为减少，便于用户选用，同时可减少大量的备件资金。
独立的常开、常闭输出：相序保护器采用大功率双组触点继电器，可独立控制不同电压等级的设备，应用更加广泛。
直观显示：相序保护器采用专用宽温度高清晰中文液晶显示，正常工作时显示三相电源相电压值；故障时直接用中文显示故障原因，并且可同时显示哪一相故障，以及故障时的电压值，非常直观，便于迅速确定故障原因及部位。
故障记录：相序保护器采用非易失存储技术，当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障，即使本产品完全断电也能记忆故障信息，方便故障查询。
安装方式：相序保护器底座采用导轨式另设两个M4螺孔结构，可HT35导轨安装，也可用M4螺钉固定，两种安装方式，更加灵活方便。
人性化电压不平衡保护：相序保护器内部建立优化的数学模型，能根据三相电压不平衡度自动调整动作时间，不需要用户设置。
详见相序保护器电压不平衡保护动作时间曲线图：
A ——电压不平衡度
——三相电压中最大相的电压
——三相电压中最小相的电压
图：相序保护器电压不平衡保护的时间特性曲线
相序保护器主要性能指标
JL-400相序保护器输入电源L1/L2/L3/N 电源电压范围相电压150 - 300V AC, 线电压250～500V AC 45-65HZ 电压测量范围相电压150 - 300V AC缺相保护功能有相序保护功能有过电压保护功能有欠电压保护功能有不平衡保护功能有显示超宽温中文液晶显示输出形式独立的常开、常闭输出输出负载能力电阻性负载： 5A/250V AC, 5A/30V DC
电感性负载： 1.5A/250V AC, 1.5A/30V DC输出触点机械寿命>100,000次额定消耗功率3VA电气隔离强度>2000VAC, 脉冲耐电压 2.5KV(1.2/50us)测量误差满刻度时小于0.5%安全防护等级IP20外壳尺寸45 mm x53 mm x64 mm工作环境温度-25℃～65℃,湿度<85%，无凝露相序保护器操作指南
1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L2、L3、N端。
2、相序保护器的常开、常闭输出端，分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图
3、设置参数，把连接好的相序保护器通上三相电，液晶屏显示其中一相的电压。
（1）相序保护器正常情况下，按一下R/设置键，进入设置状态，设置字符闪烁，此时液晶屏上显示设置和相序字样，按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能，ON表示开启，OFF表示关闭。 
（2）再按一下相序保护器的R/设置键，设置过电压值，液晶屏上显示设置和过压字样，按▲或▼键设置过电压值，过电压值在220V～300V范围内设置，步进量为1V；再按一次R/设置键，设置过电压动作时间（单位为秒），动作时间 
可在0.1～20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 接线示意图
（3）再按一下相序保护器的R/设置键，设置欠电压值，液晶屏上显示设置和欠压字样，按▲或▼键设置欠电压值，欠电压值在150V～220V范围内设置，步进量为1V；再按一次R/ 设置键，设置过电压动作时间（单位为秒），动作时间可在0.1～20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。
（4）再按一下相序保护器的R/设置键，液晶屏上显示End字样，本次设置完成。
（5）当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时，液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样，如果故障时间超过设置的动作时间，过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮，同时显示故障时的电压值，这时输出触点转换。
（6）由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障；故发生缺相、错相故障时，相序保护器能记忆自锁。即使安全切断相序保护器工作电源，也会存储故障信息；只有在排除缺相、错相故障后，按R/设置键，相序保护器才能复位。而发生过压、欠压故障后，如果线路电压又恢复了正常设置电压范围，相序保护器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。
备注：
（1）进入设置状态，如果20秒内无任何操作，JL-400相序保护器自动退出设置状态。
（2）相序保护器的常开、常闭状态，分别是指继电器正常通电状态；故障时常开、常闭状态分别同时转换。
4、J相序保护器参数设置。
类别参数名称设定范围步进量出厂设定单位电压设定过电压设定值OFF-221-3001 VOFFV欠电压设定值150 -219- OFF1 VOFFV过、欠电压恢复回值

5V动作时间过、欠压动作时间0.1-- 200.1S10.0S缺相动作时间

2.0S错相动作时间

0.1S