标题：机房监控系统
简介
机房监控系统主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的，其监控对象构成机房的各个子系统：动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等。机房监控系统基于网络综合布线系统，采用集散监控，在机房监视室放置监控主机，运行监控软件，以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数，发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。
动力设备监控
机房监控系统动力系统监控包括机房的全部电源设备，如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。　
(1)供配电：机房监控系统监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数。如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率等；监视各级开关的开关状态。显示和记录各种参数的变化曲线，并对各种报警状态进行记录和报警处理。
(2)柴油发电机组：机房监控系统监测发电机组输出电压、电流、频率(转速)及水温、油位、油压等参数；发电机组运行状态、燃油阀开关状态等各种状态的实时记录和报警处理；控制发电机组的启停。
(3)UPS：在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下，机房监控系统可以监测协议提供的所有参数和状态。参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态；显示和记录各种参数的变化曲线，并对各种报警状态进行记录和报警处理。
(4)直流电源系统：机房监控系统监测输入市电的状态，电池电压及其状态，显示和记录电池电压、蓄电池温度的变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。
空调设备监控
(1)机房专用精密空调为智能设备，只要具备智能接口，就可以全面监控空调的运行参数。根据精密空调供应商提供的通讯协议和远程监控板，实时监测精密空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数；监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态（水冷式空调还可监测到冷却水塔的补水池液面状态、冷却水塔风扇状态、冷却水阀门状态等）等各种工作状态；显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。可通过系统直接设定空调机的各种参数。
(2)普通空调：通过改装空调电路，或者利用空调红外控制器，对其市电状态、风机状态、压缩机状态以及报警信息处理，根据温度变化控制空调启停。
温湿度监控
通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据，机房监控系统以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线，以及越界报警信息处理。
图像视频监控
图像监控系统采用视频组态的概念，将各通道的图像以控件组态的方式随意插入某个界面，对于大型的监控系统而言，以电子地图的方式来集中管理各个场地的数据和图像的界面，十分方便。由于将机房监控系统和闭路监控合二为一，因而可以随意实现动力环境与图像的联动控制，一旦有异常事件发生，机房监控系统自动弹出现场图像画面，即时录像并作报警提示和处理。
漏水监测系统
机房漏水检测是对机房空调或者窗户等处可能漏水的地方进行监测，它通过采集测漏主机的报警信号监测任何漏水探头上的漏水情况，一旦发生报警机房监控系统，立即机房切断上水支管和上水总管的上水电磁阀，彻底封闭水路，断绝继续泄水发生，并可以定位检测具体的漏水系统，同时将报警信息通过短信平台发送到相关管理人员，且在现场有声光报警产生。
智能门禁管理
由门禁控制器、门禁卡、读卡器、电控锁、网络扩展器、门禁管理软件、管理计算机等构成，机房监控系统实现了对机房的出入控制、进出信息登录、保安防盗、报警，同时提供了多种形式(RS485、无线modem、拨号、TCP/IP、短信、SP)的联网功能。
消防系统监控
通过采集消防控制器或烟感探测器、温感探测器的报警信号实时监测火灾警状态，当有火警发生，机房监控系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知，采取控制措施如开门开通风设备，启停其他相关设备。
防雷系统
机房监控系统监测电源防雷器的工作状态，对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。
网络设备监控
通过网络与路由器、服务器、小型机等建立通讯联系，直接从这些网络设备中获取各种信息，通讯过程采用国际上通用的简单网络管理协议（ SNMP ），无需在网络设备上添加任何应用程序，即可监控机房内服务器、路由器、工作站及其他网络设备的工作状态；记录网络设备的启停时间、网络流量 - 时间曲线；统计通讯繁忙程度、通讯可靠性；对于服务器非法关机、通讯拥塞或通讯瘫痪等严重事件立即给出报警信息，并弹出该网络设备的相应画面和处理建议，保障网络系统的网络系统的安全可靠性。
应用
机房监控系统广泛应用在各行业领域如通信基站、中大型工厂、重要的政府部门、工商税务、金融机构、医院等，采用分散部署、集中监控系统完成全天候、无人值守的监控工作，确保机房设备的稳定运行，提高了机房管理的安全性能和可靠程度，实现了机房的科学管理。
机房联网集中监控管理解决方案
  机房联网集中监控管理解决方案[1]一体化机房动力环境监控系统为企业分布式机房的管理与维护的提供专业解决方案，通过采用TCP/IP方式，在Internet中,在有线或无线LAN网中，在VPN虚拟网中等等，分散的机房可以很容易与管理中心建立起联系，用较低的成本，在管理中心对广泛分布的机房动力设备、环境、消防、门禁、视频等实现统一监控管理。多级联网运维，集中管理与分级管理相结合瑞尔时代中心联网运维管理平台支持3级联网监控，能在省级中心管理各地市监控中心以及直接管理各地市分机房所有设备;能在地市监控中心管理下面各个区县级分机房所有设备;现场每个机房管理人员能且只能管理本机房所有设备;各监控中心和各分机房管理人员能通过WEB浏览所辖机房的运行情况。降低维护成本，提高维护效率瑞尔时代中心联网运维管理系统将分散的机房维护工作由人工定期巡检变为主动提醒模式、由大量人员各机房巡检变为一人中心巡检，实现无人职守或中心1人职守，大大减少维护工作量和降低维护人员数量;专家知识库真正成为用户设备维护的利器，提高维护效率;定时邮件发送统计报表，准确反映机房运行状态，故障率，分布，特点等情况，方便机房维护工作。安全可靠，稳定运行通过对机房门禁监控，正确识别非法开门，联动现场声光告警，并通过短信/电话等方式及时通知管理员。管理员可远程打开IE浏览器通过视频监控画面核实和处置，最大程度保障机房防盗安全需求。故障定位，告警过滤瑞尔时代机房联网运维管理系统通过对分机房动力环境系统的告警进行条件过滤，按时间、告警等级，当前告警或已结束告警状态，未确认或已确认状态，告警类型，设备类型等条件，帮助客户快速找出关心的告警，为您提供舒适便捷机房运维平台，准确反映机房运行状态和所需关注的问题。个性化定制、拓展增值业务中心运维系统采用灵活的报表架构设计，支持客户自定义，表格、矩阵、图表和混合报表模式和多种文件格式，满足客户不断增长的业务需求。
中心运维系统提供降低机房的IT设备、电源系统、制冷系统、照明系统等主要能耗的整体解决方案。通过节能管理、智能化群控等手段，人来灯亮，人走灯灭，新风系统自动定时启停等功能，降低机房能耗，并统计各分机房能耗PUE值，不断优化整个机房系统的用电管理。
中心运维系统推出蓄电池管理业务，实时检测电池电压、电流，生成电池曲线报表，检测电池剩余容量、预测放电时间，判断蓄电池是否合格，协助管理员做好蓄电池更新维护工作。延长机房寿命机房服务器使用寿命受环境影响很大，一体化动环监控系统实时监测机房空调状态和环境温度，如发现异常情况，将及时通知管理员检查维护，保证机房重要设备常年处于良好运行环境，延长机房核心设备使用寿命。