标题：喷头
分类
喷头有两大类：
一、燃烧器用喷头（军用，民用）
二、非燃烧器类喷头
按喷头的功能喷头大致可分为，喷雾喷头，喷油喷头，喷砂喷头，园林绿化浇灌喷头，农业大田浇灌的摇臂喷头，农业大棚温室微喷头，工业防尘喷头（上海爱润绿化配套设备有限公司专业提供）及特殊喷头。
按材料分类，可分为金属喷头，塑料喷头，陶瓷喷头，合金喷头。
按行业分类，可分为石化喷头，农业喷头，纺织喷头，造纸喷头，环保喷头，喷涂喷头，化工喷头，钢铁喷头，电子版路喷头。
按形状分类，可分为空心锥喷头，实心锥喷头，方形喷头，椭圆形喷头，扇形喷头，柱流喷头，二流体喷头，多流体喷头等等。
特殊行业喷头：喷喷头，催化裂化喷头，德士古喷头，造粒喷头，喷砂喷头等等。
一般广告行业喷头主要指的是打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件。
喷头相关图书
目前国内化工出版社出版过3本，
《喷嘴技术手册》 2002 侯凌云
《喷嘴技术手册第二版》2007 侯凌云、侯晓春
《工业喷嘴及喷射装置设计图集与生产制造、选用新工艺新技术和最新技术标准规范应用》2007 王高明
喷嘴应用简介喷头的应用（非燃烧器类）
  喷头1）清洗（也称表面清理）
a．汽车、摩托车、家用电器等前处理化学清洗，汽车清洗；
b．高压清洗瓶罐桶，如啤油瓶、油桶、大尺寸罐等内表面；
c．电路板外表面化学清洗；
2）喷涂（也称涂装）
a．金属零部件表面磷化、钝化、去脂等；
b．喷漆，又可分为机械或空气雾化为主，静电雾化为辅的组合方式，用于金属、非金
属没备、家具，幸内装修等；
c．药片涂层，喷墨打印，喷雾印染；
3）冷却
a.冷却塔，如发电厂的循环用水、地面燃气轮机进气降温（利用水膜或其他冷却剂）等冷却塔；
b.输送带冷却；
4）防火 
a．储存罐；
b．钻片平台等。
5）加湿
a．储藏室保湿；
b．纺织车间、印刷厂加湿；
6）除尘
a．垃圾清扫车地面压尘，洒水车；
b．从冲天炉上去除灰尘；
7）润滑 
a．齿轮、轴承润滑；
b．喷涂脱模剂；
8）气体调节 
a．洗涤喷漆室空气调节；
b．S02去除，N02控制；
9）粉料（剂、末）制取 
a．化工、食品、医药、陶瓷等粉状产品采用喷雾干燥设备中制取；
b．粉末冶金中金属、合金和金属化合物的粉末制取；
10）农业及园林如农、林作物喷洒农药和化肥，苗圃及园林喷洒灌溉等。
11）日常生活如淋浴，理发时喷发胶和摩丝，各种场合灭虫、消毒药物喷洒等
流量系数喷头的流量系数K由下式计算：
K=Q/ 
式中：
P— 喷头入口处压力，单位为兆帕（MPa）；
Q一 喷头的流量，单位为升每分钟（L/min）。
选用
⑴闭式喷头的安装高度，要求满足“使喷头及时受热开放、并使开放喷头的洒水有效覆盖起火范围”的条件。超过上述高度，喷头将不能及时受热开放，而且喷头开放后的洒水可能达不到覆盖起火范围的预期目的，出现火灾在喷水范围之外蔓延的现象，使系统不能有效发挥控灭火的作用。
⑵不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中，由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头，分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否，将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶，且配水管道沿梁下布置时，火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头，才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。室内设有吊顶时，喷头将紧贴在吊顶下布置，或埋设在吊顶内，因此适合采用下垂型或吊顶型喷头，否则吊顶将阻挡洒水分布。
边墙型扩展覆盖喷头的配水管道易于布置，颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。
⑶为便于系统在灭火或维修后恢复戒备状态之前排尽管道中的积水，同时有利于在系统启动时排气，要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头，或干式下垂型喷头。
⑷水幕系统的喷头选型要求。防火分隔水幕的作用，是阻断烟和火的蔓延。当使水幕形成密集喷洒的水墙时，要求采用洒水喷头；当使水幕形成密集喷洒的水帘时，要求采用开口向下的水幕喷头。防火分隔水幕也可以同时采用上述两种喷头并分排布置。防护冷却水幕则要求采用将水喷向保护对象的水幕喷头。
⑸快速响应喷头的使用条件。大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用，使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大、财产损失的价值增长等新特点，对自动喷水灭火系统的工作效能提出了更高的要求，采用快速响应喷头。
⑹防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响，同一隔间内应采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头。
⑺设计自动喷水灭火系统时，要求在设计资料中提出喷头备品的数量，以便在系统投入使用后，因火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换，缩短系统恢复戒备状态的时间。
施工、安装要点
1）喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
2）喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
3）喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
4）喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。
5）当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。
6）安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。
7）喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
8）当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合相关标准的规定。
9）当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在其腹面以下部位。
10）当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合相关标准的规定。
保养
1、旋开喷头的副墨瓶至喷头供墨管的快装接头，待墨管及喷头内的墨水已基本流出。用注射器向喷头注入30ML左右的清洗液（注意不要施加50kpa以上的压力），清洗喷头。当喷孔喷射出的清洗液已无明显墨水颜色，即停止清洗。
2、把喷头注满清洗液然后用闷头密封墨管，再用（PE材质）保鲜膜封住喷嘴表面，而后放置8小时。
3、将保鲜膜取掉后，旋开闷头，待喷头内清洗也流出，开机后注墨打印。经过上述清洗操作，一般都可使喷头状态得到改善。
执行标准
1） 产品标准
《自动喷水灭火系统-洒水喷头》GB 5135.1-2003
2）工程标准
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
3） 相关标准图
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206
术语、定义、符号和单位
1、洒水喷头 sprinkler在热的作用下，在预定的温度范围内自行启动，或根据火灾信号由控制设备启动，并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
2、传导系数 conductivity factor是喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量，其符号为C，单位为（m/s）0.5。
3、响应时间系数response time index是喷头动作灵敏度的度量，表示为RTI=τu0.5，τ为热敏感元件的时间常数，单位为s；u 为气体流速，单位为m/s。响应时间系数的符号为RTI ，单位为（m·s）0.5。
4、标准方位standard deviation当热敏感元件对称时，标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其轭臂所在平面的方位。当热敏感元件为非对称时，标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其轭臂所在平面，同时产生最短响应时间的方位..
5、最不利（响应）方位 worst deviation使气流方向与喷头入口轴线垂直且产生最长的响应时间的方位。
6 、装配载荷 assemble load当喷头入口处水压为0时施加在喷头体上的力。
7、工作载荷service load喷头入口处施加1.2MPa 水压产生的力与喷头的装配载荷施加在喷头体上的力的合力。
8、设计载荷design load当喷头承受工作载荷时，施加在热敏感元件上的力。
9、静态动作温度static operating temperature
喷头热敏感元件在一定的升温速率下，在液浴中动作时的温度。