标题：全自动钠离子交换器
（一） 工作原理
水的硬度主要是由（Ca）、镁（Mg）离子构成的。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时，水中的Ca、Mg离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠Na离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。
当树脂吸收一定量的钙、镁离子之后，就必须进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换的能力。
康科软水器由树脂罐（主罐和付罐）、水力控制阀和盐箱三个主要部分组成。与所有其他自动软水器不同，康科软水器的运行不需用电，只靠原水压力即可自动运行。其基本原理是：水力控制阀内的两个涡轮在水流的推动下，分别带动两组齿轮，巧妙地根据累积流量的变化地，驱动不同通道的阀门开闭，自动完成软水器的运行、再生、清洗、排污以及盐箱补水的循环过程，并在两罐之间自动切换，一用一备，确保不间断地供应软水。
全自动隔膜阀式钠离子交换器特点：
1.自控系统不受管径限制，隔膜阀的管径都比较大，因此非常适用于大型软化水设备。一般在30-60吨/时。[1]
5.因隔膜阀过水方式多为开闭式，不易堵塞。因此比其它方式(如栓塞式)的钠离子交换器对水中
的杂物有较强的抗御能力。
4.可选择顺流或逆流再生方式。
6.维护简单，耐用。
2.可选择流量式或定时式。
3.可选择单罐式或双罐式(一用一备)。
（二） 应用及特点
广泛应用于各种工业与民用软化水制备，如锅炉、供水从热空调系统补充水、优质生活用水等。处理流量每小时0.3-数十吨，常用范围0.3-20t/h。
特点：
1. 不用电源：杜绝了电气系统故障、停电故障、简化了安装，尤其适于有防爆要求的燃油燃气锅炉软水处理；
2. 管理简单：不要求使用者具备专业知识，真正属于“傻瓜全自动”；全部管理只是定期加盐；
3. 连续出水：全部是双罐系统一用一备，可一天24小时连续出水；
4. 流量控制：确保了运行的经济可靠；
5. 逆流再生：再生方式采用逆流工艺，且再生和清洗用软化水，实现了低盐耗、高质量出水；
6. 维护简单：故障率极低。
（一） 软水器运行状态
控制阀上的控制盘顺时针转动，实现软化器各个状态的切换，于是随着盘上的指示黑点的转动，黑点位置可清楚地指示当前的工作和再生的状态。
规格与参数
序号
型号
流量t/h
树脂装填量（L）
树脂罐&Oslash;*H*数量(mm)
盐箱尺寸&Oslash;
盐箱个数
管径(mm)
原水硬度(mmol/l)
工作压力范围mpa
1
JK-0.5D2
0.5-0.6
50
200×1200×2
300
1
20
≤8
0.2-0.5
2
JK-1D2
0.8-1.0
100
250×1400×2
300
1
20
≤8
3
JK-2D2
1.8-2.0
150
300×1600×2
400
1
20
≤8
4
JK-3D2
2.8-3.0
200
350×1600×2
400
1
32
≤8
5
JK-4D2
3.5-4.0
300
400×1650×2
500
1
32
≤8
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
注：1.进水温度≤50摄氏度，　2.出水硬度≤0.03mmol/L
3.处理流量超过4t/h的用户，可以增加组合套数直到要求流
（四）、水表盘的选择
用户根据所需水量选择了软水器后，还需根据要处理的原水硬度配用不同型号的水表盘。（设备原配水表盘是根据用户在订购设备时提供的原水水质由设备供应商装配好的）
原不硬度与水表盘选用表
原水硬度
（mmol/L）
1
2
3
4
5
6
7
8
JK系列
1
2
3
4
5
6
7
8
注：
1. 原水硬度介于两档之间的，应按数值大的一档选配表盘
2. 原水硬度发生变化后，就需要对水表盘做相应更换，用户可以自己更换，方法是松开透明阀盖上的八条螺丝，打开透明阀盖取出表盘，再按原位置安放更换表盘，再盖上阀盖，旋紧螺丝即可。注意：旋紧螺丝的顺序应是没相对的两个螺丝，依次进行，使力度相同，以避免变形。
（五）、安装
1. 中心管的安装：
将带有下布水器的中心管放入空罐中，垂直置于罐中心并落实。检查管的长度是否刚好与罐口平齐。（如高出罐口则应将高出部分锯掉）；
2. 装树脂
将树脂没中心管四周倒入罐中，注意要先将中心管孔盖住（如用硬纸或塑料布扎住）以防止树脂进入管内；按照说明书上的树脂量装填；
3. 阀与罐体的组装：
将罐内中心管插入阀座的上部水器孔内，将阀座旋紧在罐口上，注意别忘了在罐口套上“O”型圈。
4. 盐阀的安装
不同规格的设备盐阀的安装设置也不同，能过调整浮子调度，达到控制盐液面和每次再生加盐量的目的。
盐阀浮子调度指盐液最高液面与最低液面之差，上液面位于浮子底面以上3.5cm处，下液面为盐阀入口平面。实际不中因水压、盐的质量、成分、盐箱结构等因素，浮子高度的设置还需要根据运行情况调整。调整范围可在20%。
5. 系统的安装：
系统安装时应注意：
1） 系统管路在与阀头连接前务必放水冲洗干净，避免管道杂质被带入控制阀，造成堵塞；
2） 安装时切勿强扭或推挤过猛，以免造成塑料接口和弯头断裂；
3） 工作环境温度≤50摄氏度，但必须大于0度，以防冻裂；
4） 排污管路及吸盐管路必须保证畅通，防止软管打折。且吸盐管路尽可能短，最长不超过2.5米。
（六）、运行与维护
按如上要求安装完毕后，将盐箱加满食盐，就可以按如下程序调试：
1） 关闭出水阀，缓慢打开进水阀门；
2） 清洗树脂；用十字改锥压住强制再生孔，没顺时针拨动黑点至反洗位置（BACKWASH或BW），进行树脂反洗，直至排污清澈为止，建议主、副罐各进行两次；
3） 检查设备工况：用十字改锥压住强制再生孔，将黑点分别放至再生（BRINE　RINSE），反洗（BACKWASH或BW）、备用和正洗（PUVRGE）；
4） 调节进口阀，使水的过流量达到本设备设计产水量。在没有流量计或水表显示可参考时，可根据进出水压差什间接调控出水流量。介切记：出水压力不能低于要求的最低值：即小于等于2t/h的设备不低于0.2Mpa，大于等于3t/h的设备不低于0.14Mpa,多套并联设备不低于0.15Mpa.不同型号的出水量与进出水压差的关系，见下表：
型号
JK-0.5D2
JK-1D2
JK-2D2
JK-3D2
JK-4D2
流量（t/h）
0.6
1.0
2.0
3.0
4.0
压差（Mpa）
0.03
0.04
0.06
0.1
0.15
根据上表调整进出水压差值，从而控制设备流量的方法是一种经验操作法，仅供参考；不同工作条件，可能有所不同，请照使用情况加以修正。设备调整到设计出水流量后，进出水阀门的开度就应保持不动，并处于常开状态。（停止软水器运行，应在出水阀外侧或用水点另加阀门控制）
5）测试出水水质：
分别选择再生刚结束和即将结束接取水样，测试出水水质，均达到合格后就以接入用水系统投入使用了。
5） 强制再生：当设备出现异常导致出水不合格时或在盐用光而未及时加盐情况下，需进行强制再生，其方法是用十字改锥压住表盘中心的强制再生孔，顺时针拨动表盘上的黑点标记至再生（BRINE）刻度，排污管有排污即表示启动再生了。
（七）、日常维护：
日常的维护管理工作只是向盐箱加盐，应使用干净的大粒盐，以避免杂质堵塞，影响正常运行。根据用水情况，定期检查箱内的剩余盐量，打开盐箱盖，如果看不到盐，就会导致出水不合格，万一出现这种情况，应立即加盐，并分别对二个罐都进行一次强制再生，再投入运行。
对配用管路过滤器的设备，应定期清洗过滤器，以防杂质累积过多堵塞进水。
设备运行时应定期清洗盐箱，建议每三个月清洗一次。
江苏省振兴节水工程技术设备有限公司