标题：工厂无线监控方案
概述
随着经济水平和科学技术的飞速发展，作为社会经济运行主体的工业企业对安全防范的要求越来越高，监控系统扮演了越来越重要的角色。工厂厂区规模较大，生产及管理部门复杂，安全系数要求高。在众多的生产车间、特殊室外场所和职能部门实现现场监控和生产指挥调度的结合，将在很大程度上提高工厂的智能化管理水平。如果发生的任何闪失，都会给社会及员工带来巨大的压力，甚至严重的后果。近些年来，犯罪人素质和技术水平越来越高，魔高一尺，道高一丈，采用高科技手段加强防范是当务之急。宿舍，是员工休息和财务保存场所，流动性比较大不容易管理，要保障员工生命以及财产的安全，对犯罪者日常行为及特殊情况下的监控，是工厂不可缺少的职责。
在高新技术数字化发展的今天，“多媒体、数字化、全方位”是工厂对电视监控系统的新要求，也是充分发挥监控系统的作用，实现“向科技要警力”的途径。通过对工厂四周围墙、宿舍、财务室等重点区域进行严密的二十四小时监控，不仅能在第一时间对诸如盗窃、抢劫等事件做出快速反应，还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料；同时采用监控远程传输技术实现领导对监控的远程浏览，为工厂的管理工作提供更有效的管理手段，大大减轻员工不安定的压力，提高管理的效率和质量。本着合理利用现有资源，节省改造投资，充分运用无线视频监控系统的优势，结合最先进的计算机技术，实现监控图像传输及远程监控提供高效可行而且价格低廉的解决方案。为工厂提供高效可靠的无线视频监控系统，为企业的安全防范高效管理提供更有力的技术保障。
在工厂安装监控系统，通过厂内车间的摄像机，不仅可以看到工厂内主要出入口情况，及时发现犯罪分子，并可打开录像机进行录象，以作为证据，对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。在工厂及生活区周界安装摄像机，可以观察整个厂及生活区周边情况，发生报警时，可以在极短时间内，迅速看报警路段情况，以保护工厂生活区的安全。本文着重讲厂区无线监控监控系统。
设计依据
《智能建筑设计标准》                  GB/T50314-2000
《智能建筑工程质量验收规范》          GB 50339-2003
《建筑智能化系统工程实施及验收规范》  DB32/366-99
《中国人民共和国公共安全行业标准》    GA/T 70-2004
《报警传输系统的要求》                GA/T600-2006
《安全防范系统验收细则》              GA 308-2001
《安全防范系统通用图形符号》          GA/T 74-2000
《安全防范工程程序与要求》            GA/T 75-94
《安全防范工程技术规范》              GB50348-2004
《电子计算机机房设计规范》            GB50174-93
《电子计算机场地通用规范》            GB/T 2887-2000
《民用建筑电气设计规范》               JGJ16-2008
《工业电视系统工程设计规范》           GB 50115-2009 
《电视监控工程费用概预算编制办法》     GA/T 70-94
《防盗报警控制器通用技术条件》         GB12663—2001
《民用闭路电视监控系统工程技术规范》   GB50198-94
《中华人民共和国公安部行业标准》       GA/T 72-2005
设计原则
根据工厂的总体结构，并充分考虑现场实际情况，无线监控传输系统采用无线微波视频传输系统和无线指令控制系统，配普通红外摄像机、枪机、高速球，硬盘录像机实现本地循环录像，检索回放，远程传输等。
a、先进性：
在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，另一方面又使系统具有强大的发展潜力，以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。
b、可靠性：
系统最重要的就是可靠性，系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的，因此系统必须可靠地、能连续地运行，系统设计时在成本接受的条件下，从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求，使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时，影响面也要尽可能小。
c、安全性：
对于安全防范系统，其本身的安全性能不可忽视，系统设计时，必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。
d、可扩充性：
系统设计时应充分考虑今后的发展需要，系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。
e、规范性：
由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。
一切应从实际出发，使系统具有较高的实用效能。
系统需求分析
根据工厂的需要，监控部位及要求如下：
1) 车间监控监控车间的主要出入口、仓储。
2) 厂区周界监控监控厂区周界，便于保安巡视工厂周界情况，并在厂区周界报警系统发生入侵报警时，能够及时确认警情。
3) 生活区监控用于生活区保安巡视宿舍区周界情况，并在宿舍周界报警系统发生入侵报警时，能够及时确认警情。
厂区无线监控系统方案设计
本套视频监控系统主要是由摄像部分、无线视频传输部分、显示和记录部分、远程控制管理以及电视墙显示部分组成。摄像部分摄像部分是电视监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”。它把监视的内容变为图像信号，传送控制中心的监视器上，摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。摄像部分一般包括摄像机、镜头、防护罩、支架和云台等。它布置在工厂厂区的某一位置上，使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时，工厂厂区面积较大，为了节省摄像机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统，在摄像机上加装适当的镜头，使摄像机所能观察的场景更清楚。无线视频传输部分无线监控就是指不用布线（线缆）利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。
无线监控的优势：
1）、综合成本低，性能更稳定。只需一次性投资，无须挖沟埋管，特别适合室外距离较远及已装修好的场合；在许多情况下，用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制，例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境，对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便，采用有线的施工周期将很长，甚至根本无法实现。这时，采用无线监控可以摆脱线缆的束缚，有安装周期短、维护方便、扩容能力强，迅速收回成本的优点。
2）、组网灵活，可扩展性好，即插即用。管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中，不需要为新建传输铺设网络、增加设备，轻而易举地实现远程无线监控。
3）、维护费用低。无线监控维护由网络提供商维护，前端设备是即插即用、免维护系统。
4）、 无线监控系统是监控和无线传输技术的结合，它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心，并且自动形成视频数据库便于日后的检索。
5）、  在无线监控系统中，无线监控中心需要实时得到被监控点的视频信息，并且该视频信息必须是连续、清晰的。在无线监控点，通常使用摄像头对现场情况进行实时采集，摄像头通过视频无线传输设备相连，并通过由无线电波将数据信号发送到监控中心。
传送内容
每一个监控点需要向监控室方向传送的信息内容,即除了要求传送图像信息外,是否还需要传送声音信号，无线指令控制（云镜控制）以及其它数据信息。
工作方式
在无线监控系统中,图像系统一般采用一对一工作方式或称为点对点工作方式,即一台发射机对应一台微波接收机,10个监控点需要10台微波发射机,同时在接收端需要10台微波接收机.这主要由系统图像的显示方式决定的。
对于控制系统而言,一般控制主机只有一台,如一台硬盘录像机或一台矩阵,而解码器则有多台.所以,控制系统一般工作在一点多址模式下,无论你有1个监控点,还是100个监控点,遥控指令发射机只需要一台,而遥控指令接收机的数目则取决于需要控制云台、镜头的数量。
无线传输部分是系统的图像信号通道。本无线传输系统由两大部分组成：无线微波视频传输系统和无线指令控制系统。 无线微波视频传输系统：是用来传输视频的，把摄像机采集的图像通过无线微波传输到监控中心。无线指令控制系统：如果需要控制球、云台、镜头，就需要用到无线指令控制系统。这种监控方式图像非常清晰，没有延时，没有压缩损耗，造价便宜，施工安装调试简单，适合一般监控点不是很多，需要中继也不多的情况下使用。 
无线微波视频传输系统：
近距离：前端监控图像由HD-680微波发射机调制后通过天线把微波信号发射到监控中心，监控中心接收天线接收到的微波信号，通过HD-680RX微波接收机解调后直接输出图像信号到监视器。（详见图片）
  近距离无线监控系统原理图
远距离：HD-630系列无线微波传输监控系统原理图：
  远距离无线监控系统原理图
无线指令控制系统：
近距离：无线指令控制部分的监控中心由指令控制天线、HD-2080无线指令控制发射机、控制键盘/硬盘录像机/矩阵，前端由HD-2090无线指令控制接收机、指令控制天线组成。（详见图片）
  近距离无线指令控制系统原理图
远距离：HD-2050系列和HD-2060系列无线指令控制系统原理图：
  远距离无线指令控制系统原理图显示和记录部分显示与记录设备安装在控制室内,主要有监视器、硬盘录像机和一些视频处理设备。显示部分一般是由几台或多台监视器组成，它的功能是将传送过来的图像一一显示出来。记录部分由硬盘录像机来完成，并通过硬盘录像机进行录像，根据对录像资料保存时间的需求配备相应容量的硬盘。同时它还支持视频的网络远传，方便相关领导通过网络随时随地访问本地的硬盘录像主机，观看实时画面。 远程控制管理以及电视墙显示部分控制部分是实现整个系统功能的指挥中心。在办公楼的监控室内可以控制前端各个摄像机，并通过数字矩阵和监视器组成的电视墙，将前端的各个视频画面在监视墙显示。其他相关领导还可以通过办公室的台式机或笔记本登陆管理服务器，进而访问相关的画面。 系统防雷设计　　工厂闭路电视监控系统防雷设计包括电源防雷、视频信号防雷、控制信号防雷和接地四个部分内容。电源防雷电子设备因雷击造成的损坏，很大比例是由于感应雷串到电源造成的设备损坏。根据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB50057-94《建筑物防雷设计规范》要求中心计算机机房等大量重要电子设备集中场所应设计两级以上的电源防雷保护。对于GE工厂闭路监控系统供电防雷保护，设计建立二级电源防雷防护：第一级防护在机房总配电柜进线端，设计采用一套国际知名品牌加强型电源避雷器，第二级防护在机房供电的UPS进线端，设计采用一套标准型电源避雷器。视频信号防雷系统设计在摄像机前端安装视频防雷器。当视频信号有过电压现象发生，避雷器瞬间导通，以保证前端摄像机和末端矩阵主机的安全。控制信号防雷系统控制线路采用屏蔽专用控制电缆，控制线的屏蔽层在接头和端头进行重复接地，控制线进入控制室后先进入信号避雷器，当控制线路串有感应雷过电压时，避雷器瞬间导通，把多余的电荷引接到大地，保证前端解码器和末端矩阵控制主机的安全运行。无线传输设备防雷无线设备的防雷措施
对于一般建筑物来说，避免雷击的方法主要有：
①疏导，即将雷云中的电荷疏导至大地 ，从而避免直接雷击或感应雷击电流流经被保护的建筑物或设备，从而使这些建筑物或设备免受雷击。
②隔离，即将雷电信号和被保护物隔离开来从而避免雷击。
③等位，即将铁塔地、工作地、建筑物的公共地等置于同一电位。
④消散，即释放出异性电荷和雷云中的电荷进行中和，从而阻止雷电的形成。根据以上雷击通信设备的途径，结合建筑物避免雷击的方法，具体到一个无线电通信工程的防雷设计来说，其主要的防雷措施有以下几种方法。
安装避雷针或避雷装置
大部分无线设备的防雷措施，主要是在通信塔上安装避雷针，这种方法经济、简单，但要严格按照以下要求进行安装。避雷针应当装在高于天线尖端数米，避雷针与天线之间应有一定的间隔，以防止由于避雷针的存在而损坏天线的辐射图形影响通信效果。一般的做法是避雷针成为天线塔体的主杆，通信天线却装在避雷针外缘大约15个波长以外。避雷地线的直流通路的电阻要求足够低，一般为10～50Ω，由于雷电浪涌电流较大，频谱较宽且持续时间短，因此要求必须有尽量小的电感量。地线不能用扁平编织线或绞合线，因为这种线电感较大，不利于泄放雷击电流，且容易被腐蚀。要尽可能使用3毫米以上的实心导线，且最好是相同的金属材料。为了增大地表层的泄放面积，可采用埋设有一定间隔的多根接地体，且相互焊接。如在建筑物的四周以1至2米的间隔埋上10根左右的铜管，并把它们焊接起来。
在通信塔上安装避雷针虽然经济简单，但却难做万无一失。对一些重要的通信工程来说，可以考虑安装放射性避雷装置。放射性避雷装置可以说是目前世界最先进的防雷保护装置之一。放射性避雷装置的关键部分是放射源，它能连续自行发射α粒子，使周围空气电离产生大量电子。在雷电场的作用下这些电子不断加速，对空气产生连锁的多极电离或雪崩电离，形成与电场强度成正比的电子流，这时产生的由放射源指向雷云的电离通导会永不间断地中和及释放空间电荷，把已有的低电场消除掉，把可能形成的高电场降为低电场，从而有效地防止 发生雷击，起到显著的消雷作用。这种放射性避雷装置的防护面积较大，其半径大约为260 米左右，且安全可靠对人身无伤害。
安装避雷器
除在通信铁塔上安装避雷针或避雷装置的同时，还要注意消除感应雷击，其通常的做法是在天馈系统中安装避雷器。
在天馈系统中安装避雷器时要注意以下方面的问题。一是避雷器的接地端必须与地可靠连接，接地电阻不得大于5Ω，否则将影响防雷效果。二是因避雷器存在一定的插入损耗，对于天线辐射信号的强度造成了一定的影响，同时还要注意驻波比的变化，一般要求天馈系统的驻波比小于或等于15。三是安装通信天线时，天线支撑杆要与铁塔可靠连接，连接电阻等于零。馈线应从铁塔内部垂下，并每隔一段距离用铜丝与铁塔固定。对重要的通信工程而言，除在天馈系统中安装避雷器外，还要注意供电系统的防雷，一般的做法是在变压器和配电房安装避雷装置。
设均压带
沿通信设备机房屋顶的四周敷设均压带，并用两根以上的引下线与围绕通信设备机房敷设在房外的水平闭合接地带相连，房外的水平闭合接地带与通信设备接地网之间至少有两根以上连接。这样做的目的，是使所引下的雷电流发散均匀，减少可能出现的感应过电压。
自然接地体
在现代高层建筑物内，利用建筑物钢筋混凝土的钢筋作为接地体，以及利用供排水用的金属管道作为自然接地体，其地网的面积是相当可观的，利用其引雷入地，既可大大削弱闪电侵入时的瞬变电磁场，又可作为金属屏蔽削弱电磁脉冲的入侵，这时采用共地运行方式比分地运行方式对人体和通信设备的安全保障更为有利。接地电阻要求小于或等于1Ω。
在非钢筋混凝土的建筑里，应采取分地运行方式，接地装置间的相互距离一般为20m以上，接地电阻可视实际情况按2～10Ω考虑。
合理布置各类接地
通信设备的接地系统一般可分为：防雷保护接地、交流电源工作接地、安全保护接地、直流工作接地系统等。屏蔽防雷措施目的是阻挡空间电磁波感应、过电压以及磁场能量侵入被保护的通信设备，起到抑制、消除电磁场的干扰和危害。总之，由于雷电过电压造成的通信中断、计算机网络瘫痪、设备损坏等事故时有发生，给国民经济造成极大危害。通信设施的雷电过电压及电磁干扰防护，是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段，是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节，是通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。接地根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》的有关规定，对控制室内所有设备的接地极和设备金属外壳进行接地处理。接地的具体处理方法是：从共同接地体的接地干线上引一条支干线到中心机房，在机房安装汇流铜排，电源接地、防静电接地、防雷接地和设备外壳接地各单独引接地导线到接地铜排，牢固连接，以保证电气设备和人身的安全。
成功案例图片
无线微波传输监控系统在大型厂区成功应用案例。
以下是部分监控点画面:
  厂区无线监控系统成功案例