标题：珠海施诺电力科技有限公司
公司简介
  [1]珠海施诺电力科技有限公司是一家专业从事开发、生产微机型继电保护装置、智能化电气测量监控仪表和变电站综合自动化系统的有限责任公司。本公司主要设有开发、经营、生产、工程等部门，拥有完善的生产设备、检验设备和优秀的专业人才。
本公司多年来一直致力于自动控制技术和计算机技术与电力系统应用相结合的研究和产品开发，在继电保护及电力监控综合自动化方面积累了丰富的理论和实践经验，拥有自主开发的系列微机型继电保护装置、智能仪表和变电站综合自动化系统等产品并在工程实践中得以成功应用。
本公司与国外同行合作开发的S300系列微机保护不仅质量稳定而且采用目前国内外本行业先进的硬件平台、软件设计灵活、功能全面，在技术上处于领先地位。为了使用户有更多的选择，本公司同时也代理施耐德Sepam系列保护产品并与本公司智能监控产品、自动化监控系统相结合构成相对完整的电力综合自动化系统推向市场。“诚信经营、质量第一”是我们的宗旨。我们一直本着为用户负责的精神和态度，为广大用户提供高质量的产品和优良的服务。
本公司地处国家级生态示范城市──珠海，在借鉴国外先进技术、产品、管理方面我们将积极进取，愿与广大同行携手为提高本行业技术水平、为用户提供优质服务、优良产品方面奉献微薄之力。
产品简介
S300系列微机保护
S300系列微机保护(8张)S300微机保护是珠海施诺电力科技有限公司自主研发，采用国外先进的微机保护设计理念和国际最先进的硬件平台，与国内现场实际使用需求相结合，推出的综合型微机型继电保护。它集保护、测量、控制、人机接口、通信等多种功能于一体，具有高可靠性，高灵活性，高灵敏度等特点。
S300系列微机保护采用通用结构设计，系列下的各个产品都使用统一的结构、统一的外部接口。S300系列微机保护针对应用场合、电压等级、功能要求分成了8个子系列，它们有：S311、S312、S321、S322、S331、S332、S333、S334。保护与测量独立的双32位CPU微机保护装置采用当今工业控制行业最先进的硬件平台,保护采用ADIBlackfinADSP-BF533CPU，测量采用AtmelAT91RM9200ARM932位CPU，实现了真正意义的双CPU。充分利用CPU运算速度快、寻址空间大、稳定性好的特点，使得许多高级应用得以实现。RTOS实时多任务操作系统实时多任务操作系统的应用，改变了传统微机保护的编程理念，各种高级的软件功能得以实现，能够合理而有效地利用CUP资源，避免了传统设计很难合理安排使用CPU的资源而造成软件整体可靠性、实时性、稳定性的下降。以太网接口S322微机保护装置设有以太网接口，摒弃串口转以太网的模式，内嵌TCP/IP协议栈，通讯速率可达100M，通过网络集线器直接与监控系统连接，也可以直接接入局域网，方便用户对综合自动化系统网络的升级和远程维护。高精度的电度测量功能　S322微机保护装置采用了目前国外最先进的ADE7758电度表芯片专门完成电能测量及计量功能，使得保护装置具有了与电度表同等级的计量精度。采用电度表芯片的做法不仅具有技术的先进性，而且具有很大的实用价值和经济价值，大多数场合下可以省去传统的电度表和电度表屏。双现场总线接口　S312微机保护装置设有独立的双现场总线，可以构成真正意义的双通讯网结构，不仅大大提高了通讯的可靠性和实时性而且也方便了用户对网络结构的升级、改造。方便现场调试的USB接口　S322微机保护装置设有USB调试接口同样具有开创性意义，极大地方便了现场调试和读取、储存数据；所有保护定值、参数均可使用调试软件离线设置并可形成数据文件存储到U盘，现场将U盘中所保存的数据文件下载到保护装置即可，也可以将保护参数存储到U盘，便于存档和分析；对于数据量较大的故障录波文件可以通过USB接口直接拷贝到U盘，可在合适的场所进行故障分析。保护功能可编程　S322微机保护装置具有保护功能逻辑编程功能，使得保护的适用性和灵活性大大提高。特别是对石化、冶金、供水等现场控制要求较复杂的工厂用户，常规保护项目往往不能完善彻底地解决实际应用，保护功能的逻辑方程式则完全可以满足要求，避免订制非标产品的做法。超大屏幕液晶显示界面　S322微机保护装置的人机界面采用大屏幕液晶，在一个界面下可以同时显示更多的各种保护、测量、开入量等信息，极大地方便用户使用、调试和巡视。　大屏幕液晶的使用，使得人机界面不仅可以显示保护、测量等电气参数，而且可以动态实时显示主接线图、反时限曲线图、开入开出量状态等一般保护不能显示的内容。　通用化接口设计　S322同一系列的微机保护装置采用通用化设计。通用化设计不仅仅是结构统一，而且是外部接口统一。同一子系列的保护其不同之处仅在于其内部保护程序不同而保护外部接口一致，不仅方便设计画图，而且方便用户接线和维护。保护装置上的端子均标示出端子含义，最大程度地避免接线错误。　方便的参数设置手段　S322微机保护装置在设计上尊崇以人为本的人性化设计理念，不仅人机界面简洁明了、易于使用，更重要的是在功能上使其尽可能广泛地适用各种不同要求的场合。　参数设置的灵活性不仅使得保护的适用性极强，更重要的是极大地方便了用户的使用。　强大的通讯能力　S322微机保护装置不仅具备多样的的通讯口（以太网、USB、双现场总线），而且内置：Modbus、IEC870-5-101、103等多种通讯规约，极大地方便了与各种通讯网络的连接。
S322系列：
S322系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S322G发电机保护、S322T变压器保护、S322M电动机保护、S322MS同步电动机保护、S322L线路保护、S322C电容器保护、S322U电压保护、S322PPT切换自动装置、S322B备自投自动装置。
S312系列：
S312系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S312G发电机保护、S312T变压器保护、S312M电动机保护、S312MS同步电动机保护、S312L线路保护、S312C电容器保护、S312U电压保护、S312PPT切换自动装置、S312B备自投自动装置。
S331系列：　S331系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S331G发电机差动保护、S331T变压器差动保护、S331T有S331T-1、S331T-2、S331T-3三个型号对应不同电压等级、S331M电动机差动保护、S331L光纤通讯线路差动保护。
S334系列：
S334系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S334G发电机差动后备保护、S334T变压器差动后备保护、S334T有S334T-1、S334T-2、S334T-3三个型号对应不同电压等级、S334M电动机差动后备保护。
S333系列：
S333系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S333G发电机差动保护、S333T变压器差动保护、S333T有S333T-1、S333T-2、S333T-3三个型号对应不同电压等级、S333M电动机差动保护、S333L光纤通讯线路差动保护。
S332系列：
S332系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S332G发电机差动后备保护、S332T变压器差动后备保护、S332T有S332T-1、S332T-2、S332T-3三个型号对应不同电压等级、S332M电动机差动后备保护。
S311系列：
S311系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S311L线路保护、S311T-3变压器保护、S311M电动机保护。
S321系列：
S321系列微机保护属于S300系列微机保护系列的子系列，它包括：　S321L线路保护、S321T-3变压器保护、S321M电动机保护S370系列低压保护S370系列低压保护(4张)S370系列低压保护装置适用于电压等级0.6kV及以下的各类供电系统，如石化、冶金、建材、煤矿、市政、轻工及民用设施等行业的变电站。　S370保护装置采用单片机技术（16位CPU），将一台设备运行参数集中采集到一个装置，由其完成对设备运行状态的监控和保护。　传统的低压配电回路一般不采用专门的保护装置，而是由低压负荷开关自带的保护功能完成对设备异常状态的检测和控制（跳闸）。由于低压负荷开关自带的保护功能精度往往比较低（特别对于低压马达），很多时候不能够对设备起到应有的保护作用。另外，由于自动开关一般不具备通讯功能，则低压回路监测的自动化水平难以得到提高。　随着计算机技术的广泛应用和硬件材料价格的降低，微机型的低压保护应用于低压回路的前景逐渐变得广阔，并且由于采用了计算机技术，使得低压保护装置可以通过通讯与上级变电站综合自动化系统联网，不仅提高了继电保护的精度和实时性，而且大大提高了低压变电站的自动化水平。
S370系列产品特点
采用16位高性能工业级微处理器、专用协议芯片，功能强、速度快。
模块化结构，功能组合等方便、经济合理；可安装于各种抽屉柜中。
低压保护显示模块可以集中组屏，而保护本体分散在抽屉柜中，便于用户检查、巡视。
产品内置多种保护功能，适用性强。
解决“过流保护盲区”：自动判断故障电流大小，正确检测出现在接触器分断电流与塑壳开关短路脱扣电流之间的过流故障，控制塑壳开关跳闸，使保护更可靠。
PT断线检测功能：区分PT断线和欠电压。
自起动功能：主电路短时停电或电源切换后根据设定参数可实现分时顺序起动。
测量参数全：电流、电压、功率、电能等参数齐全，电流、电压精度可达0.2级。
内置4-20mA模拟量输出，可选多种变量，且范围可调。
显示直观：采用中文液晶显示器，直观显示和指示各种参数。
标准通迅接口，多总线协议可选，可选择双通迅接口，实现通迅冗余；后台监控系统可通过通讯网完成对装置的遥测、遥信和遥控等功能。
“抗晃电”功能：保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性。
对低压马达回路，控制方式全：内置直接、可逆、Y-∆、电阻及自耦降压起动、软起动、变频起动配合等控制方式。
S375系列低压保护：S375M马达保护、S375L线路保护。S376系列低压保护：S376M马达保护、S376L线路保护。S378系列低压保护：S378M马达保护、S378L线路保护，本系列为分体式安装方式。S377系列低压保护：S377M马达保护、S377L线路保护，本系列为分体式安装方式。S530系列测控装置  S350系列测控装置S350系列装置是一种智能电力测控装置，它通过采集运行设备的电压、电流、接点状态等电气参数，将电能监测、分析、控制等功能集中到一个简便的装置中，能够完成一回或几回线路的遥测、遥信和遥控功能，符合分布式网络监控的要求，具有较高的性能价格比。它可完全取代传统的机电式测量设备，一台装置可代替许多个传感器、变送器和仪表。可用于工业、电力输送的各开关柜和子站中。 S350系列智能测控装置采用专为测量和控制设计的16位高速微处理器，胜任大量复杂和精确的实时处理工作，既能单独完成电力监测与控制任务，又能作为一个多功能的小型RTU工作于一个大型电力监控网络中。 S350系列智能测控装置因其功能强大、结构紧凑、经济实用而正广泛应用于变电站、发电厂、配电中心、电力开关柜和许多包括马达控制中心在内的工业、商业、公用事业和民用等领域。
S350系列测控装置功能介绍 谐波分析功能用于在线查看谐波情况：可分别查看三相电流、三相电压的各次谐波所占的比例。 故障录波功能的起动方式可以用逻辑方程式启动，也可以用开关量动作启动，并且可以复选。故障录波的长度为54个周波，可定义故障前后录取的长度。 故障录波的数据同时以曲线和棒图的形式显示。可以看到各相电流、电压的相位、幅值、时标（精确到毫秒）；开入量状态、断路器辅助触点状态、时标（精确到毫秒）。 装置设置了两路0/4~20mA模拟量输出，每一路的输出变量可分别选择。例如：第一路选择输出Ib，第二路选择输出P。可选择的变量：Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q、F、COSφ，变量输出范围：0~10mA、0~20mA、4~20mA可选。两路模拟量，不仅每一路分别选择送出的变量类型，还可以选择“通讯控制”。 “通讯控制”是指由通讯回路送来的变量，此变量由后台监控系统来设置。所谓“后台设置”是指在后台监控系统中经数学或逻辑计算得到所需的变量。例如DCS系统需要某个参数，该参数测控装置里面没有，但可以用测控装置已采集的实时数据经过计算得到，则在后台监控系统进行计算，计算得到的数据（变量）通过通讯送到测控装置，再经模拟量输出送至DCS系统。
控制功能 可以任意设置开入量或逻辑方程式与装置输出接点关联，当开入量动作或逻辑方程式成立时，控制所关联的输出接点动作。
记录和通讯功能 具备80个周波的故障录波功能以及1路RS485通讯接口。
S350系列测控装置包括： S351、S352、S353交流量测控装置 S354、S355、S356直流量测控装置 S357开关量测控装置S359TM无线测温装置  S359TM 无线测温装置S359TM无线测温装置，即S359TM电力高压设备温度在线监测装置。高压环境的温度测量一直是困扰电力安全生产的大问题，虽然近年来随着科技的发展测量手段有所改善，放弃了传统的粘贴式测温蜡片（人工巡视目测）方式，采用了红外测温技术，但也存在着许多现实问题，利用新型高科技手段解决这一课题已经成为一种必然。目前我国的电力系统正在向着大电网、高可靠性、高自动化水平的方向迅猛发展。对电网运行自动化、智能化的监控已成为我国电力系统发展的关键问题。我公司研制的S359TM无线测温系统顺应了电力发展的方向，解决了高压测温安全性的难题，实现了温度的实时在线监测。从而有效防止火灾事故的发生，保证高压设备的安全运行。并为运行人员和管理决策层提供最直接可靠的数据依据。
S359TM为国内领先水平的电力高压设备温度在线监测系统。该系统设计构思独特，采用无线传输温度信号，理想地实现了一次高压设备和二次监测设备的电气隔离，保证了系统运行的安全可靠。是一项在电力安全运行、维护领域有着广泛应用价值和前景的新型高科技产品。是传统测温方式的一次革命。
S359TM采用先进的感温电子元件与无线传输方式相结合。将温度传感器紧贴到高压设备、母线或电缆接点、断路器触头等位置，安装快捷方便，直接测量温度。利用2.4G的zigbee射频技术传递温度信息，实现了传感器和被测点等电位，安全可靠。传感器由高能锂电池供电，寿命长达5年。监测仪配有液晶显示器实时显示所有被测点温度，超温告警时有常开和常闭两组信号节点输出。装置具有标准RS485串行通信口，可直接与上位计算机相联组成本地温度监测网络。还可以通过局域网或GPRS移动通信网将所有数据上传监控中心，组成大范围的远方温度监测网络。并提供上位机接收、存储、打印、数据分析程序软件。也可以通过综自系统将数据上传。S359TM无线测温装置优势安全性高
温度传感器和被测点等电位。采用射频技术传输温度数据，没有任何外接连线。而光纤测温方式有光纤引出，从而安全性降低。
可靠性高
射频技术不受震动以及灰尘的影响。而红外测温方式会因震动以及灰尘的原因而降低可靠性和测温精度。
安装方便
温度传感器体积小，可以方便的安装在开关触头，电缆接头等安装空间狭小的被测点上，与接收装置之间没有接线。光纤测温方式需要放置光纤；红外测温方式需要调整接收装置的位置，安装都不方便。
组网灵活
系统可通过RS485总线，组成本地温度监测网络。S900调度/变电站综合自动化系统1、产品简介
  S900综合自动化系统S900系统是在总结多年来变电站综合自动化系统运行经验的基础上为电力调度、配电运行、变电站运行等系统开发的自动化监控系统。S900调度/变电站综合自动化系统可处理各种通信规约的数据，广泛应用于各电压等级的变电站、发电厂的综合监控如冶金、石油化工、市政、建材、等行业大中型企业的动力监控。
2、系统特点
先进的软件平台 S900系统为WindowsNT操作系统环境下的客户/服务器（Client/Server）结构。充分利用了操作系统提供的多任务/多线程、抢占式调度等诸多特点，运行稳定、高效。
分布式的体系结构 S900系统各节点物理层以10M/100M网缆通过10M/100M集线器（HUB）/交换器（SWITCH）星形以太网方式互联；全微软软件环境，易维护、易扩充、易升级，DCOM远程过程访问、ActiveXcontrols(formerlyOLEcontrols)等高级技术的应用，充分体现了系统的高可靠性和极强的实时响应性。
系统配置灵活 模块化、结构化的设计保证了系统组态的灵活性，系统软件除基本运行模块外，其他应用软件模块均可根据需求选配；对硬件组网的支持灵活，整套系统既可以在一台PC机上独立运行，又可以分布运行在符合TCP/IP协议的WindowsNT网络环境，有效地保证了用户投资的合理性。
统一的界面风格 S900系统提供灵活的组态软件，以人机对话为目标设计的用户界面简洁大方、风格统一，易学易用，同时借助在线帮助系统，无需专门培训即可很快掌握系统的使用方法。
通用的数据接口 S900系统采用SOLSERVER2000管理历史数据，提供ODBC存取接口，可与当今流行的所有商用关系型数据库如ORACLE，SYBASE，DB2，INFOMIX等交换数据。 S900系统采用最先进的远程公用过程访问接口（DCOM）进行实时数据库的存取访问，便于与状态估计、网络拓扑、AGC/EDC等EMS高级应用软件及DMS等应用融合。 S900系统向用户提供标准的应用数据库访问接口API，以便用户自行开发新的应用软件。
丰富的计算表达式 S900系统除了提供了功率因数、视在功率等常规计算以外，专门提供了用户自定义表达式进行加、减、乘、除、乘方、开方、以及与、或等逻辑运算公式，可以完成任意特殊计算。
多规约处理 S900系统可解释部颁CDT及其各种变种，SC180v6.0，DNPv3.0,m4F,IEC870-5-101及用户定制的任何特殊规约。
支持多媒体技术的报警处理 S900系统可以不同的多媒体音响区分遥测一级越限、遥测二级越限、遥信变位、事故报警。