标题：建筑吊篮
简介
吊篮是一种能够替代传统脚手架，可减轻劳动强度，提高工作效率，并能够重复使用的新型高处作业设备。目前，建筑吊篮的使用已经逐渐成为一种趋势，在高层多层高建筑的外墙施工、幕墙安装、保温施工和维修清洗外墙等高空作业中得到广泛认可。同时可用于大型罐体、桥梁和大坝等工程的作业。使用本产品，可免搭脚手架。使施工成本大大降低，施工费用仅为传统脚手架的28%，而且工作效率大幅提高。吊篮操作灵活、移位容易、方便实用、安全可靠。  建筑吊篮
建筑吊篮说明
建筑吊篮一般分手动和电动两种。建筑吊篮作为施工外墙用吊篮，与外墙面满搭钢管脚手架相比，具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。
现采用手动吊篮的较多，它具有安拆方便、不占场地、经济适用等特点。手动吊篮无定型设计，当前由取得建筑机械生产许可的厂家生产，其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安全检查标准》和《高处作业吊篮安全规则》的规定。施工单位依据《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架，无论采用何种吊篮脚手架，都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算，钢丝绳安全系数验算，并经上级审批。制作及组装搭设时，应加强技术安全监督，严格检查质量，经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用，确保安全施工。
建筑吊篮的使用在建筑行业中是十分广泛的，我们可以根据我们在施工过程中遇到的不同情况来进行选择。
1）配重块数量必须满足要求，并且要将配重块固定牢固，防止人员随意挪动配重块。
2）安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效、动作灵敏。
3）钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，严禁用吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。
4）对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗，吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮，严禁在空中进出吊篮。
5）吊篮在安装过程中，严格按照吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求，转角部位按照要求做保护措施。吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。
建筑吊篮在建筑工程中是十分重要的建筑机械。我们要时刻谨记这种工具的存在。因为在紧急情况发生的时候，如果我们平时可以熟悉和了解建筑吊篮的一些原理和基本知识，会让我们的人身安全免遭伤害。 
当工作钢丝绳断裂时：悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。
当工作钢丝绳因松股，扭结或提升机机件损坏而卡塞在提升机内进行强行解脱。在确保安全的情 况下撤离悬吊平台内的施工人员，派遣经过专业培训的维修人员进入悬吊平台进行维修。首先将安全钢丝绳缠绕于两端提升机安装架上，用绳扣将安全钢丝绳两端扣紧。然后松开两端安全锁摆臂滚轮的保护环，将工作钢丝绳与滚轮脱开，使两端安全锁处于锁绳状态。在采取上述安全措施后，取下提升机检查，并退出卡塞的钢丝绳，必要时可将鼓掌钢丝绳截断和打开提升机箱盖进行检查，并小心取出留在提升机内的钢丝绳。同时在悬挂机构的相应位置换上新的钢丝绳，将换好钢丝绳重新放下和穿入提升机内至拉紧钢丝绳，然后将工作钢丝绳装入安全锁摆臂轮槽中，装好保护环，使安全锁打开后，将悬吊平台提升0.5米左右停止，取除安全钢丝绳上的绳扣和将安全钢丝绳放至垂位置 ，再将悬吊平台下降至地面，经过提升机进行严格检查、维修后，方允许继续使用。
建筑吊篮的应用
建筑吊篮在我国的相关行业已经得到广泛的应用，也有了很大的发展和提高。但在技术上，制造材料以及加工工艺上还有再前进一步的空间。如提升机，提升重量与自重之比能否再大些。尤其800kg的提升机比630kg提升机的提升能力仅增加了85kg，自重却增加了近一倍。 
目前工地上的建筑吊篮工作平台部分多数是以2mm的薄壁管焊接而成。此种结构经多年的使用，证明质量是可靠的。但其中存在的一些问题也应引起重视：其一是管壁太薄，组合平台时方管连接部位的螺栓不能拧紧，有的厂家虽然配上了大直径平垫，考虑到目前操作人员的素质，此种方式有待改进。
630kg提升机能否经过一些小的改动使其增加80kg的提升量?在电器电路上能否增加一些过载保护和防止误操作功能?这些在塔式起重机上早已是必备的设施。其二是底板部分的连接，为了安装时穿螺栓方便，使用了长型孔。M12的螺栓配以14x20的长孔即使加上平垫，做为用于高空作业的机械设备来说，也是不可取的。希望有志于更上一层楼的企业家们能在这个领域担当排头兵、领路人的角色，使我国的电动吊篮在质量上能有新的突破。
建筑吊篮拆卸注意事项
建筑吊篮拆卸注意事项: 
高处功课吊篮拆除时应按照专项施工方案，并在专业职员的指挥下实施。
吊篮平台下降至地面，将钢丝绳从晋升机、安全锁中退出后，堵截总电源。拆除支承吊挂结构时，应对功课职员和设备采取相应的安全措施。拆卸分解后的零部件不得放置在建筑物边沿，并采取防止坠落的措施。零散物品应放置在容器中。
不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下。拆卸程序将悬吊平台停放在平整坚实的地面。拆卸前应对吊篮进行全面检查，并记实吊篮有关状况。拆卸钢丝绳和电缆线卸下重锤，启动下行按钮将钢丝绳从晋升机和安全锁中抽出。堵截电源，在吊挂机构位置将钢丝绳拉上。钢丝绳从吊挂机构卸下，卷成直径60cm圆盘并用绳索扎紧。电源电缆从配电箱卸下。电源电缆从吊篮电器箱卸下。电源电缆放至地面。拆卸吊挂机构拆除螺栓，卸下加强钢丝绳子具螺旋扣及前后支座。拆除螺栓，卸下前、中后梁。取下配重。
选建筑吊篮注意事项
高空作业的时候必不可少的就是建筑吊篮，但是选择合适并且安全的建筑吊篮至关重要，关系到高空作业者的人身安全问题。在选在建筑吊篮的时候，首先要验看其是否有生产许可证和它的资质等级。在众多有生产条件的厂家中，还要认真评审，择优定货。在各厂家推荐的产品系列中，根据吊篮所用工程的施工方案所确定的参数，选取具体的吊篮型号。选定型号时要比较吊篮的主要机构，即：升降（爬升）机构，安全锁，作业平台（吊篮本体），悬挂机构，电气操纵系统和安全装置的优劣和可靠性。
其次，对建筑吊篮生产厂作考查时的具体操作项目包括：查看厂家的钢材测试报告，升降机构的制造和篮体焊接工艺流程；同时还要考察该厂质保体系的运作情况和产品售后服务。其次，还需要检查钢丝绳，安全锁，电器等主要配套件的生产合格证；必要时还需进一步考查配套生产厂的产品质量控制状况。
最后，选购吊篮，价格是非考虑不可的重要因素之一，但不是决定因素，决定的因素是质量。质量好的吊篮，尤其是知名品牌吊篮，价格肯定偏高，这是市场经济的一般规律。如果侧重考虑价格，对质量退而求其次，我们最终会在吊篮正常和安全使用的问题上吃大亏。
建筑吊篮的安全装置
1、摆臂式安全锁：能在工作平台倾斜角度大于3-8°或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳； 
2、手动滑降：能在停电等失去电源动力时平稳下降，保证操作人员安全抵达地面；
3、限速保护：当下降速度超过限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度；
4、限位保护：在吊篮设备超出人工设定的最高限位时自动切断电源动力，并启动警铃；
5、电气过载保护：若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载，断开接触器的控制回路来断开主回路；
6、漏电保护：操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路；
7、急停保护：在遭遇突发异常情况下（如自动上升或下降等）切断主控回路；
建筑吊篮防范措施
一、 对吊篮设备采取的事故防范工作： 
1. 吊篮设备出库前须对以下零部件进行安全性能检查，确保合格后方可出库投入使用： 
1) 限位装置、制动装置 
2) 安全锁 
3) 升降装置（含手动升降装置） 
4) 钢丝绳防松装置 
5) 电器安全装置 
6) 紧固件是否松动 
7) 焊缝是否裂纹 
8) 运动的零部件是否有卡阻现象 
9) 减速箱及传动装置有否足够的油量 
10) 负载试验应按核定载荷的125%进行（均布载荷） 
2. 吊篮设备应经法定认可的检测检验机构检验合格，并取得安全使用证后，方可投入使用。 
3. 每天作业开始前应对设备进行检查，以确保设备在正常、安全的情况下使用，并做好检查记录。 
4. 吊篮设备在实际使用中应定期检查： 
1) 实际工作二周后，应对钢丝绳按GB5972中2.4.1和2.4.2的规定进行一次检查； 
2) 非常设的吊篮每六个月应进行下列内容的安全性能检查；
a) 解体各部件，检查其锈蚀及受载零部件的磨损、变形、损伤情况； 
b) 电气装置、个元器件的可靠性；
5. 钢丝绳出现异常时，如主钢丝绳发生扭曲、乱丝而卡在提升机中，或有塑料纸等异物卷入提升机，提升马达将发出杂音，并且上升下降变得不规则，甚至会突然停止。此时必须立刻停止运行设备（包括手动运行），立刻通知技术人员进行维修。
吊篮使用的故障分析
1、施工突然停电
应立即切断电箱电源开关，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。
如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机的手动滑降手柄，使自由滑降至地面。
2、悬吊平台应水平倾斜而自动锁绳
悬吊平台在升、降过程中或一端滑降而水平倾斜至一定范围时，安全锁自动锁绳，此时应立即停机，然后将电箱上的转换开关转向平台低端，再按上升按钮将悬吊平台低端提升至恢复水平位置，安全锁自动恢复开锁状态后，将悬吊平台降至地面，检查并调整两端电磁制动器间隙至符合要求；或检查两端机转速差异，如差异明显应跟换电机。
3、悬吊平台升、降过程中松开按按钮后不能停止
悬吊平台升、降过程中松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色应急开关，使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。
4. 工作钢丝绳断裂时
悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。
建筑吊篮的使用规则
吊篮是一种悬空提升人机具，在使用吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。
1、吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。
2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上的悬挂生命绳上。
3、作业人员酒后、过度疲劳功情绪异常时不得上岗作业。
4、双机提升的吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁单人升空作业。
5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、簦、搁板等攀高工具和在悬吊平台外另设吊具进行作业。
6、作业人员必须在地面进出吊篮，不得在空中攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。
建筑吊篮的保养与维护
悬挂机构
（1）作业前全面检查焊缝，应无脱焊和漏焊，连接件和紧固件等应齐全、可靠，并经常检查，如有松动应及时加固。
（2）配重应符合吊篮使用说明书要求，不得缺失，并有固定措施防止滑落和丢失。
（3）悬挂机构两吊点间距离应与悬吊平台两吊点间距相等，误差不大于5cm。
（4）使用后应及时清理表面污物，出现焊缝开裂、构件变形，应采用合理工艺修复，漆层脱落应及时补漆，避免锈蚀。
钢丝绳
（1）必须使用吊篮使用说明书规定型号的钢丝绳，严禁用其它钢丝绳代替。
（2）钢丝绳穿绳方法要符合吊篮说明书要求。
（3）钢丝绳严禁连接使用。
（4）及时清除工作和安全钢丝绳上粘附的砂浆、涂料等杂物。
（5）钢丝绳夹处出现局部损伤或疲劳破坏时，应及时重新固定。
（6）经常检查钢丝绳，应无松股、扭结、断丝、压扁等缺陷，如出现下列情况之一，必须立即报废：
①钢丝绳在6d（d-钢丝绳直径）长度范围内出现5根以上及在30d 长度范围内出现10根以上断丝时。
②断丝局部聚集。
③钢丝绳直径减小7%以上。
④表面钢丝磨损或腐蚀达到表面钢丝直径的40%以上，钢丝绳明显变硬。
⑤由于过热或电弧造成的损伤。
安全锁
（1）安全锁必须在标定有效期内使用。
（2）安全锁应动作灵活，锁绳可靠。应及时清除钢丝绳上的胶水、砂浆及杂物，已避免进入安全锁内而降低其安全性能。
（3）安全锁发生故障，应由专业人员修理，检测合格后方可使用。
（4）使用时严禁人为固定安全锁开启手柄而使其失效。
（5）当安全钢丝绳处于绷紧状态时，不得硬性扳动开启手柄。
（6）每天使用后，应将悬吊平台降至地面，放松工作钢丝绳，使安全锁摆臂处于松弛状态。
（7）每次使用前应按要求进行锁绳检验，检验合格后才能使用。
（8）达到规定标定期限的安全锁，应及时送生产厂家进行检修和重新标定。
悬吊平台和提升机
（1）悬吊平台的拼接长度不得超过产品使用说明书所规定的长度。
（2）各部件连接销轴和螺栓应紧固、齐全、可靠。焊接处不得有脱焊或漏焊。
（3）使用时经常检查电机、提升机，应无过热、异响等现象，否则应停止使用。
（4）每天使用后，应关闭电源开关，锁好电器箱。露天存放要做好防雨措施，避免雨水进入提升机、安全锁和电器箱。
（5）及时清除提升机外表面污物，避免进、出绳口进入杂物而损坏机内零件。
（6）按产品使用说明书要求及时更换、加注规定的润滑剂。
（7）作业前必须进行空载运行，注意检查，应无异响和异味。
（8）定期由专业维修人员进行检修提升机。
电气控制系统
（1）电动机起动频率不大于6次/min，连续不间断时间应小于30min。
（2）电缆线悬吊长度超过100m时，应采取电缆抗拉保护措施。
（3）经常检查各电器接头，应无松动，否则应及时紧固。
（4）应将悬垂的电源电缆线固定在悬吊平台上，避免插头直接受拉。
（5）电器箱、限位开关和电缆应避免外力冲击。
（6）使用后应关闭电源，锁好电器箱，并妥善遮盖以防雨淋。
建筑吊篮对环境的要求
建筑吊篮作为一种重要的建筑行业用设备，需要注意以下五点环境安全规则:
1、夜间施工时，施工现场应有足够照明，应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水和防腐蚀等防护措施。
2、建造物或构筑物顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500千克每平方米。如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数不得小于3。
3、提供建筑吊篮作用的电源必须是380V，三相五线制接地电源。
4、吊篮升空作业范围内应清除各种突出的或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志，施工期间严禁开启外开窗户。
5、在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于10.8m/s（相当于阵风6级）的恶劣气候环境下，严禁吊篮升空作业。
建筑吊篮的安装技巧
加强对建筑吊篮安装的监控一般情况下，电动吊篮是以散件形式进入施工现场的，应重点监控每个吊篮是否按方案正确组装、安装。既要组装牢固，组件齐全完好，放置的地点又要安全可靠。必须对安装好的建筑吊篮进行验收建筑吊篮安装完毕后，要及时组织吊篮厂家、现场技术人员、生产人员及上机操作人员一起进行联合验收。重点控制吊篮的安装位置，结构的组装情况，配重、安全绳、安全锁、电气装置的灵活完好情 况，吊篮上下运行不应有障碍物。验收必须百分之百；数量大时可分阶段验收，并形成文字手续。未经验收的电动吊篮禁止使用。对验收中存在的问题必须限期整改，确认无问题后投入使用。对上机人员进行教育和培训首先对上机人员进行挑选。并对其进行相关的教育培训、考试和发证。教育和培训的重点放在如何正确操作和使用建筑吊篮以及对可能出现的突发情况如何应对和处理等方面，以增强上机人员的自保意 识。还必须强调，禁止作业人员向下仍掷杂物，以免造成对他人的伤害等。[1]
操作建筑吊篮的禁忌事项
1.严禁在高压电源危险区域进行冒险作业。2.严禁在没栏杆或其他安全措施的高处作业和在单行墙面上行走。3.严禁在高压电源危险区域进行冒险作业。4.操作人员严禁穿拖鞋、不戴安全帽和工作证以及携带小孩进入建筑吊篮施工现场作业。5.严禁带危险品、易燃品在操作现场吸烟、生火。6.严禁饮酒、带病等作业人员进行电动吊篮高空作业。[2]