标题：世韩膜
简介
世韩膜（CSM）是指熊津化学水处理及过程解决方案的产品系列，包括反渗透膜、超滤膜、膜生物反应器组件等一系列产品。
反渗透膜分离的技术说明
膜分离技术是指在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时，实现选择性分离的技术，半透膜又称分离膜或滤膜，膜壁布满小孔，根据孔径大小可以分为：微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)、反渗透膜(RO)等，膜分离都采用错流过滤方式。膜分离技术由于具有常温下操作、无相态变化、高效节能、在生产过程中不产生污染等特点，因此在饮用水净化、工业用水处理，食品、饮料用水净化、除菌，生物活性物质回收、精制等方面得到广泛应用，并迅速推广到纺织、化工、电力、食品、冶金、石油、机械、生物、制药、发酵等各个领域。分离膜因其独特的结构和性能，在环境保护和水资源再生方面异军突起，在环境工程，特别是废水处理和中水回用方面有着广泛的应用前景。[1]
膜分离过程：
膜是每一膜过程的核心部件，它可以看成是两相之间一个具有透过选择性的屏障，或看作两相之间的界面，膜分离过程可由下图示意，相1为原料或上游侧，相2为渗透物或下游侧。原料混合物中某一组分可以比其他组分更快的通过膜而传递到下游侧，从而实现分离。
膜组件类型：
膜组件设计可以有多种形式，他们均根据两膜构性设计而成：(1)平板构型;(2)管式构型。板框式和卷式膜组件均使用平板膜，而管状、毛细管和中空纤维膜组件均使用管状膜。
原料以一定组成、一定流速进入膜组件，由于其中某一组分更容易通过膜，所以膜组件内原料的组成和流速均随位置变化。
发展历程
熊津化学中国世韩CSM事业部是韩国（株）世韩（SAEHAN）集团于1998年8月在中国成立的净水产品及水处理设备的公司，公司原名三星第一合纤，是韩国三星集团独立子公司。现已以发展成为中国直饮机行业中的一个龙头企业。其产品覆盖了多种行业和领域，主要包括反渗透膜、RO直饮机、纺织品、数码技术影像产品、纤维胶片磁性材料的生产，其产品已获得了ISO—9002及ISO-14001的认证。
目前，世韩是世界上唯一同时拥有反渗透膜生产技术和RO直饮机生产技术的公司，并已获得了日本“JHP”认证”、美国“FDA 认证”、在中国世韩公司获得“CCC”认证、中国“MA”国家卫生部批件和国家坏境保护总局、中华人民共和国卫生部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的坏境与健康产业发展贡献奖。
产品分类
CSM世韩家用净水机滤芯
世韩4040-RO反渗透膜
世韩8040-RO反渗透膜
CSM微滤膜产品系列 
世韩CSM纳滤膜产品
世韩CSM抗污染膜
进水条件
1)最大SDI(15min) 5.0
2)最高浊度 1.0NTU
3)最大余氯浓度 0.1 ppm
4)最高操作温度 45℃(113℉)
5)最高操作压力 600psi
6)pH范围 连续运行3~11;清洗时2~12
反渗透膜综合分离特性
1) 无机物的脱除率比有机物的脱除率高。 
2) 离子态溶质的脱除率好于非离子态溶质。
3) 高价的离子态溶质脱除率高于低价溶质。例如，Al3+离子的脱除率高于Mg2+、Na+离子。
4) 无机物溶质脱除率与离子大小和水合离子大小有关。离子半径或水合离子半径越大，脱除率就越高。
5) 非离子态溶质的分子量越大，脱除率越高。
6) 分子量小于100的气体分子很容易渗透过膜片。例如，氨气、氯气、二氧化碳、氧气和硫化氢容易透过膜。
7) 弱酸的脱除率低并且和分子量有关。以下三种酸的脱除率因分子量减少而降低。柠檬酸高于酒石酸高于乙酸。
CSM反渗透膜的特性
1) 高水通量和高脱盐率
2) 化学稳定性好 (pH2 - 12)
3) 使用寿命长
4) 抗生物污染
5) 可使用压力范围广泛(20 - 1000psi)
6) 可使用温度范围广泛(4℃ - 45℃)
7) 经济性好
纳滤膜
纳滤膜是脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件。该膜对水中总有机碳类和有毒有害物质，如：杀虫剂、除草剂、三卤代烷前驱物有高度脱除效果。对一价离子的脱盐率相对较低仅为70-80%，所以能部分保留水中有益的成分。
超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程，以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的的净化、分离和浓缩的目的。 
超滤原液一般指需要净化、分离或浓缩的溶液，透过液指原液中透过超滤膜而被滤除大分子溶质的那部分液体，浓缩液则是原液中因分离出透过液而剩余的高浓度溶液。在净化水工程中，原液是指原水进水，透过液即为净化水，浓缩液则是排放的废水。[1](1) 纳滤膜定义到目前为止，对纳滤膜的准确定义、机制、特征等的认识还远远不充分。学术界比较统一的解释纳滤膜的定义包括以下七个方面：
① 纳滤膜介于反渗透和超滤膜之间，其膜表面分离皮层可能具有纳米级微孔结构。
② 相对于反渗透膜NaCI的脱除率均在95%以上，一般将NaCI脱除率为90%以下的膜均可称之为纳滤膜。
③ 反渗透膜几乎对所有溶质都有很高的脱除率，而纳滤膜只对特定的溶质具有脱除率。
④ 纳滤膜孔径在1nm以上，一般1～2nm。
⑤ 主要去除一个纳米左右的溶质粒子，截留分子量在200～1000道尔顿。
⑥ 反渗透膜几乎均为聚酰胺材质，而纳滤膜材料可采用多种材质，如醋酸纤维素、醋酸-三醋酸纤维素、磺化聚砜、磺化聚醚砜、芳香聚酰胺复合材料和无机材料等。
⑦ 一般纳滤膜的表面形成高聚物电解质因而常常有较强的负电荷性。(2) 纳滤原理与超滤及反渗透等膜分离过程一样，纳滤也是以压力差为推动力的膜分离过程，是一个不可逆过程。其分离机制可以运用电荷模型（空间电荷模型和固定电荷模型）、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。与其他膜分离过程比较，纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物，又能透析反渗透膜所截留的部分无机盐——也就是能使“浓缩”与脱盐同步进行。
NF膜分离需要的跨膜压差一般为0.5～2.0MPa，比用反渗透膜达到同样的渗透能量所必须施加的压差低0.5～3MPa。在同等的外加压力下，纳滤的通量要比反渗透大得多，而在通量一定时，纳滤所需的压力则比反渗透的低很多。所以用纳滤代替反渗透时，“浓缩”过程可更有效、快速地进行，并达到较大的“浓缩”倍数。一般来讲，在使用纳滤膜进行的膜分离过程中，溶液中各种溶质的截留率有如下规律：
① 随着摩尔质量的增加而增加；
② 在给定进料浓度的情况下，随着跨膜压差的增加而增加；
③ 在给定压力的情况下，随着浓度的增加而下降；
④ 对于阴离子来说，按NO3ˉ、CIˉ、OHˉ、SO42ˉ、CO42ˉ 顺序上升。
⑤ 对于阳离子来说，按H+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+ 顺序上升。
(3) 纳滤膜应用 
主要应用于小区、机关、学校等纯水系统中，特别广泛应用于分质供水及管道直饮水系统中。纳滤膜的这些性能决定了其在饮水处理中特有的广阔的应用。产品优势CSM8040-LT-3T超滤膜具有双重抗污染性能、不易结垢、多层过滤，采用高分子处理材质膜丝，具有超强度的韧性，不易断丝。使用寿命是常规膜元件的2-3倍，特别适用于EDI的前处理系统，尤其原水进水为水库水，是EDI预处理的专用膜！永久亲水性独特的混合材料，使CSM8040-LT-3T更亲水，抗污染性更好，保证了膜丝的强度，最主要的是具有最强的亲水性能，也就保证了超滤膜的抗污染性能以及最低的运行能耗，另外这种混合材料具有很好的化学稳定性，PH操作范围宽。 均匀的空隙分布窄的孔分布，没有或极少大孔缺陷，能很好的克服颗粒的阻塞，保证出水水质稳定，不受原水水质波动的影响。本品专为原水进水为水库水，出水为超纯水而开发，是EDI预处理的专用膜！
应用范围
世韩膜元件广泛应用于电力、石化、钢铁、电子、医药、饮料食品、市政环保等领域．在海水淡化、锅炉给水、工业纯水及电子超纯水设备、饮用纯净水生产、废水处理及特种分离过程中发挥着重大作用。
超滤膜优势
一、超滤膜性能 
1、超滤膜技术定义
膜的过滤是固液分离技术，它是以膜孔把水滤过，将水中杂质截留，而没有化学变化，处理简易的水处理设备技术，但因膜孔非常细小，相应的存在某些技术问题。在给水也有用生物膜处理原水的方法，但它与过滤膜分离技术不同。用作膜分离的叫做membrance，用作生物膜处理的膜叫做film.
2、超滤膜的种类和机理
超滤膜以截留原水颗粒的大小分类，膜孔从粗到细分为微滤膜(MF)，超滤膜(UF)，纳诺滤膜(NF)和反渗透膜(RO)。MF膜孔径0.05um以上，或为1000以上分子量，以去除胶体、高分子有机物为对象。NF膜孔径为100～1000分子量。它去除的物质在UF与RO之间，以去除三卤甲烷、异味、色度、农药、可溶性有机物、Ca、Mg等。反渗透膜(RO)分离粒径为数十分子量，以去除食盐类和无机盐为对象。RO渗透水的压力比其渗透压力要多1～2倍。除以上四种以外，还有离子交换膜和气体渗透膜。微滤膜(MF)，超滤膜(UF)，纳诺滤膜(NF)和反渗透膜(RO)以压力驱动使固液分离。离子交换膜则以电力驱动使盐类分子分离，促成海水淡化等。气体渗透膜是最近研究出来通过气体的新型膜，能使乙醇浓缩和海水淡化。
3、制膜材料
大体有纤维类、合成树脂类和陶瓷类三种。有的膜材质有弱于盐类和臭氧等氧化剂的材料和受微一物分解的材料。另外，用作海水淡化的反渗透膜(RO)有除去产生THM的溴的膜和不能去除溴的膜，要根据用途而定。
4、膜的型式
水纯净水处理设备体透过膜流速不大，因此为通过需要的水量，膜装置的单体面积要大，要在一个小的空间内装入很多根的膜细管。另外，厚度100um以下的薄膜因承受高压，还必须有耐压能力，为此应设法制造各种耐强压的膜。一般膜的型式有板框式、螺旋式、桥式、管式及中空纤维式五种。板框式的膜应使用多孔质的材料，螺旋式和桥式的膜与板框式的相同。螺旋式的为卷状，桥式的为在折叠成小的体积中塞入大面积的膜。管式膜也需有多孔质的材料，原水从管的内侧通过，渗透水流出管外的为内压式膜，这种客用得很普遍，也有外压管式的。中空系统外径为几百um，系统内包有多数纤维细管，因为纤维管细小，没有必要特别用强度高的纤维管，膜本身就足以抵抗给予的压力，中空纤维系统有原水从中空系统内侧通过的内压式，及从外部加压的外压式两种。
5、膜的使用
使用过滤膜装置不需凝絮化学处理，也不需蒸发分离作用，只需要压力使水中固液分离，这是过滤膜处理的一大特点。过滤方式有两种：
(1)流动液体全部垂直地透过膜孔，将液体内杂质截留的全量过滤方式;
(2)流动液体的流动方向与膜面平等，形成液体与膜面成直角的透过膜孔，将液体内杂质截留的横流过滤方式。全量过滤方式适用于微滤和一部分超滤。横流过滤，由于液体在膜表面上流动，产生剪断力，减少在膜表面上因为杂质浓缩堆积的黏垢，适用于易于积垢的超滤、纳诺过滤和反渗透过滤。
6、过滤膜冲洗
流体通过膜期间，其含有杂质堵塞膜孔，使流体通过膜孔困难。为了恢复滤水效率，可采用以下方法：
(1)反冲洗
与过滤相反方向通过清水，使抑留于膜孔杂质冲走。也有通过空气冲洗法替代。
(2)海绵球冲洗
只单独用于内压式管形膜，它是将海绵球通过管膜内部，使海绵球与管膜内壁摩擦，把抑留物冲走的方法。
(3)空气泡冲洗
它是用空气泡搅拌力将附着膜壁的抑留物去除的方法。用空气泡搅动软质合成树脂中空系统的膜内壁，收到冲洗效果。
(4)药剂冲洗
膜经过长期使用，杂质进入膜孔之中，用一般冲洗方法不能解决，使用化学药剂清洗。化学药剂有苛性苏打、盐酸、次亚氯酸钠、柠檬酸及过氧化氢等。
7、过滤膜的用途
过滤膜除用作水处理以外，还可用于超纯水制造和海水淡化，一般采用反渗透膜(纳诺滤膜)。另外用于粪尿处理、城市中水道处理、各种废水处理等，一般采用超滤膜和微滤膜。在工业上可用于乳制品制造、半导体制造、食品制造、纸张制造及药品制造等，也一般采用超滤膜和微滤膜。[1]