标题：stp超薄绝热保温板
STP超薄绝热板简介
主要是：矿棉、硅粉、粘合剂、封装材料、超细玻璃纤维、干燥剂等
STP超薄绝热保温板主要系统参数：　 ​
项目性能指标导热系数（m.k/w）0.008蓄热系数（m.k/w）0.73密度(kg/m)450强度Mpa0.40吸水率Kg1.0修正系数 1.2
STP超薄绝热板构成
无机纤维芯材与高强度复合阻气膜通过抽真空封装技术制成
芯材
主要作用一是作为支撑骨架，二是芯材本身具有一定的热阻，也可以起到一定的保温效果。芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命，比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔，分布均匀，这样的芯材抽真空时比较容易，抽完真空以后内部真空度高，日后也不会有空气溢出，使用寿命会大大增加。
高阻气薄膜
是有铝箔和其他材料复合而成的，它的好坏对成品板的影响最为明显，铝箔本身是具有一定的透气和透水性，如果选用的铝箔透气和透水性比较高，成品板的使用寿命不会很高。
吸气剂
主要作用是保证STP板的使用寿命可以做到与建筑物的寿命同在。通过现有资料文献和德国行业规范证明只要STP板内部压强在100Pa之下，就能保证其导热≤0.01W/(m·K)。为防止STP在使用过程中，有小部分的空气会渗漏到STP板的内部，通过在STP板内部放置吸气剂，可以将这部分的气体吸收掉，近一步保证STP板的使用寿命。
STP板材外部采用由多层材料复合而成的高强度复合阻气膜，具有高阻气性，通过试验计算每平米在60年内透气量≤3.56g（这个不要光看生产厂家说一定要看权威的检测报告，据我所知现在国内还没有人有这种报告，所以60年的数据不够可靠） 。通过在每块STP板材内部放置25g的金属基复合吸气剂（国内的产品还没有谁家使用吸气剂，这种材料成本高昂，大家只是借用了这个概念，根本没有一丁点吸气剂），就可完全吸收透入的气体，保证STP板材在60年内内部压强≤10Pa，而在这个范围内其导热系数基本不变。
保温原理
热量的传递方式主要有三种，即热对流、热传导和热辐射。
STP板对这三种方式的传热都有一定的阻隔： 
  
(1)通过抽真空的方法尽量把存留在绝热空间里的气体清除掉，通过最大限度提高内部真空度来隔绝空气对流引起的热传递，从而使其导热系数大大降低，达到保温节能的目的。 
(2)通过芯材自身的热阻隔来减少热传导所带来或带走的温度。芯材所选用的无机纤维本事就有一定的热阻，导热系数在0.04W/(m·k)左右。  
(3)铝箔本身可以反射热辐射。
STP板的适用范围
STP超薄绝热板适用于以混凝土和砌体结构为基层的新建居住建筑与公共建筑的外墙外保温工程和既有民用建筑的外墙外保温改造工程。 
以北京地区为例，根据《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006的要求，当建筑为4层及以上建筑时，则外墙的整体传热系数k≤0.60 w/(m2·k)，即外墙的总传热阻R≥1.67(m2·k)/W时，就符合节能65%要求。
新技术在系统中的应用
  
  因为超薄绝热保温板与墙体粘结材料为铝箔玻璃纤维布，这种布耐酸耐碱但是非常光滑不容易与墙体粘结，再好的粘结砂浆与之结合都留有安全隐患，而产品的布边本身也是真空范围不得钉锚，所以特有的锚固技术诞生，增加了产品的安全系数，同时将重量大的饰面比如石材，面砖等能够上墙提供了可行的技术保障，由于超薄绝热保温板重量轻所以无需大面积预留根据外饰面的不同，通过计算可以按照一定比例每平方米预留多少锚固孔，锚固时使用8mm*6cm ;8mm*8cm;等规格的带圆环的专用保温胀栓即可。
  防涨袋处理技术是指在超薄绝热保温板抽真空以前，预制一层特制的结合剂，抽真空后通过深加工处理将芯材与真空袋之间粘结为一体的生产工艺，这种工艺把原本分离的真空袋和芯材牢牢结合在一起，上墙后减少了破损机会同时大大降低了膨胀系数，利于安装，便于墙体找平，也降低了安全隐患。
保温板特点
优点1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比 导热系数w/(m·K) STP超薄高效保温装饰板 0.008 聚氨酯（PU）0.024 挤塑板（XPS） 0.030 聚苯板（EPS）0.041 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 0.08 
2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。 
3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。 
4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。 
5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。 
6、无毒、绿色环保，使用寿命长。 STP保温板的适用范围： 新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程
7、密度：≤10kg/m2 修正系数：1.2
缺点无法现场裁切，一旦裁切，真空腔就漏气，失去保温效果。
总结
(1)STP超薄绝热板具有极低的导热系数，优异的绝热性能，同时具有超薄、质轻、防火不燃、绿色环保的优点，相信会有越来越广泛的应用。 
(2)STP超薄绝热的寿命与芯材、高阻气薄膜的好坏有直接的关系，STP板内部压强在100Pa之下，就能保证其导热≤0.01W/(m·K)，使用寿命可以达到60年，与建筑物寿命同在。 
(3)将STP超薄绝热板用于外墙外保温，在保证建筑面积不变的情况下，可以提高用户的使用面积，利国利民。
STP装饰特点：
1、STP超薄高效保温装饰板保温材料的导热系数低于0.008w/(m·K)；
2、成本比国内外同类产品低；
3、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍。
4、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。
5、比传统的保温系统施工工序更简单。
6、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。
7、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。
8、无毒、绿色环保，使用寿命长。
STP保温板
概述
STP保温板是无机纤维芯材和高阻隔真空复合膜通过超强真空处理的A级防火、超簿、高效、真空保温材料。
STP产品由来STP是冰箱上应用的VIP保温板的延伸产品，国内冰箱行业已广泛使用，VIP保温板技术起源于欧洲，早期的产品用于军事、航天高科技领域，后转至民用，大都用于高端设备、电器方面，2000年后欧洲一些国家将VIP保温板技术进入建筑保温市场，引起了巨大的轰动。
STP超薄真空保温板的构造STP保温板的主要是有无机纤维芯材与高阻隔复合膜通过超强真空处理、科学的封装技术制成。
高阻隔复合膜：是无机纤维布、铝箔和多层致密材料复合而成的，它承担着STP板材外围防护和固定的作用，阻隔膜质量的优劣对保温板材的使用寿命有着直接的影响。
芯材：是微孔性无机材料加多种添加物组合而成，材料的性能稳定，真空状态下无气体溢出。
STP隔热保温原理
热传递有三种方式：热传导、热对流和热辐射。STP保温板对这三种热传递方式分成三级高效阻隔。
1、 采用不良导热体芯材破坏热量的传导。
热量从物体温度较高的部分沿着物体传到温度较低的部分，叫做热传导。不同的物体有着不同的导热性能。
STP选用的无机芯材经过科学的配方，属不良导热体，把物体之间的热传导降到最低。
2、 采取超强真空对热对流造成破坏。
气体流经固体表面时的热量传递过程，称之为对流传热。还伴有流体的微观粒子运动造成的热传导，真空越强对流越轻。STP保温板采用超强真空，将气流的流动传热降到最低。
3、 利用铝箔对热辐射进行反射
热辐射是一种通过电磁波传递热量的过程。铝箔是反辐射最好的材料。
STP保温板采用存铝铝箔结构对热辐射进有效反射。
STP的使用寿命
STP保温板材的使用寿命和真空的保持相关，依据建筑保温设计寿命要求，真空膜选用超高阻隔复合膜，透氧、透水率极低。芯材选用性能稳定、不释放气体的无机材料。在生产过程中增加了除湿工艺。并添加和同济大学联合研发具有吸气、吸水功能的活性真空稳定剂，超强组合保证STP超薄真空保温板的使用寿命。
根据检验曲线分析，要保持保温板的导热系数w/(m.k)0.008以内，压强应在1mbar以内，公司的超高真空工艺工作压强为0.2mbar，0.2mbar至1mbar作为安全渗透空间。
STP真空膜在自然的状态下也有一定的空气和水分渗透进入保温板内。通过理论计算和实际检测得出，每平方米的STP板材每年自然渗透分别为：气体0.18cm&sup3;水分1.8g
以上结论分析从0.2mbar渗透至1mbar压强需要20年，为了使产品达到50年的寿命，公司和同济大学联合开发的活性真空稳定剂，在真空条件下，具有吸气、吸水功能，活性功能50年不变（由于技术安全考虑，这里不作详细说明敬请理解）在芯材配方中按总质量的比例添加1%时，就能达到50年的设计寿命。
STP产品用途适用以新建居住建筑与公共建筑的外墙外保温工程和既有建筑的外墙外保温改造工程。 
STP保温四大政策利好一、A级防火政策利好
2009年9月25日公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字〔2009〕46号) 2011年3月14日，公安部消防局《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求通知》（公消〔2011〕65号）(公通字〔2009〕46号)的第二条规定，民用建筑外墙保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
STP保温芯材采用无机不燃材料制成，属A级防火保温材料，相关政策的出台对STP材料是一重大利好。
二、提高节能系数政策利好
《中华人民共和国节约能源法》 《民用建筑节能管理条列》 《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》 《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》国家对节能指导目标：2011年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中特大城市和部分大城市率先实施节能65%的设计标准。同时国家新推出了有力的节能政府补贴政策、绿色建筑标示，可见我国政府对建筑节能保温的重视和严格。
传统的保温由于导热系数的瓶颈很难实现65%的节能要求，STP保温板的导热系数仅为0.008，超低的导热性能，大大降低了保温厚度，能有效的按照国家和地方法规政策的要求实施，意味着STP保温板的生产和供应，会有一个很大的发展空间。
三、节能减排政策扶持利好
控制建筑能耗是节能减排的重要途径，是实现经济社会可持续发展的重要举措，欧美等发达国家在上个世纪70年代即开始推广建筑保温，经过30年的发展，建筑保温在欧美等发达国家已经比较成熟，大幅降低了欧美国家的能源消耗。从2007年起，我国开始强制推行建筑保温节能，以达成节能减排，发展绿色低碳经济之目的。
国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标，即到2015年，单位GDP二氧化碳排放降低17%；单位GDP能耗下降16%；非石化能源占一次能源消费比重提高3.1个百分点，从8.3%到11.4%；主要污染物排放总量减少8-10%的目标。“十二五”规划提出的约束性指标更加明确了国家节能减排的决心。
STP保温板采用低能耗零排放加工工艺，对保温行业的节能减排是个有力支持。
四、绿色环保低碳政策引导利好
控制温室气候排放，加快发展低碳技术和低碳产业，实现低碳绿色增长已成为当今世界发展潮流。国家提出了自主减缓行动目标，即到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右，
中央“十二五”规划建议提出，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。
STP采用的无机材料为利废收集材料，不产生废气、废水，属环保低碳材料范畴。取材广泛，符合环保低碳引导政策。
STP超薄真空保温板五大优势一、 A级防火优势：采用无机材料制成，燃烧性能A1级，属不可燃材料。
二、 高效节能优势：超强的隔热保温性能，导热系数在w/(m·K) 0.008以下，节能效果突出。
三、 重量轻质优势：保温效果是其他传统保温的3-8倍，所需保温厚度是传统保温的三分之一至八分之一。在江苏1厘米厚度就能达到65%的节能要求，板材重量只有6kg/㎡。
四、 环保低碳优势：采用无机、无毒芯材，低能耗零排放加工工艺，不产生废气、废水，属环保低碳型保温材料。
五、 施工便捷优势：轻质的特点，运输、搬运方便，施工工艺简单，粘贴效率高。
STP保温产品主要性能
STP超薄真空保温板外墙外保温系统性能指标
项目指标耐候性无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象抗风荷载不小于工程项目的风荷载设计值吸水量，g/m&sup2;（浸1h）≤1000抗冲击强度.J首层10.0J，其他层3.0J耐冻融表面无裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象水蒸汽湿流密度,g/(m&sup2;.h)≥0.85护面层不透水性试样内侧无水渗透系统的抗拉强度，bpa≥0.10热阻符合设计要求STP-1超薄真空保温板的技术性能指标
项目指标单位面积质量，kg/m&sup3;≤500热阻符合设计要求燃烧性能A1（A）级导热系数w/(m.k)≤0.008STP超薄真空保温板和传统保温板对比
与传统保温厚度对比表
材料名称STP保温板无机保温砂浆岩棉保温板发泡水泥发泡玻璃厚度对比16565与传统保温导热系数对比表
材料名称STP保温板无机保温砂浆岩棉保温板发泡水泥发泡玻璃导热系数w/(m.k)0.0080.080.040.060.05[1]