标题：中央净水器
滤芯分类
净水器[1]是一种水处理设备。中央净水器可以分为三大种类。
1.不带超滤膜的中央净水器，主要成份有：活性碳，KDF 活化球矿化球麦饭石等等。
2.带超滤膜的中央净水器：主要成份有：活性碳 活化球 KDF 中空超滤膜 矿化球 麦饭石等等！
功能介绍
滤芯功能1.不带超滤膜的中央净水器可以有效清除水中的氯，铁锈，重金属，病毒藻类以及固体悬浮物，使处理后的水清澈洁净。主要用于处理家庭生活用水。一般安装在进水管旁边。主要用于家庭，学校、宾馆、酒店等等。
2.带超滤膜的中央净水器可以去除细菌，同时也可以达到上面的效果，一般用于家庭用水量比较的大的，主要用途是拿来直接饮用。出水量中央净水器流量种类可以分
1. 1吨/H （一个小时）
2. 1.5吨/H （一个小时）
3. 2吨/H （一个小时）
4. 2.5吨/H （一个小时）
5. 3吨/H （一个小时）
6. 3.5吨/H （一个小时）技术参数1. 流量范围：　 40～2400 m3/h
2. 过滤精度： 　100～2000 μm 
3. 工作压力：　 0.1～1.6 MPa 
4. 压力损失：　 ≤ 0.016 MPa 
5. 排污阀口径： DN 50 mm 
6. 排污时间：　 10～60 s 
7. 排污耗水量： <1% 
8. 适用温度：　 ≤ 85 ℃ 
9. 电源：　 交流三相380V/50Hz 
10.控制界面：　 数显、旋钮、开关 
11.滤网类型： 316不锈钢
12.材质： 玻璃钢+
产品种类
全屋中央净水器适合全屋中央净水。全屋净水机的流量大，故能提供又有中央全屋净水机的说法。以全屋净水机为核心的净水方案，再通过安装两个不同水质的用水龙头，用以满足厨房不同用水情况的要求。 全屋净水机主要是通过超滤膜的高精度净化工艺，对水质进行有效的净化，去除水中可能含有的泥沙、铁锈、细菌、悬浮物、藻类、大分子有机物等多种有害物质，制造适合于厨房食用水的净水。家庭中央净水器安装在主进水管道，过滤自来水中泥沙、铁锈等大颗粒物质，进口KDF、椰壳颗粒活性炭等核心滤材，能吸附自来水中对人体健康威胁最大的氯及水中的异色、异味等有害物质、进而改善净化水的口感。家庭中央软水机安装在主进水管道，全面软化家庭生用水。长期使用软水，还可以有效维护热水炉等用水设备，延长设备使用寿命，可以使衣服柔软清洁，皮肤光泽细腻。
中央净水器的用途
滤除自来水中有害物质，能满足大通量的饮用水需求的中央型水处理设备。其核心技术主要是微滤（PP纤维棉和活性炭）、超滤（中空纤维）、KDF、陶瓷滤芯等。机器一般都配有自动控制器。精致的外形，卓越的净水功效，简便的操作方式，成为当今社会家庭、办公、别墅、宾馆、酒楼等全套净水的理想选择。 
主要特点：它高效去除余氯、重金属离子、抑菌阻垢，同时还能改善口感，除色除味的大通量的中央型水净化装置。 
重点功效：经处理过的水不仅去除对人体有害的物质，而且保留了对人体有益的微量元素，提高生活质量，成为广大消费者的热衷的健康饮用水的选择。
安装过程
中央净水机安装主要分以下五个部份：
一、 现场勘测
1、 安装前先安排工程技术人员到客户现场和装修公司水电负责人(或项目经理)交流沟通（已入住的找物业管理公司水电负责人）,先找到入户水表和总阀的位置。
2、 遵询客户的意见，确定中央净水机的安放位置。一般安放在离水表和总阀不远处，且排污水方便。具体可放在厨房、贮存室、车库、阳台和花园等。
3、 详细记录入户水管的管径及水管的材质（PVC、PPR、日丰管或紫铜管等），粗约估算所需材料，并做好记录，为绘制安装管路图和安装做好准备。
4、 中央净水机排污管的出水口要低于净水机控制阀面，若高出，最好排污管上安装单向阀。
5、 中央净水机最小安装空间为600*600*（h+300）mm，h为中央净水机的实际高度。
6、 中央净水机应避免离发热源太近，不要让太阳直接照射到产品上。如中央净水机和热水器相隔太近，一定要加装单向阀。
二、 制图（已入住客户可不需要）
1、 根据现场勘测结果及客户原水路布置图，按客户要求水宜家中央净水机的安放位置绘制出净水机的安放地点示意图，标明排污方向，电源插座位置。
2、 根据客户用水量和用水分布点的情况，确定选用管径大小（一般不小于原入户水管），依据勘测数据绘制管路布置图。标注管径、长度、管质等。
3、 绘出实际安装的进出水阀和旁路阀的立体示范图（管路由装修公司安装时提供），标明中央净水机进出管接口的高度。
三、 施工准备
1、工具准备：钢锯、pvc剪刀、300*45管钳、400*40扳手、测电笔、螺丝刀一套、冲击电钻、钻头、铁锤、钢丝钳、尖咀钳、热溶机等，小工具用工具包装好。
2、材料准备：阀三个、弯头、直通、水管、水胶布等，按管路图要求数量和材质准备好。
3、书面文件准备：安装调试报告、销售协议书等
4、临行检查：确认客户姓名、地址、电话、检查工具材料是否齐全，按客户要求的时间到达现场。
四、 安装施工
1、 安装施工人员应配备二人，带齐工具及所需材料进入施工现场，首先关掉总进水阀，按净水机布置图找好安装位置。
2、 开箱取出《说明书》、《控制阀说明书》、《保修卡》、《合格证》等，检查净水机的外观，并做好记录。
3、 按管路图找到主水管断开的位置，断开主水管按管路布置图连接好进出水阀和旁路阀，注意粘接工艺。
4、 在预定位置安装固定净水机，连接好进出水管后，找到管路图上的地漏或排污管，按要求装好排污管。
5、 等到粘接工艺要求的使用时间后，打开总入户水阀，检测管路是否渗漏，同时对净水机进行手动正、反冲洗。
五、 调试和讲解
① 调试：把控制阀设置为冲洗状态，待冲洗完成后，把控制阀设置为运行状态，针对不同的控制阀，按《说明书》要求调好控制阀，依据客户用水量，估算好冲洗时间，设置在控制阀上。
② 讲解：一人为客户讲解时，另一人打扫复原安装现场。讲解的内容包括整机性能，使用寿命和各滤料的更换周期、控制阀的一些基本操作，反冲洗周期及手动冲洗方法，冲洗时间的调整。
③ 移交净水机《说明书》、《控制阀说明书》、《保修单》、《合格证》等资料，填写好安装调试报告，注明产品编号，客户签字确认。留下售后服务电话，礼貌地和客户告别。
注意事项
一般家使用中央净水器庭3天左右，需要将中央净水器上的“扳手”扳到“反洗”位置，冲洗3-5分钟，再扳到“正洗”位置，冲洗3-5分钟，最后扳回到“过滤”位置既可正常使用。
净水器选购
越来越多的消费者关注饮用水的健康。许多居民都担心水源安全，自来水中的泥沙、铁锈、漂白粉、有机物等这些看得见的杂质，以及看不见的各种重金属、细菌等污染，都让市民感到困扰。但面对市场上近千种从几十元到上万元的净水家电产品，不少消费者表示无从下手，而且各大净水家电品牌在技术上、概念上自说自话更令人一头雾水。因此，在这个花样繁多的净水器市场，滢格净水器为您拨开云雾，走出选购净水器的“罗生门”。
2013年净水新标准—“滢格全屋净水总动力”
在日常用水中，生活用水（如清洗衣物，清理卫生、厨房用水菜等使用水中），占每日全屋用水量的85%，饮用占15%，用水的安全基础是去除有害物质。2013年，滢格净水机推出：“全屋净水总动力”的理念，并在此提醒消费者，健康的饮水环境包括用水、饮水两部分组成，想去除水中杂质同时确保正常生活用水的使用，应选用以超滤为“主动力”的净水器。而滢格超滤净水机在同行业产品中以其膜研发、工艺等方面的独特性能决定了其独特优势。
核芯超滤技术，赢在起跑线上
超滤是一种以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤膜为过滤介质，与膜孔径大小相关的筛分过程，有效去除水中泥沙、病菌、胶体、大分子有机物等，保留对人体有益的矿物质和微量元素。在全家用水中，超滤水可以达到健康用水标准。
滢格（中国）水务集团有限公司是一家集水处理核心技术研究、应用及推广的高科技环保企业；始终以创造水处理一流产品为奋斗目标，以其创新的技术、卓越的解决方案。是国内独一无二生产PVDF家用净水器的公司。公司聘请了国内水处理技术及应用领域的专家作为技术顾问，并长期与国内外知名膜产品研发机构合作。这样保证了膜丝的质量，也获取了价格上的优势,创性价比之最.
公司主要以PVDF为基础膜材料，经过特殊的亲水化处理，使膜丝在保持PVDF优良特性，（有耐温、耐氧化、耐光老化、耐酸碱、耐化学药品、耐污染）的基础上，增加了表面亲水性，使滢格超滤膜膜丝具有更好的通量和抗污染性能。
滢格PVDF超滤中空纤维膜经过特殊的亲水化处理，膜丝具有永久的亲水性能，水解触角由未改性能前的79～90°降为30～35°。可以在较低的跨膜压力下，得到高的水通量，同时提高膜丝的耐污染性能。滢格超滤膜具备的过滤精度高、
寿命长、抗污能力高、良好的机械强度的优越性能让产品的净水更安全，高效，可靠。