标题：KHTS电动单座调节阀
KHTS电动调节阀
KHTS电动单座调节阀是CV3000系列产品之一　 
KHTS电动单座调节阀阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。调节阀的泄漏量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92标准。阀　体型 式：直通单座铸造球型阀 
公称通径：32、40、50、65、80、100、150、200、250mm  KHTS单座调节阀示意图
公称压力：ANSI 125、150、300、600 
JIS 10、16、20、30、40K 
PN1.6、4.0、6.4MPa 
连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、TG、MFM 
法兰标准：JIS B2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB/T79.1-94(PN1.6MPA)、JB/T79.1-94(PN4.0、6.4MPA) 
HG20596-97、HG20618-97　 
焊接连接：嵌接焊SW （40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) 
材 料：铸钢（SCPH2）、铸不锈钢（SCS13A、SCS14A、SCS16A、SCS19A）、钛、蒙乃尔、哈氏合金等耐腐蚀合金。 
上阀盖：常温型（P）：-17～+230℃ 
伸长Ⅰ型（EⅠ）：-45～-17℃ +230～+566℃ 
伸长Ⅱ型（EⅡ）：-100～-45℃ 
伸长Ⅲ型（EⅢ）：-196～-100℃ 
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 
压盖型式：螺栓压紧式 
填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 
阀内组件
阀芯型式：单座柱塞型阀芯 
流量特性：金属阀座 等百分比特性（%C）和线性特性（LC），Cv值从0.04～14的高精度流量特性符合IEC534-2标准 
软阀座 等百分比特性（%T）和线性特性（LT） 
注：关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差，参考流量特性曲线图 
材 料：不锈钢（SUS304、SUS316、SUS420、SUS440C、SUS630、SUS316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等执行机构型 式：HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸动活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 
弹簧范围：20～100、80～240kPa（HA型），190～350、190～400kPa（VA6型） 
供气压力：140～400kPa（HA型）、400～500kPa（VA6型）、300～500kPa（VP型） 
气源接口：Rc1/4” 
环境温度：-30～+70℃ 
阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式 
附 件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 
性能泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级 
软阀座：小于阀额定容量的10, 符合ANSI B16.104-1976IV级 
回 差：带定位器：小于全行程的1%， 
不带定位器：小于全行程的3%（HA型小于全行程的5%） 
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%， 
不带定位器：小于全行程的±5% 
注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料 
可调范围：50：1（0.25≤Cv≤14）或30：1（CV≤0.16）
Cv值和行程
I.高容量阀芯 
公称通径40506580100150200阀座直径40506580100150200额定Cv值305085125200420700额定行程25385075
II.高精度流量特性阀芯 
公称通径40506580100150200阀座直径2532403240504050655065806580100100125150125150200额定Cv值1017241724442444684468996899175175275360275360640额定行程25385075
注：1、符号○表示阀的规格范围。 
法兰距及外形尺寸法兰距mm 
公称通径AANSI 125FF、PN1.6 
ANSI 150 RF 
JIS 10K FF，RFJIS 16K RFANSI 300RF 
JIS20、30KRF 
JIS 30K RFJIS 600 RF 
JIS 40K RF 
PN6.4 JIS 16K 
TGJIS 20K 
TGJIS 30K 
TGJIS 40K 
TG40222231235251235236248251502542632672862652672762866527628829231129029230331180298313317337310317326337100352364368394360368379394150451465473508475473486508200543560568610570568580610
注：法兰距符合IEC534-3标准。 
公称通径AANSI 150 
RJ ANSI 300 
RJ ANSI 600 
RJANSI 300 
LGANSI 600 
LG ANSI 150 
SW、BW ANSI 150、600 
SW、BW 40235248251244248251251502672832892762832862866528930831430230831131180311333340327333337337100365384397378391394394150464489511483505473508200556584613578606568610
外形尺寸 mm 
公称通径执行机构HCφBE常温型（P）伸长Ⅰ型（EⅠ）伸长Ⅱ型（EⅡ）伸长Ⅲ型（EⅢ）32、40HA1D、R42559070594523021870HA2D、R5006657801020281267HA3D、R590760875114036335050HA1D、R42559571095023021880HA2D、R5006707851025281267HA3D、R595765875114036335065HA2D、R575745/755880113028126788HA3D、R630800/8109301180363350HA4D、R8651035/10451165149552047080HA2D、R580755/765900113528126798HA3D、R635810/8209551190363350HA4D、R8701045/105511901505520470100HA2D、R610810/8709151150281267113HA3D、R660860/87010201205363350HA4D、R8901100/111012551520520470VA5D1300151517101940-620VA5R1420163518202050-620VA6R1160137515601790-445VP5940115513401570-345150HA3D、R7851020/104512501385363350170HA4D、R9551190/121514251570520470VA5D1360162018702000-620VA5R1480174019802110-620VA6R1220148017201850-445VP51000126015001630-345VP61210147017101840-445VP71290155017901920-545200、250HA4D、R1090135015801710520470220VA5D1475174020252155-620VA5R1585185021452275-620VP51165142516651795-345VP61375163518752005-445VP71455171519552085-545