标题：钢衬塑管道
钢衬塑管道简介
衬塑管即钢塑复合管，是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性塑料管，经冷拉复合或滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，  图册是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。随着人们的环保意识、健康意识的普及，新型环保给水用管材如雨后春笋般层出不穷，其品种之多难以枚举。衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，同时又摒弃了各自的缺点。在管材设计中最重要的内容之一是根据使用条件和要求，合理确定管材的壁厚，同时该参数直接影响产品的性价比。钢衬塑管的特性1．具有优良的物理性能
2．具有极好的耐腐蚀性能
3．机械强度与钢管相同
4．卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
5．耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
6．安装工艺成熟、方便快捷
7．耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
8．管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长钢衬塑管道的应用领域1.化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
2.电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
3.冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
4.矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
5.制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
6.油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。
7.农业喷灌：深井管，滤水管，暗渠输送管，排水管，灌溉给水用管。 
8.市政行业：城市建筑给水，饮用水，消防水，热网回水，煤气，天然气输送，高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道。
钢衬塑管道的技术参数公称通径
钢管外径
内衬厚度
法兰衬塑面外径d
管道长度L
DN25
φ32
1.5-2
68
6000mm—1 00mm任意定尺
DN32
φ38
1.5-2
78
6000mm—1 00mm任意定尺
DN40
φ48
1.5-2
88
6000mm—1 00mm任意定尺
DN50
φ57
2-2.5
102
6000mm—1 00mm任意定尺
DN65
φ76
2-2.5
122
6000mm—1 00mm任意定尺
DN80
φ89
2-2.5
138
6000mm—1 00mm任意定尺
DNl00
φ108
2.5-3
158
6000mm—1 00mm任意定尺
DNl25
φ133
2.5-3
188
6000mm—1 00mm任意定尺
DNl50
φ159
2.5-3
212
6000mm—1 00mm任意定尺
DN200
φ219
2.5-3
268
6000mm—1 00mm任意定尺
DN250
φ273
3-3.5
320
6000mm—1 00mm任意定尺
DN300
φ325
3-3.5
370
6000mm—1 00mm任意定尺
DN350
φ377
3-3.5
430
6000mm—1 00mm任意定尺
DN400
φ426
3.5-4
485
6000mm—1 00mm任意定尺
DN450
φ477
3.5-4
532
6000mm—1 00mm任意定尺
DN500
φ520
3.5-4
585
6000mm—1 00mm任意定尺
DN600
φ630
4-5
685
6000mm—1 00mm任意定尺
DN700
φ720
4-5
﻿6000mm—1 00mm任意定尺
DN800
φ820
4-5
﻿6000mm—1 00mm任意定尺
规格尺寸衬塑钢管
公称直径
管长（m）
衬塑厚度（mm）
DN25
2以下
2.5
DN32
2以下
2.5
DN40
3以下
3
DN50
3以下
3
DN65
4以下
3.5
DN80
5以下
3.5
DN100以上
6以下
4
衬塑容器
直径
建议钢件厚度
单件长度
衬塑厚度
φ1000以下
4
6500以内
5
φ1500以下
5
6000以内
5
φ2000以下
6
5000以内
5-5.5
φ2600以下
8
4500以内
6
φ3000以下
10
4000以内
6-6.5
φ4000以下
12
3500以内
7
卫生指标

检查项目
卫生合格标准（日本）
试验结果
甲醛
无
无
苯酚
无
无
高锰酸钾消耗值
10PPM以下
0.47PPM
重金属
1.0PPM以下
1.0PPM以下
蒸发残渣
30PPM以下
8.0PPM

钢衬塑管的主要品种及性能介绍
钢衬聚乙烯(PE)复合管道性能：介质工作温度：-25℃~+105℃介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20℃-105℃内是取代橡胶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料钢衬聚烯烃(PO)复合管性能：介质工作温度：-25℃~+105℃介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20℃-105℃内是取代橡胶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。钢衬聚氯乙烯(PVC)复合管性能：介质工作温度：-25℃~+65℃;介质工作压力：正压25MPa，常温下负压为74Pa
典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，衬胶管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长.耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH3、CO2、CO、NO2、HCL等气体.钢衬聚丙烯复合管性能：介质工作温度：-25℃~+110℃；介质工作压力：正压-25MPa，常温下负压为94Pa
典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，比衬胶管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。
耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH3、CO2、CO、NO2、HCL等气体的腐蚀多功能。大型钢塑复合管机生产，一次成型元按缝，正宗紧衬工艺，平整坚固永不脱落。广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。钢衬塑聚四氟乙烯复合管道聚四氟乙烯（英文缩写为Teflon或[PTFE,F4]）,被美誉为/俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、 “特氟龙”、“特富隆”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异（能在+250℃至-180℃的温度下长期工作）。
性能：耐低温— 具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。
耐腐蚀— 对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
耐气候— 有塑料中最佳的老化寿命。
高润滑— 是固体材料中摩擦系数最低者。
不粘附— 是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。
无毒害— 具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。