标题：路灯节能控制柜
路灯节能需要保障的4个方面
首先，城市道路照明，需要保障的4个方面： 
1、城市形象：
当前我国各地政府，为了政治或民生需要，大力推进城市建设，扩大城市影响力和竞争力，着重城市规划和基础设施建设，城市规模和城市化率不断提升。而道路照明以及景观照明的亮化，是城市品味的重要方面，如果一个城市，一开灯就节能，亮度不足，将使这个城市没有生气，形象将不言而喻。 
因此，Mni公司建议，在人流活动的前半夜，少节能或不节能，将亮度提高。 
2、繁荣经济：
政府财政的一大部分来自商业税收，如果傍晚灯光灰暗，将影响大家上街购物休闲的积极性，如果大家不购物，没有销售，财政税收将下降，政府可支配收入将出问题。 
Mni公司建议，傍晚开灯将亮度提高，直到群众回家后，逐步将亮度缓慢降低，到大家回家睡觉后，再做深度节能。 
3、交通安全：
由于人体生物“瞳孔效应”，在旁晚，强烈的太阳光将人体瞳孔缩得很小，保障视网膜不被烧伤。但太阳刚下山时，光线立即变暗，而人体的瞳孔，由于生物效应，需要时间张开，此时，再亮的灯光都觉得暗，因此需要高亮度照明。（太阳光强是路灯的几千倍），在医院工作的人都知道，傍晚汽车交通事故最多。（本人在珠海某医院工作10年，从事医疗设备维修和网络软件开发） 
当然，在后半夜，由于道路车辆很少，行人也少，交通事故不容易发生，可做比较深度节能，但严禁采用半夜灯方式节能，这种方式形成班玛效应，使司机很难看清在阴影区是否有人存在。 
Mni公司建议，傍晚开灯，将亮度调到最高，等30分钟，人体适应后，可精密无级调节照度，进入少节能状态。 
4、社会治安：
现代城市要求，有路就要有灯，有灯就要亮。如果那个地方路灯不够亮，小偷小摸就多。 各地路灯部门常接到公安部门由于有路无灯或大面积无灯的投诉。 
Mni公司建议，在保障上述要求情况下，根据现场情况，调整后半夜亮度，保障社会治安需求。 
当然，道路照明节能，不能影响灯具寿命,严禁采用固定降压等方式节能，和闪断突变调压方式节能，这些方式将大大缩短灯具寿命。 
集中控制节电器技术参数与要求
1、节能原理：采用高频大功率电力电子器件实现电压调幅，不能采用可控硅调压技术（电网谐波严重），不建议使用变压器或电抗降压节能技术（出现换挡闪灯灭灯）。
2、智能可设置6时段以上自动控制节能，多时段电压、节电率、照度由用户设置调节。
3、无触点调压，不建议采用接触器触点调节电压（切换灭灯严重）。
4、电压调节无级连续，每级调节电压步进值小于1V，调节时灯不闪不灭，无电网闪断冲击。
5、当调压时，调压速度可由用户设置，以适应灯光亮度缓慢变化和灯管电弧稳定。
6、开灯具有全电压预热，预热时间(大于10分钟)可软件设置调节。
7、节电器输出电压稳压调节范围160-220V。
8、节电器输入电压适应范围：160V-260V。
9、三相独立调节，能适应三相严重不平衡工况。
10、有手动旁路和故障自动旁路功能，节能状态到旁路以及旁路到节电状态转换，不能闪灯和灭灯。
11、具有无条件保障照明功能，过流、过压、欠压、过热自动旁路，并能记录故障代码，以便维修维护。设备损坏时不能导致灭灯，故障时不影响路灯寿命和正常运行。
12、节能设备在室外露天安装，箱体材料需采用厚为2毫米的钢板静电喷塑（保证10年不氧化），要求防护等级不低于IP33，具有风冷系统，箱内开关选用优质品牌。
13、标准的正弦波电压（同输入电压波形），无畸变；不额外增加照明负载电流谐波（钠灯双峰电流波形），输入电流总谐波不增加。
14、功率因数只能提高不能降低。
15、具有监控开关灯接口和监控调压接口，可由中央控制室发出调压命令和开关灯。
16、具有自动复位功能，在停电后恢复送电时，全电压启动预热，启动完成后按工作设定自动调整进入工作状态。
17、具有防雷装置和安全接地。
18、其它要求及说明。
保瓦博士路灯专用节能控制柜
保瓦博士路灯专用节能控制柜，是我公司引用了世界最先进的微电子控制技术，结合国内实际使用情况，进行了软硬件二次开发后推出的新一代高科技产品。
保瓦博士路灯节电控制柜集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体，在可控和平缓的方式下智能调节，使输出电压稳定在设定的额定值范围之间，实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合，达到节电和优化供电目的，节电率可高达20%-40%，对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。 　　
保瓦博士路灯节能控制柜主要采用进口元器件，且极少运用活动的元器件，通过生产流程中完善的品质控制，保证了极高的产品工作安全性，因而确保为用户单位提供更安全可靠和更优性能的产品服务。 
路灯节能控制柜现有两种类型，室内型：安装在室内照明控制柜下端；户外型：可按照用户要求进行安装，放置在不锈钢的机柜里，保护等级IP54。
保瓦博士路灯节能控制柜广泛应用于市政道路、高速公路、桥梁、隧道、园林、码头、观光景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等公共照明环境，适用的灯具类型：高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯、荧光灯等所有气体放电式照明灯具。
路灯节能控制柜产品优势 ：
1.高智能化控制系统：路灯节能控制柜安装于线路前端，可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等，对节电系统的工作曲线进行自动控制，从而轻松调控整条线路上的负载，节电率高达40%。 
2.微处理器存储程式： 微处理器存储的程序，可以控制设备所有的运行方式，检测节电系统的输出电压、旁路及运行情况，传送校正电压所需要的指令，并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。它还可以通过RS-232或RS-485接口，实现与计算机之间的信息传送和对系统的监控。在特殊情况下，需要对路灯节能控制柜进行人工调控时，可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。 
3.软启动功能： 允许照明系统在极大负载情况下“慢斜坡式”平稳启动，可以大大延长灯具的使用寿命3-4倍。 
4.无触点稳压、恒压功能： 路灯专用节电系统的调压系统对电网的过欠压进行快速自动补偿，为负载提供稳定的正弦波电压。 额定电压、节电电压水平以及斜坡式升压和降压都是在约 0.1s 内瞬间完成， 因此，照明设备既不会因突然的电压过低而灭弧，也不会因电压过高而烧毁。路灯节电系统的这一稳压装置对电网无任何干扰，同时还可以提高特定负载的功率因数，减少无功损耗；其软启动功能、稳压水平及慢斜坡方式的电压下调功能，增加了对照明系统的保护作用。
5.三相独立控制功能 ：在同一照明系统中，可以混合不同类型的灯具，对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制，操作性强，并且可承受三相不平衡负载。 
6.手动与自动旁路功能 ：在出现故障、或过载、或超温时执行旁路，使该相的照明与电源电压直接接通，从而维持正常照明。该旁路单元是一种静态装置，每一相相互独立，并且都装有磁热保护开关。 
7.天体钟智能化控制（可选型）： 通过外置天体钟，并根据当地的经度与纬度及日落日出的规律，对照明系统的开关时间以及节电水平、电压等进行一年四季的自动跟踪调节。　　 
8.远程控制（可选型）： 具有可升级的远程无线通讯功能，可通过GPRS系统实现远程全方位控制。 
9.超值的投资回报： 路灯节电系统通过对电网过欠压和节能工作的控制，为用户带来 25-40% 的节能效果。同时， 对用电系统的保护作用可使其寿命延长 3-4 倍 ，大大节省了灯具维护、更换费用。电费节省的直接效益与保护光源的间接效益结合起来，可使用户在短期内轻松收回投资成本，并继续创造效益（ SLC/PT/DL系列路灯节电系统的设计寿命为 15 年）。 
Mni 智能电感技术解决方案  
⑴ 采用电力电子技术，将工频自藕变压器高频化，实现超大功率的高效率小体积化。 
⑵ 利用电力电子器件，实现电压调节的无触点化。 
⑶ 采用 10 位数字电位器，实现电压电压调节步进值 0.25 伏。 
⑷ 电磁兼容，输出纯正弦波，电压平滑连续调节。 
⑸ 在调压过程中，能量四象限流通，因此适应阻性、容性、感性等一切负载。 
⑹ 采用 ARM 7TDMI 32 位工业嵌入控制，移植其它芯片也容易。 
⑺ 具有全方位的智能电感保护功能。 
⑻ 可制作功率不限，目前加工条件可制作 3X 6000A 。 
⑼ 采用 C/C++ 开发，移植方便。 
⑽ 具有 RTU 软硬件接口。 
⑾ 具有无条件保障照明功能。 
采用 Mni 智能电感技术，由于电压的高度平滑调节，大大降低 “ 半老化 HID 灯 ” 的熄火电压，灯内电弧更稳定，降压调亮节能空间更大，节电率更高，更能极大保护灯具和延长灯具的使用寿命，实现 “ 按需调亮 ” ， “ 实时调亮 ” ， “ 钠灯、金卤灯宽范围调亮 ” ， “ 一切灯光负载调亮 ” 。