标题：闭式冷却塔
简介
闭式冷却塔（也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔）是将管式换热器置于塔内，通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环，其能够保证水质不受污染，很好的保护了主设备的高效运行，提高了使用寿命。外界气温较低时，可以停掉喷淋水系统，起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏，近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。
分类
按水流方向与风向不同可分为：逆流式闭式冷却塔、横流式闭式冷却塔。
按外壳材质不同可分为：镀锌钢板闭式冷却塔、镀铝锌板闭式冷却塔、不锈钢闭式冷却塔、玻璃钢闭式冷却塔等。
按换热器材质不同可分为：铜管闭式冷却塔、不锈钢管闭式冷却塔、碳钢管闭式冷却塔、钛管闭式冷却塔、铝管闭式冷却塔等。
按风机类型不同可分为：引风式闭式冷却塔、鼓风式闭式冷却塔。
防冻
北方地区冬季气温通常在零度以下，密闭式冷却塔的运行防冻问题日益突出，如果解决的不好，可能冻坏换热管或冷却塔其他部件。根据不同的工艺特点，密闭式冷却塔有的冬季全天运行，有的部分时间段运行，有的几乎不用。但都需要考虑防冻问题。
1、冬季基本不用的场合防冻措施
如果在冬季密闭式冷却塔不需要运行，停机时，须将喷淋水和内部循环水排空。内部循环水建议采用压缩空气强制排空，碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻。
2、部分时间段运行的场合防冻问题
密闭式冷却塔的防冻有两部分：喷淋水系统和内部循环水系统（软化水）。
喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内增加电加热器，一般在喷淋水低于5℃时开启，8℃以上停掉。温度探头将信号传递至控制柜，自动控制电加热器的启停。电加热器的功率选择依据循环水量和外界气温确定。
内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地最低温度以下。
对于较大的冷却系统场合，可以考虑挖水池将喷淋水入其内，能够节约因电加热运行的耗电费用，还可以在水池内投放药品，改善喷淋水的水质。
3、常年运行的场合防冻问题
常年运行的密闭式冷却塔，如果配有电控系统，可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔台数运行的变化，所以也需要考虑防冻的问题。不用的设备可在冬季以前进行排空处理来防冻。
随着科学技术的不断发展，密闭式冷却塔必然会迎来更大的发展和应用空间。
  
工作原理
1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔，冷却器和湿式冷却塔的组合，它是卧式的蒸发式冷却塔，工艺流体在管内流过，空气 在管外流过，两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后，送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触，成为一种闭式冷却塔，通过喷淋水增强传热传质的效果。
2、闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统，在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面，与空冷式热交换器相比，蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热，使空气侧传热传质显著增强，也具有明显的优点。  闭式冷却塔产品优点
提高生产效率，软化水循环，无结垢、无堵塞、无损失； 
延长设备寿命，保障设备可靠、稳定运行，减少故障，杜绝事故；
全封闭循环、无杂质进入、无介质蒸发、无污染；
提高厂房利用系数，无需水池，减少占地，节省空间；
占用空间小，安装、移动、布置方便，结构紧凑；
操作方便，运行稳定，自动化程度高；
节约运行成本，多种模式自动切换，智能控制；
用途广泛，对换热器无腐蚀的介质，均可直接冷却；  闭式冷却塔工作原理☆全寿命运行成本低，初投资高，运行和维护成本低；[1]
闭式冷却塔的安装
1.安装位置的选择
闭式冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内，在排风方向空间不得低于2.0m，使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中，在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m空间，保证闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上，机组周围应留一定的工作空间，以方便操作、检查和维护。
2.对于通风条件不好的机房，建议加导风道，将机组排出的热风引出室外。
3.水路的安装
a.安装材料确定：
闭式冷却塔出厂前已经过严格的测试检验，用户只需根据现场情况和全套加热设备平面布置图将本装置就位，由用户技术人员仔细阅读水冷系统说明书中《水冷原理图》，并根据现场情况确定水管长度、闸阀、弯头、活接、直通、三通等管件数量及相应软管和喉箍，接好冷却水循环管路系统。
b.由用户技术人员根据《水冷原理图》指导水管工进行水路安装。
4.电器的安装
按《电气原理图》连接电路，客户端只须直接引电源即可使用。建议在选配闭式冷却塔线径时，以闭式冷却塔及其他辅助设备(如水泵)的总电流的1.25-1.3倍进行选择设计。机组配电时，电源电压要求：额定电压±10%以内。当电压波动超过规定范围时，不准起动闭式冷却塔，否则视为操作不当，由此引起的损坏不在本公司保养范围之内。
5.冲洗管路、向水箱加水
安装结束后先加入适量自来水，打开水泵冲洗管路，使用几天后，再排去自来水换上满箱（500kg或1000kg）软水（或蒸馏水）即可正常使用。
6.喷淋水槽加水
安装结束后需向喷淋水槽加入自来水，加入量大约为整个容积的2/3（或接入管路由自动补水器自动调节）。定期清洗喷淋水槽，以免影响喷淋效果。
闭式冷却塔的使用及注意事项[2]
开机前准备
a、检查冷却塔周围有否异状；
b、检查冷却塔电源连接是否妥当(相电压是否符合冷水机组电压要求)；
c、检查水路中所有需打开的阀门是否开启，
d、检查水泵、风机是否正转；
e、检查闭式冷却塔循环水箱是否注满水；喷淋集水槽的补水接口是否接入；
2.闭式冷却塔的操作
按下“水泵开”和“风机开”两个启动旋钮（指示灯亮，指示两者工作），观察水泵是否顺时针转动，水流方向是否按箭头指示方向运行，水压是否正常（正常水压在0.1～0.25Mpa之间），漏水情况与异常声音。观察风机风向是否向上（风向如反了，只要在电控柜中将按风机电机的3根线任意调换2根即可），是否有异常抖动声音等情况，发现问题立即解决，无法解决的，请及时同本公司联系。
3.停机
按下“水泵停”和“风机停”两个旋钮，整套装置即可停止工作。
4.自动控温装置
标准型闭式冷却塔出水温度一般以不大于55℃为宜，但有些设备则要求温度还低些。本闭式冷却塔带有自动控温装置，当出水温度达到设定的高温值时，它自动启动喷淋水泵；当下降至调定的低温值时，控温装置将关闭“喷淋装置”，将出水温度控制在您所调定期的温度范围内。
5.热过载保护复位
本电气系统中分别装有风机电机和水泵电机的热过载继电器。保护动作后，必须先相应的交流接触器下端的热过载继电器上的红色复位按钮按到底，才能使热过载复位。否则，“水泵开”或“风机开”按钮，将无法吸合相应的交流接触器。
6.水箱补充水
观察水箱上的液位显示管，发现水位低时及时补充软水。
7.防冻
本闭式冷却塔的散热器是由多组紫铜管组成。
环境气温低于0℃的用户切记防冻。停机后，铜管内残留水会结冰，将导致紫铜管冻裂！
可采用以下防冻措施：
a.将设备安装在室内保护0℃以上的地方。
b.设备安装在室外（或在0℃以下的地方），可向不锈钢水箱和喷淋水槽中加入防冻液，加入量参照防冻液说明书。
以下内容作为防冻的参考：
A．防冻的重要性：
在冬季，将水冷设备安装在室外或室内，当环境温度有可能降至0℃以下时，必须考虑采取有效的防冻措施，这是一项简单而有效的设备保护手段，提醒用户应在冬季来临之前作好此项工作。
B．防冻液的选择与使用方法：
市场上的防冻液五花八门，品质也良莠不齐，请用户在采购的时候应注意选择品牌产品。防冻液主要含有物为“水乙醇”，防冻液的好坏也主要体现在水乙醇的含量，含量高的为优质产品。
防冻液可向化工类生产企业采购。
防冻液的使用方法很简单，主要是依据需防冻的低温值来决定添加量，具体比例应参照防冻液外包装上的使用说明书。
以下示例仅供参考：
例一：用户当地当年预计最低环境干球温度（气温）为-10℃时，应添加20-30%高含量的防冻液，70-80%的纯水，在实际使用后发觉水还冻结，应考虑继续添加一定比例的防冻液，直至不再冻结为好。
例二：用户当地当年预计最低环境干球温度（气温）为-20℃时，应添加40-50%高含量的防冻液，50-60%的纯水，直至不再冻结为好。
依此类推，防冻温度点越低，加入的防冻液比例应越高，以实际不结冰冻结为准确，请用户灵活掌握。
C．防冻液对设备的影响与替代：
我们通过理论与实践证明，防冻液不会对设备造成腐蚀等影响，但会稍微增大导电率，因采用的是全封闭纯水循环，纯水的导电率极低，防冻液的影响在正常范围内，请用户放心使用。
若用户一时无法采购到防冻液，可用工业酒精短时替代。因为酒精有很强的挥发性，使用一段时间后可能挥发完了，不能达到防冻效果了，请用户根据实际情况作出相应调节。
D.本公司不提供防冻液，下列所提供的防冻液厂家仅供用户参考。配比根据各厂家要求而定。
闭式冷却塔的维护及保养
a、对于闭式冷却塔，请保持散热盘管(冷却器)表面清洁，确保周围空气流通，定期清理热交换器上的灰尘、油渍等杂物，以免影响风量及散热效果，定期清洗喷淋过滤器。
b、如果闭式冷却塔停用一段时间，因水污积物沉积，水泵泵叶可能被污积物凝固，再开机时必须先转松水泵转子，以避免泵叶不转，导致烧保险丝。
c、闭式冷却塔在粉尘较大的环境中使用一段时间后，铜管外壁可能会结垢，结垢后会降低设备的冷却能力，建议进行除垢。
以下示例仅供参考：
除垢剂：N7348和66Pulv
使用方法如下：
首先，将水槽注入清水，能够不使喷淋泵吸空为佳。
然后，投入N7348至清水中，即每立方投入350克，投入后开启喷淋泵，流量为10m3/h，运转4个小时。运转过程中有大量泡沫产生。
再次，投入66Pulv，投入量按照表冷器的结垢程度而定，一般为水容积的5%。投入时如果水色呈红色，再适量投入66Pulv，使水色呈蓝色。开启喷淋泵，运转时间控制在6～12小时。
最后，将药水放空，向水槽中注入清水，开启喷淋泵，运转半小时，如果水仍旧颜色混浊，再加入一次清水。待水色均匀时将水放空。
除垢的使用方法，主要是依据具体比例应参照除垢剂的使用说明书