标题：光环新网互联网数据中心
简介
互联网数据中心（英文简称为IDC，即Internet Data Center），近几年被全球ISP业界认为是第二代ISP业务，它除了能提供Internet接入服务之外，还能向用户提供电信级丰富的网络资源以及全面的网络管理和应用服务。IDC基于高稳定、高带宽的电信基础网络平台，主要向企业用户提供服务器托管为主的  综合服务业务。
北京光环新网IDC数据中心是伴随着互联网发展的需求而发展起来的，为企业、应用服务提供商、内容服务提供商、系统集成商等提供大规模、高质量、安全可靠的服务器托管、机架出租以及增值服务的互联网数据中心专业机构。
依托中国网通、中国电信和中国科技网强大的技术力量和网络资源，以千兆级高速物理光纤直接接入CHINANET骨干网，并以冗余线路结构保证高速可靠。
机房设施一流，两路市电、自备发电机及UPS多路电源保证。专业空调上送风技术、独立温控区保证通风、恒温、恒湿，烟雾探测报警系统、气体灭火保证设备完好。并有专业技术人员提供24*7标准电信级专业技术保障。托管机房有完善的出入管理制度，确保用户托管的设备安全。根据不同托管用户对接入带宽的需求，可提供10M—100M（独享或共享）带宽供用户选择。
机房设施介绍
网络资源
 总出口带宽达10G，北京电信---2G，北京网通---2.5G，天津网通---2G,中国铁通---1.5G,中国科技网---1G，中国教育网---1G;吞吐量25G。中心网络设备采用redback和cisco的高端设备，线路冗余设计，确保高可靠性架构，做到无单点故障。
 IP地址数量：相当于2个B类段+32个C类段地址数量（65536*2+8192=139264个）。
 BGP路由动态选路，国内访问通过网通和电信出口传输，国外访问及一些VIP用户通过中国科技网出口传输；有效解决了南北互访即网通和电信之间的互访问题，同时也可满足对国外访问要求较高的用户需求。
 出口带宽可随时进行扩容，与上级骨干运营商有良好的业务合作关系。
建筑设施
数据中心的总体建筑结构根据电信级数据中心的特点设计建造。高达8级的抗震强度，每平方米1600公斤的承重能力可在各种特殊情况下最大限度地保障客户设备和数据的安全，一期1000平米的机房面积提供了充足的机柜存放空间。 另有二期1500平米的机房正在建设中，预计2007年6月可以投入使用。
电力保障
① 双路市电，总容量为2×1000KVA
②UPS系统，采用爱克赛（160KVA）系列UPS主机，双路冗余(1+1)安装，总功率为320KVA。满负荷情况下，两路市电同时掉电，柴油发电机启动之前，电池组能工作一小时。二期将采用共4台爱克赛（160KVA）系列UPS主机，总功率将达到640KVA.。
③数据中心所在大厦采用1200KVA大功率后备(一主一备)柴油自动并机发电机组，双机并机系统达到2500KVA.自备24小时油箱，两个单位供应柴油，以保证油机长时间连续工作。
空调系统
一期机房安装了通信机房专用空调，保证机房通风、恒温、恒湿。机房温度：15-25摄氏度，相对湿度：30%~70% 
二期采用大型爱默生机房精密空调恒温、恒湿机房专用空调下送风结构设计，冗余设计7×24的下送风侧回风系统，精确控制机房空间的温度及湿度，新风系统高压输入洁净的新鲜空气，为客户的网络系统提供最佳运行条件。
安全系统
门禁系统：所有的通道门均安装感应卡门禁系统，严格的进出机房登记验证制度,专业机房监控系统提供全智能化管理。
防盗、防非法闯入报警系统：机房及重要出入口均装有双监探测器；随时进行布防和撤防，能及时报警及打印报警信息。
电视监控系统：在公共区域和出入口处、机房内机架间、VIP机房、核心机房、网管中心、动力机房,楼梯与走廊,电梯等均装有摄像机，进行7×24全方位闭路电视监控录像。
专业保安人员24X7X365小时机房值守，随时巡视。
消防系统
① 智能型温感、烟感火灾自动报警系统，先进的温感、烟感探测器。能迅速响应提前预报警,及时通知安保值班人员与消防公司.
② 先进的环保型FM200（七氟丙烷）气体灭火系统。当温感及烟感探测器同时报警时，自动释放FM200气体，迅速灭火。
现场技术服务 ：
·资深技术工程师队伍
·7x24小时的现场技术支持承诺 
·机柜及网络设备的规划、安装、联线、调试 
·用户故障的紧急处理
增值服务
该公司现在已经采用了多种网络管理平台，包括HP公司NNM6.3、Cisco Works2000，同时还采用了MRTG、PRTG流量采集系统，在节点及用户监控方面该公司使用IP Monitor、SolarWinds Network Management Tools做为监控工具，实现了故障管理、配置管理、性能管理，可快速有效的对网络故障及用户报障做出响应。
用户的实时流量监测(仅限独享用户)
机房资源情况
一期机房共有机柜180个，二期有机柜288个。
机柜的尺寸为
标准机柜尺寸：600*900*2000mm
加宽机柜尺寸：800*900*2000mm 
（高度42U，公司现规定每机柜只能放2U机架式服务器12台） 
· 每个机柜能提供2个额定10A电流的电源插线板（突破保镖）
· 100M共享用户免费提供1个IP地址，一个交换机端口。 
测试：
为进一步提升该公司宽带服务水平，规范机房管理，公司取消了托管用户服务器进机房测试，需要测试的用户可以到以下地址进行： 
1、客户要求从远程登陆测试的IP地址为：124.42.121.179 （双线） 
请客户用“远程桌面连接”来登陆服务器，用户名为：administrator 密码：test 
需要用linux服务器测试的请登陆 124.42.121.178 用户名为：ghxw 密码：ghxwtest
2、BGP双线的web网页测速IP地址为：124.42.121.180 
从IE浏览器里输入此地址即可访问测速网页，可测试下载速度。
FTP测速IP地址同样为：124.42.121.180 
从IE浏览器里输入ftp://124.42.121.180，用户名和密码都是test。 可以进行上传和下载测试。
3、国际线路的web网页测速IP地址为：220.231.35.66 
从IE浏览器里输入此地址即可访问测速网页，可测试下载速度。 
FTP测速IP地址同样为：220.231.35.66 
从IE浏览器里输入ftp://220.231.35.66，用户名和密码都是test。 可以进行上传和下载测试。
机房管理
IDC机房有完善的出入管理制度 ，确保用户托管的设备安全。 
客户出入机房制度
一、 进出机房的管理制度：
1、严禁携带照相机、摄像机及强磁物进入机房。
2、机房内严禁吸烟，不得乱仍废弃物。
3、请穿鞋套进入机房，出门时，请将使用过的鞋套扔到指定的地方。
4、禁止客户在机架以外的地方放置机器设备，禁止私接电源。
5、对违反本管理规定造成的后果和损失，该公司不承担任何责任。
二、 机房出入证管理规定：
1、用户在签署托管合同后可至客户服务部办理托管机房出入证，具体需要1张照片，本人身份证复印件及单位介绍信。由证件持有者在有效期内专人使用，用于日常系统维护。注：每个托管用户只允许办理2张机房出入证（个人用户仅限一张）。
2、此证件只为该公司客户办理。
3、出入证仅供持证人使用，不得转借他人。
4、持证人若不慎将证遗失，应及时通知客服人员，重新办理。
5、用户维护人员人事变更，应及时到客户服务部办理出入证注销、变更手续，若由于用户原因导致出入证人证不符，延误维护工作，或维护人员离职不通知该公司而导致离职人员对服务器操作而出现的问题，责任由用户自己承担。
6、如遇紧急情况，须过该公司领导（技术副总、运营管理中心总监）的认可后，紧急维修人员提供有效证件方可进入。
7、临时无证维护人员进入机房，须事先由客户发介绍信、证明（内容应包括：进入机房的事由、时间、人员姓名、有效证件号码和加盖公章等相关信息）至该公司客服部，得到批准后，方可进入。
8、若用户出入证遗失，应携带本公司介绍信（并注明已遗失）及时到客户服务部登记注销，并补办出入证。
9、用户合同终止时，应将机房出入证退回客户服务部，进行注销。
10、对违反本出入证管理规定造成的损失，该公司不承担任何责任。
三、 设备进出规定：
1、 新用户在服务器上架前，应提前24小时和业务人员确认是否已经将《数据中心托管开工单》下到IDC机房，以便机房管理人员进行相关准备工作。
2、 用户服务器进入机房前应去除包装箱等纸质材料，并由机房管理人员根据工单进行验收并确认，无关设备一律不得进入机房。
3、 原则上一台服务器只允许分配一个IP地址，一个网络端口。如有特殊情况，以合同规定为准。
4、客户撤机，应向客服人员提供设备清单，客服人员收到撤机清单后，依据设备清单检查用户设备（包括设备型号、数量），开据“出门条”，用户方可搬出机房。
5、客户需搬出设备检修或更换设备时，应将印有身份证复印件及盖有公司公章的搬机申请文件交客服部，申请文件内容要求：单位名称、设备型号、数量、搬机日期、搬设备人员姓名及身份证号码。客服人员检查用户设备与内容一致，开据“出门条”，用户设备方可搬出机房。