标题：常开式防火门
常开式防火门定义：
防火门按照平时的开启状态分为三种：
一种是平时呈开启状态，火灾时自动关闭，称之为常开式防火门，
一种为平时关闭状态，又人走动时，要推动门开启，人走过后在闭门器作用下自动关闭，有恢复到关闭状态，称之为活动式防火门。
另外一种，平时保持关闭状态，只有通过授权的人才能通行，在紧急情况下自动释放防火门使人员通行，称之为常闭防火门。
常开式防火门发展过程
几十年来我们只能无奈地选择常闭式防火门产品。用户切身感受到常闭防火门给人们带来不便通行、不利通风等诸多使用障碍；厂家则痛心看到防火门因经常开关而造成的人为损坏，带来没完没了的维修烦恼；消防部门更吃惊地发现许多常闭防火门被人为强制顶开、拆卸闭门器甚至门页，使国家投入巨资的消防设施形同虚设！ 之前的常开控制设备基本都是进口的。自96年开始陆续有国内生产企业开始生产手动型的电磁脱扣器、电磁机械闭门器，最近几年才有自动型的电磁门吸和液压式防火门闭门器。
一、电磁门吸：此设备运用的是电磁原理，是最近几年才开发生产的新产品。由电磁体（安装于墙面或地面）和吸板（安装于门扇）组成。推门时电磁门吸自动将门吸住定位，十分方便，无需手动，火灾时断电释放，防火门液压闭门器作用下自动关闭。该产品符合“断电关门”的消防要求：可由市电供电，不占用有限的消防电源资源，不增加消防供电设备与回路成本，发生火灾时正好切断供电实现自动关闭，百分百可靠。即使直接用消防回路供电，其工作电流很小才70mA，功率1瓦多，相当于走道一个节能灯的十分之一，平时占用消防电源容量不大，而且一旦发生火灾自动切断，不再占用消防电源容量，实现合理的错峰用电。　　
二、电磁脱扣器：此是最早生产的初级产品，由主体（安装于墙面）和锁扣（安装于门扇）组成。平时无需用电，开门定位时要手动将脱扣插入电磁释放器，火灾时送电释放，防火门液压闭门器作用下自动关闭。防火门在普通闭门器作用下关闭。再次使用时在并不会自动复位，需手动复位。因其内部机械结构多，拨片、连杆、锁扣等易变形或卡阻而经常发生质量问题，而且“送电关门”不符合消防规范，所以逐渐被市场淘汰。　　
三、电磁闭门器：此装置也是较早出现的电控机械闭门器，由主体和连杆组成。与液压式防火闭门器不同，其内部为电磁阀和强力弹簧，推门时压缩弹簧并由电磁阀锁止，送电时电磁阀释放靠弹簧的反弹冲击力关闭，没有缓冲功能，也不能调速，冲击门后会反弹，因此不能称作闭门器，也不符合GA93-2004《防火门闭门器》要求，目前也没法按GA93-2004《防火门闭门器》通过消防检测，而且故障率高，安装时易伤人，关门时易撞人，因此没有被市场接受。  一、电磁门吸常开控制装置  二、电磁脱扣型  三、电磁机械闭门器
常开式防火门的基本构成和工作原理
一、常开防火门构成
常开防火门由防火门、闭门器和防火门释放装置三部组成。防火门可以是符合GB12955-2008《防火门》的钢质防火门、木质防火门、玻璃防火门；闭门器是符合GA93-2004《防火门闭门器》缓冲液压式防火门闭门器，防火门释放装置符合Q/SZBC01-2007《常开防火门释放装置》。常开防火门有以下三种方式:　　 1、电磁脱扣型释放器：又叫手动型释放器，最早于1996年由江苏常州生产，开门定位时要手动将脱扣插入电磁释放器，火灾时送电释放，防火门液压闭门器作用下自动关闭。再次使用时在并不会自动复位，需手动复位（见图1）。因其内部机械结构多，拨片、连杆、锁扣等易变形或卡阻而经常发生质量问题，而且送电关门不符合消防规范，所以没有被市场接受。
2、电磁机械闭门器：2000年四川成都生产一种叫电动闭门器，其实是一种电磁脱扣型闭门装置，与液压式防火闭门器不同，其内部为电磁阀和强力弹簧，推门时压缩弹簧并由电磁阀锁止，送电时电磁阀释放靠弹簧的反弹冲击力关闭，没有缓冲功能，也不能调速，冲击门后会反弹，因此不能称作闭门器，也不符合GA93-2004《防火门闭门器》要求，目前也没有哪家通过消防检测，而且故障率高，安装时易伤人，关门时易撞人。（见图2）
3、电磁门吸型释放器：又叫自动型释放器，于2001年由深圳博聪生产，推门时电磁门吸自动将门吸住定位，无需手动，火灾时断电释放，防火门液压闭门器作用下自动关闭（见图3）。该产品符合“断电关门”的消防要求，并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特点，广泛适用于建筑物内消防疏散通道上的防火门。
  图3-博聪电磁门吸型释放器  [1]  图2二、常开防火门工作原理
常开防火门是在普通常闭活动式防火门上加装FMK常开防火门释放装置，平时由FMK常开控制器输出DC24V工作电压给防火门电磁门吸释放器，使电磁门吸吸合防火门门页定位，将门保持常开状态；遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后，使电磁门吸失电释放门体，控制器左、右门分别断电（延时约6秒），防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭，同时控制器反馈释放动作信号，如需反馈防火门关闭信号则增加门碰开关。
常开式防火门法律依据
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5．4．2条规定：
用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。该条文被列入2000年工程建设强制性规范条文；
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6．3．7条：
消防控制设备对常开的防火门的控制，应符合下列要求：6．3．7．1门任一侧的火灾探测器报警后，防火门应自动关闭；6．3．7．2防火门关闭信号应送到消防控制室。由此可见，规范对防火门的自动控制提出了严格的要求，防火门的自动控制在自动消防系统中不可或缺。
《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）中的第7.5.2.5条明文规定“需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置应完好有效；
《防火门》GB12955-2008第5．3．3.1条防火门应安装闭门器，或设置让常开防火门在火灾时能自动关闭门扇的闭门装置第5．3．3.3条自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可的授权检测机构检测合格。由此可见，国家标准中对防火门自动关闭装置提出了明确的功能和资质的要求，防火门自动关闭装置在常开防火门中不可或缺。
常开式防火门的作用
几十年来我们只能无奈地选择常闭式防火门产品。用户切身感受到常闭防火门给人们带来不便通行、不利通风等诸多使用障碍；厂家则痛心看到防火门因经常开关而造成的人为损坏，带来没完没了的维修烦恼；消防部门更吃惊地发现许多常闭防火门被人为强制顶开、拆卸闭门器甚至门页，使国家投入巨资的消防设施形同虚设！ 2001年博聪成功研制生产了FMK常开防火门电控装置，常开防火门在平时保持开启状态，使人员通行便利，通风采光方便，在火灾情况下能自行关闭，起到隔烟阻火作用。从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏，同时又保证了消防安全。
如何选购常开防火门控制装置　　
首先就有人提到的通电关门不符合消防要求做出以下说明：
常开防火门—“送电关门” 类产品（电磁脱扣释放器、电磁脱扣闭门器）不符合消防规范要求：无法由市电供电，因为发生火灾时往往会切断供电，而且防火门遍布每个角度，多而长做线路也会烧断，根本不可能再送电关门，消防隐患巨大，因此最近不少地区消防部门明令禁止使用，造成不少工地不能顺利通过消防验收。虽然有人建议采用消防电源集中供电，但其实是不可能的，原因有四：
1、按《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定：消防供电回路必须是独立的，采用阻燃或耐火电缆，应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施，其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。防火门遍布建筑物的每个角落，走线回线多而长，所以如果采用消防供电回路，则布线成本极其昂贵，所以是不现实的。
2、关键消防设施才由消防电源供电，《规范》规定：消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等由消防电源供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。并非所有消防设施施都由消防电源供电，例如消防应急照明灯具、灯光疏散指示标志、防火卷帘等在火灾发生都由自带蓄电池供电。
3、消防电源和消防应急电源的容量是极其有限的，主要确保关键消防设备，所以《规范》规定：其他消防设施如需在火灾时供电则必须自带备用电源。防火卷帘早已按规定自带备用蓄电池，如果常开防火门选用“送电关门”类产品，则必须自备应急电源，否则无端占用大量消防电源资源，而且有可能造成其他重要消防设施不能正常工作。目前国家相关部门还没有把防火门的供电系统列入消防电源系统。
4、“送电关门”类产品工作电流比“断电关门”类产品工作电流大5倍左右，一个电磁脱扣释放器或电磁脱扣闭门器的工作电流为350-550mA，如一栋建筑有100个双开防火门，则需安装200个产品，总工作电流70-110A，虽然平时不耗电，但发生火灾时大大占用了消防电源和消防应急电源的容量，而且供电线路的总线和分线的线径大得惊人，成本也大得惊人，可行性几乎为零。
总之，常开防火门—“送电关门” 类产品由消防电源集中供电是很难实现的，而“断电关门”类产品由邻近市电分散供电，布线简单，成本极低，火灾时断电自动关门。
用户一般需要考虑以下因素
1、资质选用：应该选用具有消防资质的企业和产品，常开控制器和电磁门吸都必须通过国家消防型式检验，二者缺一不可。例如FMK-CK/S常开防火门释放装置，查询中国消防产品信息网，其消防检验编号为“2007-0600”。
2、品种选用：常开防火门—“断电关门”类产品（电磁门吸释放器）符合消防规范要求：可由市电供电，不占用有限的消防电源资源，不增加消防供电设备与回路成本，发生火灾时正好切断供电实现自动关闭，百分百可靠。即使直接用消防回路供电，其工作电流很小才70mA，功率1瓦多，相当于走道一个节能灯的十分之一，平时占用消防电源容量不大，而且一旦发生火灾自动切断，不再占用消防电源容量，实现合理的错峰用电。