标题：ZSP(N)Wdf型气动低负载蝶阀
结构特点和应用范围
气动低负载蝶阀是由气动活塞执行机构与蝶阀机构配套组成。阀体、阀板均采用钢板焊接加工而成。加工装配都比较方便，易制成大口径，常用于大流量、低压差的场合。
□型号、规格
类别
单作用
双作用
常温型
中温型
常温型
中温型
型号
ZSPWdf-2.5B、6K
ZSPWdf-2.5BG、6KG
ZSNWdf-2.5B、6K
ZSNWdf-2.5BG、6KG
规格
DN200~2000
DN200~2000

技术参数和性能指标
●蝶阀调节机构主要技术参数
公称通径mm
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
额定流量系数Kv
1080
1700
2400
3320
4360
5520
6800
9700
13700
18200
23400
28000
41700
57700
65700
73700
89100
105700
公称压力MPa
0.25,0.6
介质温度℃
常温：-40~250 ；中温：-40~450
转角范围
0~70°
流量特性
近似等百分比
法兰尺寸型式
按GB/T172410.6-1998
阀体材质
A3；1Cr18Ni9Ti
阀板材质
A3；1Cr18Ni9Ti
●双作用气动执行机构技术参数
型号
输出力矩N·m
动作时间S
最大转角
气源压力
GTD80
65.1
1.0
90°
500KPa
GTD100
145
1.0
GTD115
211
2.0
GTD145
398
2.5
GTD160
557
4.0
GTD190
917
5.0
GTD210
1344
7.0
GTD255
2644
10.0
GTD300
4117
10.0
GTD350
6226
10.0
AW28
8580
5.0
AW35
16870
12.0
AW40
22040
12.0
●单作用气动执行机构技术参数
型号
输出力矩N·m
动作时间S
最大转角
气源压力
GTE115
73.3
2.0
90°
500KPa
GTE145
155
2.5
GTE190
349
5.0
GTE210
512
7.0
GTE255
961
10.0
GTE300
1468
10.0
GTE350
2331
10.0
AW28S
2900
5.0
AW35S
5520
12.0
AW40S
8770
12.0
AW50S
13110
12.0

性能指标
项目
指标值
基本误差%
±2.0
回差%
2.0
死区%
0.8
始终点偏差%
气开
始点
±2.0
终点
±2.0
气关
始点
±2.0
终点
±2.0
额定行程偏差%
+2.5
允许泄漏量1/h
DN200~250
2×10×阀额定容量
DN300~700
1.5×10×阀额定容量
DN800~2000
10×阀额定容量

可配附件
定位器、空气过滤减压器等。
允许压差
●双作用气动活塞低负载蝶阀允许压差 MPa
公称通径mm
配用执行机构型号
GTD80
GTD100
GTD115
GTD145
GTD160
GTD190
GTD210
GTD255
GTD300
GTD350
AW28
AW35
AW40
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
200
0.6
0.035
0.6
0.071
0.6
0.144
250
0.6
0.037
0.6
0.074
0.6
0.112
300
0.6
0.021
0.6
0.043
0.6
0.064
350
0.6
0.013
0.6
0.027
0.6
0.041
400
0.6
0.027
0.6
0.045
450
0.6
0.019
0.6
0.032
500
0.6
0.014
0.6
0.023
600
0.6
0.018
0.6
0.026
700
0.6
0.011
0.6
0.016
800
0.6
0.011
0.6
0.022
900
0.6
0.015
0.6
0.024
1000
0.6
0.011
0.6
0.017
1200
0.6
0.010
0.6
0.015
1400
0.6
0.009
0.6
0.013
1500
0.6
0.011
0.6
0.021
1600
0.6
0.009
0.6
0.017
1800
0.6
0.012
0.6
0.016
2000
0.6
0.009
0.6
0.012
●单作用气动活塞低负载蝶阀允许压差 MPa
公称通径mm
配用执行机构型号
GTE115
GTE145
GTE190
GTE210
GTE255
GTE300
GTE350
AW28S
AW35S
AW40S
AW50S
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
0°
70°
200
0.6
0.035
0.6
0.071
250
0.6
0.037
0.6
0.112
300
0.6
0.021
0.6
0.064
350
0.6
0.013
0.6
0.041
400
0.6
0.027
0.6
0.045
450
0.6
0.019
0.6
0.032
500
0.6
0.014
0.6
0.023
600
0.6
0.019
0.6
0.029
700
0.6
0.012
0.6
0.018
800
0.6
0.012
0.6
0.019
900
0.6
0.013
0.6
0.017
1000
0.6
0.010
0.6
0.012
1200
0.6
0.013
0.6
0.022
1400
0.6
0.013
0.6
0.020
1500
0.6
0.011
0.6
0.016
1600
0.6
0.009
0.6
0.013
1800
0.479
0.006
0.6
0.009
2000
0.387
0.004
0.581
0.007

外形尺寸
●配双作用气动活塞执行机构低负载蝶阀外形尺寸                                          mm
公称通径DN
执行机构
D
D1
L1
L2
E
n-d
法兰端面距
20
GTD80
280
315
305
435
190
8-18
200
GTD100
461
247
GTD115
482
276
250
GTD100
335
370
330
486
247
12-18
GTD115
507
276
GTD145
546
348
300
GTD100
395
435
365
521
247
12-23
GTD115
542
276
GTD145
581
348
350
GTD100
445
485
390
546
247
12-23
GTD115
567
276
GTD145
606
348
400
GTD145
495
535
420
636
348
16-23
GTD160
653
378
450
GTD145
550
590
450
666
348
16-23
GTD160
683
378
500
GTD145
600
640
480
696
348
16-23
250
GTD160
713
378
600
GTD190
705
755
560
842
432
20-25
GTD210
865
524
700
GTD190
810
860
620
902
432
24-25
300
GTD210
925
524
800
GTD210
920
975
670
975
524
24-30
GTD255
1022
648
900
GTD255
1020
1075
725
1077
648
24-30
GTD300
1125
715
1000
GTD255
1120
1175
765
1117
648
28-30
GTD300
1165
715
1200
GTD300
1340
1400
880
1280
715
32-34
400
GTD350
1338
795
1400
GTD350
1560
1620
990
1448
795
36-34
AW28
1620
1380
1500
AW28
1660
1720
1060
1690
1380
36-24
AW35
1340
1860
1600
AW28
1760
1820
1120
1750
1380
40-34
AW35
1400
1860
1800
AW35
1970
2045
1240
1520
1860
44-41
AW40
1520
1860
2000
AW35
2180
2265
1360
1640
1860
48-48
AW40
1640
1860
●配单作用气动活塞执行机构低负载蝶阀外形尺寸                                          mm
公称通径DN
执行机构
D
D1
L1
L2
E
n-d
法兰端面距
200
GTE115
280
315
305
482
340
8-18
200
GTE145
521
438
250
GTE145
335
370
330
546
438
12-18
GTE190
612
562
300
GTE145
395
435
365
581
438
12-23
GTE190
647
562
350
GTE145
445
485
390
606
438
12-23
GTE190
672
562
400
GTE190 
495
535
420
702
562
16-23
GTE210
725
724
450
GTE190
550
590
450
732
562
16-23
GTE210
755
724
500
GTE190
600
640
480
762
562
16-23
250
GTE210
785
724
600
GTE255
705
755
560
912
928
20-25
GTE300
960
1033
700
GTE255
810
860
620
972
928
24-25
300
GTE300
1020
1033
800
GTE300
920
975
670
1020
1033
24-30
GTE350
1128
1129
900
GTE350
1020
1075
725
1183
1129
24-30
AW28S
1340
1845
1000
GTE350
1120
1175
765
1223
1129
28-30
AW28S
1380
1845
1200
AW35S
1340
1400
880
1160
2500
32-34
400
AW40S
1160
2500
1400
AW40S
1560
1620
990
1270
2500
36-34
AW50S
1325
3280
1500
AW40S
1660
1720
1060
1340
2500
36-24
AW50S
1395
3280
1600
AW40S
1760
1820
1120
1400
2500
40-34
AW50S
1455
3280
1800
AW40S
1970
2045
1240
1520
2500
44-41
AW50S
1575
3280
2000
AW40S
2180
2265
1360
1640
2500
48-48
AW50S
1695
3280