标题：空气采样器
概述
空气采样器系统包括探测器和采样网管。探测器由吸气泵、过滤器、激光探测腔、控制电路、显示电路等组成。吸气泵通过PVC管或钢管所组成的采样管网，从被保护区内连续采集空气样品放入探测器。空气样品经过过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入探测腔，探测腔有一个稳定的激光光源。烟雾粒子使激光发生散射，散射光使高灵敏的光接收器产生信号。经过系统分析，完成光电转换。烟雾浓度值及其报警等级由显示器显示出来。主机通过继电器或通讯接口将电信号传送给火灾报警控制中心和集中显示装置。
基本原理
空气采样器探测系统的探测原理是靠主机内部的抽气泵，透过延伸至探测区域的空气采样管路将空气样品抽回侦测室进行检测，当空气样品中检测物质的浓度达到一定程度时，系统即发出警报。
空气采样器的应用
空气采样器的空气采样管路可依保护区域或对象做弹性的配性，以保证能达到最佳的火灾侦测效果，典型的采样管路配置在天花板下方，而在适当的位置开采样孔(Sampling Points)，如此空气样品即可透过采样孔及采样管路而送回侦测主机。当保护区域内有空调或机械通风系统在运转，使得火灾产生的烟雾流动方向可能会受到影响时，采样管路亦可配置在烟雾可能的行进的方向上，以捕捉含有火灾烟雾的空气样品。而当火灾的可能发生源被保护在一密闭空间时，亦可利用一分支出去的采样软管，将采样孔伸入此空间内，将空气样品抽回探测主机进行检测。
事实上，空气采样管路配置方式具有非常大的弹性，相较于传统将火灾烟雾探测器配置在天花板下面的规定，极早期火灾预警系统采样管路随保护区域及对象调整采样位置的做法，才能真正的达到火灾侦测的效果。
相关产品
机柜型极早期烟雾侦测主机在过去，探测机柜火灾最好的方式是空气采样烟雾探测，这种方法使用高灵敏度的抽气式  CSD-100极早期烟雾侦测主机烟雾探测器及延伸的采样管路把所有机柜（通常是数十个）的空气样品汇集到探测器，由此来监测机柜内部是否有异常的烟雾产生。这种方式虽然可以探测机柜火灾，但由于所有机柜的空气样品均汇集到中心探测器，因此探测器并无法区分产生烟雾的机柜位置，这使得探测器发出警报时，现场人员必须一个一个打开机柜来查找火源。试想当警报持续进行，时间一分一秒过去的时候，现场人员面对着一排排封闭的看不到内部情况的机柜，甚至是爆炸的可能性，其面临的压力是多么的巨大。 
现在，谊信科技自主研发世界首创的CSD机柜专用极早期烟雾探测器具有迷你的机身及足够高的烟雾灵敏度（0.02%obs/m），使其可以对单一机柜进行空气采样探测，既能达到极早期火灾预警的效果又能够区别每个机柜，可说是机柜火灾探测的完美方案。 
产品特点： 
n 极早期预警赢得宝贵的时间 
n 快速定位箱盘位置 
n 大幅降低火灾搜寻时间 
n 结合温湿度及一氧化碳功能，不误报不漏报(选配) 
n 显示面板提供完整信息 
n 表头内嵌式显示器，固定箱盘门板操作方便 
n DeviceNet有效降低配线及施工成本 
设备尺寸： 
n W 90mm x L 180mm x H 74mm 
电力相关需求： 
n DC12~36V ; 耗电量3W 
采样管规格： 
n 外径∅10mm；内径∅8mm；软管总管长最大6m 
DeviceNET特色： 
n 电源及信号线可在同一电缆有效降低配线成本； 
n 使用圆形5芯电缆具有误接线保护功能； 
n 设备可热插拔，无需网络断电网 
n 络上可连接60台CSD侦测器， 
n 通讯速率125; 250;500Kbps 
n 电缆长度可达500m支线长度可达6m，累计支线长度可达156m， 
n 干线额定电流为8A，电流超过可增加外部电源。 
输出方式：（选配） 
n 5组4～20mA模拟输出（烟雾/气流/温度/湿度/一氧化碳） 
n 2组模拟/3组光耦合输出 
n 5组光耦合输出 
温度：(选配) 
n 温度测量范围：-40～+120℃ 
n 温度测量精度：±0.3℃ 
n 设定温度上下限警报输出 
湿度：(选配) 
n 侦测原理：电容式 
n 湿度测量范围：0～100%RH 
n 湿度测量精度： ±1.8%RH 
n 设定湿度上下限警报输出 
一氧化碳：(选配) 
n 侦测原理：电化学式 
n 侦测范围：0～10,000ppm 
n 显示范围：0～1,00ppm 
n 反应时间：小于60秒，设定一氧化碳上下限警报输出。
单区型极早期烟雾侦测主机QUARTAS是谊信科技专为一般市场研发的极早期预警系统，具有非常高的性价比（Cost  QUARTAS-500单区型极早期烟雾侦测主机Performance Ratio）。期待以往因价格因素而无法使用极早期的场所，可以因为QUARTAS的出现而接受并安装极早期系统，进而更多的生命及资产受到更好的保护。 
以往的空气采样式烟雾探测器追求的是更高的灵敏度，QUARTAS追求的是合理的灵敏度以及适当的保护面积。我们主张探测主机灵敏度0.02%/m以及保护面积500m2对于绝大多数（甚至是全部）使用极早期火灾预警系统的场所才是合理的，标准QUARTAS的灵敏度虽然只有主流产品的1/4，不过由于保护面积也是主流产品的1/4，所以单位面积灵敏度与主流产品是相同的，因此可以达到与主流产品相同甚至更佳的极早期火灾预警效果，可说是一般场所使用极早期火灾预警产品的最佳选择。 
产品特点： 
n 迷你机身高效能火灾侦测 
n 显示面板及参数设定，标准配备 
n 具四段警报及六组继电器输出 
n 通讯网络链接最大250组件 
n 网络联机，计算机集中管理 
n 保护面积500m&sup2; 
面板显示器功能说明： 
n 二十级黄色指示灯，显示烟雾浓度变化 
n 六位七段显示器 
n 内建蜂鸣器在火警警报及故障时声响警示 
n 四段火警指示灯 
n 故障指示灯(侦测器/气流/网络/系统) 
n 系统正常灯显示 
n 警报隔离灯显示 
n 模式切换 (四种模式显示): 
模式一 ：烟雾 
模式二 ：气流 
模式三 ：工作站号 
模式四 ：事件记录代号查询 
参数设定(Programmer)功能： 
n 按键包括复归（F）、隔离（+）、静音（-）测试（ENT）等键 
n 按住2秒复归（F）键，可进入编程状态。 
n 利用面板Bargraph、七段显示器及四个按键可设定工作参数 
设备尺寸 : 
n 宽=211mm 长=201mm 高=82mm 
电力相关需求 : 
n 24 VDC 耗电量10.5W
四区型 极早期烟雾侦测主机目前市面上的多区型侦测主机多是属于阀门切换类型，侦测主机内部只有一个高灵敏度  FANFARE-2000 四区型 极早期烟雾侦测主机烟雾探测腔，在警报时控制位于管路进口处的机械阀门的打开及关闭，切换扫描每根管路以判断产生烟雾的警报管路。这种方式虽然可以达到警报管路分区的效果，但在阀门切换扫描时，需要在整个扫描过程结束之后才能判断出警报管路，整个过程至少需要数十秒的时间，警报时间滞后。另外机械阀门可能有气密不佳的问题，导致误判警报管路的情形。而且，每根管路保护的区域环境可能各不相同，每根管路的进气比例也不相同，也就是说阀门切换类型产品每个分区的警报阀值将很难做的较为理想设置，对一个环境较为肮脏的分区烟雾阀值可能太灵敏容易误报，而对一个环境较为干净的分区烟雾阀值可能不太灵敏，降低了极早期预警的效果。总之，阀门切换管路扫描类型的多区型侦测主机只能说是单区型的辅助强化版本，而不能说是真正的多区型系统。 
FANFARE系列侦测主机的每一路采样管路均配置有独立的抽气泵，高灵敏度烟雾侦测器，气流传感器及排气口，因此每一路采样管路即是一个独立的区域，烟雾阀值及气流阀值均可独立设置，没有管路进气比例不同对烟雾灵敏度的相互影响，也没有管路气流间相互影响的问题，每个排气口均可引回进气区域，每路的压力均是平衡的。FANFARE系列产品可说是真正的多区型极早期火灾预警探测系统。 
特点说明： 
n 采四组高灵敏度烟雾侦测器，独立侦测及各区显示。 
n 系统标准配备内嵌式参数设定器，可设定系统内部相关参数。 
n 大范围分区防护，单管最大60m，四管总长最大240m。 
n 每根采样管有独立气流传感器及高效能抽气泵共四组。 
n 灵敏度高直接分区定位，不以阀门控制扫描，避免误报或延迟情形发生。 
n 通讯网络计算机控制 
n 保护面积2000m&sup2; 
LCD参数设定器 (Programmer)： 
n 设定系统内部参数并查询各项事件记录。 
n 事件包括系统/组件监视/侦测器/气流/及其他故障显示。 
n 参数设定导览键包括(上/下/左/右/加/减/确认/离开/等功能键)。 
n 控制键包括警报隔离/静音/测试/复归键。 
n 密码三等级设定管理(USR/ADM/DST)。 
n 系统故障指示灯(侦测器/气流/其他)。 
n 系统正常状态指示灯。 
显示器说明(Display)： 
n 二十级黄色指示灯，显示烟雾浓度变化。 
n 四段火警指示灯。 
n 故障指示灯。 
设备尺寸 : 
n 宽=426mm 长=291mm 高=130mm 
电力相关需求 : 
n 24 VDC 耗电量40W 
采样管规格 : 
n ABS/UPVC 
n 外径25mm；内径21mm