标题：馈线自动化
馈线自动化通信系统的实现
通信系统是主站系统与配电网终端设备联接的纽带，主站与终端设备间的信息交换可借助可靠的通信手段，将控制中心的控制命令下发到各执行机构或远方终端，同时将各远方监控单元（RTU、FTU、TTU等）所采集的各种信息上传至控制中心。通信方式有：光纤通信、配电线载波、有线电缆、无线扩频、借助公用通信网等多种。通信方式应根据使用场合，按照安全、可靠、实用、经济的原则合理选择。 
（1）子站到主站层通信 
从变电所到配电自动化主站的通信，借用已经铺设的调度单模光缆通道。 
（2）子站和FTU通信 
由于子站与FTU形成的通信网络之间，各个通信节点的距离不超过3 km，因此，可使用多模光纤，构成子站与FTU之间的自愈双环网。 
（3）主从FTU之间的通信 
由图1可知，我县城区电网采用环网柜的环形配电方式，可选择主从FTU的总线方式来实现FTU相互间的通信，通信采用RS485现场总线。 
（4）FTU与配变总集中器通信 
从FTU到配变总集中器采用标准的RS232接口，从总集中器到各配变台上的配变仪和抄表集中器采用屏蔽双绞线RS485总线方式，从抄表集中器到采集装置采用低压载波通信方式。
馈线自动化功能
在10 kV环形电缆配电网络中采用环网柜加装FTU，和设置配电自动化系统是实现馈线自动化的一种方式。在各环网柜上的FTU通信通道与配电自动化主站或子站系统相连。网络出现故障时，主站或子站根据FTU送来的信息，经过软件运算定位故障，并向环网柜的负荷开关自动发遥控命令，以达到隔离故障和恢复供电的目的。在正常情况下，可实现运行电参数（包括对馈线、箱变等设备的电流、电压及电量等参数）的远方测量，设备状态的远方监视，开关设备的远方控制和有关定值的远方切换。根据监测点的电压和无功大小，控制电容器的运行状态，达到无功就地平衡，减少线路损耗。
广义地说，馈线自动化应包括配电网的高压、中压和低压3个电压等级范围内的线路自动化 。对于高压配电线路，其负荷一般是二次降压变电站；对于中压配电线路，其负荷可能是大电力用户或是配电变压器；对于低压配电线路，其负荷是广大的用户。各电压等级有其自身的特点，特别是低压馈线，与高、中压线路有很大的区别。因此，目前在论述馈线自动化时主要指高、中压馈线自动化，而且特别是指中压馈线自动化，在我国尤其是指10kV馈线。
馈线自动化在正常状态下，实时监视馈线分段开关与联络开关的状态和馈线电流、电压情况，实现线路开关的远方或就地合闸和分闸操作。在故障时获得故障记录，并能自动判别和隔离馈线故障区段，迅速对非故障区域恢复供电。其中故障定位、隔离和自动恢复对提高供电的可靠性和缩短非故障区的停电时间有重要意义，这也是馈电自动化的一项主要功能。
1.馈线运行状态监测：分为正常状态和事故状态监测。正常状态监测的量主要有电压幅值、电流、有功功率、无功功率、功率因数等以及开关设备的运行状态。监测量是实时的，监测设备一般称为馈线终端单元（FTU)。在有通讯设备时，这些量可以送到某一级配电SCADA系统；在没有通信设备时，可以选择某些可以保存或指示的量加以监测。配电网中的监测点很多，应选择确有必要的监测点加以监测，以节省投资。
装有FTU的配电网，同样可以完成事故状态下的监测。没有装设FTU的地点可装设故障指示器，通常将其装在分支线路和大用户入口处，具有一定的抗干扰能力和定时复位功能。如果故障指示器有触点，也可以经过通信设备把故障信息送到某一级配电SCADA系统。
2.馈线控制：利用配电网中可控设备（主要是开关设备）对馈线实行事故状态下和正常运行时的控制。
3.馈线的故障定位、隔离和自动恢复供电：这是馈线自动化的一个独特功能，由断路器、分段器所组成的系统，能在馈线发生永久性故障时，自动对故障进行定位，通过开关设备的顺序动作实现故障隔离；在环网运行或环网结构但开环运行的配电网中实现负荷转供，恢复供电。在发生瞬时性故障时，通常因切断故障电流后，故障自动消失，可以由断路器自动重合而恢复对负荷的供电。

图书信息
书 名:  基于多色集合理论的信息建模与优化技术
作　者：李宗斌
出版社： 科学出版社
出版时间： 2010年4月1日
ISBN: 9787030270474
开本： 16开
定价: 50.00元
内容简介
《基于多色集合理论的信息建模与优化技术》介绍了多色集合理论的三种基本模型：多色集合围道矩阵+多色图模型，UML+多色集合集成模型，多色集合层次结构模型；简述了利用基于多色集合约束模型的遗传算法求解优化问题的方法。在此基础上，详细阐述了以上建模理论在工作流过程建模、分析与优化以及汽车覆盖件综合信息模型建立等中的研究和应用，并论述了采用基于多色集合约束模型的遗传算法求解柔性作业车间调度问题和加工中心上箱体类零件加工工步优化排序问题的方法。
《基于多色集合理论的信息建模与优化技术》适合制造企业中从事制造系统规划设计、产品设计、企业管理、企业信息化工程等工作的管理人员和工程技术人员，高等院校机械工程、工业工程、管理工程等专业的教师、研究生，以及从事相关研究的科技人员阅读。
图书目录
《21世纪先进制造技术丛书》序 
前言 
第一篇 多色集合理论的基本模型 
第1章 多色集合理论概述 
1.1 多色集合的概念 
1.2 多色集合的数学表达式 
1.3 布尔矢量空间及其运算 
1.4 析取多色集合与合取多色集合 
参考文献 
第2章 多色集合理论的三种基本模型 
2.1 多色集合围道矩阵+多色图模型 
2.2 UML+多色集合集成模型 
2.3 多色集合层次结构模型 
2.4 基于多色集合约束模型的遗传算法的优化问题求解 
参考文献 
第二篇 基于UML+多色集合理论的集成建模方法及应用 
第3章 制造企业工作流过程研究框架与建模理论 
3.1 制造企业工作流过程 
3.2 制造企业工作流过程研究框架 
3.3 统一建模语言 
3.4 本章小结 
参考文献 
第4章 基于UML+多色集合的工作流过程集成建模方法 
4.1 集成UML和多色集合的基本思想 
4.2 基于UML活动图的工作流过程图形化建模 
4.3 基于PS关系规则的工作流过程模型形式化 
4.4 UML+PS集成建模方法的特点及其与现有建模方法的比较 
4.5 某企业下作流过程建模 
4.6 本章小结 
参考文献 
第5章 基于多色集合理论的工作流过程模型分析与优化 
5.1 制造企业工作流过程模型分析与优化框架 
5.2 工作流过程模型的结构分析 
5.3 工作流过程模型的时间可达性分析 
5.4 工作流过程模型的性能分析 
5.5 某企业工作流过程模型的分析与优化 
5.6 本章小结 
参考文献 
第6章 支持动态变更的制造企业工作流实例迁移 
6.1 制造企业工作流动态变更与实例迁移框架 
6.2 工作流动态变更形式及其模型 
6.3 工作流区域的定义与识别 
6.4 工作流区域的排序规则 
6.5 工作流的实例迁移技术 
6.6 某企业工作流过程的动态变更与实例迁移 
6.7 本章小结 
参考文献 
第三篇 多色集合的层次结构模型及应用 
第7章 基于UML+多色集合的工作流组织资源建模与配置 
7.1 制造企业组织资源结构及其建模框架 
7.2 基于UML类图和对象图的工作流组织资源建模 
7.3 基于PS层次结构的工作流组织资源模型形式化 
7.4 工作流过程模型与组织资源模型的集成 
7.5 工作流资源的配置策略 
7.6 本章小结 
参考文献 
第8章 基于多色集合理论的汽车覆盖件信息模型的建立 
8.1 汽车覆盖件冲压工艺分析 
8.2 零件信息建模理论研究 
8.3 汽车覆盖件特征模型的构造 
8.4 基于多色集合理论汽车覆盖件综合信息模型建立 
8.5 特征信息输入与检索 
8.6 实例 
8.7 本章小结 
参考文献 
第四篇 基于约束模型的遗传算法优化求解 
第9章 基于约束模型的遗传算法求解柔性作业车间调度问题 
9.1 柔性作业车间调度问题的数学模型 
9.2 柔性作业车间调度问题的约束模型 
9.3 遗传算法概述 
9.4 约束模型引入遗传算法的主要优点 
9.5 基于约束模型的遗传算法求解柔性作业车间调度问题 
9.6 算法计算时间和存储空间分析 
9.7 算法比较及应用 
9.8 本章小结 
参考文献 
第10章 车间动态月工作日历的设计及应用 
10.1 车间动态月下作日历的设计 
10.2 静态调度 
10.3 动态重新调度 
10.4 插入调度 
10.5 本章小结 
参考文献 
第11章 一次装夹下箱体零件加工工步排序优化模型分析 
11.1 加了中心上工步排序问题概述 
11.2 加工中心上工步排序原则 
11.3 加工中心上工步排序问题的数学模型 
11.4 加工中心上工步排序问题的约束模型 
11.5 本章小结 
参考文献 
第12章 基于约束模型的遗传算法进行加工工步排序 
12.1 基于约束模型的遗传算法进行工步排序 
12.2 实例分析 
12.3 本章小结 
参考文献 
附录