标题：龙门滩水库
龙门滩水库
水库工程于1985年12月26日动工。1989年9月16日，电站第一台机组(装机2台1.8万千瓦)建成并网发电，至同年12月底全部建成。一级水库电站共计完成土石方68万立方米，总投资6500万元，其中基建投资5500万元。
枢纽建筑由大坝、泄水建筑物和引水隧洞组成：大坝为碾压混凝土重力坝，坝基为凝灰熔岩，坝顶高程455米(罗零)，最大坝高56.5米，坝顶长189米，溢流坝长44米。1989年8月下旬，大坝导流洞封堵开始蓄水。大坝经历多次水位涨落考验，运行情况良好。补偿收缩混凝土面板的防渗效果，从坝内集水井测量渗漏量约20～25立方米/小时(即6～7升/秒)，属于一般渗漏。泄水建筑物型式为坝身溢流式溢洪道，堰顶高程443.8米，溢流段长44米，单宽流量59.8立方米/秒(校核洪水)，挑流鼻坎消能。弧形钢闸门(宽12米、高10.3米)3扇，卷扬式启闭机(2×50T)3台，设在闸墩后部，设计泄洪流量1850立方米/秒，校核泄洪流量2416立方米/秒。进水口型式为竖井隧洞式，底板高程422米，平面钢闸门1扇，为事故检修门。引水隧道一级电站引水隧道为有压圆形隧洞，全长3000米，其中平洞(进水口底坎至调压井中心)长2856.5米，开挖直径4.6米，衬砌圆形直径4米，设计过水流量27.66立方米/秒。斜管为钢板衬砌高压斜洞，长149.8米；下接支管2条，长79.2米；支管开挖直径3米，内径1.75米，最大设计水头135米(包括水锤)。调压井型式为阻抗式，开挖直径9.5米，衬砌内径直径8.3米，井底高程417.3米，井顶高程471.2米。
龙门滩风景区
龙门滩风景区位于德化县南部，跨县城10公里。碧波万顷的龙门滩水库与古老诡秘的龙门峡谷交织成大自然巨幅画卷，构成德化山川的一大奇观。湖光山色龙门滩湖区东北的苏格岭和西南的宫岭环钳成西北，东南内外湖，内湖形圆如朝日，外湖状弯似新月；湖面南北两厢突起七座小山，蜿蜓伸入湖内，形成七个小岛或半岛，犹如七颗绿化的明珠散落点缀湖面，令人产生“日月双悬，七星垂拱”的意象；那鳞光，那夕照，那海市蜃楼，以及鲤鱼岛、鳄鱼戏水、龟孵春色，使人宛若置身于瑶台玉宇，留连忘返。游湖快艇、游艇、竹筏、皮划艇、渔船。驾乘游艇，前有不尽的碧波，后留万丈白练，下有群群银鲤，上是行行白鹭；乘筏游湖，可到湖弯深处去领略这高峡平湖恬静而新奇的意趣；可到那绿树排映的湖心岛上观赏通幽曲径、苍松翠竹，更可到湖中去放掉高歌、磨练一番胆魄和意志。鱼文化闲暇之余，既可在湖中观鱼、戏鱼,又可到新落成的水上餐厅品尝那由湖中鲜鱼烹调而成的美味佳肴,又是别有一番风味。一鱼多吃：鱼头、鱼肉、鱼排、鱼羹、鱼鳞、鱼龙骨、鱼、全鱼、烤鱼片、鱼枣、鱼饼……，煮法变化万千，品后回味无穷。休闲垂钓沿着湖畔新辟的垂钓小径，朝迎旭日，幕披彩霞，甩开鱼杆，与水中的鱼儿做一番游戏，您可尽情领略垂钓的乐趣，忘却案牍的劳顿和尘世的喧嚣。吊游趣。铁索桥全长98米，由两道铁索飞架而成，桥面是粗壮的方木，两旁有结实的护栏，两人可并行，人在桥上行走悠悠荡荡，飘飘欲仙，如痴如醉，是照相的好去处。龙门寨、龙门峡湖区东面的龙门寨，状如马鞍，双峰各有山寨遗迹。相传当年苏十万抗元义军曾在此屯兵御敌。沿着新辟的东西两侧小道登临绝顶，只见山的东面、南面、北面尽是悬崖峭壁，深不见底，真是一夫当关，万夫莫开。置身于此，可目极湖山千里而外，若置身于水天一色之中。由龙门寨山与将军山夹峙而成的龙门峡，长约3公里，宽数10米，溪水蜿蜓如龙；两岸悬岸峭壁、怪石嶙峋；大自然为峡谷巧妙地造化了“长潭”、耿洞泉”、“媳妇揽”、“一  步过江”、“雷公殿”、“牛偏肢”、“猪仔巷”等一道道景观。大坝、亭台龙门滩水库大坝高57米，长150米，是中国第二座砼碾压大坝。沿坝区小山拾阶而上，是一座颇具现代气息的的亭子。环亭眺望四周，湖光山色，尽收眼底。倘值丰水期，凭台依栏，俯看大坝开闸泄洪，那雷霆万钧的巨流跨越大坝冲入峡谷，顿时巨浪排空，水雾冲天，呜哮之声不绝于耳，有如千军万马奔腾，气势磅薄，令人荡气回肠，惊心动魄。
龙门滩引水发电工程
龙门滩引水工程 是一项跨流域引水、梯级发电、供水的综合利用工程。即在闽江水系大樟溪干流德化县境内的浔溪中段龙门滩峡谷筑坝蓄水，并开凿3公里长的隧洞，引水入晋江水系上游的下山溪，经永春境内的湖洋溪汇入桃溪，而后流入山美水库。 按工程设计，龙门滩坝址上游集雨面积360平方公里，年可引水4.06亿立方米，以梯级开发的形式可建四座水电站：一级上丰电站装机容量二台计1.8万千瓦，二级冷水坑电站装机容量二台计2.5万千瓦，以上两座电站位于德化县境内；三级坝脚电站装机容量二台计1.26万千瓦，四级陈坂电站装机容量三台计1.89万千瓦，此两座电站位于永春县境内。四座电站合计总装机容量为7.45万千瓦，每年平均发电量可达3.38亿度。这项“北水南调”的工程，可使本县湖洋溪年平均流量增加14.27立方米/秒，境内又可新建二级电站。
1985年，省地方电力公司、泉州市和永春、德化两县，成立福建省泉州市龙门滩引水工程开发公司，合股投资开发。一期工程隧道和一级上丰电站于同年动工兴建。
龙门滩一级水电站龙门滩一级电站的引水隧洞2872米，开挖直径4.6米，衬砌直径4.0米，设计过水流量27.66立方米/秒。一级电站安装由福建水力发电设备厂生产的单机容量为9000千瓦的水轮发电机组2台，总装机容量1.8万千瓦，年平均发电量7600万千瓦时。1990年，发电4402万千瓦时。2000年增容扩机2×1600kw。
龙门滩水库一级电站于1985年12月26日开工，1989年8月27日大坝封堵蓄水，同年9月16日第一台机组正式发电。第二台机组于同年12月1日发电。完成土石方68万立方米，投资5775万元(包括110千伏线路及二级电站前期工程费350万元)，工程建设资金除省、市、县集资外，原水电部和国家能源部给予2000万元的低息贷款。
龙门滩二级水电站龙门滩二级水电站是龙门滩跨流域引水工程梯级电站中的第二级水电站。龙门滩引水工程位于福建省德化县境内，跨闽江和晋江两大水系，在大樟溪上游河段产溪的龙门滩峡谷筑坝蓄水，通过3．0km长的隧洞穿越分水岭，将水引入晋江东溪湖洋溪上游河段的锦溪，实现跨流域调水，进行发电、灌溉和供水等综合利用。一级电站装机容量18MW，二级电站在一级厂房下游约500m的锦溪河谷处修建低坝挡水，形成总库容70万立方米的反调节水库，通过3．45km长的隧洞及压力管道引水至地面厂房，电站设计水头110米，引水流量30.9立方米/秒，装机2台，容量2.6万千瓦，年发电量1亿千瓦小时，2002年增容扩机2×1800kw。
二级电站水库控制本流域面积仅11．8平方公里，来水量除本流域来水外，主要是一级电站跨流域引水，年径流总量4．24亿立方米（其中跨流域引水4．11亿立方米），年平均流量13．44立方米/秒（其中一级电站相应的发电流量为13．02立方米/秒），水库正常蓄水位360．0m，死水位356．0m，总库容70万立方米，其中调节库容41．5万立方米，为日调节水库。二级电站工程枢纽主要由拦河坝、坝后明管、引水隧洞、调压室、压力管道、地面厂房和升压开关站等组成。 
引水系统 二级电站最大引用流量30．9立方米/秒（两台机组）。引水系统由坝后明管、引水隧洞、调压室和压力管道等组成。坝后明管内径4．2m，长31．5m，设计壁厚500mm，为了减少温度应力造成管道裂缝，设计采用管体外侧外包砌石保护的新型组合结构。引水隧洞全长3 159．5 m，设计开挖直径4．8m，钢筋混凝土衬砌段内径4．2m，喷混凝土衬砌段内径4．56 m。调压室为内切双圆筒差动式结构，大井内径8．5m，壁厚500mm；升管内径2．5m，壁厚400mm；调压室总高度37．078m。压力管道由上平洞段、斜洞段、下平洞段和发电支管组成；上平洞段长57．0m，衬砌后内径4．2m，500mm厚钢筋混凝土衬砌；斜洞段长151．0m，斜洞坡度35°，衬砌后内径4．2m，厚500mm钢筋混凝土衬砌段长23．0m，衬砌后内径3．2m，钢板衬砌段长128．0m；下平洞段钢板衬砌后内径3．2m，主管段长61．0m，岔管段长9．0m，两条发电支管各长8．0m，支管内径均为1．75m。
龙门滩三级水电站龙门滩二级电站为龙门滩跨流域引水发电工程中的第三级，系混合式开发电站，引水系统总长4656.88m。厂址位于永春县境内濑祥坝脚村，装机为2×8000机组，为混流式水轮发电机组，水轮机型号:75一卜50，发电机型号:8000--16/3250，本电站的最大水头61.7，最小水头46.6，设计水头48.2，额定流量931。轮直径15.额定转速375/.水轮发电机组选用南宁发电设备总厂生产的机组。
龙门滩四级水电站龙门滩四级水电站为混合式电站，位于永春县东平镇湖洋溪河段。本流域集雨面积314平方公里，跨流域引水360平方公里，坝址以上多年平均径流量7.35亿立方，电站装机容量2.8万千瓦时，水库总库容1625万立方米，设计水头51米，设计流量64.8立方米/秒，多年平均发电量9429万千瓦时。该水电站于2003年11月开工，工程计划投资2.59亿元。
一期工程水库正常蓄水位158.5 m，相应库容1533万立方米，总库容1625万立方米，水库面积1.23平方公里；电站装机容量28MW，保证出力为3.984MW，多年平均年发电量9429万KW·h，项目概算总投资18205万元，工程规模为中型，工程等别为三等；土石方开挖总量为12.5万立方米，弃渣量9万立方米，施工期2年6个月。升压变主变容量4.0万千伏安，电压等级10/110千伏，采用发电机——主变扩大单元接线。 110千伏线路与110千伏山春线T接后经山美水电站的110千伏山井线送入电网。
其他第一期工程还包括110千伏输电线路，从龙门滩二级电站经一级电站至德化城关变电站16.7公里，工程于1989年8月竣工。一级电站于1989年9月建成发电。二级电站于1989年7月动工。
龙门滩引水发电工程指挥为陈德溥、邱双炯。技术设计为省水电设计院、泉州市水利水电局和德化县水利电力局；龙门滩开发公司则协同省水电工程局负责施工。