标题：碳晶地热
基本概念
碳晶地热是系统的全称是“碳素晶体地面低温辐射采暖系统”
碳晶地暖系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的  安装方式一种新型的地面低温辐射采暖系统。碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的平面制热特性，采暖时整个地（平）面同步升温，连续供暖，地面热平衡效果好。克服了传统地暖产品制热不连续、热平衡效果差的弊端。
它是空调采暖设备与传统锅炉地暖设备最佳替代品,环保节能价格低廉,安装施工方便快速.是高新科技在民用产品领域的杰出应用，是地暖行业升级换代的产品。 
碳晶地暖已经进入世博会，在城市未来馆你能看到元硕碳晶给您带来的未来采暖方式。
制热原理
碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下，碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量，使碳晶板面温度升高，并不断通过紧贴碳晶板的地面材料，将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时，碳晶板会大量产生向上的远红外波，对室内物体进行制热。
碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用，就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理，使被加热物体：第一升温更快，第二吸收的热能更充足。  
碳晶地暖的构成
碳晶地暖系统由四大子系统构成：发热系统，保温系统，控温系统，电路系统。
◆ “发热系统”的主要核心发热部件为碳素晶体发热板；
◆ “保温系统”的主要材料为聚苯乙烯挤塑板。保温系统的作用是杜绝碳晶板所产生的热量向地坪方向的流失，并强制热量向室内传递；
◆ “控温系统”的主要部件为电采暖温控器。温控器通过感应采暖室内环境温度的变化，来控制碳晶板所提供的热量。合理的采暖温度的设定可大大提高系统的有效工作效率，并减少能耗；
◆ “电路系统”由电源线、电工管、感温探头等安装辅材组成。
热传导制热
平面碳晶板铺设在地面饰材以下，碳晶板在电场作用下，通过碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热能，使碳晶板面温度升高，并不断通过紧贴碳晶板的覆盖物，以及碳晶电热材料背面的隔热材料，隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物，使其表面温度升高。
只要2到4分钟后，发热体以及隔热材料之间达到热态平衡，以恒定的温度进行热辐射。被加热的地面再将热能缓缓的向室内贴近地面的空气传递。受“热空气轻、冷空气重”这一热工学原理的作用，紧贴地面的空气受热后迅速上升，冷空气不断补充到地面被升温加热……如此循而往复。最终空气的上下垂直对流作用带动室内环境温度的提升。
远红外辐射制热
碳晶板在电场作用下，碳晶板会大量产生向上的波长在8ｕ--15ｕ远红外线，受体接受红外线后，能被吸收转化为热能，使受体的温度升高。其原理如同“阳光普照万物”的道理一样。
实践证明，在人体感到同样舒适的环境下，红外线采暖比空气对流采暖所需的环境温度低2℃左右。因此，通过碳晶地暖系统采暖的室内，人体感到的是“热而不燥”，全身温暖而头脑清新。并且，碳晶地暖的红外线辅助采暖作用，使采暖的能耗显著降低。
实践证明，在人体感到同样舒适的环境下，红外线采暖比空气对流采暖所需的环境温度低2℃左右。因此，通过碳晶地暖系统采暖的室内，人体感到的是“热而不燥”，全身温暖而头脑清新。并且，碳晶地暖的红外线辅助采暖作用，使采暖的能耗显著降低。碳晶地暖是真正的“买得起、用得起”的地暖产品。
碳晶地暖的优点
1、 耐用时间长、可靠性高
碳晶地暖的所有地下埋入部件均可保证50年以上的使用寿命。碳晶发热板可保证10万小时的连续工作无故障。
2、 制热效率高
碳晶地暖发热板的“电---热”转换效率极高，经国家专业机构检测，“电---热”转换率达到了99%以上。
3、 制热速度快
碳晶地暖板的优异平面制热特性，使系统工作时，能够最大限度地对整个地平面进行同时、同步升温加热。是目前升温速度最快的地暖系统。
4、 安装施工简便，铺装灵活
碳晶地暖最低可满足客户“一平米”的采暖要求。100m2的地暖安装施工，一组工人(2人)一天及可铺设安装施工完毕。
5、 健康环保，延年益寿
碳晶地暖系统由不产生任何毒、副作用的绿色环保材料组成。对室内环境不制造污染源或挥发性物质。碳晶地暖在加热室内温度的同时，碳晶板产生源源不断的远红外波，对人体进行光波理疗。具有“有病调理、无病强身”的医疗功效。
碳晶地暖颠覆了传统的水暖和电暖的采暖方式，集节能、环保、工作安全稳定、超长使用寿命、保健理疗等优点于一身，让您的身体在寒冷的冬季安全、健康的享受恒温。众所周知，热量在自然界传递有传导、对流和辐射三种方式，而又以热辐射的传递速度最快，能耗最低。传统的水暖和电暖都以线形发热体，通过传导和对流的方式向外界传递热量，热损耗大，发热不均，而且升温速度慢，直观体现就是耗能。就安装使用方面来讲，水暖和电暖的安装技术和经验要求很高，安装麻烦；影响装修房层高；使用成本也高，而且特别依赖售后服务。
目前在南方被人们所常用的制暖系统还有空调。自从美国开利博士(Dr.carrier)发明了冷媒－氟利昂之后，空调就一直被公认为制冷的工具，但是时至今日人类还没发明高效的热媒，制热只不过是空调的附带功能。所以，空调的安装一般都是先考虑制冷，冷空气的下行决定了出风口会装的高出地面。到了冬天制热，热空气是上行的，过高的出风口会导致房间制热出现分层，也就导致人被吹的头热脚冷，而传统中医强调的是头冷脚热，这也是为什么冬天在房间吹空调会头晕脑胀。而且空调也是对流导热，它的能耗也众所周知的.
6、使用安全
碳晶是半导体且碳晶发热板是大面积平面发热材料,穿过其单位面积的电流非常之小,即使碳晶板被打穿也不会漏电和影响发热。
碳晶地暖相对传统地暖的优势
1、系统安装：
水暖系统：盘管 分集水器、锅炉三大部分，安装难度一般，有系统维护、100平方米平方米需2人2天。（盘管一天，回填一天）盘管+分水器+壁挂炉。
发热电缆：安装简便，盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 
碳晶材料：安装简便，碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。
2、采暖效果：
水暖系统：预热时间3小时以上，地面达到均匀匀至少4小时以上，冷热点温差10℃。
发热电缆：预热时间2-3小时，均热时间4小时左右，冷热点温差10℃ 
碳晶材料：预热时间40分钟以内，同时达到地面均热，冷热点温差5℃
3、相关耗材：
水暖系统：由于水管内温度55℃以上，因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂，至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 
发热电缆：电缆线温度在65℃以上，地面混凝土厚度至少5，并需加装钢丝网，至少增加12-15元/ m2的水泥成本。
碳晶材料：由于板面均热在40℃左右，因此地面混凝土在2-3cm即可，无需加装钢丝网等辅材。
4、层高影响：

使用方法
局部铺设情况下，使用专用开关，可随时开启地暖：
注：当铺设面积≥50%采暖空间以上时，应和温控器配套使用，使用方法参照整体铺设之使用步骤。但由于配置较低，升温速度和采暖效果会较整体配置情况为略低。
整体铺设情况下，使用温控器操作方法如下：
一、初次使用时的操作步骤
①在温控器上设定温度18℃。
②连续通电运行，确保温控器正常工作至自动断开，此段运行时间较长，主要目的是驱除房间内墙、地面的冷辐射。
③此后，系统即可按日常使用方式运行。
二、日常使用时的操作步骤
①当日外出时不要关闭温控器开关，可设定在8～10℃低温保持状态，此状态下的能耗远小于将房间从0℃加热到10℃的电耗。
②外出返家后，将温控器控制温度上调至正常期望值。
③夜间入睡前可适当调低无人区域温控器控制温度。
④如外出2日以上，可关闭温控器，确保节能和安全。返家后，首先按初次使用方式启用本系统，待系统运行正常后，再恢复日常使用模式。
⑤若想节能，可以调低温控器设定温度，不要人来开人走关。既费电又不暖。
⑥建议在低电价时段增加系统运行时间，以提高室内温度。