标题：直流高压试验仪
产品功能：
1、接地故障点定位查找功能
  （1）测量设备的绝缘状况，当绝缘破损，电阻降到规定要求之下时，可以进行绝缘接地查找，找到绝缘破损处，从而进行处理。
（2）系统组成：绝缘接地分析仪主机
钳形接收器 
（3）基本原理：信号发生器对被测对象及地故障电流，之间发射一个1Hz~500Hz低频电压信号，在故障点处产生一个泄露电流。接收器接收故障电流，根据故障的大小显示在LCD上。
2、绝缘测试功能
可测量、记录设备的绝缘状态
3、状态管理功能
配合微机数据处理、可描述设备绝缘状态曲线，对设备的绝缘状态动态跟踪。及时发现绝缘缺陷、预测设备绝缘寿命。
产品特性
1、集绝缘测试与故障点查找为一体。
2、兼有可设置多频率、多电压的信号发生器，以便于现场测试。
3、使用方便，可在设备不停电，不甩线，不解线把的情况下实现各项功能。
4、可根据客户要求定制个性化软件（包括仪表软件和管理系统）。
5、对绝缘状态进行测试分析，趋势分析和状态跟踪。
6、不仅具有绝缘电阻的测试，还具有回复电压、吸收系数等测量，以准确反应设备绝缘的老化状态。
7、定位信号频率低，仅为1Hz，消除容性接地假象。
8、接收器精度高，能够准确查找故障。
9、多种型号钳形接收器可供选择。
产品参数
测量范围电压测量范围：0.00-1000 V绝缘电阻测量范围：100KΩ-2000MΩ(100V)50KΩ-1000MΩ(500V)20KΩ-500MΩ(250V)最小测量分辨率电压：0.1V绝缘电阻：0.01 MΩ测量精度电压：1%rdg±8dgt绝缘电阻：0.5MΩ-100MΩ 5%rdg±6dgt>100MΩ 10%rdg±6dgt输出信号直流1000V±10%直流500V ±10%直流250V ±10%功率消耗连续工作不小于4小时存储器32K x 8bit NonVolatile SRAM显示屏128 x64点阵图形LCD最大测试灵敏度≤0.25 MΩ整机100%测试灵敏度≤10 KΩ工作温度-5℃－40℃工作湿度80%R.H测量保护若输入端有电压30V以上，禁止测量钳形互感器开程66mm电源内置锂电池体积210 x180 x120mm重量3.0KgHDGC3990 直流断路器安秒特性测试仪
产品概述
  目前变电站的直流馈电网络多采用树状结构，从蓄电池到站内用电设备，一般经过三级配电，每级配电大多采用直流断路器作为保护电器。由于上下级直流断路器保护动作特性不匹配，在直流系统运行过程中，当下级用电设备出现短路故障时，经常引起上一级直流断路器的越级跳闸，从而引起其它馈电线路的断电事故，进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患，国家电网公司对于新装和运行中的直流保护电器，规定了必须进行安秒特性测试，保证性能与设计相符，以确保直流回路级差配合的正确性。2005年发布的《直流电源系统运行规范》第十二条第八款规定“直流熔断器和空气断路器应采用质量合格的产品，其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定，并定期进行核对，防止因其不正确动作而扩大事故”；《直流电源系统技术监督规定》第二十七条中规定：“…自动空气断路器使用前应进行特性和动作电流抽查。…”；《预防直流电源系统事故措施》第十一条中规定：“…使用前宜进行安秒特性和动作电流抽检…”。本仪器是现场检测和判定直流断路器保护特性是否正常的必备工具！
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试，设备占地面积大，需要配置专门的充电装置和大电流负载箱，操作复杂；部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验，但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后，现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具，无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。
根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况，本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自 动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统，可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段，对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验，以便提高直流系统运行的可靠性，保证电网的安全可靠运行。
本测试系统适用于额定电流1A～500A直流断路器的安秒特性测试，并可用于6A～100A直流熔断器的安秒特性测试。
产品特性
◆自动测量在各种电流下断路器脱扣时间；
◆设备具备自保护功能，保证测试过程的安全性和可靠性；
◆微控制器技术，对直流断路器分断特性进行测试，测量准确；
◆根据要求自动产生稳定的直流电流输出，响应时间快；
◆先进的测试技术，可对断路器分断时间进行高精度测试，测试精 度高达0.1ms
◆可自动绘制断路器保护特性曲线（安秒曲线）；
◆具有数据统计分析功能，可打印数据报表和特性曲线
◆用笔记本电脑现场联机操作；
产品功能
1、全自动测试，装置按菜单方式完成各种试验功能。
2、主机系统采用新型高速微处理器及大规模集成电路，可靠性高，性能优良。
3、自带大屏幕图形（320*240点阵）LCD、全中文图形界面，操作简单，使用方便。
4、装置自动产生恒定大电流，恒流精度高，负载能力强，能长时间提供稳定的大电流。
5、能进行任意电流下直流断路器的保护特性测试。
6、能进行断路器级联测试。
7、可接计算机，由计算机控制操作。
8、可记录保存最近100保护特性测试记录，供随时查询，也可将记录数据上传至计算机。
产品参数
1、工作电源：交流220V±15%
2、最大输出电流：直流500A（可扩展至1000A或更大）
3、输出电源稳定度：0.5%
4、电流调整范围：0-500A（1000A)
5、电流输出响应时间：5ms
6、测试方法：自动时间调量精度：1ms
7、显示方式：中文图形（LCD）
产品概述
  HDGC3961充电机特性测试仪，是根据国家关于《直流电源运行和维护规程》的相关要求而设计出，可实现对不同容量充电机及蓄电池组容量的检测和试验，并能准确可靠测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系数等参数。
产品功能
综合测试功能：综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压，并计算出稳压精度、稳流精度、稳压纹波系数和稳流纹波系数。稳压精度测量功能：交流输入电压在额定电压±10%范围内变化，负荷电流在0～100%额定值变化时，直流输出电压在调整范围内的任一数值时其稳压精度。稳流精度测量功能：交流输入电压在额定电压±10%范围内变化，输出电流在20%～100%额定值的任一数值，充电电压在规定的调整范围内变化时其稳流精度。纹波精度测量功能：充电装置输出的直流电压中，脉动量峰值与谷值之差的一半，与直流输出电压平均值之比，计算出稳压纹波系数和稳流纹波系数。蓄电池放电功能：数字化控制恒流放电，自动实现实时监测整组蓄电池的电压，蓄电池放电显示测量直流电流、测量直流电压和放电时间，并计算出放电容量。自动保护功能：可通过设定蓄电池组最低保护电压、放电容量、放电时间三种门限报警而实现自动保护。数据分析功能：可通过PC机软件，对测试进行系统分析。
产品特性：
1、采用大屏幕液晶屏显示，全汉化界面，人机对话方式操作，使用简便。
2、全自动测试：仅需依据充电机技术指标设置相关测试参数，装置就可全自动完成交流电压调整、加载负载电阻、参数测试、自动记录测试值并停止测试等功能。
3、 可自动在线实时检测、记录整组电池的电压。
4、具有自动测试保护功能：当在测试过程当中，检测到整组电池异常时，则自动终止测试，防止对电池造成过放电，完全避免对设备造成冲击；也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
5、可将数据传入计算机，进行入库管理，可以进行长期历史数据保存和分析。
产品参数
三相调压装置功率15KVA额定电流50A环境温度-20℃+55℃工作电源AC220V±15%频率50HZ
额定放电电流≤50A（电流可定做）直流电压Vdc0～280V ±0.5%纹波电压Vpp0～10V ±0.5%直流电流测量0～50A ±1%放电电流0～50A内存容量128M位FLASH显示屏320×240 彩色图形LCD + 触摸屏通讯接口USB外形尺寸及重量主装置体积：500×360×420(mm主装置重量15Kg调压装置体积260×350×600(mm) 调压装置重量18Kg适用电压等级110V和220V（48V系统，电流200A，订货注明）