标题：新乡金升消防科技有限公司
公司简介
新乡市金升消防科技有限公司，位于豫北工业名城——新乡市，北依太行，南邻黄河，紧邻107国道、京港澳高速公路、京广铁路等，交通极其便利。
公司主要从事泡沫及水系统消防设备的开发、生产、销售。主要产品有平衡式泡沫比例混合装置、压力式泡沫比例混合装置、半固定式泡沫灭火装置、泡沫产生器、消防泡沫水两用炮、泡沫消火栓、柴油机消防泵组、电动机消防泵组、消防水炮、消防稳压装置、消防喷淋冷却装置等。
公司采用先进科技，不断进行产品开发和技术改造，积极运用最新的国家标准及行业标准组织生产，产品全部符合现行国家标准、行业标准的要求。公司的全部产品均通过国家消防质量装备中心的检验认可，部分船用产品通过中国船级社的检验，拥有CCS证书。公司建立的质量管理体系符合ISO9001:2000 、GB/T19001-2000标准的要求。公司拥有独立的自主研发技术及生产能力，配置有完整的试验检测平台及设备。
公司现有机加工及装配设备50余台,下设总经办、研发部、技术部、采购部、生产部、质检部、财务部、销售部、售后服务部等部门。通过科学的管理，竭诚为客户提供优质的产品，满意的服务。
，热忱欢迎新老客户莅临公司指导考察，携手合作，共创美好明天！
联系人：郭经理 电话：18637300119
产品简介
PHP平衡式泡沫比例混合装置PHP平衡式泡沫比例混合装置应用特点：
1. 采用不锈钢泡沫液贮罐，避免了胶囊损坏造成的损失和较高的压力容器制造费用；
2. 装置可适用于蛋白、氟蛋白、水成膜等任何泡沫灭火剂；
3.泡沫液可在装置灭火使用过程中可不断添加，满足连续消防灭火的需要，尤其适用于大中型泡沫消防工程；
4.可采用电动机、水轮机、柴油机驱动。采用水轮机驱动时，无需电源，设备也能正常工作；
5.压力平衡阀的动态调节配合比例混合器保证了较为精确的混合比；
6.泡沫泵注入泡沫液的供给方式使得泡沫混合液工作压力和流量有较大的适应范围；
7.操作更为简单，更容易实现自动化控制。
工作原理：是通过水流和压力自动调节的独立的系统。系统一般安装在泡沫罐附近，通过管道与泡沫罐和消防压力水以及泡沫发生设备相连。
①   单系统型 
当火情发生时，由消防控制中心遥控开启或由电动阀门控制柜打开泡沫原液进口阀和水轮机控制阀（电动机和柴油机驱动时则没有水轮机控制阀），同时启动泡沫液泵；泡沫泵将泡沫罐中的泡沫原液泵入到系统泡沫管路中。系统管道中泡沫原液经平衡阀和比例混合器相互协调工作，按预定的比例将泡沫原液注入到主管道的比例混合器中，与主管道中的压力消防水混合成泡沫混合液，再通过管道供给消防用泡沫发生设备，如泡沫枪、泡沫炮、泡沫产生器等，产生空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾。
②   双系统型（主 、备系统）
当火情发生时，由消防控制中心遥控开启或由电动阀门控制柜控制主系统工作（工作原理同单系统型）。若主统系在规定的时间内泡沫泵出口压力不能达到设定值，则控制系统自动启动备系统进行灭火工作。
基本组成为：平衡压力式结构，主要由常压泡沫液贮罐、泡沫泵组（由电机、水轮机或柴油机驱动）、平衡阀、比例混合器、过虑器、控制柜等相关组件及管路组成。
泡沫液泵
泡沫液泵选用高性能的齿轮泵，用来输送泡沫液，齿轮泵与离心泵相比更适应泡沫液的特性。
采用齿轮泵的优点：
1.齿轮泵的转速低，对泡沫液的搅动、剪切小，对泡沫液性能影响较小，不会产生气蚀、气阻。
2.齿轮泵适合任何粘度的泡沫液。
3.齿轮泵采用内衬结构，降低了维修成本。
4.独特的干运转结构设计，泵在无介质情况下能够承受一定时间的干摩擦，能更好适应泡沫液系统运行。
常见的齿轮泵有国产齿轮泵和进口齿轮泵，可根据用户要求选用。
国产齿轮泵和美国进口齿轮泵的对比如下表
国产齿轮泵美国进口齿轮泵采用全不锈钢材质采用锡青铜材质，轴不锈钢材质无和认证通过和认证成本低相对成本比较高供货、售后周期相对较短供货、售后周期长（1）平衡阀
平衡阀是装置中一个重要组成部件，它根据系统压力水压力和泡沫液泵提供的泡沫液压力实际情况，动态的自动调整自身阀门打开的程度，用以控制进入比例混合器的泡沫液流量，使得适量的泡沫液进入比例混合器与压力水混合，从而得到所需比例的泡沫混合溶液。
（）驱动马达
装置可以使用水轮、电机、柴油机等动力驱动，如选择水轮机驱动时需增加系统压力水供应量，当采用混合比时需增加压力水供应量（当采用混合比时需增加
压力水供应量）用于驱动水轮机。
（）常压泡沫液储罐
用于贮存泡沫液的贮罐为常压罐，可用不锈钢、玻璃钢、聚乙烯等材料制作，贮罐型状、安装方式可根据客户实际需求进行设计。储罐设置有液位计、人孔、呼吸阀、加液孔等。
（4）控制柜
控制设备中电动阀的开关及电动机和柴油机的启动与停止，也可与用户的中心控制室连接实现远程控制。PHYM系列压力式泡沫比例混合装置一、产品概述
压力式泡沫比例混合装置是用来存储泡沫灭火剂并通过压力式泡沫沫比例混合器利用泵组的供水将泡沫灭火剂置换出来，并与供水按一定的比例混合形成泡沫混合液的装置。  PHYM系列压力式比例混合装置[1]压力式泡沫比例混合装置是目前最为常见的泡沫灭火设备。其安装、使用、维护简易、内置胶囊耐腐蚀性能优异，造价相对经济，性能稳定可靠，特别适用于中、小流量的泡沫灭火系统。主要适用于易燃或可燃液体的生产、存储、运输和使用场所     ；如石油化工企业、油库、装卸栈台、船舶码头、采油平台、飞机库和汽车库等火灾危险场所。
压力式泡沫比例混合装置按结构型式可分为卧式、立式、有胶囊，无胶囊、单比例混合器，双比例混合器等，用户可以根据实际配置的需要和安装空间的位置进行选择。
压力式泡沫比例混合装置型号的意义：
PHYM   XX/ XX                         
贮罐容积                             
最大混合流量                         
有隔膜                               
压力式泡沫比例混合装置
二、压力式平泡沫比例混合装置工作原理
当消防压力水进过设备时，一部分通过进水阀进入罐体内，将泡沫液从出液管路中压出进入比例混合器与流经比例混合器的压力水混合形成泡沫混合液，输送给泡沫发生设备，产生泡沫，进行灭火工作。
压力式比例混合装置工作原理图：
三、压力式比例混合装置性能参数表
比例混混合器型号额定混合液流量（L/s）混合液流量范围（L/s）工作压力范围（MPa）混合比（3%）压力降（MPa）储罐容积（L）比例混合器通径（mm）PHY16164～160.6～1.2或0.6～1.63或6≤0.15由用户选择DN80PHY20204～20DN100PHY24244～24PHY32328～32PHY484812～48DN150PHY646416～64PHY808016～80DN200PHY10010024～100PHY16016032～160PY系列半固定式（轻便式）泡沫灭火装置一、   产品概述
PY系列半固定式（轻便式）泡沫灭火装置由泡沫液罐、负压比例混合器、控制阀、PQ8或者PQ4泡沫枪及65型消防水带等部件组成。
PY系列泡沫灭火装置，在使用时由水消火栓或消防泵提供压力水源，由比例混合器混合后送至泡沫管枪喷射泡沫，扑灭以易燃液为主的火灾，适用于下列场合： 油罐区及炼油厂、 石油、工企业、飞机库、 港口地区、货物堆放场、仓库、加油站、油漆贮藏地。  PY系列移动式泡沫灭火装置[2]型号的意义如下：
PY   XX/ XX
贮罐容积（L）                           
混合流量（L/s）                    
半固定式（轻便式）泡沫灭火装置      
二、   产品特点
PY系列泡沫灭火装置的容器具有优越的耐腐蚀性能，可灌装普通泡沫液和“水成膜”泡沫灭火剂等各种灭B类火灾的机械泡沫灭火剂。
PY系列泡沫灭火装置机动性能强，能够快速、方便地移动到火灾现场。
PY系列半固定式（轻便式）泡沫灭火装置严格按照最新国家标准GB20031-2005“泡沫灭火系统及附件通用技术条件。”的规定进行生产和检验，产品经国家消防检测中心型式检验合格。