标题：消防联动
消防联动-消防联动
应急指挥中心成立后，根据实际需要决定，救援队伍由市环保局监察支队和市公安消防支队特勤官兵组成，并成立技术组，对应急指挥中心的工作进行指导，其人员由市环保局和市公安消防支队富有经验的专家组成。
消防联动-应急指挥中心
应急指挥中心设指挥长、常务副指挥长，下设现场监测组、现场救援组、现场保卫组、现场事故调查组、现场保障组。指挥长、常务副指挥长和各组长分别由消防支队长、市环保局分管副局长和市环保局、消防支队相关职能科室负责人担任。指挥中心设在市消防支队，对外公开挂牌。同时在整合环保、消防两单位原有救援设备的基础上，购置了环境应急监测专用车、细水雾防化洗消车、各种防化服以及生化洗消装置  消防联动、液体吸收棉、水驱动排烟机、有毒物质密封桶、快速堵漏胶等设备，从物质上为有效应对突发环境污染事故奠定了基础。应急指挥中心为使工作更加切合实际，在基层和企业召开联席会议，根据不同情况制定相应的工作计划，使联席会议紧密联系实际。同时，为扩展应急队员的视野，指挥中心还组织相关领导外出学习考察，开拓思路，研究探索更有效的应急办法。
消防联动指挥中心为从实战着眼，在抓好日常预防工作的同时，还对全市重点企业、容易突发环境事件的区域和企业进行重点监管。要求这些企业必须建立可操作性的应急预案，避免突发环境污染事件发生。
消防联动-首先确立了联席会议制度
应急指挥中心为长期有效地开展工作，首先确立了联席会议制度。联席会议领导组长由市环保局长担任，领导组办公室设在市环保局，负责处理日常管理工作。联席会议除特殊情况外，每季度召开一次例会，研究解决应急救援队伍的自身建设、管理培训、救援演练以及日常管理等问题，并交流和通报应急指挥中心工作。  消防联动为保证指挥中心处置突发环境污染事件，他们还制定了具体的处置突发环境污染事件实施方案。在方案中明确规定:指挥长、常务副指挥长、副指挥长以及指挥中心下设各组的职责和担负的主要任务，明确规定具体的处置、报告程序和对不同等级污染事件的处置应对办法。
消防联动-火灾报警及消防联动控制系统
随着各类建筑的不断发展，建筑规模越来越大，层次越来越高，建筑的标准也越来越高。新建的各类大楼都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点，因此，火灾自动报警和自动灭火系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。
众所周知，建筑火灾给人类造成的损失是巨大的。火灾往往发生在人群稠密和物资集中的地方，扩展的速度较快，而这些地区的消防通道又常常拥堵，消防车难以进入，消防灭火工作难以展开，往往小的火灾却酿成大的灾祸。因此，我们必须按照“隐患险于明火，防患胜于救灾，责任重于泰山的概念，做好防范工作，只有严格按照消防规范的规定进行消防设计、施工，才能限制火灾蔓延的范围，及时发现和扑救火灾。随着电子技术和计算机技术的迅速发展，国际上已将该技术广泛地应用于消防报警系统和消防灭火系统。目前我国新建的建筑中也广泛地采用了消防自动报警系统，就是将着火时的烟、光、温度等环境参数的变化通过相应的探测器探测后传给中央处理主机，通过电脑的快速分析，判断是否着火并将着火情况快速地报警，同时启动消防自动灭火系统，控制火情；启动紧急广播系统和人群疏散指导系统，使建筑物内的人员快速撤离；关闭防火卷帘门对火区进行隔离；启动排烟系统将有毒气体排出，尽可能地控制火情，减少人员伤亡，降低财产损失。
消防报警系统就是一种及时发现和通报火情并采用措施控制扑灭火灾的自动消防设施。要保证大楼内人员、设备的安全，随时监控设备的运行环境，系统的没置即使投资大一些也应选用较先进、高可靠性、误报率低的产品。
火灾报警系统属于智能大厦系统的一个子系统，但其又在完全脱离其他系统或网络的情况下独立地正常运行和操作，完成自身所具有的防灾和灭火的功能，具有绝对的优先权。火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。
综合性智能化大厦作为一座现代化建筑，应具备一套满足其功能要求的智能化建筑系统。火灾报警系统正是为了保证大楼的安全运行，发挥大楼的智能化作用而启用的。火灾报警系统的专业设备系统应设置先进、结构合理、功能齐全、运行可靠。依据国家有关法规要求及火灾系统的特点，智能建筑火灾报警应作如下设计
消防联动-设计依据
火灾报警及消防联动系统设计应符合国家及行业规范及工程图纸和业主的要求，如：
1．《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116---98)
  2   ．《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16--92)
    3．工程的图纸及需求文件要求
消防联动-系统方案
1 火灾报警系统的结构
为了保证大楼内人员、设备的安全处于严格的管理体系之中，发挥最大的监控效能，确保安全防火万无一失，建议在选用设备时应选用较先进、高可靠性、误报率低的产品。所选用的系统应具备以下主要特点：
智能探测器应采用差动式报警判断方法，每小时将环境参数固化一次，探测器内生成的报警曲线不受环境因素影响，系统误报率接近于“零”。
智能探测器自带的微处理器允许其以独立的模式工作，如果探测器与控制器之间发生通信故障，则该环路中的所有智能探头均转为独立运行模式，并继续采集、分析其周围的环境信息，确保无误的火灾探测和报警功能，保证不漏报。
控制器对每个探测器能自动编址并记忆每个探测器相对于回路中其他器件的安装位置，生成器件的连线图，保证探头不误装。控制器采用广播式寻址，传输距离远，信号传输准确可靠。
每层楼内空间单元、监控设备采用一个智能干线回路，布线简单、清楚合理、维护方便。
控制器采用集散式布置，减少了通讯线路长度，节约了投资，提高了系统工作的可靠性。
系统模块化结构，配置灵活，每条智能回路地址均留有充足的扩展余地，灵敏度高，应变能力强，适应性好。
系统具有就地手动、遥控手动、自动测控等联动控制方式，多样有效，确保消防设备运行准确，工作可靠。
系统集成度高，工作稳定，采用图形工作站，界面友好，管理直观，操作简单。
2 火灾报警系统(FAS)的组成
按照我国现行的规范要求，火灾报警系统(F坫)应自成一个独立的系统。它由感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、手动报警按钮、消防栓手动报警按钮、报警电话、报警控制器、输人模块、输出模块、层显示器、中央主机组成。
各种探测器和报警按钮通过总线串联相接，再与控制主机相连，各种设备的地址和类型通过数据码分开。
感烟探测器主要探测周围环境中的烟雾粒子浓度的大小，当烟粒子浓度过大时，产生报警信号，通过总线传给报警主机。感烟探测器又有离子感烟探测器和光电感烟探测器之分。感烟探测器主要安装在饭店、旅馆、教学楼、大厅、卧室、办公室、电子计算机房、通讯机房、楼梯、走道、电梯机房、书库、档案库等有电气火灾危险的场所。
感温探测器主要探测周围环境中温度的变化，感温探测器分为定温探测器和差温探测器。定温探测器是当周围环境中温度超过某一设定温度时，产生报警信号；而差温探测器是当周围环境温度的变化幅度超过某一值时，产生报警信号。感温探测器产生的报警信号通过总线传给报警主机，它主要用于相对湿度大、无烟火灾、有大量粉尘、正常情况下有烟和蒸汽滞留的地方，如：地下停车场、厨房、吸烟室、会议室、锅炉房、发电机房等场所。
手动报警按钮是当着火时，由工作人员按下手动报警按钮，产生报警信号，通过总线.
消防联动-综合安防系统
1 概述
根据智能建筑的特点及当前日趋复杂的社会治安形势，为提高保安防盗与快速反应能力，结合大楼的实际需求，必须建设一套先进的、一流的综合安防系统，再配合以必要的人防、物防手段，实现对大楼主要环境的全面有效的全天候监控，全面有效地保障大楼的运行安全。本着“功能齐备、技术先进、安全呵靠、投资合理”的系统设计原则，安防系统的设计应包括闭路电视监控子系统、防盗报警子系统、巡更管理子系统、门禁管理子系统、停车场管理子系统五个子系统。
2 安防系统与楼宇管理系统的关系
消防联动-设计依据
1．《民用建筑电气设计规范》(JCJ/T 16--92)
2．《安全防范工程程序与要求》(GBT 75--94)
3．《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA 38--　
4．《民用闭路电视系统工程技术规范》(GB 50148--　　
  5．《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ 08—16--90)
6．《工业电视系统工程设计规范》(CBJ 115—87)
7．《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74—94)
8．设计院相关专业图纸
9．业主的要求
消防联动-综合安防系统联动功能汇总
根据综合安防系统各个分系统设备的特点，包括删s总系统传来的消防报警系统(PA)、楼宇控制系统(趾)等的联动要求，具体的联动包括以下各子系统之间的相互控制逻辑。
可以事先设定，发生消防报警时，闭路电视监控子系统自动将火警相近区域的摄像机的摄像画面切向保安主监视屏(或消控中心显示器)，并重点监录这些摄像机的摄像内容，供保卫人员确认是否有火警发生和事后分析事故原因。
可以事先设定，当发生防盗报警时，闭路电视监控子系统可自动将报警相近区域的摄像机的摄像画面切向保安监控中心主监视屏，前端摄像机将按原设计转到原预置区域并联动打开相应区域的灯光。
可以事先设定，当门禁管理子系统发生非法侵入时，闭路电视监控子系统自动将进入的管制门或报警点相近区域的摄像机的摄像画面向保安中心主监视屏显示，并重点监录这些摄像机的摄像内容，以备核对。
可以事先设定，发生消防报警时，相关安装门禁区域将根据需要自动打开或关闭。
可以事先设定，当楼宇控制系统发生异常报警或事故时，闭路电视监控子系统可自动将报警相近区域的摄像机画面切向保安中心主监视屏，重点监视录像这些摄像机的摄像内容，以供事后分析原因。
消防联动-背景音乐及紧急广播系统
根据现代化建筑的功能需求，应设立背景音乐系统。正常情况下的背景音乐系统是创造良好、轻松的外部环境不可缺少的一部分。
背景音乐及公共/紧急广播系统是一套多功能音响广播系统，包括背景音乐、公共广播、紧急消防广播等部分。正常情况下，背景音乐向办公室、公共走廊等公共场所提供悦耳、舒适的音乐。公共广播向全楼提供语音广播。紧急广播是当遇到火灾或其他紧急突发情况时向全楼提供自动或手动的语音广播，引导疏散，指挥事故处理。广播系统分区与消防系统分区一致。正常播音时，可由现场音量控制器来调节音量大小，当广播系统接收到火灾事故信号后可自动强切到紧急广播状态，并以全功率的音量向事故层及其上、下层进行火灾事故广播，事故广播内容预先以多种语音录入数字浯音合成器内。
消防联动-2　系统需求分析
背景音乐及公共广播管理系统与消防系统有着紧密的联系，系统的分区需和消防分区保持一致。背景音乐系统可与消防系统的紧急广播系统公用：平时为背景音乐系统用，紧急情况时为消防喇叭专用。消防广播的音源由背景音乐系统提供，并能山动播放。根据以上分析，在实际工程中我们应本着先进、合理、经济实用的原则选用背景音源、控制部分设备。
消防联动-3　设计依据
1．系统需求文件的具体要求和建筑物的实际情况
2．《建筑设计防火规范》(GBJ 16--37)
3．《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ 116---88)
4．《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ 45--82)
5．《火灾自动报警系统设计及验收规范》(GBJ 50166--82)
6．《广电部厅堂扩声系统指标标准》(GYJ 25--86)
除执行以上各项条例外，系统的设计与施工还应符合国家规范和行业标准的具体要求。
消防联动-　系统功能介绍
公共广播管理系统共由以下两大部分组成：
背景音乐广播系统；
消防联动-紧急广播系统
正常情况下，公共广播向客房、员工餐厅、宾馆大堂、公共走廊、办公室、会议室等所有公共场所提供背景音乐和语音广播，客房音响为客人提供三套立体声节目供客人选择。当发生火灾或其他紧急事件时，公共广播和客房音响可同时作为事故报警广播，引导疏散，指挥事故处理。广播系统分区与消防系统分区一致，各分区、各楼层及宾馆客房分别设有分区音量控制器、客房控制器和紧急广播切换装置。正常播音时，可用音量控制器来调节音量大小。当广播系统接到火灾事故信号后可自动或手动切换到紧急广播状态，并以足够的音量向事故层及其上、下层进行火灾事故广播，事故广播内容预先以多种语言录入数字语音合成器内。系统可进行背景音乐广播、业务广播、紧急广播等；
消防联动-可同时分区设定不同的广播内容
系统可与火灾报警系统联动。根据不同的报警区域，系统自动将该区域及相邻区域切换到紧急广播状态，同时向上述区域发出预录在数字语音合成器里的广播内容；控制主机有白检、操作指示、异常指示、监听等功能；
采用了功放自检热备份系统、喇叭回路漏电监测系统等，保证系统安全可靠地工作；
广播源有优先级之分，紧急广播具有最高优先权。在紧急情况下，相应区域的正常广播将被切断，系统自动切换到紧急广播和安全疏散广播，其他广插区的广播内容保持不变。
10．5 系统特性
根据背景音乐及消防紧急广播系统的要求，设计中我们可采用智能型的公共广播管理系统。智能型的公共广播管理系统主要具有以下系统特征：
1．系统没汁采用智能化广播管理系统对大厦内的音乐播放、话筒呼叫和消防紧急广播进行管理与控制。
2．系统采用电脑控制和音频切换矩阵可以传输到不同的扬声器分路中。
3．系统设计理论较为科学，其背景音乐与应急广播采用同一功放，每个分区有一个独立功放，因而应急呼叫可设定在任意一区或几区，也可全区同时呼叫。
4．系统可以方便地接人音调控制板，对某些音乐要求较高的区域(如餐厅、咖啡厅等)可进行音质调控。
5．系统有非常完善的白检设施，既可分区监测，亦可具体到每一台功放。
6．系统为标准的模块式构造，所有功能均可通过附加模块来实现。系统町以非常简捷地扩展和升级，若需增加功能，只要增加相应模块，且高一级组合向下完全兼容。
7．公共广播管理系统根据酒店的功能区进行系统分区，目前系统根据情况将公共广播系统划分为多个消防广播分区。
8．背景音乐系统设计有四组音乐节目源(3个cD、1个卡座，具体可由业主决定)。
9．设计有一套广播话筒呼叫站，在消防控制中心，可为酒店及公共区域提供服务。
10．系统设计有多个回路的消防火灾报警接门，消防紧急广播系统采用自动(或手动)报警方式，可对外来突发性事件(或火灾报警)自动播放预先录制的数码语音引导信息。
11．所有楼层内的公共区域音量均设一个音量总控制器，并具有消防强切换功能。