标题：建筑智能化系统
基本介绍
建筑智能化系统，过去通常称弱电系统，是指以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络三大系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的综合服务环境。
建筑智能化系统，利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等，通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，实现对建筑物的智能控制与管理，以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求，从而使智能建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点，达到投资合理、适应信息社会需要的目标。
系统介绍
通信网络系统通信网络系统(CNS：Communication Network System)是在建筑或建筑群内传输语音、数据、图像且与外部网络(如公用电话网、综合业务数字网、因特网、数据通信网络和卫星通信网等)相联结的系统，主要包括通信系统、卫星数字电视及有线电视系统、公共广播及紧急广播系统等各子系统及相关设施，其中通信系统包括电话交换系统、会议电视系统及接人网设备。
信息网络系统信息网络系统(INS ：Information Network System) 是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息安全技术和行为科学等，由相关设备构成，用以实现信息传递、信息处理、信息共享，并在此基础上开展各种业务的系统，主要包括计算机网络、应用软件及网络安全等。
建筑设备监控系统建筑设备监控系统(BAS：Building Automation System)，过去通常称楼宇自动化系统，是将建筑或建筑群内的空调与通风、变配电、公共照明、给排水、热源与热交换、冷冻与冷却、电梯等设备或系统集中监视、控制和管理而构成的综合系统，其监控范围为空调与通风系统、变配电系统、公共照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯系统等各子系统。
火灾自动报警及消防联动系统火灾报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成，当火灾报警系统根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动，形成中心控制系统，即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统时，被称为火灾自动报警及消防联动系统（FAS：Fire Alarm System），主要包括火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统等各子系统及相关设施
安全防范系统安全防范系统(SAS：Safety Automation System)是以维护公共安全、预防刑事犯罪和灾害事故为目的，运用电子信息技术、计算机网络技术、系统集成技术和各种现代安全防范技术构成的入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统等，或这些系统组合或集成的电子系统或网络，主要包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车库管理系统、巡更系统等。综合布线系统综合布线系统（PDS：Premises Distributed System）是建筑或建筑群内部及其与外部的传输网络。它使建筑或建筑群内部的语音、数据和图像通信网络设备、信息网络交换设备和建筑设备自动化系统等相联，也使建筑或建筑群内通信网络与外部通信网络相联。
智能化系统集成智能化系统集(ISI ：Intelligent System Integrated)成一般指在建筑设备监控系统、火灾自动报警和消防联动系统、安全防范系统等的基础上，实现建筑管理系统(SMS)的集成，以满足建筑监控功能、管理功能和信息共享的需求。通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，为使用者提供最佳的信息服务，使智能建筑适应信息社会的需要，并具有安全、舒适、高效和经济的特点。
电源与接地

系统监测
检测的必要性1、国家规范关于智能化系统检测的规定： 
(1)、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》强制条文3.0.3条第8款：“对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测”。 
(2)、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》强制条文3.0.3条第9款：“承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。” 
(3)、 GB50375-2006《建筑工程施工质量评价标准》3.4.4 条：“工程结构、单位工程施工质量凡出现下列情况之一的不得进行优良评价:”第3款： 评价项目中设置否决项目，确定否决的条件是:其评价得分达不到二档，实得分达不到85%的标准分值;没有二档的为一档，实得分达不到100%的标准分值。设置的否决项目为: 安装工程 :给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风与空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智能建筑工程系统检测等。” 
(4)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》3.1.1 条：智能建筑工程质量验收应包括工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。 
(5)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》3.1.5 条：火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统的检测验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；其他系统的检测应由省市级以上的建设行政主管部门或质量技术监督部门认可的专业检测机构组织实施。 
(6)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》3.4.1条：“ 系统检测时应具备的条件： 1 系统安装调试完成后，已进行了规定时间的试运行； 2 已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。 
(7)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》3.4.2 条：“ 建设单位应组织有关人员依据合同技术文件和设计文件，以及本规范规定的检测项目、检测数量和检测方法，制定系统检测方案并经检测机构批准实施。 
(8)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》3.4.3 条：“检测机构应按系统检测方案所列检测项目进行检测。” 
(9)、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》7．1．2条：“安全防范工程的检验应由法定检验机构实施。 
(10)、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》8．2．1条：“安全防范工程的验收应符合下列条件：”第6款：“工程检验合格并出具工程检验报告。” 
2、建筑智能化系统工程存在的问题 
随着信息与控制技术的飞速发展，智能建筑日益增多。但目前智能建筑工程的施工质量参差不齐，大量智能建筑工程不但远未能达到设计使用年限，还带来严重的安全隐患。智能建筑工程因质量问题而重复投资，浪费国家的财力物力情况亦屡见不鲜。在国家提倡可持续发展的今天，智能建筑工程质量的检测成为迫切需要。 
3、建筑智能化系统检测的益处
（1）法定检验机构经国家计量认证，具有第三方公正性，依据规范所作的检测可作为系统验收的依据； 
（2）检测活动依据客观公正的原则，在建设方、施工方、监理方见证的情况下进行，法定检验机构作出的专业认定，可促进各方统一对系统的认识和判断，减少关于工程质量的争议； 
（3）法定检验机构依据规范所出具的数据、报告，具有法律效力，工程各方及其责任人可以此规避风险。 
检测主要依据的规范《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 
《智能建筑工程检测规程》CECS182:2005 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994 
《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T21671-2008 
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994 
《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007 
《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000等检测仪器仪器名称子分部工程检测参数 数字电缆分析仪综合布线系统连接图、长度、衰减、近端串音、综合近端串音功率和、等电平远端串音、等电平远端串音功率和、回波损耗、光纤衰减、衰减串音比、衰减串音比功率和、传输时延、传输时延偏差、直流环路电阻、屏蔽层的导通等 电能质量分析仪通信网络系统 
、建筑设备监控、电源与接地检测交流电压、直流电压、交流电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电压偏差，波动和闪变，电压不平衡度，谐波、暂时过电压和瞬态过电压等网络分析仪信息网络系统、智能化系统集成连通性、传输速率、吞吐率、丢包率、传输时延等音频分析系统通信网络系统、安全防范系统、电源与接地检测、环境系统应备声压级、声场不均匀度、传输频率特性、漏出声衰减、系统设备信噪比、扩声系统语言传输指数、混响时间、延迟时间六十四路模拟呼叫器通信网络系统局内障碍率、局间接通率接地电阻测试仪电源与接地检测接地电阻绝缘电阻多功能测试仪电源与接地检测绝缘电阻数字模拟电视分析仪 通信网络系统 
、安全防范系统视频输出电平、视屏信号质量多功能环境测量仪环境系统CO，CO2 尘埃粒子计数器环境系统尘埃粒子浓度误码综合测试仪 通信网络系统 数据误码率、传输信道速率、误比特率专业照度计建筑设备监控系统、环境系统光照度灰度测试仪、清晰度测试卡 安全防范系统水平清晰度、灰度等级交直流耐压测试仪 电源与接地检测耐压性能便携式温湿度测量仪建筑设备监控系统、环境系统温湿度电磁辐射检测仪环境系统电磁波场强风速测试仪、风量罩建筑设备监控系统、环境系统风速表面电阻测试仪 环境系统地毯静电泄露电阻检测内容子分部工程检测主要内容 检测主要参数通信网络系统   通信系统、卫星数字电视及有线电视系统、公共广播及紧急广播系统、电话交换系统、会议电视系统及接人网设备  视频输出电平、音频系统不平衡度、音频输出电平、声压级、混响时间、延迟时间、语言清晰度、频宽、直流电压、局内障碍率、局间接通率、数据误码率、传输信道速率、误比特率等信息网络系统   计算机网络、应用软件及网络安全连通性、传输速率、吞吐率、丢包率、传输时延、容错系统切换时间、信息安全的网络隔离性能等建筑设备监控系统 空调与通风系统、变配电系统、公共照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯系统交流电压、交流电流、有功功率、无功功率、功率因数、光照度、响应时间、温度、湿度、风速等安全防范系统入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车库管理系统、巡更系统响应时间、报警声级、视频信号质量、水平清晰度、灰度等级、噪声等级等综合布线系统 综合布线系统连接图、长度、衰减、近端串音、综合近端串音功率和、等电平远端串音、等电平远端串音功率和、回波损耗、光纤衰减、衰减串音比、衰减串音比功率和、传输时延、传输时延偏差、直流环路电阻、屏蔽层的导通等 智能化系统集成智能化系统集成 网络设备连通性、子网间的通信性能 等电源与接地系统电源与接地系统交流电压、频率、波形畸变率、绝缘电阻、接地电阻、耐压性能、导线截面积、设备噪声、电流、三相电压不平衡、供电电压偏差、电压波动和闪变、暂时过电压和瞬态过电压等 环境系统环境系统 地毯静电泄露、室内噪声、CO含量率、CO2含量率、温度、湿度、风速、光照度、电磁波场强 等主要技术视频质量检测技术
音频质量检测技术
网络质量检测技术
电源质量检测技术
一般程序1、建筑智能化系统系统检测时应具备的条件： 
（1）系统安装调试完成，已进行了规定时间的试运行并提供试运行报告； 
（2）已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。 
2、建设单位或施工单位在确认具备检测条件（必要时可由请法定检测机构确认）后，向法定检测机构委托检测。 
3、检测机构接受委托后，依据规范规定的检测项目、检测数量和检测方法，制定系统检测方案，确定检测时间。 
4、检测时，检测方安排2～4人，按系统检测方案所列检测项目进行检测；施工方安排1～2人予以现场协助，建设方安排1～2名观察员。 
5、检测结束后，对需整改的部分，检测机构将及时与委托方沟通，以便工程整改。 
6、在商定的时间内，检测机构向委托方提供工程检测报告，委托方付清检测费用。
其他相关
智能建筑与建筑智能化系统的关系 

严格的说，智能建筑是建筑物的一种，因其安装有建筑智能化系统，能提供安全、高效、舒适、便利快捷的综合服务环境，且投资合理，因此被称为智能建筑。 建筑智能化系统是安装在智能建筑中，由多个子系统组成的，利用现代技术实现的，完整的服务、管理系统。 
但是，很多情况下并没有这样严格地区分“智能建筑”与“建筑智能化系统”的概念。常常用“智能建筑”代替“建筑智能化系统”。
建筑智能化系统工程

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001将“智能建筑”定为第7项分部工程，《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006也将其纳入“安装工程”范畴，《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003对其质量控制、系统检测和竣工验收做出了具体规定。 
依据GB50339-2003规定，智能建筑分部工程分为通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成、电源与接地、环境和住宅（小区）智能化等10个子分部工程；子分部工程又分为若干分项工程（子系统）。根据设计和需要，实际的建筑智能化系统可为其中的1个或者多个分项工程和系统集成。 
常见的建筑智能化系统分项工程有：卫星数字电视及有线电视系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制（门禁）系统、巡更管理系统、停车场（库）管理系统、空调与通风系统、公共照明系统、给排水系统、家庭控制器系统等。 
3A、4A、5A建筑 

一些开发商为了形象地表明智能建筑的高科技性，把具有建筑设备自动化系统（BAS-Building Automation System，也常被称为“楼宇自动化系统”）、通信自动化系统（CAS-Communication Automation System）和办公自动系统（OAS-Office Automation System）的建筑简称3A建筑。有的还提出防火自动化系统（FAS-Fire Automation System）和安保自动化系统（SAS-Safety Automation System）等，因此 4A和5A，甚至多至7A之说。所以，所谓的3A、4A、5A都是对智能建筑的形象化描述，并不是智能建筑的正式等级或者标准，不能据此判断智能建筑的档次。
工程案例
  首都机场  国家会议中心  衡阳林隐假日酒店  上海世博中心项目
同名图书
内容简介《建筑智能化系统》共分三篇，第一篇智能建筑信息传输网络技术, 包括信息传输网络基础原理、计算机网络、智能化建筑内电话网、控制信号网络、综合布线技术。第二篇建筑设备自动控制技术,包括建筑基本设备及其控制特性、建筑设备自动化技术、安全防范技术和消防与联动控制技术。第三篇建筑智能化综合应用和系统集成技术,包括智能建筑声频应用技术、智能建筑有线电视及视频应用技术、系统集成的平台和开发技术、智能建筑系统集成技术和建筑智能化项目管理方法等。
图书目录第1章 导论
1.1建筑智能化的基本概念
1.2建筑智能化的实现技术 
1.3建筑智能化的分类
1.4 本书的特点与结构
第2章 智能建筑信息传输网络基础原理
2.1 智能建筑网络功能及传输对象
2.2 智能建筑网络传输介质 
2.3 通信网络技术
第3章 智能化建筑内计算机网络
3.1 智能建筑内计算机局域网技术
3.2 局域网扩展与网络互连
3.3 计算机网络系统平台
3.4 建筑内的Intranet
3.5 网络的管理与安全运行
第4章 智能化建筑内电话网
4.1 PABX通信网络
4.2 建筑内的VoIP系统
4.3 CTI系统
第5章 智能化建筑内控制信号网络
5.1 控制信号网络传输特征
5.2 BACnet网络协议
5.3现场总线
第6章 智能化建筑的综合布线技术
6.1 概述
6.2 综合布线系统的组成
6.3 综合布线系统与相关设备的连接 
6.4 综合布线系统设计
第7章 建筑基本设备及其控制特性
7.1 供配电系统
7.2 照明系统
7.3 空调与冷热源系统
7.4 给排水系统
第8章 建筑设备自动化技术
8.1 建筑设备自动化系统（BAS）的功能需求 
8.2 集散控制 
8.3 BAS中的集散控制系统
8.4 智能建筑的 BAS 系统设计
第9章 智能建筑的安防技术
9.1 概述
9.2 门禁系统
9.3 防盗报警系统 
9.4 闭路监视系统 
9.5 某大学城安防系统实例 
第10章 消防及联动控制技术
10.1 概述
10.2 火灾探测器
10.3 灭火系统
10.4 火灾报警控制器
10.5智能化建筑的消防联动控制
10.6 智能消防系统
第11章智能建筑声频应用技术
11.1扩声系统
11.2 智能化建筑的公共及紧急广播系统 
11.3 智能建筑的会议系统
11.4 智能建筑的网络声频技术
第12章 智能建筑有线电视及视频应用技术
12.1概述
12.2有线电视系统的设备和部件
12.3有线电视接收系统
12.4 有线电视网络的双向传输技术
12.5视频会议技术
12.6视频显示技术
第13章 系统集成的平台和开发技术
13.1 数据库系统是系统集成的基础 
13.2 基于Web的信息管理系统
13.3 智能建筑办公自动化技术 
第14章 智能建筑系统集成技术
14.1智能建筑系统集成基本概念
14.2 智能建筑综合管理系统（IBMS）
14.3 局部集成技术
14.4 智能化住宅小区系统集成方案
第15章 建筑智能化项目管理方法
15.1 建筑智能化项目实施流程
15.2 建筑智能化项目的招标、投标
15.3 项目实施
15.4行业标准与资质认证