标题：低碳电热地膜供暖系统
构成
低碳电热地膜供暖系统由：低碳电热地膜、T型电缆、绝缘防水快速插头、温控器及温度传感器等部件组成，是唯一能够被安装至混凝土水泥砂浆层内的电热膜采暖系统。
（1）低碳电热地膜
低碳电热地膜是整个系统的核心元件，是此系统的发热元件。它的基材为PET特制聚酯膜，发热体为特制导电油墨、附以银浆和导电的金属汇流条为导电引线，最后经热压下复合而成。低碳电热地膜的发热主要以辐射的方式散发热量，属低温辐射，它具有透射性，以红外线的形式向室内散发传递热能。 
（2）T型电缆、绝缘防水快速插头
T型电缆是对电热膜提供电源，对整个电路构成回路，绝缘防水快速插头是为了跟电热膜一起的配套组成部分，保证低碳电热地膜供暖系统的运行安全。
（3）温度传感器及温控器 
对整个低碳电热地膜供暖系统进行控制，保证室内温度的稳定性。
安装
低碳电热地膜采暖系统的安装施工过程如下：
（1）清理地面并铺设挤塑板；
（2）铺设低碳电热地膜；
（3）连接T型电缆；
（4）挤塑板扣槽；
（5）万用表测试；
（6）连接感温探头；
（7）连接温控器；
（8）通电测试。
低碳电热地膜采暖系统安装结构图  低碳电热地膜采暖系统安装结构图
性能
耐高压： 
电热地膜可承受高达3750v以上的测试电压，而无破损。 
抗老化： 
制造电热地膜的材料均为特制专用材质，具有良好的特性，抗老化、不变质、性能稳定、使用年限与建筑物同龄。 
耐潮湿： 
电热地膜整体是防水的，经浸水48小时耐3750V以上高压测试，其工作性能正常，无漏电现象。因此可以在潮湿状态环境中使用，但要注意做好连接部分和剪裁部分的绝缘防水处理。
韧度高： 
根据测试，电热地膜的抗拉力为20公斤。 
收缩小： 
在2100个小时的老化测试中，收缩率小于2%。 
性能稳定： 
经测试，电热地膜在表面温度达到40°C状态下，连续运行26000小时，性能和尺寸不变。 
热合充分： 
先进的热合工艺，使膜片之间充分聚合，无气泡、不起层，保证发热体与载流条的紧密结合。 
承受度广： 
电热地膜可以在-20℃-80℃的环境下安全运行。经测试：电热地膜在-20℃的环境中进行反复弯折以及拉伸实验，没有断裂现象，仍保持其柔软，耐用的性能。 
工艺先进：航天科技工艺。
安全性好： 
通电后的电热地膜，表面温度最高不超过40℃-50°C，不自燃、不自爆、不漏电。
有益人体： 
辐射供暖系列产品经国家权威部门红外应用专家检测，波长为8.97微米，在红外线当中属于对人体健康有特殊作用，被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速被人体吸收，使微血管扩张，促进血液循环和新陈代谢，活化组织细胞，增强人体免疫力，对健康十分有益。 
使用期长： 
国外已有30多年运行史，如无人为损坏，使用寿命长于30年，实验寿命超过50年，与建筑同寿。
低碳
低碳电热地膜供暖系统是实现全民低碳供暖的重要途径。它的低碳特性主要体现在直接能源、能量转换、污染排放、人居生活及社会经济等方面。具体来说：
（1）低碳能源：采暖能源的清洁、可再生
相对于煤炭、天然气、秸秆、木材等采暖能源，电能作为一种最有发展潜力的采暖能源，正随着以太阳能、风能、水能、核能等为代表的新能源的兴起，而蓬勃发展。而新能源所提供给人类的电能是清洁的、可再生的，是真正的低碳甚至“零”碳能源。
（2）低碳转换：采暖的热转换效率高
相对于传统采暖方式，低碳电热地膜供暖系统的热转换率高达98.68%，可以大大减少转换及传递过程中的能量损失。
（3）低碳排放：废气等污染的零排放
相对传统采暖方式，使用电能作为采暖能源，不需要建锅炉房、储煤、堆灰、管网等设施，节约了土地，不产生废气、废水、废物等污染物，从而废气等污染的排放直降为零。同时，即便以煤炭作为发电能源，则可以通过促进和提高煤炭发电的规模性和集约性，通过节省和减少煤炭运输过程中的能源损失及车辆污染，从而在整体上减少碳排放，由此强化能源使用的低碳性。
（4）低碳生活：符合人体功学设计，舒适与智能化
相对于以散热器、空调、暖气片为代表的点式供暖系统及以发热电缆为代表的线式供暖系统，以低碳电热地膜为代表的新一代低碳电热地膜供暖系统，十分契合人在活动空间足暖头凉的宜居需要。具体来说：这种独有的加温方式，让人感觉室内温度均匀、清新、舒适静音，而且没有传统供暖产生的干燥和闷热，也不会因气流引起室内浮灰。低碳电热地膜不仅加热了室内空气，同时系统内散发的远红外外线波对人体有调节免疫、延缓衰老等功能，自下而上的升温过程符合暖足温头的人体养生学原理。另外，智能温控功能可以让人随心取暖，促进行为节能，开启全新一代人性化低碳生活。
（5）低碳经济：有力推动建筑节能及低谷电力的利用与创收
低碳电热地膜供暖系统的使用，以建筑节能为前提。从而，这一新兴采暖方式的大力推广和普遍使用，直接地推动了国家65%的法定建筑节能标准的严格检验及落地执行，并由此推动了中国低碳建筑的发展。再者，从电力使用平衡角度上看，高峰用电量与夜间用电量相差悬殊，造成夜间电力的浪费。充分利用低谷电量，不但可以为国家增加低谷电力收入，而且也可以降低发电成本，平抑电价，节约能源，推动电力能源的低碳化使用。
舒适
在相同实验条件下，对空调、暖气片和低碳电热地膜供暖系统的取暖舒适性的实验效果如下：
实验效果：
图一：在一间房子里同时安装三种供暖系统——空调、暖气片、低碳电热地膜供暖系统，分别进行试验，通过红外线热成像仪观察热传导过程。
图二：空调采暖：热气流垂直向下吹出，遇到地面冷辐射改向上弯曲，屋内局部受热，易产生噪音，一旦关闭空调，室内温度迅速下降。
图三：暖气片采暖：热气流由下而上循环运动，带起室内浮灰，引起室内干燥，空气环境污染。
图四：低碳电热地膜供暖系统：利用红外线原理作用于室内墙体，室内空气受热均匀，没有气流形成带起的浮灰，使人不知不觉感受到温暖带来的惬意。
安全
低碳电热地膜供暖系统的安全性极高，无任何安全隐患，是非常成熟的产品。经有关部门的检测，它的绝缘等级、耐压能力、泄露电流、阻燃性都达到了国家相应的标准。用户尽可放心使用。 
1、电热膜的击穿电压为1200V以上，故在220V的电压下运行不会有击穿的危险。 
2、电热膜的泄露电流中线为小于0.126mA；相线为小于0.136mA。 
3、电热膜具有阻燃性，不会导致电热膜的自燃。 
4、低碳电热地膜供暖系统属于低温辐射供暖系统，电热膜在运行时它的表面温度只有40℃-50°C。 
5、低碳电热地膜供暖系统有一个温控装置，温控器会自动的控制整个系统，当室内温度达到用户的要求时，整个低碳电热地膜供暖系统停止运行，当室内温度低于用户的要求时，整个电热膜系统自动的开始运行。
优点
室内温度自由调控　　电热膜可使用智能供暖系统能合理安排房间、各个时段的供暖温度。可避免无用供暖，使人们能在节水、节电、那样灵活，方便地“节暖”，节约开支。
阳光般的健康温暖因为是低温辐射方式采暖，所以人的感觉象在阳光下一样温暖舒适、空气清新。没有传统系统所产生的干燥和闷热的感觉。
增加了使用面积可靠性高，不易损坏、不需要修理；取消了暖气片、锅炉及管路，相当于增加了室内使用面积。 
造价低．经济合理　 
智能运行耗电低，该系统可与装饰工程结合在一起进行设计安装，达到了既采暖又美观舒适的双重效果，明显的体现出造价的经济合理性。
无环境污染温度均匀，无污染、无噪音，符合城市规划要求，室内无空气对流引起的浮尘。
低温运行，安全可靠　 
系统工作时表面温度不超过50°C，因此，不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接，运行稳定可靠性高。
绿色环保没有锅炉供暖系统及空调供暖系统所产生的废气，带给您更蓝的天空。
无时间性　　不受采暖时间限制，随时都可以采暖，从而避免了秋冷和春寒引起的流感发烧，让您的身体更健康。
消除水患　　不存在试水的问题，更不会造成地板被水泡的灾难，让您生活更从容。
随意选房低温辐射电热膜产品的高技术性能及整体供暖系统的优点，可以大大提高房屋销售的卖点；再也不存在往高层或朝南的房间温暖，底层或阴面的房间受冻的现象。
应用
建筑：住宅小区、宾馆、写字楼、医院、学校、别墅、老年公寓、幼儿园、图书馆、商场…… 
工业：罐体保温、管道伴热、库房、工业厂房…… 
交通：站台供暖、道路融雪……
农业：蔬菜大棚、花房、育雏箱…… 
家用：防雾镜、电热画、电热脚垫、电热炕、写字台板……