标题：皮线光缆
俗称简介
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。
在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下，光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中，靠近用户的室内布线是最为复杂的环节，常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH（光纤到户）室内布线的需求。因此，2002年，由烽火科技根据市场需求开发出皮线光缆，并申请了国家专利。
皮线光缆的基本结构和特点
皮线光缆独特的8字型构造可以在最短时间内实现现场成端，目前康宁、3M、藤仓公司制造的多种现场连接器均可以与2.0mm×3.1mm标准尺寸的皮线光缆适配，并在全球得到广泛应用。
引入形式
接入网用碟形引入光缆（室内布线用）
产品描述
接入网用碟形引入光缆（室内布线用）是将光通信单元（光纤）处于中心，两侧放置两根平行非金属加强件（FRP）或金属加强构件，最后，挤制黑色或彩色聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料（LSZH，低烟，无卤，阻燃）护套而成。河北鸿翔电讯器材有限公司根据国家标准YD/T1997-2009生产的皮线光缆具有以下特点。
产品特点  
特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输性能；
两根平行FRP或金属加强件使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤；
光缆结构简单，重量轻，实用性强；
独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；
低烟无卤阻燃聚乙烯护套或阻燃聚氯乙烯护套，环保。
可与多种现场连接器匹配，可现场成端。 
产品应用  
用于室内布线，终端用户直接用缆；
用于建筑物引入光缆；
FTTH中用户室内布线用。 
执行标准 YD/T1997-2009 接入网用碟形引入光缆 
光学特性 50/125μm 62.5/125μm G.652 G.657 
衰减 @850nm 
≤3.5dB/km ≤3.5dB/km 
@1300nm 
≤1.5dB/km ≤1.5dB/km 
@1310nm 
≤0.40dB/km ≤0.40dB/km 
@1550nm 
≤0.30dB/km ≤0.30dB/km 
带宽 @850nm 
≥600MHz·km ≥200MHz·km 
@1300nm 
≥1200MHz·km ≥600MHz·km 
数值孔径 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA 
光缆截止波长 ≤1260mm ≤1260mm 
结构参数
光缆 
型号 光纤 
芯数 光缆直径 
（mm） 光缆重量（kg/km） 允许拉伸力（N） 允许压扁力（N/100mm） 
长期 短期 长期 短期 
GJXV 1-2 (2×3)±0.1 10.5 100 200 1000 2200 
GJXDV 4 (2×4)±0.2 13.5 100 200 1000 2200 
GJXH 1-2 (2×3)±0.1 10.5 100 200 1000 2200 
GJXDH 4 (2×4)±0.2 13.5 100 200 1000 2200 
GJXFV 1-2 (2×3)±0.1 9.5 40 80 500 1000 
GJXFDV 4 (2×4)±0.2 12.0 40 80 500 1000 
GJXFH 1-2 (2×3)±0.1 9.5 40 80 500 1000 
GJXFDH 4 (2×4)±0.2 12.0 40 80 500 1000 
储存、使用温度： -20℃至+60℃
光缆弯曲半径
光纤类别 静态（工作时） 动态（敷设时） 
B1.1和B1.3 30 60 
B6a 15 30 
B6b 10 25 
订 货 信 息
1、光缆型式 2、加强件 3、护套材料 4、光纤芯数 5、光纤类型
GJX-碟形引入光缆 F-非金属加强件 V-聚氯乙烯护套 
数字表示 
B1.1-G.652B 无符号-金属加强件 
H-低烟无卤阻燃聚烯烃护套 
B1.3-G.652D
B6a-G.657A
B6b-G.657B
交货长度
推荐长度：2000m或3000m/每卷；可按客户要求提供其它长度。
特点结构
特点
皮线光缆因为柔软、轻等特点；使得其在接入网中被大量使用；皮线光缆学名：接入网用蝶形引入光缆；由于其形状呈蝴蝶形状；所以又有人称蝶形光缆、8字光缆。
用法
目前主要用于FTTH入户段；
结构
普通皮线光缆为标准8字型结构；两个平行加强芯，中间为光纤；自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线；总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已，其他均未改变；
此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯，以蝶形皮线光缆为例
|￣￣∨￣￣|
|⊙ ◎ ⊙|
|____∧___|
截面外形像蝴蝶，故称。两侧为皮线内为加强件，中间处为光纤。
1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种，两者价格差异较大，目前，室外型价格约为室内型价格的2倍，在做具体设计方案时应考虑价格因素，一般情况下，室外仍采用普通光缆(GYTA-G　652D)，室内用室内型蝶形光缆，两者通过分纤箱或接头盒过渡
2、蝶形光缆有较小的曲率半径，重量轻、相对抗折弯性能较好且易固定、在86终端盒内易端接等特点，
3、蝶形入户光缆有非金属加强构件、金属加强构件两种形式，考虑到防雷、防强电干扰因素，室内应采用非金属加强构件蝶形光缆。
4、目前室内型蝶形光缆有1芯、2芯、3芯、4芯等规格，住宅用户接入蝶形入户光缆宜选用单芯缆；商务用户接入蝶形光缆可按2--4芯缆设计。
接法有冷接续和熔接。
冷接续就是通过制备光纤端面将接线子安装好并以法兰头相连接
熔接就不用多说了。[1]
施工方法
1、皮线光缆（又称蝶形光缆）：
在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下，光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中，靠近用户的室内布线是最为复杂的环节，常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH（光纤到户）室内布线的需求。
皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做成四芯结构，横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。皮线光缆独特的8字型构造可以在最短时间内实现现场成端，目前康宁、3M、藤仓公司制造的多种现场连接器均可以与2.0mm×3.1mm标准尺寸的皮线光缆适配。
2、FTTX常见施工方式
目前FTTX工程中大规模使用皮线光缆，主要采用了两种接续方式：一种是以冷接子为主的光缆冷接技术（物理接续），一种是以熔接机为工具的热熔技术。
冷接技术：光纤冷接子是两根尾纤对接时使用的，它内部的主要部件就是一个精密的v型槽，在两根尾纤拨纤之后利用冷接子来实现两根尾纤的对接。操作起来更简单快速，比用熔接机熔接省时间。
从表面上看，冷接操作简单快速，比熔接机热熔节省时间，但是目前的冷接技术还主要应用在光缆通信中断后应急应用。
冷接技术存在明显缺陷：
（1）、冷接损耗大。由于采用物理接续，两根光纤完全靠V型槽和匹配液来实现接续，这样的损耗明显要大于热熔连接点。在FTTX工程中，虽然对于线路的损耗要求没有干线要求严格，但是大损耗点就是潜在的故障点，如果损耗大，
（2）、使用寿命短，维护成本高。冷接技术中，匹配液的作用很重要。引用运营商客户统计的数据，进口的匹配液，一般的寿命会在3年左右，而国产的匹配液，寿命只有1.5~2年。这样，增加的维护的成本。而且一个冷接子的成本一般会在30到50元左右（可拆卸重复利用，但是拆卸后再用的精准度大大降低，所以冷接子标称是可重复，实际是在施工过程中都是只用一次的），实际使用维护成本高。
热熔技术的优点：
（1）、熔接损耗小。两根光纤采用热熔技术，按照干线标准来进行的熔接，大大降低了熔接损耗。
（2）、使用寿命长，维护成本低。由于热熔标准按照干线施工进行要求，一般熔接点的寿命都会和普通光缆的寿命相差不多，不存在单个点的寿命问题。[2]
入户方式
1 、用户室内布线
在FTTH工程中，用户室内布线是最为复杂的环节，考虑的因素较多。既要保证线路安全，又要兼顾室内美观，同时还要施工便利，传统的单芯室内光缆已不能满足现阶段FTTH工程室内布线的要求。威普讯皮线光缆作为传统室内光缆的替代品，可以适应大多数室内布线条件，例如能以20mm的弯曲半径转弯，可以承担人踩在光缆上面的侧压力，及工程施工拖拽带来的拉力。同时，配合多种现场连接器，可以在最短时间内实现现场成端、对接。所以，威普讯皮线光缆是FTTH室内布线的最佳选择。
2、楼内垂直水平布线
与用户室内布线一样，威普讯皮线光缆也适合于楼内垂直水平布线。水平布线对光缆要求并不十分苛刻，但垂直布线必须要求光缆具备一定强度的抗拉性能。威普讯皮线光缆最大可承受短期200牛顿、长期100牛顿的拉力，因此可以保证在一定的高度范围内，皮线光缆垂直布线的施工安全和性能稳定。
3、自承式架空入户布线
自承式“8”字布线光缆由于具有金属吊线单元，所以抗拉性能更强，可承受50米的跨距。光缆在室外以架空方式敷设，入户前将金属吊线单元剪断，固定在专用固定器上，剩余光缆剥离金属吊线后采用皮线光缆引入室内。
4、 管道入户布线
由于管道映射光缆相比皮线光缆较硬，抗拉强度更高，同时光缆内含阻水材料，可减少户外雨水侵蚀，所以比较适合较长距离户外管道敷设。威普讯管道映射光缆采用全非金属结构，从而避免了引雷入室。光缆入户以后，剥离其外护层、阻水材料及加强件，直接用中间的皮线光缆进行室内布线，继承了皮线光缆室内布线的所有优势，同时减少了室外室内光缆接续的环节。[3]