标题：串联谐振
概述
变频串联谐振试验装置又叫串联谐振，是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式；分压器并联在被试品上，用于测量被试品上的谐振电压，并作过压保护信号；调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路，提供串联谐振的激励功率。  
原理
我们已知，在回路频率f=1/2π√LC时，回路产生谐振，此时试品上的电  压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素，即电压谐振倍数，一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振，再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振，变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
。
别称
串联谐振变压器、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振原  理、串联谐振应用、串联谐振系统、变频串联谐振交流耐压试验装置、调频串联谐振装置、变频串联谐振试验装置，电缆交流耐压试验装置、串联谐振耐压试验设备，电缆耐压试验设备，调频串联谐振试验装置等 。
产品优点
1. 所需电源容量大大减小。系列串联谐振试验装  置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振，从而得到所需高电压和大电流的，在整个系统中，电源只需要提供系统中有功消耗的部分，因此，试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍（Q为品质因素）。
2. 设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中，不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器，而且，谐振激磁电源只需试验容量的1/Q，使得系统重量和体积大大减小，一般为普通试验装置的1/5～1/10。
3. 改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路，能改善输出电压的波形畸变，获得很好的正弦波，有效地防止了谐波峰值引起的对被试品的误击穿。
4. 防止大的短路电流烧伤故障点。在谐振状态，当被试品的绝缘弱点被击穿时，电路立即脱谐（电容量变化，不满足谐振条件），回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而采用并联谐振或者传统试验变压器的方式进行交流耐压试验时，击穿电流立即上升几十倍，两者相比，短路电流与击穿电流相差数百倍。所以，串联谐振能有效地找到绝缘弱点，又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
5. 不会出现任何恢复过电压。被试品发生击穿闪络时，因失去谐振条件，高电压也立即消失，电弧立刻熄灭，装置的保护回路动作，切断输出。
技术指标
1、总体技术规范
输出试验电压： 0～1000kV 交流有效值
输出试验电流： 1～10A 交流有效值
输出频率： 20～300Hz
谐振电压波形： 正弦波，波形畸变率：<1%
被试品种类：各种电力变压器、电力电缆、发电机、GIS等设备。
工作制： 满功率输出下，连续工作时间30分钟
品质因数： 20～80，视不同的负载条件而不同
输入工作电源： 220V，50Hz.
环境温度： 0℃～+40℃
相对湿度： <95%RH，无凝露
海拔高度： 2000m以下
整套试验设备可根据被试品电容量的不同，确定由单个或多个谐振电抗器串、并联使用。
2、主要部件的技术规范
（1）变频控制单元
输入工作电源： 220V、 50Hz，电流5～250A
输出电压和电流：0～250V，电流5～250A
输出频率：20～300Hz，
频率调节细度：0.1Hz
最大输出功率：5～10000kVA
（2）励磁变压器
输入工作电源：250V 电流5～250A
输出电压和电流：0～10kV，电流1～10A
额定容量：5～50000kVA
（3）谐振电抗器：（每台谐振器的技术规范）
单台电抗器额定工作电压：20kV、40kV、60kV（有效值）
单台额定工作电流：1～10A（有效值）
（4）电容分压器
工作方式： 纯电容式
额定电压： 20kV、60kV、100kV、200kV、500kV、1000kV有效值
工作频率： 30～300Hz
测量误差： <1%
电容： 1000pF±5%
分压器低压臂电压： 100V
附配置表
型号解读：DFVF3000-44/22，容量为44KVA，电压为22KV[1]
一、电缆交流耐压试验系列 　 　　
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置
备 注
DFVF3000-44/22
10kV（300mm）电 缆 1KM
22kV Ⅹ 1台
便携式
DFVF3000-132/66
1、10kV（300mm）电 缆 3KM 
2、35kV（300mm）电缆 1KM
22kV Ⅹ 3台
便携式
DFVF3000-264/52
1、10kV(300mm)电 缆 5KM 
2、35kV(300mm)电 2KM 
3、35kV 变压器，开关， 
4、10kV电动机，变压器 
5、600MW及以下发电机等
22kV Ⅹ 6台
便携式
DFVF3000-1560/66
110kV（300mm）电 缆 3KM
130kV Ⅹ 2台
便携式
二、发电机工频耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置
备 注
DFVF3000-44/22
1、100MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1KM
22kV Ⅹ 1台
便携式
DFVF3000-100/36
1、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.25uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1.5KM
18kV Ⅹ 2台
便携式
DFVF3000-176/44
1、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 3KM 3、可兼顾发电机母线，主变等
22kV Ⅹ 4台
便携式
三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
DFVF3000-250/200
1、110kV GIS的交流耐压试验 
2、35kV（300mm）电缆 1KM 
3、10kV（300mm）电 缆 3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 5、110kV互感器交流耐压
40kV Ⅹ 5台
便携式
DFVF3000-100/200
1、110kV GIS的交流耐压试验 2、110kV互感器交流耐压
50kV Ⅹ 4台
便携式
四、变压器，电动机等设备的工频交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
DFVF3000-105/84
1、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM
28kV Ⅹ 3台
便携式
DFVF3000-100/80
1、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM
40kV Ⅹ 2台
便携式
参考资料
各部件作用一览表
[2]组成部件： 由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。 
1.变频电源：将220V/380V，50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调，同时集操作、保护、控制、监测功能于一体
2.励磁变压器：将变频电源输出的电压升压，同时隔离高压和低压
3.高压电抗器：与容性试品发生串联谐振
4.分压器：测量调节器上的高压电压值和低压
成套设备配置
变频控制箱（台）　 1台
励磁变压器 1台
谐振电抗器 若干
电容分压器 1台
电源电缆 1根
变频器输出电缆 1根
分压器测量电缆 　1根
谐振电抗器引线 　1组
使用说明书 　1份
试验报告　1份
其它附件，因不同的订货要求配置，以出厂设备配置清单为准。
参数
*工作电源;220V/380V,50HZ 380V±10%三相或220V±10%单相
*试验容量：30-30000KVA 0～5000kVA
*试验电压：1000KV及以下 
*谐振频率范围：20-300Hz
*试验电压波形：正弦波波形畸变率小于等于0.3% 
*系统测量精度：1.0级
*试验电压冷确度：1级
*频率调节：0.01Hz 
*保护响应时间：小于1微秒
*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。
应用
串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量，高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
便携式 变频串联谐振装置主要用于以下方面：
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 
2、发电机的交流耐压试验 
3、GIS和SF6开关的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
5、其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。
部件
  从左到右依次为变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器
与传统的试验变压器相比，优点在哪？
变频串联谐振试验装置体积小，重量轻，易搬运，操作简单，非常方便现场使用及搬运（体积与重量约为传统试验变压器的1/10～1/30），而且是分件式设计，便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数，大大降低了劳动强度，提高工作效率。