标题：甘肃陇阳节能科技有限公司
关于甘肃陇阳
陇阳(20张)甘肃陇阳节能科技有限公司是由成立于2005年的原兰州陇阳太阳能热水器制造有限责任公司在2011年更名而来。是我省光热产品的规模化生产企业，是一家在太阳能领域集科研、生产、应用、营销为一体的专业化高新技术企业，已获得6项国家专利，主要生产经营太阳能热水器、太阳能系统工程及其他节能环保产品，注册资本500万元，占地2000余平方米，员工总人数86人，年产太阳能热水器6万台套。公司本着高起点、高质量、严管理、重服务的原则，在中国科学院、兰州大学等多位专家教授的指导帮助下，经过反复研究、论证、推敲、研发的系列太阳能热水器、太阳能光电产品、太阳能取暖产品凭着独有的多项专利技术，上市以来受到消费者的一致好评，在同行业中取得了骄人的业绩，产品畅销全国各地。
我公司现已成为中国太阳能产业联盟理事单位，“甘肃陇阳”品牌系列太阳能产品通过国家太阳能热水器产品质量监督检验中心检测，企业的质量管理已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，在太阳能热水工程和太阳能采暖系统方面已取得太阳能热水工程和采暖工程国家资质合格证书。2009年被科技部列入太阳能行业技术创新全国重点扶持企业。 
甘肃陇阳承接西北五省（青海，西宁，宁夏，新疆，甘肃）太阳能热水器，低温空气能热泵，水源热泵，地源热泵，土壤源采暖，中央空调冷暖设计安装为一体的专业厂家、工程商。
甘肃陇阳业务范围
（青海省，西宁，宁夏，新疆，甘肃，西藏）【兰州、金昌、白银、天水、武临、夏威、西宁、张掖、平凉、酒泉、玉门、定西、陇南、甘南、合作】太阳能采暖工程，太阳能热水器工程，不锈钢保温水箱订做，太阳能工程控制柜，工程联箱，太阳能热水器批发，太阳能集热工程，太阳能热水工程，平板式太阳能，阳台披挂式太阳能工程，太阳能光伏发电，太阳能路灯，太阳能LED节能灯，低温空气源热泵热水工程，地源热泵工程，水源热泵工程，中央空调项目设计安装，致力于打造西北最专业的暖通工程公司，提供最好最优质的服务。
2011年甘肃陇阳部分工程案例
甘肃兰州公安消防支队士兵洗澡低温空气源热泵热水工程
甘肃体育运动学校30吨太阳能热水器加空气源热泵热水工程
兰州小山至善养老院8吨太阳能热水工程
兰州康乐医院6吨太阳能热水工程
兰州新桥监狱12吨太阳能热水工程
金昌冶金大学130吨平板式太阳能热水工程
宁夏彭阳县新农村建设太阳能建筑一体化单机630台单机工程
武威市古浪县大靖镇 靖海大酒店空气源热泵热水工程
兰州交通运输集团有限公司旗下--汽车东站交通宾馆12吨热水工程
太阳能热水工程
概述：真空集热管是一种高效的太阳能集热元件，采用高硼硅玻璃，它具有集热性能好、承压能力大、耐冷热冲击、抗冰雹等独特的优点。真空集热管组成的太阳热水系统安装方便、安全可靠、经济、清洁、无污染、自动控制、四季运行，适应性强，特别适用于度假村、大、中、小型宾馆、招待所、部队、学校、企事业单位、游泳池及生活小区等。如加辅助电源，可全天候供应热水，是世界高科技领域最节能环保产品，深受用户欢迎。系统工作原理：甘肃陇阳太阳能热水系统由集热器、管道循环系统、贮水箱、自动控制系统和辅助加热系统五部分组成。 
集热器 
集热器是由X组集热单元组成。 
集热装置由连箱、尾托、支架、和玻璃真空太阳能集热管组成。其中，连接箱内胆及外壳用进口不锈钢氩弧焊接制作，聚氨酯整体发泡保温；支架采用国标角钢（除锈、防锈）或用不锈钢冲压折弯而成，强度高；吸热元件是全玻璃真空太阳能集热管，它对太阳光的吸收率高达93%以上，红外发射仅为6%（100℃），抗直径∮2.5cm的冰雹袭击，空晒温度高达270℃以上，寿命为15年以上。管道系统管道采用铝塑复合管或用国际镀锌钢管，水质清洁卫生、耐腐蚀、耐高温、不结垢、无结露、无毒、无味。管道采用聚乙烯保温管或岩棉管保温，外敷油毡、玻璃丝布，再刷防水漆，保温效果好。（或用聚氨酯整体发泡铝皮铁皮防护）。贮水箱依据国家建筑标准02S101设计制作，采用装配式镀锌钢板水箱或用组合式不锈钢水箱。无腐蚀、无污染、寿命长、强度高，用岩棉板或聚氨酯发泡保温。 
自动控制系统 
  西北热水项目设计安装18919891260(13张)
自动控制系统由温控仪、温度传感器、电磁阀、管道泵和水位显示仪组成，其中温控仪式全制式，温度范围0℃至100℃可自由设定，根据设定的温度可定成三路温度控制：A、集热器上部（热循环控制）；B、集热器下部（防冻控制）；C、水箱（辅助电加热器控制）。水位显示控制仪设定根据；A、水箱缺水下限控制电加热不启动B、集热器上部无水下限控制循环泵启动C、真空管意外炸裂报警及保护控制，全自动控制不须专人管理。辅助加热系统辅助加热系统采用电加热（也可用其他辅助热源），当阴雨天无阳光时可启动辅助电加热系统。电加热是由太阳控制系统自动控制启动，功率为XKW，当主水箱水温低于水箱控制仪下限设定时1WDJ1断开。LWDJ2闭合,ICX通电辅助电加热器加热，当水温高于水箱温控仪上限设定，1WDJ1闭合，中间断电器IZJ断电，ICX释放，电加热停止加热。强制循环方式强制循环的特点是贮水箱的位置不受集热器位置制约，可任意设置，可高于集热器，也可低于集热器。他是通过水泵将集热器内接受太阳辐射的水与贮水箱的水进行循环，使贮水箱的水温逐渐升高。相对来说，水泵耗电量仅占系统总电能的3-5%，所占费用极小。枫林晚一般采用强制循环，他比自然循环产热效率提高20-30%。依靠管泵将水箱底部较冷的水打入集热器中，把集热器中经太阳光照射后较热的水驱赶到水箱中，确保贮水箱中热水的使用。 
10T常温水升温45℃各种加热方式与太阳能的经济对比表加热方式燃煤锅炉燃油锅炉燃气锅炉电锅炉“枫林晚”太阳能燃烧种类煤柴油天然气电阳关+电辅助（阴雨天）污染情况非常严重有中无无危险性有较危险非常危险有无燃值5000Kcal/kg10200Kcal/kg10200Kcal/kg860Kcal/kg860Kcal/kg效率55%85%75%95%95%以上燃料价0.50元/kg4.50元/kg2.50元/kg0.5元/kwh0.50元/kwh10吨热水需要163.6kg51.9kg66.7立方米551kwh（阴雨天）180kwh燃料10吨热水费用81.77元3.233.57元166.77元275.42元90.02元壹年的费用2.9万元8.5万元6.1万元10.1万元3.285万元人工管理费4万元/2人4万元/2人2万元/2人无无设备寿命5年5年5年5年15年设备价格1.5万元1.8万元2.2万元3万元15万元全年总费用6.9万元12.5万元8.1万元10.1万元3.285万元全年与太阳能比太阳能多支比太阳能多支比太阳能多支比太阳能多支 费用对比出3.615万元支出9.215万元出4.815出6.815万元15年的费用103.5万元187.5万元121.5万元151.5万元49.2万元15年与太阳能比太阳能多比太阳能多比太阳能多比太阳能多费用对比54.3万元138.3万元72.3万元102.3万元甘肃陇阳太阳能热水中央系统工程　
可行性报告
“甘肃陇阳”太阳能热水中央供给工程是一高新技术为基础提供新型环保能源的设施。 
系统中采用高效光热真空玻璃管为集热元件。配置保温水箱（罐），相应管道连接附水管、支架等自动控制装置，匹配定量电源，组合而成。稳定地对用户提供：每年365天，每天24小时使用45℃-65℃生活用水，配置开水装置，可提供几千人饮水。在晴朗天气充分利用太阳能转换热水，阴雨天使用适量电能来补充。适合于宾馆、医院、学校、招待所、企事业单位等。 
系统设计安装科学合理，以人为本的调节、操作程序简单、明确的维护、可靠运行的效果，顺其自然的让用户接受。 
集热器每6㎡为一小阵组，100㎡集热器占地100㎡左右，如占地不足可根据现场实际场地另行设计安装。 
100㎡采光面积，每天可供45℃-65℃以上热水8吨左右，北方冬季可提供热水5-6吨，保温箱内、外胆均为340#不锈钢焊制聚氨酯发泡保温，管路采用复合管外敷保温防腐材料。 
自动控制箱内装有空气开关、漏电断路器、线过热继电器，导线电流值合理配置。 
供热系统充分利用太阳热水，在日照不足时适量使用电能做补充，电加热是在临界点（人为设置）进行自动切合的。在用尽太阳能热水时，保温箱内水温低于设定温度值时，电加热开始工作。用多少水加热多少水，不用不加热。（不使用时水箱内水温回升到设定温度值，电加热自行切断电源）达到节约常规能源的目的，减少了运行费用。 
系统的运行状态均通过自动控制装置进行人为设置，调定监测程序，自动控制箱内的手动控制装置可保障电加热器完全切除的特殊功能。完全脱离电加热的工作需要。 
经济分析： 
每年365天，南方地区阴雨天为30%，365天*30%为109天，可利用太阳能时间为265天，根据科学依据，电加热1吨60℃热水需用48度电*0.60元/度=28.00元*8吨=224.00元/天。 
那么： 
100㎡采光面积太阳能日产50℃以上热水8吨全年需要资金： 
224.00元*365天=81760.00元 
81760.00-24416.00=57344.00 
使用太阳能每年还要节约人工费5000元，设备折旧费9000元，合计全年节省资金57334元+5000元+9000元=71344元。100㎡太阳热水系统总投资19万元，在两年半即可收回全部投资。一般情况下，系统可使用12年以上，也就是说，后九年太阳热水系统是无偿服务的。 
由此结论：安装太阳热水中央供给系统工程节省资金，省人力、节省管理，减少了环境污染，安全可靠，给子孙后代留下一片碧水蓝天。 
太阳能热水的优点：太阳能热水采用平板式太阳能集热系统，热效率高。可以和任何常规能源相结合，确保阴雨天的使用。管路采用恒温循环，全天侯或定时供应热水，全自动智能控制，即开即出热水。可设磁卡取水，节约能源费用。系统投资低，易于推广、回收周期短外形美观，可以个性化的与各种建筑形式完美结合技术成熟，便于组织安装；系统运行比较稳定，运行成本低，便于维护。 
太阳能热水的应用：太阳能洗浴热水可应用于学校洗浴用水，宾馆以及医院的生活用水以及洗浴用水。太阳能热水工程系统，是由集管式集热器（热管式、玻璃管式）陈列（平板集热器）、储热水箱、辅助加热系统、智能控制系统、管道及循环系统组合而成的，可根据需要随意设置出水温度、能与常规能源配合、实现24小时连续热水供应的太阳能热水系统。真空集热管（平板 集热器）接受太阳辐射，将收集的太阳辐射能转化为热能，逐渐加热真空管和集热器内的水；当集热器内的水温达到设定温度时，通过温度传感器、温度控制器及电磁阀、水泵等设备，将集热器里的热水输送到具有保温功能的储热水箱中存储起来，同时自动补进冷水。当水位达到储热水箱上限后，温度控制器启动相应设备，将系统运行方式自动转为定温循环，使集热器与水箱之间形成循环，继续利用太阳辐射能量，进一步提高水箱水温。
太阳能热水系统类型　　太阳能热水系统按运行方式可分为：自然循环系统、直流式系统和主动循环系统。按有无换热器可分为：直接系统和间接系统。直接系统在集热器中直接加热供水，间接系统是利用换热器间接加热供水，间接系统也是主动循环系统。1.自然循环式太阳能热水系统概述   自然循环式太阳能热水系统
自然循环系统是利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差所形成的自然对流进行循环的热水。其结构简单不需要附加压力。但为保证热虹吸压头，储水箱应置于集热器上方。 这是一种比较常见，普遍采用的一种太阳能热水系统。 
其优点是系统结构简单，运行安全可靠，不需要辅助能源，管理方便。 
其缺点是贮热水箱必须置于集热器的上方才可进行热量交换。大型太阳能热水系统不适宜采用这种自然循环方式。大型系统中要将储热水箱置于集热器上方，在建筑布置和荷重设计上都会带来很多问题。2.直流式太阳能系统概述直流式太阳能热水系统是传热工质一次流过集热器加热后便进入储热水箱或用水点的非循环热水系统，储热水箱的作用仅为储存集热器所排出的热水，直流式系统有热虹吸型和定温放水型两种。 
（1）热虹吸型 
热虹吸型直流式太阳能热水系统由集热器、储水箱、补给水箱和连接管道组成。 
   直流式太阳能热水系统
补水箱的水位由箱中的浮球阀控制，使之与集热器出口（上升管）的最高位置一致。根据连通管的原理，在集热器无阳光照射时，集热器、上升管和下降管均充满水，但不流动。当集热器受到阳光照射后，其内部的水温升高，在系统中形成热虹吸压力，从而使热水由上升管流入储水箱，同时补给水箱的冷水则自动经下降管进入集热器。太阳辐射愈强，则所得的热水温度愈高，量也愈多。早晨太阳升起一段时间以后，在储水箱中便开始收集到热水。这种虹吸型直流式太阳能热水系统的流量具有自动调节功能，但借助水温度不能按用户要求自行调节。这种系统目前应用得少。 
（2）定温放水型 
为了得到温度符合用户要求的热水，通常采用定温放水型直流式太阳能热水系统。该系统在集热器出口处安装测温元件，通过温度控制柜控制安装在集热器入口管道上的温度。根据温度调节水流量，使出口水温始终保持恒定。这种系统不用补给水箱，补给水管直接与自来水管连接。系统的可靠性同样决定于电动阀和控制器的工作质量。其优点是： ①.由于系统的补冷水由自来水直接供给，自来水具有一定的压力，保证了系统的水循环动力，因此系统中不需设置水泵。 
②.储水箱可以因地制宜地放在室内，既减轻了层顶载荷，也有利于储水箱保温。 
③.完全避免了为水与集热器入口冷水的掺混。 
④.系统管理得到最大化。 
阴天，只要有一段见晴的时刻，就可以得到一定量的适用热水。 
所以这种太阳能热水系统特别适合于大型太阳能热水装置，布置比较灵活。缺点是要求性能可靠的电磁阀和控制器，从而使系统较为复杂。终合考虑些种系统是值得推广的太阳能系统。目前国内有一定应用。3.主动循环式太阳能热水系统主动循环式太阳能热水系统是利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器 
   主动循环式太阳能热水系统
或换热器循环的热水系统。主动循环式太阳能热水系统。这种系统在集热器和储水箱之间的管路上设置水泵，作为系统中的水循环动力。系统中设有控制装置，根据集热器出口与储水箱之间的温差水泵运转。在水泵入口处装上止回阀，防止夜间系统中发生水倒流而引起热损失。 主动循环式太阳能热水系统使循环压力大大增加，有利于提高热效率，实现热水系统的多种功能及控制，是目前应用较为广泛的一种热水系统形式。目前大型太阳能热水工程中，可以用普通太阳能热水器串联组成上述的各种系统，但更常用的是用联箱集热器组成各种形式的热水系统。
）
平板式太阳能工程
平板式太阳能热水器是专门为高层、小高层住宅配套设计开发，弥补了传统的太阳能热水器由于先天不足无法实现与建筑及环境完美结合的遗憾，这一开发真正体现了太阳能与建筑及环境一体化的完美结合。 
产品特点： 
▲与建筑一体化：集热器与水箱相互分离，集热器可灵活安装在屋顶、天窗、 阳台或墙壁上，不受位置限制，达到与建筑的完美结合。 
▲光电自动互补，双重享受。辅助电加热，光电自动转换，24小时供应热水， 太阳能热水器和电热水器的双重享受。 
▲使用方便：集热器和水箱采用自然温差循环交换，和强制循环，自动上水， 温度任意设定，不属人为控制，操作极其简单，打开阀门便能快速使用热水。 
▲承压式设计，出水冲，洗澡更舒适。 
▲防冻、防爆：集热器介质永不结冻，不走水，不会出现炸管现象。 
▲造型美观：水箱为圆柱形，适应于各户型室内安装位置的需要。集热器造 型简洁，线条流畅，科学合理用料，精工制作，美观大方，与建筑完美结合， 是高层、跃层等现代高档住宅的首选，彰显环保，时尚风格，更能体现主人的高尚品位。 
平板式太阳能热水器 ：热效率高，金属管板式结构、免维护性价比高。集热面积大，360度全方位环绕加热，不浪费一点阳光。
甘肃陇阳西北太阳能行业专家单位(4张)
何永刚    先生 甘肃陇阳节能科技有限公司mob：18919891260  兰州市城关区东岗镇大管家太阳能批发中心太阳能阳能采暖工程，集热工程，热水工程，平板太阳能，太阳能真空超导暖风机，太阳能光伏发电，太阳能路灯，太阳能LED节能灯，低温空气源热泵热水工程，水源热泵，地源热泵工程，中央空调系统安装设计