标题：非电空调
非电空调
非电空调的学名为溴化锂吸收式冷热水机组，俗称溴化锂空调、吸收式制冷机、燃气空调等，其工作原理是通过采用天然气、城市煤气、发电废热、工业废热、太阳能、沼气等任何能产生80℃以上的热能为动力、以溴化锂为冷媒进行热交换，从而降低空调循环水温度，达到制冷目的；供热时，可直接加热，通过水循环散热。
非电空调显著特点是主机制冷或供热采用一次能源或工业废热，可直接削减我国夏季电力高峰负荷，还可“一机三用”，能够制冷、采暖、提供卫生热水，它不用氟烃类制冷剂，对大气臭氧层没有任何损害，清洁环保。 
中国的非电空调产业发展良好，目前国内市场主要有长沙远大，江苏双良和大连三洋。前两者都是本土企业，并且在全球范围内都处于领先水平.
非电空调的节能优势
和传统的用电空调相比，非电空调有很明显的节能优势，尤其是在夏季空调使用高峰期，对电网的减压效果非常明显。 
1、发展非电空调可有效地降低电网高峰负荷，相应降低峰谷差，提高电网负荷率，提高发输配电设备利用率，促使电力工业能耗下降，经济状态好转。 
2、发展非电空调机可以节约电力工业基本建设投资。非电空调的投资大致与电力空调的投资相当，但电力空调机需要相应配置发电、输电和配电设施，需要增加大量电力基本建设投资，可以说用户每装一台电力空调，国家需要投入比用户购买空调还要多的钱来建电厂电网以保证供电。如果采用非电空调就可以节省这笔投资，并且非电空调不仅可以提供夏季制冷，还可提供冬季采暖及日常的卫生热水，一机多用，使用寿命可达25年。 
3、非电空调可实现能源资源的均衡利用。目前我国正在改善能源消耗结构，大力发展天然气等清洁能源。许多大中型城市为了解决大气环境污染问题，纷纷划定无煤区，更多地利用电力、油气等优质能源。夏季是天然气使用的低谷，却是电力负荷的高峰期。非电空调可降低电网夏季高峰负荷，填补天然气使用低谷，实现资源均衡利用。 
4、非电空调可利用发电机组的余热，实现能源的梯级利用，做到冷、热、电联产，效率可达90%以上。冷热(采暖及卫生热水)、电比例可根据负荷灵活调节、适应性极强，也是当前世界能源技术的发展趋势，可以实现能源资源的有效利用。 
5、非电空调有利于环境保护。电力空调一直使用氟里昂(CFC)为制冷剂，破坏臭氧层。现在采用替代物氢氯氟烃(HCFC)，尽管对臭氧层破坏能力降低，但温室效应很强，对大气环境造成不利影响。非电空调的吸收剂是溴化锂，对人体无毒，对环境无害，二氧化碳的排放只有电空调的四分之一。 
6、非电空调可使终端电价下降。非电空调替代了发电成本最高的那一部分电网负荷，使终端用户不必因空调用电造成负荷率下降和调峰困难承担额外的电力投资和成本。以发电成本中固定成本和可变成本各占50%计算，负荷率每降低10%，发电成本就会上升5%。非电空调是“电力需求侧管理”的重要部分，尤其是发电机组和非电空调相结合的冷热电联产系统，是世界上公认的大电网与分散发电相结合的方式之一，是国际电力工业的发展趋势。
专家解读——“非电空调是否节能”？
在5月10日报道《远大“非电空调”误导民众三宗罪》一文之后，引得众多网友关注，并且网友也针对这个事件开始热议，这其中观点不一。有人认为非电空调可以节电，因此是节能的，但也有网友认为非电空调在运行的过程中是需要使用燃料的，而燃烧燃料本身可能比传统空调更加耗能的。
  非电空调制冷原理为了解开大家心中的谜团，针对此事件慧聪网独家专访了国内某知名空调企业的专家。
优缺点并存 废弃能源是关键
“这个事情不能一概而论，要看是哪种非电空调，因为非电空调的概念比较大，这需要看空调的具体参数。”此专业人士透露，“如果是太阳能非电空调，那节能效果毋庸置疑，但是太阳能空调的造价高，并且维修难度高;如果是溴化锂非电空调，那么肯定是需要燃烧燃料的，如果是采用工厂的废弃油料，那它就是相对比较节能的，不仅可以把废物进行再利用，还可以节电，这是好事。目前像非电空调比较适用于发电厂、石油工厂，因为他们有废油、废气需要排掉，那么可以把这些燃料做空调的驱动，这是有益的。如果用其他高品位的能源来驱动，这就很难说。像油、气等这些不可再生能源，拿这些去驱动空调，是目前非电空调的发展瓶颈。”
非电空调在我国已经出现了20多年，但是目前真正去生产并推广的空调厂商并不多，那么它是否有着其特有的弊端呢?针对这一问题，业内人士也给予了解答，“首先它是靠热能来驱动的，如果没有现成的废热资源，比如地下热水，它不是天然就有的，还是会消耗掉一定的资源来制造热能，并且靠热能驱动空调，它本身的转换过程是比较麻烦的;其次，烧油、烧气涉及到环保的问题，并且油和气都是不可再生的资源，这也是目前不提倡的;最后，从能效比来说，热能也是需要靠自己消耗的油、气来制造热能能效，非电空调的能效是不高的，从节省费用角度来说也是不划算的。”
据远大空调有限公司的业务管理部经理吴飞介绍，“世博会250个场馆都使用了远大燃气非电空调”(引自新京报)，并非使用废弃燃料，那么这就意味着，在带动热能的过程中使用的燃气也必将消耗大量的能源，能效比并不高，费用花费甚至更大。
另外在采访中，以上业内人士也表示，其实大众对非电空调的理解是有盲点的，所谓的非电空调并不是完全不用电的，只是主机本身耗电量小，然后配件或者辅助设备耗电量更大。
溴化锂非电空调制冷过程
溴化锂溶液是一种吸水能力很强的溶液，但是如果加热的话，会把溴化锂溶液里的水变成蒸汽。燃气非电空调通过燃烧燃气，将溴化锂溶液加热到100摄氏度，里面的水变成蒸汽，在下面碰上冷凝器之后，又变成水。水蒸气凝结成大约50摄氏度的水之后向下喷，然后蒸发。水的蒸发带走大量热量，正好有一根水管从这里流过，于是被冷却了。这根管子就是从需要降温的屋子里进到空调器里，里面的水大约有14摄氏度，被降温后温度达到7摄氏度，又流回屋子里，继续吸收屋子的热量，起到空调制冷的作用。
空调里的水蒸发了，系统里溴化锂溶液不停从上面流下来，在比较低的温度里对水的进行吸收，再次充满水的溴化锂溶液被水泵抽到机器的上部，开始新的循环。这便是燃气非电空调中的水的周而复始的运作过程。
相关报道
非电空调为世博节电1.8亿度
人民网上海8月27日电（记者谢卫群）运行120天，节电1.8亿度，相当于10万户家庭一年用电量的总和，并且为上海节省直接电力设备投资7000万元。这是世博园区采用远大非电中央空调的成绩单。
为打造一届低碳世博会，世博园5.28平方公里全部采用远大非电中央空调，园区内共分布22座非电中央空调机房，为上海世博会所有的200多个场馆提供中央空调，这种区域空调模式大大降低了组织者在空调基础设施方面的投入和管理难度。
今年8月，上海出现了百年不遇的高温天气，特别是8月12日至15日连续4天超过39℃的酷暑，最高温达40℃。但是，世博园内的最高用电负荷却出人意料地低，比电力公司的预计值少了一半。上海电力公司智能电网研究与推进办公室处长张征表示，原本预计世博园区的最高用电负荷会达到20多万千瓦，如今实际数值只有预计的一半。
上海世博期间基本属制冷季节，也是用电高峰期。产生用电高峰的原因主要是就电空调。空调占电力负荷的30-40%，甚至50%，而占全年用电量仅6%左右。而夏季是天然气相对富裕的季节，许多城市夏季3个月天然气消费量只占当年冬季3个月消费量的1/3左右，大量天然气闲置。夏季用电高峰期间，使用以天然气为原料的燃气空调，不仅起到削峰填谷的作用，同时非常环保，符合低碳办博的理念。
记者实地体验感受到，人气最旺的浦东沙特馆、浦西石油馆的室内温度均在26℃以下，而馆内有国宝和文物的城市文明馆、墨西哥馆更是保持在24℃的恒温状态。与室外的炎热相比，室内凉爽空气和精彩展示更加让游客流连忘返。燃气空调不仅省电，而且高效。[1]