标题：DBD电动圆形百叶式调节蝶阀
产品概述
我厂生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造，具有结构尺寸 短，重量轻，安装方便等特点。该阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大， 能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置，如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于治金、师化、电力、建 材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。
用途和特点
圆形百叶式蝶阀与电动电执行机构配套广泛应用于建材、治金、矿山、电力等生产过程，能自动控制或手动控制调节管路中介质流量之用。蝶瓣采用百叶多轴体结构，液体均匀 　，启闭力均匀，动作灵敏，性能可靠。
主要技术参数
                        公称压力PN
            0.05MPa
            泄漏率
            ≤3%
                            适用温度
            -30℃～350℃
            介质流量
            ≤25m/s
                            适用介质
            粉尘、含尘气体
                                    
主要外形连接尺寸
单位：mm
            DN 
            D1 
            D 
            L 
            L1 
            H1 
            H
            b
            Z-Фd
                            500
            555
            600
            220
            300
            900
            1270
            8
            20-18
                            600
            655
            700
            220
            300
            950
            1370
            10
            20-18
                            700
            755
            800
            240
            300
            1000
            1470
            10
            20-18
                            800
            870
            930
            240
            365
            1120
            1670
            10
            24-23
                            900
            970
            1030
            260
            365
            1170
            1740
            12
            24-23
                            1000
            1070
            1130
            260
            365
            1220
            1840
            12
            28-23
                            1120
            1190
            1250
            280
            420
            1430
            2110
            12
            28-23
                            1250
            1320
            1380
            280
            420
            1495
            2240
            14
            32-23
                            1400
            1470
            1530
            300
            420
            1570
            2390
            14
            36-23
                            1600
            1670
            1730
            320
            450
            1745
            3660
            14
            40-23
                            1800
            1870
            1930
            340
            450
            1845
            2860
            16
            44-23
                            2000
            2070
            2130
            360
            450
            1945
            3060
            16
            48-23
                            2240
            2310
            2370
            380
            480
            2095
            3330
            18
            48-23
                            2500
            2570
            2630
            420
            480
            2225
            3590
            18
            52-23
                            2800
            2870
            2930
            440
            480
            2375
            3890
            18
            60-23
                            3000
            3070
            3130
            460
            480
            2475
            4090
            18
            60-23