标题：西门子断路器
公司介绍
历史简介  西门子是全球最大的电气和电子公司之一，也是中国最著名和最受推崇和尊敬的企业公民之一。
世界500强企业，全球顶级电工企业。 
产品归属西门子断路器是西门子自动化与驱动集团下重要产品。
西门子工业自动化与驱动技术集团(IA&DT)是西门子股份公司中最大的集团之一，是西门子工业领域的重要组成部分。IA&DT是西门子在华业务的支柱，在制造自动化、过程自动化及楼宇电气安装领域提供创新、可信赖和高质量的产品、系统、应用和服务。我们致力于服务中国市场和客户，并且有信心通过我们最大的努力为客户提供最好的服务。
西门子断路器包括紧凑型断路器 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器
编辑本段断路器名目
紧凑型断路器3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动，断开及过载和短路保
护；3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时，上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动
器组合装置本身具有过载保护，因此用于起动器组合的3VU16 只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。
西门子微型断路器代号标注方法：  3VU13 0.1~25A
3VU16 1~63A 
举例：3VU1340 -. MB00，各项含义为 
3VU13------序列代号 
40-----------产品生产代号
M------------产品用途，M为用于电动机保护 T用于具有高浪涌电流变压器原边保护 C用于启动器组合保护 L用于线路保护
B-------------电流大小，B-0.16A C-0.24A D-0.4A E-0.6A F-1A G-1.6A H-2.4A J-4A K-6A L-10A M-16A N-20A P-25A S-0.2A 16MP-32A 16MQ-40A 16MR-52A 16LS-63A 
00-----------常开常闭触点数量，00无辅助触头 01为1常开1常闭 02为2常开0常闭 03为0常开2常闭 
3VU9131系列为断路器附件产品。如：
3VU9 131-3AA00 辅助触头
3VU9 131-7AA00短路故障显示器
3VU9 132 -0AB15欠压脱扣器 15为50HZ 230V 25为50HZ 240V 17-50HZ 400V 18-50HZ 415V 23-60HZ 120V 24-60HZ 208V 26-60HZ 240V 
3VU9 132 -0AB50 分励脱扣起
3VU9 138-2AB00 限流器
3VU9 138-1AA14 远程控制机构
3VU9 133-1PA01 门连锁操作机构
3VU9 133-2CA00 防护罩分IP54 IP55 2个防护等级
3VU9 168-0KA00 闭锁装置
此外西门子微型断路器还有3RV系列，此为全进口产品。
微型断路器型号举例：  5SJ62637CR
5SJ------产品系列号
SJ-------断路器系列 SJ为常规微型断路器 SY为紧凑型微型断路器 TE为隔离开关 SU为带漏电保护微型断路器 SD为带浪涌保护的微型断路器
6--------产品审测号
2--------极数 还有1、2、3
63-------电流大小，另外还有0.5 1 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63A
7CR-----国内工厂生产代号
塑壳断路器西门子塑壳断路器常见的产品为3VL 3VF系列断路器  型号举例
3VL17 02-1DA33
型号定义：
3VL--------断路器系列，3VL为标准分断能力断路器 3VF为带热磁脱扣断路器
17---------短路瞬时整定电流 17为300-1000A 27为300-1600A 37为1000-2500A 47为1000-4000A 57为1575-6500A 3VF系列对应的应该为31 32 33 42 52 62
02---------过载电流大小 02-20A 03-32A 04-40A 05-50A 06-63A 08-80A 10-100A 12-125A 16-160A 20-200A 25-250A 31-315A 40-400A 50-500A 63-630A
1DA33----产品订购号 还有1DA33 1DC33 1DD33 1DC36 包含产品分断能力等参数
分断能力N H L 电压为380-415V时N为40KA H为70KA L 为100KA
极数 可分为3P 4P
根据产品的适用性，可选配附件产品辅助报警开关、电子脱扣器、分励欠压脱扣器、电动机操作机构、扩展端子、电缆连接器等。
尺寸L×H×D（mm）：
3VL160 3P：174.5 x 104.5 x 90.5 4P：174.5 x 139.5 x 90.5
3VL250 3P：185.5 x 104.5 x 90.5 4P：185.5 x 139.5 x 90.5
3VL400 3P：279.5 x 139 x 115 4P：279.5 x 183.5 x 115
3VL630 3P：279.5 x 190 x 115 4P：279.5 x 253.5 x 115
框架断路器3WN6 3WN1 3WN 3VT系列框架断路器
型号举例：
3WN6-1600/In 1250 3P B + 附件
3WN6---------产品系列号
1600----------框架电流，其他可选630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200A 3WN1系列为4000 5000 6000A
1250---------整定电流Ir设定范围  额定电流 脱扣电流设定范围
630A 126-630A
800A 320-800A
1000A 400-1000A 
1250A 500-1250A
1600A 640-1600A
2000A 252-2000A
2500A 1000-2500A
3200A 1280-3200A
4000A 1600-4000A
5000A 2000-5000A
6300A 2520-6300A
3P------------极数，分3P 4P 3WN1系列固定式最大4000A 抽出式最大6300A 4P最大5000A
B-------------电子脱扣器类型
3WN6系列
V型：二段保护------短路短延时、短路瞬时
B型：三段保护------长延时、短路短延时、短路瞬时
C/G型：四段保护---长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障
D型：三段保护带液晶显示、可选具有通讯功能
E/F型：四段保护带液晶显示、可选具有通讯功能
N型：三段保护带液晶显示、可选具有通讯功能、能量管理功能
P型：四段保护带液晶显示、可选具有通讯功能、能量管理功能
3WN1系列
P型：二段保护带信号发送
M型：三段保护带信号发送
R型：三段保护带信号发送、液晶显示
S型：四段保护带信号发送
V型：四段保护带型号发送、液晶显示
附件说明：
未加说明时：
1.带电气合闸线圈AC220V/DC220V
2.带储能电机AC220V/DC220V
3.辅助触头2常开+2常闭
4.无分励脱扣起 无欠压脱扣器
附件变动时：
1.储能电机、电气合闸线圈需注明电压类别 电压等级
2.分励、欠压脱扣器需注明电压类别 电压等级
3.辅助触头的数量
4.机械连锁
5.通讯功能、能量管理
6.计数器、位置信号触头等其他附件产品
西门子PLC保养
一、 保养规程、设备定期测试、调整规定
（1） 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接； 　
（2） 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；
二、 设备定期清扫的规定
（1） 每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生； 　 （2） 每三个月更换电源机架下方过滤网；
三、 检修前准备、检修规程[1]
（1） 检修前准备好工具； 　
（2） 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作； 　
（3） 检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌；
四、 设备拆装顺序及方法
（1） 停机检修，必须两个人以上监护操作； 　
（2） 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置； 　
（3） 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模坂供电的电源； 　
（4） 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下； 　
（5） CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下； 　
（6） 安装时以相反顺序进行；
五、 检修工艺及技术要求
（1） 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的万能表测量 　
（2） 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下； 
（3） 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；
（4） 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失； 
（5） 输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮； 
（6） 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并运离产生静电的物品； 
（7） 更换元件不得带电操作； 
（8） 检修后模板安装一定要安插到位
产品展示图册：西门子断路器(20张)