标题：远程I/O
远程I/O
简单的讲远程I/O就是具有通信功能的数据采集/传送模块，自身没有控制调节功能。只是将现场数据送到控制中心（比如PLC），或者接受控制中心的数据，对现场设备进行控制。
通信方式很多，各个厂家都有自己标准，比如自由口通信、PROFIBUS、MODBUS等等。
举例：操作台；操作台按钮、指示灯。
以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了远程I/O，就可以通过一条通信线和PLC连接，节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数
远程I/O应用场合
1、楼宇自动化（Building Automation  ）
楼顶水箱深度、水箱水温、室内烟雾探测、报警开关 
2、智能交通（Intelligent Transportation System ）
拿地铁举例：行车信号灯、二氧化碳浓度监测、氧气浓度监测、烟浓度监测、排风扇控制
3、 水处理系统（Water Management System ）
水位控制监测及报警、水流量监测、水污染指数控制、水温度监测
4、高速公路智能系统（Intelligent Transportation for Highways ）
车辆通过探测、通行信号灯控制
5、 能源管理系统（Power Management System ）
风力发电站举例、风速监测、风车转速监测、电压监测、电流监测
6、环境监测（Environmental Monitoring ）
温度、湿度、风速、空气成分监测
7、工厂自动化（Factory Automation ）
总之：只要是有“自然”界信息的系统，就会涉及到需要I/O。
Link-Max 远程I/O控制模块
品牌：Link-Max
型号：I-7011、I-7012、I-7017、I-7024、LM-7017、LM-7021、LM-7024……
简介：
Link-Max 模拟量远程I/O测控模块，采用业界通用的Modbus RTU协议，美国ADI公司高性能模数转换芯片，日本NEC光电隔离器件，为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。代表型号有：I-7011、I-7012、I-7017、I-7024、LM-7017、LM-7021、LM-7024等。下面以I-7017为例说明。
Link-Max   I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环远程I/O采集模块共有8 路差分输入，模块为16 位分辨率，高达115.2K 的通讯速率，主要用于工业现场或其它分布式数据采集。I-7017采用简单易操作的软件校准，用户可方便地进行零点和满量程校准。
采集模块采用RS485通讯网路，将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计，即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时，可瞬间重新开机。         每个采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁，万一主控计算机死机，所有的输出模块就进入预设的安全状态，符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线，主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时，也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙，使用方便，可大幅增加系统安全性 。
参数
输入端口：8路差动 
接线接口：采用外接式10位接线端子，可方便地拆卸连线  
输入类型：mA（内部已有高精密100欧电阻，无需外接）
输入范围：4～20mA
输入阻抗：100欧
采样速率：每秒15次
分辨率：16位
带宽：15.75Hz
精确度：±0.02%或更好
零点漂移：20uV/°C 
满程量漂移：25ppm/°C CMR@50/60Hz：92dB min
过电压保护：±35V
光电隔离耐压: 3750Vrms 
微处理器： 内置带看门狗的22兆CPU，高速可靠，防止死机
RS485速率：1200～115200BPS 之间与RS485总线速度自适应，无须设置
参数设置： 波特率、校验和需将INIT端子接地，其他参数实时改变
状态指示灯： 上电自检通过常亮，通信时闪亮
工作温度： -25°C～+75°C
存放温度： -40°C～+85°C
工作湿度：5%～95%,无凝露
外接电源电压： +10～30V
功耗： 1.3W 
安装方式： 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
型号指南
LM-7017 八路电压电流多量程模拟量输入远程I/O数据采集模块 
LM-7017F 高速八路电压电流多量程模拟量输入远程I/O数据采集模块 
I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环远程I/O采集模块 
I-7012 非隔离Modbus协议双通道电流环远程I/O采集模块 
I-7013 全隔离Modbus协议单通道电流环远程I/O采集模块 
I-7014 非隔离Modbus协议四通道电流环远程I/O采集模块 
I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环远程I/O采集模块 
I-7017-xx 八路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V 1V 5V 10V 
I-7018 前后光隔离Modbus协议八通道电流环远程I/O采集模块 
I-7021 全隔离Modbus协议单通道电流环远程I/O输出模块 
I-7022 全隔离Modbus协议双通道电流环远程I/O输出模块 
I-7024 全隔离Modbus协议四通道电流环远程I/O输出模块 
LM-7012 带报警功能的单路电压电流多量程模拟量输入远程I/O数据采集模块 
LM-7012F 带报警功能的高速单路电压电流多量程模拟量输入远程I/O数据采集模块 
LM-7012D 带显示带报警功能的单路电压电流多量程模拟量输入远程I/O数据采集模块 
LM-7017M 带存储功能的8路多量程模拟量远程I/O输入模块 
LM-7018 8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块 
LM-7018BL 带断偶检测的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)远程I/O输入模块 
LM-7018RC 带RC滤波的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)远程I/O输入模块 
LM-7018M 带存储功能的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)远程I/O输入模块 
LM-7018D 带地址开关的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)远程I/O输入模块 
LM-7011 单路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)远程I/O输入模块 
LM-7021 单路12位模拟量远程I/O输出模块 
LM-7021P 单路16位模拟量远程I/O输出模块 
LM-7022 双路12位模拟量远程I/O输出模块 
LM-7024 四路12位模拟量远程I/O输出模块 
LM-7041 Modbus/ASCII双协议带LED显示的14路单端3750V隔离数字量远程I/O输入模块 
LM-7042 Modbus/ASCII双协议带LED显示的13路3750V隔离集电极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7043 Modbus/ASCII双协议带LED显示的16路集电极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7044 Modbus/ASCII双协议带LED显示的4路3750V隔离数字量输入/8路3750V隔离集电极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7045 Modbus/ASCII双协议带LED显示的16路3750V隔离源极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7050 Modbus/ASCII双协议带LED显示的7路单端数字量输入/8路NPN管集电极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7050A Modbus/ASCII双协议带LED显示的7路单端数字量输入/8路PNP管集电极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7051 Modbus/ASCII双协议带LED显示的16路3750V隔离单端数字量远程I/O输入模块 
LM-7052 Modbus/ASCII双协议带LED显示的6路差分2路单端5000V隔离数字量远程I/O输入模块 
LM-7053 Modbus/ASCII双协议带LED显示的16路单端非隔离干接点数字量远程I/O输入模块 
LM-7055 Modbus/ASCII双协议Modbus/ASCII双协议带LED显示的8路3750V隔离数字量输入/8路3750V隔离源极开路数字量远程I/O输出模块 
LM-7060 Modbus/ASCII双协议带LED显示的4路3750V隔离数字量输入/4路继电器输出模块两路A型（单刀单掷）两路C型（单刀双掷） 
LM-7063 Modbus/ASCII双协议带LED显示的8路3750V隔离数字量输入/3路A型（单刀单掷）继电器远程I/O输出模块 
LM-7065 Modbus/ASCII双协议带LED显示的4路3750V隔离数字量输入/5路A型（单刀单掷）功率继电器远程I/O输出模块 
LM-7067 Modbus/ASCII双协议带LED显示的7路A型（单刀单掷）继电器远程I/O输出模块 
LM-7068 Modbus/ASCII双协议带LED显示的8路A型（单刀单掷）继电器远程I/O输出模块 
LM-7080 Modbus/ASCII双协议双通道计数器频率模块