标题：TCB气动调节阀
ACB气动平衡笼式调节阀
ACB气动平衡笼式调节阀是一种改进型压力平衡式调节阀，该阀套筒上装有高性能的密封环，有效提高泄露等级，阀内流体通道呈S流体线型，还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广。流量特性曲线精度高，动态稳定性好。噪音低，空化腐蚀小，调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化，适宜控制各种温度的高压差流体。配用LHA多弹簧薄膜执行机构或电动执行机构，其结构紧凑、输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体


执行机构
型  式：LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸动活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：20～100、80～240kPa（LHA，LVA5型），190～350、190～400kPa（LVA6型）
供气压力：140～400kPa（LHA型）、140～280kPa（LVA5型）、400～500kPa（LVA6型）、300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4”
环境温度：-30～+70℃
阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附  件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性  能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSIB16.104-1976IV级
软阀座：小于阀额定容量的10,符合ANSIB16.104-1976IV级
回差：带定位器：小于全行程的1%，
不带定位器：小于全行程的3%（LHA1型小于全行程的5%）
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，
不带定位器：小于全行程的±5%
注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围：50：1（0.25≤Cv≤14）或30：1（CV≤0.16）
Cv值和行程
公称通径（mm）
40
50
65
80
100
阀座直径（mm）
40
50
65
80
100
额定Cv值
等百分比特性
36
60
100
140
220
线性特性
40
75
110
150
240
额定行程（mm）
25
38

允许压差

Ⅰ.金属阀座
A.气—关式阀100KPa 
执行机构
供气压力
弹簧范围
定位器
允许压差
公称通径
40
50
65
80
100
LHA1D
1.4
0.2～1.0
有或无
5.1
4.0
-
-
-
1.6
0.2～1.0
有
25
19
-
-
-
4.0
0.8～2.4
有
40
40
-
-
-
76
59
LHA2D
1.4
0.2～1.0
有或无
9.9
7.7
6.6
5.4
4.2
1.6
0.2～1.0
有
40
38
32.9
27.4
20.8
49.2
4.0
0.8～2.4
有
40
40
40
40
40
100
100
98.7
82.3
62.8
LHA3D
1.4
0.2～1.0
有或无
17.5
13.7
11.7
9.7
7.4
1.6
0.2～1.0
有
40
40
40
40
37
87
67
58
48.7
4.0
0.8～2.4
有
40
40
40
40
40
100
100
100
1
0
100
LHA4D
1.4
0.2～1.0
有或无
-
-
20.2
16.7
12.8
1.6
0.2～1.0
有
-
-
40
40
40
100
83.9
63.6
4.0
0.8～2.4
有
-
-
40
40
40
100
100
100
B.气—开式阀100KPa 
执行机构
供气压力
弹簧范围
定位器
允许压差
公称通径
40
50
65
80
100
LHA1R
1.4
0.2～1.0
有或无
5.1
4.0
-
-
2.8
0.8～2.4
有
36
27
-
-
-
LHA2R
1.4
0.2～1.0
有或无
9.9
7.7
6.6
5.4
4.2
2.8
0.8～2.4
有
40
40
40
38.4
29.3
68.1
53.9
46
LHA3R
1.4
0.2～1.0
有或无
17.5
13.7
11.7
9.7
7.4
2.8
0.8～2.4
有
40
40
40
40
40
100
95.7
81.7
68
51.8
LHA4R
1.4
0.2～1.0
有或无
-
-
20.2
16.7
12.8
2.8
0.8～2.4
有
-
-
40
40
40
100
100
89.7
LVA5R
1.4
0.2～1.0
有或无
-
-
-
-
17.5
1.4
0.4～1.2
有或无
-
-
-
-
40
52
2.8
0.8～2.4
有
-
-
-
-
40
100
LVA6R
4.0
1.9～3.5
有
-
-
-
-
40
100
5.0
1.9～4.0
有
-
-
-
-
1.   最大允许压差不超过ANSI B16.34或JIS B2201标准规定的最大工作压力。
2.同一格内的上方数字表示阀常开允许压差,下方数字表示阀全关时的允许压差。
3.黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构
II.软阀座 
A.气—关式阀100KPa 
执行机构
供气压力
弹簧范围
定位器
允许压差
公称通径
40
50
65
80
100
LHA1D
1.4
0.2～1.0
有或无
3.6*
2.8*
-
-
-
1.6
0.2～1.0
有
17
13
-
-
-
4.0
0.8～2.4
有
30
30
-
-
-
LHA2D
1.4
0.2～1.0
有或无
6.9*
5.4*
4.6*
3.8*
2.9*
1.6
0.2～1.0
有
30
26.6
23.0
19.2
14.6
4.0
0.8～2.4
有
30
30
30
30
30
LHA3D
1.4
0.2～1.0
有或无
12.3*
9.6*
8.2*
6.8*
5.2*
1.6
0.2～1.0
有
30
30
30
30
25.9
4.0
0.8～2.4
有
30
30
30
30
0
LHA4D
1.4
0.2～1.0
有或无
-
-
14.1*
11.7*
9.0*
1.6
0.2～1.0
有
-
-
30
30
30
4.0
0.8～2.4
有
-
-
30
30
30
B.气—开式阀100KPa 
执行机构
供气压力
弹簧范围
定位器
允许压差
公称通径
40
50
65
80
100
LHA1R
1.4
0.2～1.0
有或无
3.6*
2.8*
-
-
-
2.8
0.8～2.4
有
25
19
-
-
-
LHA2R
1
4
0.2～1.0
有或无
6.9*
5.4*
4.6*
3.8*
2.9*
2.8
0.8～2.4
有
30
30
30
26.9
20.5
LHA3R
1.4
0.2～1.0
有或无
12.3*
9.6*
8.2*
6.8*
5.2*
2.8
0.8～2.4
有
30
30
30
30
30
LHA4R
1.4
0.2～1.0
有或无
-
-
14.1*
11.7*
9.0*
2.8
0.8～2.4
有
-
-
30
30
30
注:1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34或JIS B2201标准规定的最大工作压力。
2、带有*阀的泄漏量≤10,符合标准ANSI B16.04Ⅳ级，无*阀的泄漏量≤10，符合标准ANSI B16.04-1976Ⅵ级。
3、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。
法兰距mm
公称通径
A
ANSI 125 FF
ANSI 150 RF
JIS 10K FF RF
PN1.6 
JIS 16K RF
ANSI 300 RF
JIS 20K RF
JIS 30K RF
PN4.0 
ANSI 600RF
JIS 40K RF
PN6.4
JIS 16K
沟槽型
嵌入型
JIS 20
沟槽型
嵌入型
JIS 30K
沟槽型
嵌入型
JIS 40K
沟槽型
嵌入型
40
222
231
235
251
235
236
248
251
50
254
263
267
286
265
267
276
286
65
276
288
292
311
290
292
303
311
80
298
313
317
337
310
317
326
337
100
352
364
368
394
360
368
379
394
公称通径
A
ANSI 150
RJ 
ANSI 300
RJ 
ANSI 600
RJ 
ANSI 300
LG 
ANSI 600 LG
ANSI 150
SW、BW
ANSI 150、600
SW、BW 
40
235
248
251
244
248
251
251
50
267
283
289
276
283
286
286
65
289
308
314
302
308
311
311
80
311
333
340
327
333
337
337
100
365
384
397
378
391
394
394
注：法兰距符合IEC534-3标准。
外形尺寸 mm
公称通径
执行机构
H
C
φB
E
常温型（P）
伸长Ⅰ型（E1）
伸长Ⅱ型（E2I）
伸长Ⅱ型（E2W）
40
LHA1D、R
425
590
705
945
230
218
70
LHA2D、R
500
665
780
1020
281
267
LHA3D、R
590
760
875
1140
363
350
50
LHA1D、R
425
595
710
950
230
218
80
LHA2D、R
500
670
785
1025
281
267
LHA3D、R
595
765
875
1140
363
350
65
LHA2D、R
575
745/755
880
1130
281
267
88
LHA3D、R
630
800/810
930
1180
363
350
LHA4D、R
865
1035/1045
1165
1495
520
470
80
LHA2D、R
580
755/765
900
1135
281
267
98
LHA3D、R
635
810/820
955
1190
363
350
LHA4D、R
870
1045/1055
1190
1505
520
470
100
LHA2D、R
610
810/870
915
1150
281
267
113
LHA3D、R
660
860/870
1020
1205
363
350
LHA4D、R
890
1100/1110
1255
1520
520
470
LVA5R
1420
1635
1820
2050
-
620
LVA6R
1160
1375
1560
1790
-
445
注：1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果带手轮机构，要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长型H栏尺寸，左边数字为JIS 10K和ANSI 125、150的阀，右边数字为JIS16K和ANSI 300以上的阀。
重　量 Kg
公称通径
执行机构
法兰连接
焊接连接
ANSI 125、150 JIS 10K
ANSI 300
JIS 16、20、30K 
ANSI 600
JIS 40K
ANSI 150、300、600
JIS 10、16、20、30K
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
P
E1
E2I
E2W
40
LHA1D、R
24
27
30
32 
29
32
35
37
37
40
43
45
29
32
35
37
LHA2D、R
31
34
37
39
36
39
42
44
44
47
50
52
36
39
42
44
LHA3D、R
43
46
49
51
48
51
54
56
56
59
62
64
48
51
54
56
50
LHA1D、R
30
33
36
38
35
38
41
43
40
43
46
48
35
38
41
43
LHA2D、R
37
40
43
45
42
45
48
50
47
50
43
55
42
45
48
50
LHA3D、R
49
52
55
57
54
57
60
62
59
62
65
67
54
57
60
62
65
LHA2D、R
43
47
51 
53
48
52
56
58
65
69
73
75
48
52
56
58
LHA3D、R
5 5
59
63
65
60
64
68
70
77
81
85
87
60
64
68
70
LHA4D、R
86
90
9 4
96
91
95
99
101
108
112
116
118
91
95
99
101
80
LHA2D、R
53
59
65
68
63
69
75
78
85
91
97
100
63
69
75
78
LHA3D、R
65
71
77
80
75
81
87
90
97
103
109
112
75
81
87
90
LHA4D、R
96
102
108
111
106
112
118
121
128
134
140
143
106
112
118
121
100
LHA2D、R
63
73
78
81
78
88
93
96
113
123
128
131
75
85
90
93
LHA3D、R
75
85
90
93
90
100
105
108
125
135
140
143
87
97
102
105
LHA4D、R
106
116
121
124
121
131
136
139
156
166
171
174
118
128
133
136
LVA5R
233
243
248
251
248
258
263
266
283
293
298
301
245
255
260
263
LVA6R
248
258
263
266
263
273
278
281
298
308
313
316
260
270
275
278