标题：装饰装修工程施工图识读快学快用
基本信息
图书名称：《装饰装修工程施工图识读快学快用/工程施工图识读快学快用系列》  装饰装修工程施工图识读快学快用书等级： 平 装 
作 者： 屈明飞 
是否在销： 在销 
上市日期： 2011年07月01日 
ISBN编号：7-80227-963-6 
开 本： 16 
页 数： 297 
出 版 社：中国建材工业出版社 
书      店：中国水泥网建材书店
内容简介
本书根据最新装饰装修工程制图标准规范进行编写，详细阐述了装饰装修工程施工图绘制与识读的相关知识与技巧。全书内容主要包括工程识图基本理论、装饰装修工程图基本知识、墙面工程图识读、门窗工程图识读、顶棚工程图识读、楼地面工程图识读、楼梯工程图识读、家具图识读、相关专业施工图的识读等。 本书既可供装饰装修工程设计、施工、监理等相关技术管理人员使用，也可供广大有志于从事装饰装修工程施工工作的人员自学工程施工图基础知识及相关识读技巧时参考。
适读对象
本书既可供装饰装修工程设计、施工、监理等相关技术管理人员使用，也可供广大有志于从事装饰装修工程施工工作的人员自学工程施工图基础知识及相关识读技巧时参考。
图书目录
第一章 工程识图基本理论------------1 
第二章 装饰装修工程图基本知识-------58 
第三章 墙面工程图识读--------------89 
第四章 门窗工程图识读--------------109 
第五章 顶棚工程图识读--------------166 
第六章 楼地面工程图识读------------188 
第七章 楼梯工程图识读--------------219 
第八章 家具图识读------------------247 
第九章 相关专业施工图的识读---------272

产品简介
简单介绍FX1N系列是功能很强大的微PLC，可扩展到多达128 I/O点，并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和  FX1NC三菱PLC[1]数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
输出功能一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲，PLC配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
其它功能内置式24V直流电源24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。时钟功能和小时表功能在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。持续扫描功能为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。输入滤波器调节功能可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。元件注解记录功能元件注解可以记录在程序寄存器中。在线程序编辑在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。RUN/STOP开关面板上运行/停止开关易于操作。远程维护远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据密码保护使用一个八位数字密码保护您的程序。输入类型模型I/O总数输入输出尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)数目类型数目类型
FX1N-60MR-0016036漏型24继电器175*75*90
(7.0*3.0*3.5)
规格参数
项目规格备注运转控制方式通过储存的程序周期运转I/O控制方法批处理方法(当执行END指令时)I/O指令可以刷新运转处理时间基本指令：0.55至0.7&micro;s
应用指令：3.7至几百&micro;s编程语言逻辑梯形图和指令清单使用步进梯形图能生成SFC类型程序程序容量内置8K步EEPROM存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选指令数目基本顺序指令：27
步进梯形指令：2
应用指令：89最大可用177条应用指令，包括所有的变化I/O配置最大硬体1/0配置点128，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入128、输出 128）辅助继电器
（M线圈）一般384点M0至M383锁定1152点（子系统）M384至M1535特殊256点M8000至M8255状态继电器
（S线圈）一般1000点S0至S999初始10点（子系统）S0至S9定时器（T）100毫秒范围：0至3276.7秒200点T0至T19910毫秒范围：0至327.67秒46点T200至T2451毫秒范围：0.001至32.767秒4点T246至T249100毫秒积算范围：0至3276.7秒6点T250至T255计数器（C）一般范围：0至32767数16点C0至C15
类型：16位上计数器锁定184点（子系统）C16至C199
类型：16位上计数器一般范围:1至32767数20点C200至C199
类型：32位双向计数器锁定15点（子系统)C220至C234
类型：32位双向计数器高速计数器
（C）单相范围：-214 7483 648至+2147 4836 47数
选择多达4个单相计数器，组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器，组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。C235至C238 4点单相c/w起始
停止输入C241、C242和C244
3点双相C246、C247和C249 3点A/B相C251、C252和C254 3点数据寄存器
（D）一般128点D0至D127
类型：32位元件的16位数据存储寄存器锁定7872点D128至D7999
类型：32位元件的16位数据存储寄存器文件7000点D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型：16位数据存储寄存器外部调节范围：0至255 2点数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031特殊256点（包含D8013、D8030和D8031）从D8000至D8255
类型：16位数据存储寄存器变址16点V和Z 类型：16位数据存储寄存器指标
（P）用于CALL128点P0至P127
用于中断6点100*至130* （上升触发*=1，下降触发*=0）嵌套层次用于MC和MRC时8点N0至N7常数十进位K16位：-32768至+32768
32位：-2147 48&nbsp;36 48至+214 748 36 47十六进位H16位：0000至FFFF
32位：00000000至FFFFFFFF
主要特点
[ 一体式可编程控制器]
电源、CPU、存储器、输入输出组成一个单元的可编程控制器，同时在AC 电源DC 输入型中内置传感器用
DC24V 电源。
[ 输入输出最大128 点]
输入输出扩展设备最大可扩展至128 点，扩展模块或扩展单元只可以使用FX0N 系列和FX2N 系列，另外也可
和FX0N-3A、FX2N-16LINK-M、FX2N-32CCL 连接。
[ 内置RUN/STOP 开关]
通过内置开关可进行RUN/STOP 操作，同时，也可从外围设备或一般输入端子X000-X017 下达RUN/STOP 指
令。
[ 内置模拟电位器]
内置2 个用于调整定时器时间的模拟电位器。( 模拟电位器的值放入D8030、D8031)
如果装上FX1N-8AV-BD 型模拟电位器选件时，可追加到10 个。
[ 程序内存]
按照标准，内置8K 步的EEPROM （不需电池）
[ 时钟功能]
内置时钟功能，可进行时间控制。
如果装上FX1N-5DM 型显示模块，可简单地进行时间显示和设定。
[FX 通用， A/QnA/Q/FX 系列通用的外围的设备]
可使用FX 系列通用的外围设备和对A/QnA/Q/FX 系列PLC 进行编程的Windows 版编程软件。
※若外围设备不对应FX1N，选择下列机种即可使用：
·若不对应FX2N 系列的外围设备则选择FX2 系列
·若对应FX2N 系列的外围设备则选择FX2N 系列
关于指令和软元件，请在FX1N 系列和选用机种的可编程控制器(FX2 系列或FX2N 系列) 两者都拥有的范围内设置。
[ 对应于RUN 中写入]
采用计算机软件能在可编程控制器RUN 时变更程序。
[ 基本单元的输入输出高速处理功能]
[ 输入] 高速计数功能
1 相：60KHZ × 2 点， 10KHZ × 4 点
2 相：30KHZ × 1 点， 5KHZ × 1 点
[ 输入] 脉冲捕捉功能
不用编制复杂的程序，就能捕捉到最小10μs(X0， X1) 或50μs(X2~X5) 的短信号。
[ 输入] 外部中断功能
通过最小10μs(X000， X001) 或50μs(X002~X005) 的外部信号，可优先处理中断程序
[ 输出] 脉冲输出功能
2 点可以同时输出最高可达100KHz 的脉冲( 晶体管输出型基本单元)
因为有原点回复指令(ZRN)、绝对位置定位指令(DRVI， DRVA) 等定位专用命令，编程很方便。
[ 对应于各种链接]
·简易PC 间链接( 可最多连接8 台基本单元)
·计算机链接( 可作为子站连接)
·并列链接( 连接2 台基本单元)
[ 对应于通用通讯功能]
可连接RS-232C， RS-485 通信功能扩展板。
[ 对应于远距离程序调试]
如果使用Windows 版编程软件，通过连接在RS-232C 适配器上的调制解调器，可以远距离进行程序传送和可编程控制器的运行监控。
家族成员
FX1N-14MR-001
FX1N-24MR-001
FX1N-40MR-001
FX1N-60MR-001
FX1N-14MT-001
FX1N-24MT-001
FX1N-40MT-001
FX1N-60MT-001
FX1N-24MR-D
FX1N-40MR-D
FX1N-60MR-D
FX1N-24MT-D
FX1N-40MT-D
FX1N-60MT-D