标题：回转式鼓风机
回转式鼓风机定义
回转式鼓风机属于风机的一种，是通过压缩空气来实现曝气，又叫曝气鼓风机。它主要由电机、空气过  渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴六部份组成。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。回转式风机体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的。运转平稳，安装方便，小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便。抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微。附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳。材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少。保养简单，故障少，寿命长，低转速，磨损小，寿命长。 
回转式鼓风机的历史
回转式鼓风机和罗茨鼓风机都是于1854年由美国的弗朗西斯和菲兰德.罗茨两兄弟发明，并由此而得名。 
回转式鼓风机别名
回转式风机，回转风机 ，滑片式风机，回旋风机，曝气鼓风机。 
回转式鼓风机压力范围
鼓风机压力范围：0.1-0.5kgf/cm2 
回转式鼓风机的主要组成部件
回转式鼓风机结构精巧，主要由下列六部分组成：
电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。 
回转式鼓风机工作原理
鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。 
回转式鼓风机的范围
1、水处理鼓风曝气 ；
2、医院、实验室的污水搅拌曝气；
3、印刷行业的真空送纸；
4、电镀槽、工业废水的搅拌曝气；
5、塑焊、吹风的气源供应；
6、燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它等。 
回转式鼓风机特点和优势
1、 体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的；
2、运转平稳，安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便)；
3、 抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微)。
4、附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳)；
5、 材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少)；
6、保养简单，故障少，寿命长(低转速，磨损小，寿命长)。 
国标回转式鼓风机参数表
型号 
排风口径mm
功率kw
频率Hz 
转速rpm 
风量m3/min(0.1-0.5kgf/cm2)
净重kg
HC-120S 
3/4"（20） 
0.25 
50
450
0.12-0.100
35 
HC-150S 
3/4"（20） 
0.25 
50
580 
0.156-0.138 
35 
HC-200S 
3/4"（20） 
0.37 
50
680 
0.210-0.190
38 
HC-251S 
3/4"（20） 
0.55
50
450 
0.31-0.28 
44 
HC-30S 
1"（25） 
0.55
50
430
0.35 -0.31 
50 
HC-301S 
1"（25） 
0.75
50
520
0.42 -0.38 
50 
HC-40S 
11/4"（32） 
0.75 
50
500
0.66-0.59
80 
HC-401S
11/4"（32） 
1.5 
50
580
0.8-0.67 
85
HC-50S 
11/2"（40） 
1.5 
50
430
1.14-1.02 
120 
HC-501S 
11/2"（40） 
2.2 
50
500
1.44-1.32 
125
HC-60S 
2"（50） 
2.2
50
450
1.9-1.71 
190
HC-601S 
2"（50） 
4
50
540
2.41-2.18
200
HC-80S 
21/2"（65） 
4
50
430
2.82-2.5
250
HC-801S 
21/2"（65） 
5.5
50
500
3.53-3.25
275
HC-100S 
3"（80） 
5.5
50
390
4.32-4.11
375
HC-1001S 
3"（80） 
7.5
50
420
5.41-5.11
390
HC-125A
4"（100） 
7.5
50
390
6.87-6.58
580
HC-125B
4"（100） 
11
50
420
7.83-7.72
600
HC-125C
4"（100） 
11
50
500
9.20-8.70
600

回转式鼓风机的安装
1、搬运回转式鼓风机时请特别注意安全，要避免回转式鼓风机受到碰伤和冲击，且不能把回转式鼓风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。
2、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响回转式鼓风机正常运行。
3、机房内壁周围最好装有消音材料以降低噪音。
4、回转式鼓风机应水平安装。
5、配气管径不应小于回转式鼓风机排风口径，并注意管内清洁，送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成起动时压力过大。
6、接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部分应朝上）。
7、请正确接配电线并注意电机转向与回转式鼓风机旋转方向标记一致。
8、采用两台回转式鼓风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换起动风机，希望一台回转式鼓风机的连续运行时间不低于12小时。 
回转式鼓风机试运转
1、检查油箱内的机油是否达到标准（油量应高于出油孔位置）。
2、起动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于回转式鼓风机内部（用手转几圈）。
3、检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。
4、检查安全阀是否设定在指定的压力位置，如工作压力为0.3kgf/c㎡；安全阀开启压力为0.3kgf/c㎡。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启（该压力为工作压力的1.1倍）。
5、接通电源起动风机，请注意下列各项：
a、回转式鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
b、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则回转式鼓风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑）。
C、观察滴油嘴有无机油滴出（10-12滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。
6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。 
回转式鼓风机成套设备部件
每套包括风机、电机、空气滤清器、空气室、滴油嘴、安全阀、止回阀、出口压力表、底座兼油箱、减震器、传动装置、地脚螺栓及各部件之间的连接螺栓等和一份润滑油。 
优质回转式鼓风机部件材料标准
名称材料泵体FC250转子FC250轴子S45C油镜SS+GLASS滑片FC250侧盖FC250TC油封VITON
风机的本体加工精度控制在正负6丝左右，从而噪音更低，风量和升压范围才更有保证。 
罗茨风机、回转式鼓风机、水环式风机区别
1、回转式鼓风机：油润滑鼓风机，油耗量较大，排气口有油雾产生，产生二次污染，如果风机维护不当，风机将会缺油增大风机的磨损，损坏风机。长期使用随着风机叶片磨损的增加，风机噪音会增大。
2、罗茨鼓风机：齿轮传动，油润滑齿轮，齿轮传动噪音及空气脉动噪音是不可避免的最大噪音污染源，齿轮箱的泄露，同样会产生油的污染。
3、yh水环式鼓风机：整机无机械磨损，水为工作液、密封液、冷却液，无机械噪音，整机无需油润滑，能够提供洁净空气源。风机叶轮16个叶片将工作空间分成16份，风机每旋转一周，风机排吸气16次，大大减少风机脉动噪音，鼓风机缺水无风，不会损害风机，长期使用风机风机噪音无明显变化，是目前水处理曝气风机中噪音最低，使用寿命最长的风机。水环式鼓风机是在回转式鼓风机基础上研究而成，“恒晟”水环式风机，在好多高要求环保工程中。