标题：太阳能工程联箱
太阳能联箱
又叫太阳能工程联集箱 太阳能工程集热箱。太阳能热水工程重要的组成部分，用于收集储存太阳能热量。模块式安装。起源于中国，并在中国市场迅猛发展，大量应用于太阳能热水工程，近两年被越来越多的国家太阳能热水工程所接受，世界上百分之九十五以上的工程联箱均产自中国市场。  太阳能工程联箱[1]　　联箱式太阳能热水系统，是由联集管式集热器阵列、储热水箱、辅助加热系统、智能控制系统、管道及循环系统组合而成的，可根据需要随意设置出水温度、能与常规能源配合、实现24小时连续热水供应的半即热式太阳能热水系统。
真空集热管接受太阳辐射，将收集的太阳辐射能转化为内能，即真空管获得动能和热能，水温大小是内能大小形象标识，太阳能工程联箱有竖排或横排两种方式，冷水在高端获得势能。真空管中热水在动能作用下上升，联箱中冷水在势能作用下而降。这就是太阳能自然循环原理。在此原理指导下，太阳能工程联箱横排管或竖排传热效率与安装方式无关，并且不小于一定横截面积联想与真空管接口于传热效率无关。当集热器内的水温达到设定温度时，通过温度传感器、温度控制器及电磁阀、 水泵等设备， 将集热器里的热水输送到具有保温功能的储热水箱中存储起来， 同时自动补进冷水。周而复始直到当水位达到储热水箱上限后，温度控制器启动相应设备，将系统运行方式自动转为温差循环，使集热器与水箱之间形成循环，继续利用太阳辐射能量，进一步提高水箱水温。佳友阳光太阳能经过多年研究对太阳能冷热水自然循环原理阐述，可建立数学模型反映太阳能冷热水自然循环规律，指导太阳能光热产品设计与开发。例如佳友阳光太阳能炸管不漏水工程联箱就是在这一原理指导下完成的。
联集箱的结构与分类：
（1）联集箱的分类：
1.按结构分为横双型和竖单联集箱。
2.按真空管类型分为47型和58联集箱。
（2） 联集箱的组成部分：
1－联集箱外皮（铝合金或不锈钢、镀锌板）； 
2－联集箱保温层（一般为聚氨酯整体发泡）； 
3－联集箱内胆（食品级不锈钢SUS304/2B-0.6）；
4－硅胶圈；  
5－真空管太阳能集热管；  
6－尾座；
7－尾架；  
8－配管接口
联集箱的技术要求
1.1产品包括全玻璃真空管集热器用联箱及附件，其中附件包括尾架、硅胶圈、密封圈、尾座、自攻螺丝。
1.2联集箱的各部件材质应满足设计及相关标准要求。
1.2.1全玻璃真空管集热器用联集箱内胆材料采用食品级不锈钢SUS304-2B-0.6。
1.2.2全玻璃真空管集热器用联集箱外皮材料采用采用铝合金、不锈钢或镀锌板。
1.2.3全玻璃真空管集热器用联集箱保温材料采用聚氨酯发泡（推荐）,要求保温厚度为：≥50mm。
1.2.4尾架采用铝合金型材制作。
1.2.5硅胶圈采用硅胶材料制作。
1.2.6密封圈采用EPDM 材料制作。
1.2.7尾座采用PBT材料制作（推荐）。 
1.3产品外观质量及尺寸要求
1.3.1外壳表面应清洁，不允许存有划伤、硌伤现象；
1.3.2外壳表面无腐蚀、无氧化膜脱落现象；
1.3.3外壳左右件冲孔后累计偏差一致，但累计偏差≤1.5mm；
1.3.4外壳左右件和上盖配合后不允许有错位；
1.3.5内皮上下件冲孔后累计偏差一致，但累计偏差≤1.5mm；
1.3.6内皮上下件折弯高度偏差一致。
1.3.7全玻璃真空管集热器用联集箱外形尺寸应符合设计要求，其外形尺寸偏差±2%。
1.3.8全玻璃真空管集热器用联箱根据采用真空管规格确定孔径及孔间距，采用φ47mm全玻璃真空管的联集箱孔间距为70mm，采用φ58mm全玻璃真空管的联集箱孔间距为80mm。（推荐）
1.3.9联集箱进出水口均设为1寸外丝接口，出外皮40 mm。（推荐）
1.4 焊接
1.4.1内胆直缝焊接完后不允许扭曲变形；
1.4.2 1寸丝管焊接应牢固，丝管应与内端盖端面垂直；
1.4.3内端盖焊接应成饱满的圆弧线，焊接应无焊瘤、焊缝周围颜色不允许变黑现象。
1.5 发泡
1.5.1发泡管口平整、光滑、干净无杂物，表面不允许有空洞，无收缩现象；
1.5.2联箱侧盖与外壳配合紧密，联箱侧盖与联箱上盖上端应平齐，并且联箱侧盖与联箱上盖之间不允许有缝隙，侧盖底端与外壳配合缝隙≤1mm；
1.5.3外壳表面应清洁，不允许存有划伤、硌伤现象，外观不允许有发泡料等影响外观质量的缺陷。
1.6联集箱的性能要求
1.6.1联箱、尾座外表面平整、无划痕、污垢和其他缺陷。
1.6.2联箱内胆材料不应溶解有碍人体健康的物质，其焊接应符合GB/T12467.3的规定。
1.6.3保温材料耐热应不低于120℃，导热系数应不大于0.05 W /（m·℃）。外观应填塞密实，无明显收缩与隆起，不应发霉、变质或释放污染物质。
1.6.4密封件材料外观应无裂痕、划伤或发粘、老化。
1.6.5联箱承压能力不小于0.06MPa。
1.6.6联箱的强度、刚度、闷晒、空晒、热冲击、淋雨、耐冻满足《真空管型太阳能集热器》 GBT 17581-2007的相关要求。
1.7 包装
尾座单独用气垫膜包装，尾座与工程联集箱不允许有划擦现象，配件包装齐全，不允许有遗漏。
太阳能原理
根据太阳能工程集热模块冷热水循环原理是设计太阳能工程联箱理论基础，在根据太阳能工程联箱在太阳能工程作用是冷热水交换容器，提高太阳能工程联箱换热效率是重要任务。第一，减小太阳能工程联箱容量，使冷水高频率获得势能加速冷热水交换频率。第二提高太阳能工程联箱保温效果，减小热损失。第三太阳能工程联箱进出水口设计要求必须克服气堵现象，1；提高串联太阳能工程联箱冷热水交换速度，2；增加水运动平稳性。佳友阳光就是根据这一指导思想，设计，安排工艺，组织太阳能工程联箱生产。
太阳能工程联箱发展方向
先从太阳能工程按太阳能真空管种类分全玻璃真空集和热管真空管两种太阳能工程。它们存在优点和缺点分别是；全玻璃真空集热管太阳能工程优点是集热效率高，因为水的载热功率高，化学稳定性好，在没有强电条件下不分解。但是单只全玻璃真空集热管炸管漏水，影响太阳能工程稳定性。热管真空管太阳能工程优点单只热管真空管炸管不漏水，缺点是热效率低，是因为热管在真空状态气化传热，任何物质都有渗漏失去真空，降低导热效率，并且以竖排管最好，增加成本。佳友阳光太阳能继承全玻璃真空集热管优点克服缺点，开发太阳能全玻璃真空管防漏阀，并运用太阳能工程上，即佳友阳光太阳能炸管不漏水工程联箱。在山东菏泽军分区招待所太阳能工程运用，山西太原格林豪泰快捷酒店山西大学店运用。效果明显单只全玻璃集热管炸管不漏水，热效率比全玻璃集热管太阳能工程提高10/100,  太阳能工程联箱是太阳能工程重要元件。选择太阳能工程联箱种类不同，关系到太阳能工程集热效率和稳定性。认识各类太阳能工程联箱性能，优点及缺点，是做好太阳能工程第一步。 
太阳能工程联箱按换热方式分直接换热太阳能工程联箱和间接换热太阳能工程联箱。直接换热太阳能工程联箱分全玻璃真空管太阳能工程联箱和全玻璃防漏阀太阳能工程联箱。间接换热太阳能工程联箱分金属热管太阳能工程联箱，双真空热管太阳能工程联箱，金属U型管太阳能工程联箱。太阳能工程联箱。按太阳能真空管炸管太阳能工程稳定性分炸管漏水太阳能工程瘫痪太阳能工程联箱和炸管不漏水太阳能工程运行太阳能工程联箱。炸管漏水太阳能工程瘫痪太阳能工程联箱是全玻璃真空管太阳能工程联箱；炸管不漏水太阳能工程运行太阳能工程联箱包括全玻璃防漏阀太阳能工程联箱，金属热管太阳能工程联箱，双真空热管太阳能工程联箱，金属U型管太阳能工程联箱。根据以上分类分别介绍各种太阳能工程联箱性能，工艺。
经济指标
1:全玻璃真空管太阳能工程联箱；直接换热，热效率高。炸管漏水太阳能工程瘫痪，工艺成熟，售后成本高 
2全玻璃防漏阀太阳能工程联箱；直接换热，热效率高。炸管不漏水太阳能工程运行，工艺成熟，售后成本低。 
3:金属热管太阳能工程联箱；间接换热，热效率低，炸管不漏水太阳能工程运行，金属热管长时间使用真空度降低，传热效率降低，制造成本高，维修成本高。 
4:双真空热管太阳能工程联箱；间接换热，热效率低。炸管不漏水太阳能工程运行，长时间使用真空度降低，传热效率降低，制造成本高，维修成本高 
5:金属U型管太阳能工程联箱；间接换热，热效率低。炸管不漏水太阳能工程运行，制造成本高。制造工艺要求高，维修难。