标题：干式超薄地暖
地暖简介
地面辐射供暖（简称地暖）是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。干式地暖又名超薄地暖，因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填，故取名干式地暖．又因无需回填层，相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖． 
干式地暖又称为薄型地暖，顾名思义：厚度上比传统地暖系统薄的多，基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等，为了解决上述地暖施工中的硬伤，应运而生的一种新型地暖系统  干式超薄地暖模板[1]
种类分辨
1、按厚度分 
按照保温层的厚度区分为20mm以下超薄地暖和25mm以上薄型地暖，前者适合于地暖管材在14mm以下，后者适用于常规Φ16mm、Φ20mm管材。两种方式均可实行干式铺装和湿式铺装，较传统地暖节约水泥回填40-60%。 
2、按材料分 
薄型地暖基材分为两种：挤塑板材质，环保且密度非常高，可以直接铺地板和瓷砖，无需其他加固处理，保温效果比较好。另外一种是聚苯乙烯泡沫塑料板材（由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材），铺装地板需要另加龙骨，否则承压不够易造成变形。 
3、组装方式分 
预制式和即热组装式两种方式，所谓预制集成式薄型地暖就是在生产厂制作，将地暖管道预先镶嵌在保温层内，预制成板块状或卷席装，通过现场组装完成；即热组装式地暖即预先制作好不同板型的保温板现场铺设地暖管，特点是地下无二级分水器及联络管接头。
主要特点
干式超薄地暖在地板之下的热传递方式是固体与固体之间的热传递即热能的传导；而普通地暖采用的是固体与气体之间的热传递即热能的辐射，两种不同的热传递方式导致热能的利用率不同。比如，为了达到同一室内温度25度，普通地暖的管间距只有10cm-15cm，而干式超薄地暖的管间距可以达到20cm，大大节约了管材，提高了热能的利用。 
施工方便，干式超薄地暖在房子装修前、中、后期、一年四季均可安装，且只要将干式超薄地暖直接铺设在地面上即可，不需要任何辅助性材料。譬如，龙骨。 
改变了地暖不能维修的弊端。 
以最小的热能达到最好的暖房效果，低温热水（50度-60度）通过地面辐射直热型暖房，最高节能可达40%。 
底部有隔热板也是消音层，因此安装不会产生因噪音而引起的纠纷。 
不会产生有害电子波。 
可以调节温度。避免因湿气而引发的发霉和气味等，还可以抵制害虫和细菌的繁殖。 
节约施工后的层面空间，干式超薄地暖安装只有3.8cm，普通地暖施工需要8-9cm高。 
减轻了楼面的负重，因本产品无水泥、沙、石子大大降低了楼层的负重。 
供暖源：集中供暖、电炉、天然气、煤、沼气、油。  地暖模板铺设节省运行费用
干式地暖在加热管至于导热层中，能很好地起到快速吸热、导热、匀热和散热的作用，使得加热管中的热量能快速传递到装饰面层，并在30分钟左右使室温升至18度以上，而常规地暖从开始升温到达室温要求通常需要4-6个小时，自然所消耗的燃气量就要多一些，运行费用也就高一些。 
节材
常规地暖必须有30mm厚的混凝土回填层，豆石混凝土的容重围2500kg/m3x0.0m:75kg/m&sup2;，干式地暖为干法铺装，无需混凝土回填，仅重16kg/m&sup2;。无需对建筑进行特别加固、加高、对房屋结构基本没影响，从而节省了大量的建筑材料（如钢筋、水泥、豆石混凝土养护期间的用水、管材生产用的进口材料等等。 
节省劳动力
干法铺装的干式地暖由于是工厂预制化生产，现场只需与热源连接即可，可以节省大量劳动力成本。 
降低热损失
由于干式地暖所需供水温度低（45度左右），在热媒输送过程中，管道内的供水温度与室外环境温度的温差小，热损失小。干式地暖当进水温度在55度，回水温度35-40度时，就可以让房间达到22度-24度，可见它的与众不同。 
维修方便 快捷
超薄地暖地表板材使用的木地板的家庭，因为地暖板是直接铺装在木地板下面，只要掀开木地板，维修后回归原位即可。就像换灯泡一样简单。 
符合国家节能降耗的政策
节能降耗是我国经济社会发展的必然选择，国家也出台了相关的政策，超薄地暖相对传统的地板采暖系统更迎合了国家的节能降耗政策，为建设资源节约型社会有着一定的意义。
干式超薄地暖安装条件
第一，薄型地暖安装前，地面必须找平。
第二，水电改造前，地暖施工单位与装修方务必进行技术交底，谨防交叉作业。
第三，地面距门槛高度预留3-4cm[2]
两者区别
常规地暖：1.混凝土费用增加：常规地暖又称湿法地暖，必须有30mm厚的混凝土回填层 
2.降低了房屋净高：由于增加了20-30mm厚的EPS聚苯乙烯保温层及30mm厚的混凝土回填层，室内净空降低60-70mm 
3.延长施工周期：混凝土的终凝期围28天 
4.劳动力成本的增加：由于常规地暖从进场到验收完毕所需时间往往受自己不能左右的因素影响，如此会导致大量无为、无奈的费用。 干式地暖： 
安全性分析：地暖是一种隐蔽性工程，几乎不可维修。如此，工程的安全性尤为重要。 
干法薄型地暖是工厂化预制式生产，出厂前的产品已经进行了检测。到现场后只需与热源连接即可。地暖板铺好的同时即可立即铺设木地板等面层材料;么有交叉施工，没有施工现场的人为因素，确保工程质量，确保管材50年的使用寿命（加热管三面与保温板软接触，受热或承压厚的伸缩性能更好。同时，铺设在加热管上并与保温板粘合一体能有效避免水泥砂浆与加热管的接触，彻底杜绝加热管表面划伤，寿命可达50年以上。干式地暖与湿式地暖的区别1.地暖层高度 
干式装在保温模块内，上面直接铺地暖地板，占层高为4CM左右 属于超薄型。 　 
湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管，后用鹅卵石水泥浇注找[3]平,加上地面装饰层,高度一般为8公分。 
2.热传导方式 
干式地暖与湿式地暖都是辐射。 
3.节能程度 
干式地暖非常节能，一般比暖气片节能约25%。 　 
湿式地暖非常节能，一般比暖气片节能约25%。 
4.升温时间 
干式地暖热效应很快，一般升温时间20-30分钟，和暖气片相当。 　 
湿式地暖热效应很慢，升温时间很长，一般需要4-6小时。 
5.安装难易 
干式地暖安装，施工极为方便，一般在铺地板前安装。 　 
湿式地暖多层复合、固定盘管、浇注地面，工序较干式复杂，一般在装潢前期安装。 
6..地板舒适度 
干式地暖隔热层较水泥地面软，上面直铺地板，脚感舒适度更好。 　 
湿式地暖相对于干式地暖脚感较硬,但地面单位平米承载重量比干式高。 
7.投资造价 
干式地暖和进口暖气片采暖相当，比一般湿式地暖略高25%左右。 　 
湿式地暖一般和普通暖气片采暖相当，加上回填层费用相当于中档暖气造价。 
8.市场占有率 
干式地暖工程上万科、仁恒等楼盘已经配套，南方家装上占地暖份额相对较大。 　 
湿式地暖市场上有率目前仍占主导。 
9.对建筑物承重 
干式地暖地暖模块采用轻质材料复合，重量很轻，比暖气片方式平均降低承重约30% 　 
湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层，平均重量很重，对建筑物承重比暖气片要重约8倍
安装条件
铺设地暖时地面的平整度要小于5公分，如果没有达到要求，需要进行修整。地面不可以有尖兀的东西（如钉子、石尖等），以免划破管材。新型的干式地暖系统带有木龙骨，方便在铺设地板的时候砸钉子，这是非常人性化的设计。
两者对比
]比较项目 b]]干式地暖系统 b]]湿式地暖系统b]]地暖层高度b]]干式装在保温模块内，b]]上面直接b]]铺地暖地板，b]]占层高为4CM左右。b]]先在水泥面上铺设走管，b]]后用b]]水泥浇注找平，b]]加上地面装饰层，高度一般为8公分。b]]热传导方式 b]]辐射b]]辐射b]]节能程度b]]非常节能，一般比暖气片节能约30%b]]非常节能，b]]一般比暖气片节能约25%b]]升温时间b]]热效应很快，一般升温时间20-30分钟，b]]和暖气片相当。b]]热效应很慢，升温时间长，b]]一般需要4-6小时。b]]安装难易b]]干式地暖安装，b]]施工极为方便，一般在铺地板前安装。b]]多层复合、固定盘管、b]]浇筑地面，工序较干式复杂，b]]一般在装潢前期安装。b]]地板舒适度b]]干式地暖隔热层b]]较水泥地面软，上面直接铺地板，b]]脚感舒适度更好。b]]相对于干式地暖b]]脚感较硬，但地面单b]]位平米承载重量比干式高。b]]对建筑物承重b]]地暖模块采用b]]轻质材料复合，b]]重量很轻，b]]比暖气片方式平均降低承重约30%b]]湿式地暖因必须浇b]]注沙石混泥土层，b]]平均重量很重，b]]对建筑物承重比暖气b]]片方式重约8倍！b]