标题：干式地暖
基本简介
干式地暖又名超薄地暖，因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填，故取名干式地暖．又  因无需回填层，相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖．
地面辐射供暖（简称地暖）是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。
干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式．干式暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡，也不需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。
干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填，节省了占用空间高度．普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右．干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下．
主要特点
节省空间，减轻载荷地暖厚度仅为20毫米，比传统地暖薄50毫米左右。节省空间，增加房间有  干式地暖效使用面积，无需回填，比传统地暖轻100kg/㎡左右，重量仅为传统地暖的1%，有效降低了建筑物的负荷及建筑成本。设计合理，运行稳定采用模块化设计、标准化生产预制的环保挤塑保温成型板xps（容重≥35kg/m3），材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内，结构合理，受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规Ф16mm管材，极大方便了施工，系统安全可靠，不堵不漏，避免了因管道过细产生的水阻及水质的特殊要求，无需设置二级分水器，特制管接头，外置循环泵及电热膜线路连接点过多等工序工艺不合理造成的安全隐患和维修费用的增加，系统运行更安全稳定。科技领先，技术成熟预制专用地暖模板的技术工艺，在欧洲处于领先地位，是目前欧洲地板采暖的主打产品，是地暖系统高品质的象征，已有十多年的成功应用。安装便捷，省时省力满足各种安装方式的要求，实现地暖系统轻松而快速的安装。现场铺设后即可安装地面装饰材料，省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序，无养护期，提高安装质量，缩短工期，省心省力，施工现场干净整洁。升温迅速，经济节能升温迅速均匀，即开即热，30分钟即可达到地面设计温度，较传统采暖节能3  干式地暖模块0%以上，热损失小，散热量大，运行费用低，同时节约水泥回填费用。舒适保健，安全环保符合人体舒适度要求，自下而上，足暖头爽，室内温度分布均匀。可通过智能化管理随时开启，自由设定、调节理想的温度，享受健康舒适的生活环境。热源广泛，维修方便集中供暖、分户独立供暖及家用电源均可做为供热源。因结构合理，维修检查特别方便，易拆装可重复使用。
干式地暖是什么？
干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式．干式暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡，也不需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 [1]
安装说明
干式地暖模块安装说明地楞型地暖模块铺设在地板区域的地楞内，地暖区所有装潢线管沿墙跟布置，要保持地面平整，模块两边留有近1.5公分的铝板接沿，铝板接沿塔接在地楞上方，保持区域热量整体均衡传导，地楞的制作规格为高3.5公分，宽度不大于5公分（可以选择市场上通用的4*4或5*4规格地楞），地楞的空间间距为26公分；家庭干式地暖一般采用S行布管方式。安装程序为：
1、 规划布管方向：根据地暖布管图，确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和最终回水管方向，最终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布，各区域的地暖面积要基本均衡，清理地平垃圾；
2、 铺设地暖模块：地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺，把铝板接沿整平塔接在地楞上方，两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设，在管道经过的地楞上画线锯槽口；免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设，管道弯头两侧嵌入弯头板，弯头板管槽与模块管槽对接； 
3、 修整模块接缝和边缝：用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整，如墙根有线管边缝，则用半干混泥砂填充与模块粉平。 
4、 放线嵌管：先固定分水器进水端，按照管槽方向放线嵌入地暖管，表面不需要任何固定和覆盖物，两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上，弯头处保持适当的弯曲半径，不得折弯地暖管，否则，将导致流水不畅甚至水堵，为保持地暖膨胀空间，弯头处不得覆盖。 
5、 注水试压装地板：各区域回路管道安装固定后，按顺序注水冲洗各地暖区盘管，即可按常规试压，试压完毕可移交安装地板。 
免地楞型模块直接铺设在找平的水泥地面上，模块两边留有近1.5公分的铝板接沿，铝板接沿重叠塔接在地暖模块接缝处，用少量环保胶粘接，保持区域热量整体均衡传导，并按上述方法放线固定管道，一般采用回行布管方式按照示意图铺设，管道弯头处小面积区域现场截取铺设弯头管衬板，保持地暖膨胀空间不得覆盖，试压后直接按照正常程序安装地板和压条。
地砖型地暖模块直接铺设在水泥地面上，地砖型地暖模块表面复合为反射膜，地暖模块对接铺设后，按照需要的部管方式直接在上面部管并用专用管卡固定地暖管，试压后铺设地暖丝网并纵横扎丝固定，注水冲洗试压后即可按照正常程序安装地砖或瓷砖。 
干式地暖模块包括地板型、地砖型、电地暖模块，地板型模块包括地楞型模块和免地楞型模块两种规格，宽度分别为26 cm和60 cm，电地暖包括地砖和地板型；地板型地暖模块在安装地板前铺设，地砖地暖模块在安装地砖前铺设。
相关比较
水地暖从形式上分干式地暖和湿式地暖。
干式地暖也称薄式地暖，地暖盘管卡在保温板的卡槽里，无需回填。由于干式地暖无回填层地暖铺装层要薄于湿式地暖，因此多应用于楼层较矮的房间。还有就是精装修的房间，由于精装修的房间室内装饰已经做好，如果做湿式地暖超过地面较高，这样的话室内屋门会受影响，而干式地暖较薄，只要地面做轻微处理是不会影响室内装修效果的。薄式地暖由于无蓄热层，室内升温较快，但地面散热效果不均匀。
湿式地暖具有蓄热层，升温缓慢，但由于蓄热层的热惰性较大，即使供水温度有变化，也不会影响室内的散热效果。两种地暖从散热效果上讲各有优势，不过从舒适度上来讲，湿式地暖要优于干式地暖。 
比较项目
干式地暖系统
湿式地暖系统
地暖层高度
干式装在保温模块内，上面直接铺地暖地板，占层高为4CM左右。
湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管，后用鹅卵石水泥浇注找平，加上地面装饰层，高度一般为8公分。
热传导方式
辐射
辐射
节能程度
非常节能，一般比暖气片节能约25%
非常节能，一般比暖气片节能约25%
升温时间
热效应很快，一般升温时间20-30分钟，和暖气片相当。
热效应很慢，升温时间很长，一般需要4-6小时。
安装难易
干式地暖安装，施工极为方便，一般在铺地板前安装。
多层复合、固定盘管、浇注地面，工序较干式复杂，一般在装潢前期安装。
地板舒适度
干式地暖隔热层较水泥地面软，上面直铺地板，脚感舒适度更好。
相对于干式地暖脚感较硬，但地面单位平米承载重量比干式高。
投资造价
和进口暖气片采暖相当，比一般湿式地暖略高25%左右。
一般和普通暖气片采暖相当，加上回填层费用相当于中档暖气造价。
市场占有率
工程上空白，家装上占地暖份额的10%以下。
市场上有率90%以上。
对建筑物承重
地暖模块采用轻质材料复合，重量很轻，比暖气片方式平均降低承重约30%
湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层，平均重量很重，对建筑物承重比暖气片方式重约8倍

常见问题
  1、地板采暖系统的使用寿命多长？
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命，因为地上部分可以更换，因此，地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的符合标准的管材，设计寿命都可达到70年，实际寿命超过都超过50年，可以认为：地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何？
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材，选材不同价格相差很大，相同的选材，价格差别一般不会很大，过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。 针对不同用户需求，地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。
控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比，为达到不同的控制性能，选取的系统价格可能相差数十倍，现在不少地暖队伍没有设计能力，不是没有控制系统，就是盲目选取某一单项高端产品，使系统不匹配，达不到应获得的控制效果。地暖公司 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工，满足不同层次客户需求。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样？ 
地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%。 
现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性：首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大，譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些，如果保温做得不好，房间要达到同样温度，所需供热量可能成倍增加。其次，每个家庭的使用习惯不同，不同家庭需要的舒适温度相差2～5℃，也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风，这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖，供暖符合人体生理需求曲线，室内设定温度即使比对流式采暖低 2～5 ℃ , 也能使人们有相同的温暖感觉 , 同时地板采暖采用低温热源，温差传热损失大大减小，热效率较对流供暖大大提高，这可使系统运行费用降低20～30%。如果选取、使用了控制系统得当，不仅可以提高房间舒适度，更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。 [2]