标题：自动门控制器
主要功能及性能指标
1、 使用电源：180―240V／50―60Hz
2、 最大负载功率：1200W（阻性）
3、 控制器自身消耗功率：≤5W
4、 控制方式：
手动控制：机箱面板控制和外接按钮控制
无线遥控：频率为315MHz/433Mhz，采用编码加密控制
信号转换时间：1―0.5S
自动停机：具有限位停机和35s，70s， 110s，145s， 180s五挡自动延时停机（产品出厂时设置为145s）。
5、报警控制：
输出接口：控制器对报警器探头可提供12V或15V直流电源
输入接口：报警器输出为继电器独立常开触点
报警器探头：可使用红外线热释、光电对射、声波振动、多普勒雷达探测、电磁感应等类型。门体开关时报警功能自动解除。探头监测距离不小于6―7m。
6、其他功能接口：可驳接电子显示屏、万年历显示屏、警灯和门体声讯器等。
7、声光显示：控制器在下述状态下均有显示：
数码显示：控制器接通电源显示“-”，此时为待机状态。
报警功能选通后由“-”状态变为“日”
开门时显示“H”，关门时显示“E”，“－”为停机。
声讯提示： 开门或关门时有低频讯响，报警时变为高频讯响 
8、 使用环境条件：
温度：－10 ―45℃  
相对湿度：≤85％
无腐蚀性气体和电磁干扰
自动门控制器使用操作
1、安装：
应当由专业人员按照说明书的要求正确进行安装。电源线和电机动力线应选用线径不小于1.5mm2铜芯护套电缆，其它控制线应选用导线截面不小于0.5mm2的铜芯电缆。电源火线应接于控制器的L端，零线应接于控制器的N端。机内保险应使用Ф5×20mm／6A的快速熔断器，严禁将机内保险作直接短路使用。电动门的门头电机应接于机内的P1端子排。报警器应接于机内的P4端子排。其他基本控制线应接于机内P2端子排。安装接线时应参照产品所附的接线图正确连接。尤其要注意，不得将低压控制线接于高压端子上或将高压控制线接于低压端子上。控制器的接线安装除本产品规定的事项外，其他事项应遵守电气安全操作规程的有关规定。控制器的安装位置根据用户的具体情况选择适当位置悬挂于五磁场干扰的墙体上。安装高度距地面不应小于1.2m。引出的电缆应沿墙体固定牢固。通电前应对全部安装工作进行全面检查，确认无误之后方可送电试机。探头安装于室外适当高度，角度可以调整。
2、操作：
门体开关手动控制：
接通电源后，控制器数显窗口中间应显示“－”，此时为控制器的待机状态。控制器面板上的四个按键分别是“关门”、“停止”、“开门”、“报警”。按下“开门”或“关门”键时，显窗口应分别显示“H”或“E”。此时门机拖动门体运动，控制器此时并有低频讯响声发出。门体在运动时，当限位开关起作用或自动延时动作，门体自动停止运动，此时低频讯响声自动停止发声。由开门到关门，或有关们到开门转换时，必须按动停止键方可进行转换。
门体开关遥控控制：
遥控器的“A”键对应手动开关的“开门”，“B”键对应手动开关的“停止”，“C”键对应手动开关的“关门”，“D”键对应手动开关的“报警”功能。使用时，按下遥控器相应的功能键约1――0.5S时门体将按照既定功能运动或停止，其操作过程同手动控制。遥控器的控制距离与现场的电磁场强弱、遥控发射器的电池电压、气候的变化等因素有一定影响，这是正常现象，使用拉杆天线可适当增加控制距离。
报警功能设置：
按动手动控制的“报警”或遥控器的“D”键可以设置报警状态。该键为重复键，即报警的设置和解除交替产生。当报警状态为设置时，窗口显示“日”。当报警状态为解除时，窗口显示为“－”。当报警出现时，控制器将有高频声讯信号发出。当门体启动（开关）时，报警状态自动解除。门体运动时，仍可设置报警，但报警功能处于暂停状态，当门体运动停止时，报警状态自动恢复。
自动门控制器使用注意事项
1、报警功能的性能取决于报警探头的性能，用户应根据报警的实际需要选配报警探头。控制器成套出厂时配一只热释型报警探头。如果不用报警功能，探头不椄即可。
2、报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口,供电电压应为直流12—15V,否则不能由本控制器直接供电。探头耗电应≤100毫安。根据现场情况可配用多只探头（一般以1――2只为宜），多探头时采用并接方式。探头.应避免其他热源或直射光影响，上方应加防雨罩。
3、延时自动停机功能可根据用户的门体行程设置，出厂时设定为145秒左右。
4、发现开门和关门方向相反时，将控制器的“V”、“W”端子接线对调即可。同样，STOP显示屏指示方向与实际相反时，按同法调整接线。
5、本控制器发生故障时，应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修。以免故障扩大影响使用。
6、控制器应保持清洁，防止进水或其他有害物质侵蚀。机壳清洁严禁使用有机溶剂。
7、电动门的电缆芯数一般不应少于8线（过去有7线的，接线不很合理），门体电缆中间不应含有接头。
8、遥控发射器应保持外壳好，防止挤压、振动、跌落、进水等现象。注意检查电池电压，必要时及时更换。当遥控距离过近时，一般应更换电池。电池型号为KC12V-23A。遥控器应尽量避开电磁干扰源。
9、遥控器出厂时按编码加密使用，不能互换。用户需要更改时可由厂家按要求变更密码。
自动门控制器遥控
  常见的自动门遥控器 SR715自动门遥控器（Autodoor Remote Controller）是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。这些信号被远方的接收设备接收后，可以指令或驱动其它各种相应的机械或者电子设备，去完成各种操作，如闭合电路、移动手柄、开动电机，之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类，在车库门、电动门、道闸遥控控制，防盗报警器，工业控制以及无线智能家居领域得到了广泛的应用。
自动门控制器遥控系统的组成
常用的自动门遥控系统一般分发射和接收两个部分。
发射部分一般分为两种类型，即遥控器与发射模块，遥控器和遥控模块是对于使用方式来说的，遥控器可以当一个整机来独立使用，对外引出线有接线桩头；而遥控模块在电路中 
当一个元件来使用，根据其引脚定义进行应用，使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用，但使用者必须真正懂得电路原理，否则还是用遥控器来的方便。
接收部分一般来说也分为两种类型，即超外差与超再生接收方式，超再生解调电路也称超再生检波电路，它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同，它是设置一本机振荡电路产生振荡信号，与接收到的载频信号混频后，得到中频（一般为465kHz）信号，经中频放大和检波，解调出数据信号。由于载频频率是固定的，所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好；超再生式的接收器体积小、价格便宜。
自动门遥控器的工作频率与编码
自动门遥控常用的载波频率为315mHz或者433mHz，遥控器使用的是国家规定的开放频段，在这一频段内，发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的，可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz，而欧美等国家规定为433mHz，所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。
自动门遥控常用的编码方式有两种类型，即固定码与滚动码两种，滚动码是固定码的升级换代产品，目前凡有保密性要求的场合，都使用滚动编码方式。
滚动码编码方式有如下优点：
1、保密型强，每次发射后自动更换编码，别人不能用“侦码器”获得地址码；
2、编码容量大，地址码数量大于10万组，使用中“重码”的概率极小；
3、对码容易，滚动码具有学习存储功能，不需动用烙铁，可以在用户现场对码，而且一个接收器可以学入多达14个不同的发射器，在使用上具有高度的灵活性；
4、误码小，由于编码上的优势，使得接收器在没有收到本机码时的误动作几乎为0。
固定码的编码容量仅为6561个，重码概率极大，其编码值可以通过焊点连接方式被看出，或是在使用现场用“侦码器”来获取，所以不具有保密性，主要应用于保密性要求较低的场合，因为其价格较低所以也得到了大量的应用。
自动门遥控器与红外遥控器的区别（The difference between IR and RF Remote Control），红外遥控和无线遥控是对不同的载波来说的，红外遥控器是用红外线来传送控制信号的，它的特点是有方向性、不能有阻挡、距离一般不超过7米、不受电磁干扰，电视机遥控器就是红外遥控器；自动门遥控器是用无线电波来传送控制信号的，它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远（可达数十米，甚至数公里）、容易受电磁干扰。在需要远距离穿透或者无方向性控制领域，比如工业控制等等，使用自动门遥控器较易解决。
常见故障的排除
常见故障排除方法1通电后指示灯不亮，门体不能启动1、检查电源 2、检查机内保险管 3、检查控制电缆  4、检查电机和起动电容 5、检查机内P5插座接触是否良好 6、机头离合器没脱开2门体运动不能限位1、检查干簧管或磁钢是否正常 2、检查控制线路是否开路 3、防碰撞感应开关是否正常 4、延时停机设置是否正确并调整拨盘开关调整延时设置3遥控器不起作用或不灵敏1、检查发射器电池电压是否低于10V  2、检查附近有无电磁干扰 3、遥控器是否受潮，按键内有无污垢 4、检查控制器电源电压是否偏低4报警功能不正常1、控制器是否设定在报警状态 2检查探头与控制器电缆连接 3、检查探头性能  4、插头接线是否正确5控制器窗口无显示1、P5插座接线是否正常 2、数码管是否损坏6声信号不正常1、机内连线有无开路  2 IC或晶体管是否损坏 3、讯响器是否损坏，可用电池试一下应有响声7保险丝熔断1、检查保险管容量是否正确 2、门头机有无短路，可先甩掉门机负荷再试一下以判断故障是门机还是控制器 3、电缆短路