标题：KZ-300恒压变频供水控制器
简介
一、KZ-300恒压变频供水控制器简介　[1]KZ-300恒压变频供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器，可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压（动压）设定、系统超压泄水控制、设定参数密码锁定等多项功能。  KZ-300恒压变频供水控制器
功能概述
1、可编程设定多种泵工作方式，最多可拖五台泵（1 变频+4 工频）；　2、具有压力测量值防抖动补偿控制功能；　3、参数调整和设定具有密码锁定及保护功能；　4、采用人工智能控制算法，设定参数少，控制精度高，内带看门狗 电路，采用数字滤波及多项抗干扰措施；　5、可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器；　6、 D/A 输出控制频率电压为 DC 0-10V, 也可设定为 DC 0-5V;　7、具有压力传感器零点和满度补偿功能；　8、具有定时自动倒泵功能；　9、具有第二压力（消防压力）设定和控制功能；　10、具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能；　11、具有供水附属小泵控制功能，可设定小泵变频或工频模式；　12、具有可选的定时自动开、关机控制功能；　13、具有小流量水泵睡眠控制功能；　14、具有手操器功能，可手动调节输出电压来控制变频器的频率；　15、具有分时分压供水控制功能，最多有六段时间控制。
使用说明
1、面板及按键：　PV窗口为测量值显示窗口，SV窗口为设定值显示窗口。“SET”　为参数设定键，“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键，在参数设定状态，“MOD”键和“ ” 键为参数翻页键；在正常工作状态，“ ”键为显示方式转换键，用来转换显示压力值和输出频率值。　2、工作状态指示灯　四个泵工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵，当指示灯问绿色时表示对应泵工作在变频方式，当指示灯为红色时表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力（消防压力）状态时，AL指示灯显示绿色；当缺水（停机）端子接通时，AL指示灯显示红色，同时控制器所有输出控制都停止，直到缺水（停机）状态解除，控制器冲洗开始工作。　3、参数的设定　正常运行状态下，按住“SET”键3秒，当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时松开“SET”键，进入参数设定状态，此时PV窗口显示参数项P00，SV窗口显示当前参数项的值。　“MOD”键可以升高参数项，“ ”键可以降低参数项按“▲”　或“□”键改变当前参数项的值，改变后的值将自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后，再按一下"SET"键，仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按“▲”和“□”键将直街改变当前的压力设定值（P01的设定值）。在第二压力（消防）开关（DI1与CM2）闭合时，SV窗口显示的是第二设定压力。按“▲”和“□”键将直接改变当前的第二设定压力值，第二压力也可以在P02中设定。　4、出厂默认值的设定　断电状态下按住“SET”键不松手，开机上电，当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时1秒后松开“SET”键，仪表自动将所有的参数设定为出厂默认值。　参数
项目参 数 
说 明数 据
范 围出厂默
认 值参数说明P00参数密码0-10018此数值为18时，可以对系统参数进行修改，为其余值，则锁定所有参数项。P01当前压力设定值0-2.5Mpa0.20第一控制压力或下限压力设定值P02第二压力设定值0-2.5Mpa0.30第二控制压力、消防压力或动压设定值P03泵工作方式1-1511-1#泵变频，2-2#泵变频，3-一变一工频，4-补水泄压，5-开关控制6-1#与2#循环，7-1#,2#,3#三台泵循环，8-一变两工，9-一变三工，10-消防二工频，11-一变四工，12-1#与3#循环，13-2#与3#循环，14-3#泵变频，15-四台泵循环P04变频-工频时间设定0.1-5秒0.2用于两泵或三泵循环软启动时，变频切换到工频的时间设定P05欠压加泵时间0-250秒20多泵启动时，欠压启动下台泵的时间P06超压减泵时间0-250秒15多泵运行时，超压减泵的时间P07输出电压选择1-211----0-10V 2-----0-5VP08输入传感器类型1-211----0-5V 2-----1-5V（4-20mA）P09传感器量程选择0.6，1.0，1.6，2.5Mpa1.00.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa, 
2.5MpaP10传感器零点校正0-0.1Mpa0.00填入传感器零压时仪表PV窗口显示的数值P11传感器满度校正0--50%12%满量程的修正百分比（0-50%）P12定时换泵设定0-100----不换泵1---定时换泵（P03=1，2，6，7，12，13，14，15定时换泵功能有效）P13定时换泵时间1-100小时12定时换泵时间设定P14换泵剩余时间显示1-100小时12显示离换泵时间还剩多少时间，不能设定。P15手动输出频率控制0-50Hz0P18=1时，手动控制D/A输出频率大小P16增益系数0-10018调节系统跟踪压力误差的速度P17抑制系数0-10018用于控制系统压力的稳定性P18D/A输出控制选择0--100---输出频率自动控制 1---输出频率手动控制P19压力测量滤波系数0-200补偿压力表指针抖动造成的测量值不稳定，值越大，补偿效果月明显P20泄压偏差限0-0.5Mpa0.02P03=4时，当测量压力》=（P01+P20）三秒时，控制G3触点接通，当测量压力<（P01+P20）两秒，G3触点断开，P20=0泄压功能无效P21上限压力设定值0-2.5Mpa0.3P03=5时，当测量压力《P01三秒时，B1接通；当测量压力》=P21两秒，B1断开；当测量压力>=（P21+P20）两秒，G3接通，当测量压力<=P21时，G3断开P22补水泵睡眠频率0-50Hz0P22=0时无睡眠功能。P22>0时，当输出频率5分钟以上仍然<=P22时，则将D/A置零，RUN信号断开。当（P01-测量值）》=0.05时，重新接通RUN信号，启动D/AP23附属小泵控制0-20P23=0,无附属小泵。 
P23=1且P03=1,2,6,7时附属小泵变频。当系统只有一台变频主泵工作，且工作频率<=P24 5分钟后，关闭变频主泵，接通小泵变频接触器（B4继电器），启动小泵变频工作。当小泵达到50Hz后延时P05秒，压力还达不到设定值，则关闭小泵，重新启动主泵变频工作。 
P23=2且P03=1,2,6,7时，附属小泵工频。当系统只有一台变频主泵工作，且工作频率<=P24 5分钟后，关闭变频主泵，接通小泵变频接触器（G4），以P01为低压，P21为高压，进行压力控制，如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值，则关闭工频小泵，启动变频主泵。P24附属小泵最低工作频率0-50Hz10当变频主泵工作频率<=P24时，并且工作P28分钟后，切换为附属小泵工作模式P25缺水保护最小压力0-0.6Mpa0.05系统运行中，当测量压力《=P25，并且运行时间》=P26时，认为系统缺水或泵故障，控制器切断所有输出，PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值P26缺水保护时间设定0-250（X 5秒）0P26=0,无缺水保护功能。 
P26>0有缺水保护功能。参数中每个数值代表5秒钟；P26X5必须大于P05P27水泵睡眠等待时间1-30分钟5当P22>0,且输出频率P27分钟后仍然《=P22,且启动水泵睡眠功能P28小泵投入等待时间1-30分钟5当P23>0,且系统只有一台变频主泵工作，当输出频率<=P24，P28分钟后启动附属小泵工作P29最低输出频率0-50Hz0用于控制水泵的最顶转速P30D/A输出控制选择0-100-正向控制 1-反向控制P31睡眠重新起泵偏差0-0.2Mpa0.02睡眠后当前压力《（P01-P31）时重新起动水泵工作P32定时开关控制功能0-20P32=0无定时；P32=1定时定压控制；P32=2分时分压控制L1第一开机时间

时：分（06：00）H1第一关机时间

时：分（07：30）L2第二开机时间

时：分（08：00）H2第二关机时间

时：分（09：00）L3第三开机时间

时：分（10：00）H3第三关机时间

时：分（11：30）P39系统当前时钟
08：30：00时：分：秒（翻到此页时“P39”不显示，只显示当前时间，并不断刷新，按加键更改小时，按减键更改分钟，秒位不改动，改动完成的数据直街存入存储器中），上电初始化时设定为08：30：00L4第四开机时间

时：分（12：00）H4第四关机时间

时：分（13：30）L5第五开机时间

时：分（14：00）H5第五关机时间

时：分（15：00）L6第六开机时间

时：分（16：30）H6第六关机时间

时：分（17：30）P46第一时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第一开机时段的供水压力设定值P47第二时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第二开机时段的供水压力设定值P48第三时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第三开机时段的供水压力设定值P49第四时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第四开机时段的供水压力设定值P50第五时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第五开机时段的供水压力设定值P51第六时段压力值0-2.5Mpa0.2Mpa第六开机时段的供水压力设定值P52上限保护压力0-2.5Mpa1.0MpaPV值》=P25两秒后，所有运行的泵会顺序关闭进入压力保护状态，AL亮红灯，当PV值《=（P01或P02）-P31时，系统重新运行投入工作状态。P00--参数修改密码。　当P00=18时，所有的参数和设定值均可修改，当P00<>18时，参数和设定值只能查看，不能修改。　P01--压力设定值，也称第一压力设定值或下限压力设定值。　当P03<>5时，P01就是系统当前的压力设定值，可在P01中设定或在运行状态直街在控制面板用“▲”和“▼”键直街设定。当P03=5时，此值为下限压力设定值。　P02--第二压力设定值，也称消防压力或动压设定值。　当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒，则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值，此时可在控制面板上直街使用“▲”和“▼”键进行修改，修改后的数值直街存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后，控制面板上的设定压力值又重新变回P01的压力设定值。　P03--泵工作方式。控制器的外部接线一定要和控制器的工作方式相对应，否则，错误的选择此参数，将导致外部输出控制继电器动作混乱。　通过P03参数的改变，控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式：P03=1,2,为一用一备工作模式，B1和B2互为备用泵。当P12=1时，B1和泵按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作。　P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义为B1为变频泵，G1为工频泵。当B1工作频率达到50Hz后，延时P05秒的时间，如果测量压力值仍然达不到系统设定值，则工频直街启动G1泵投入系统运行，G1泵投入运行后，系统靠调节B1泵的工作频率来稳　定系统压力。如果系统出现超压，则将G1泵关掉，仍然靠调节B1泵的工作频率来稳定系统压力。　P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1为变频补水泵，G3为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=P01(或P02)+P20时，G3接通，控制泄压电磁　阀开启进行泄水。当测量压力<=P01(或P02)时，G3断开，泄压停止。　P03=5,为开关位式控制模式。这种工作模式下，定义B1为工频补水泵，G3为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下，系统以P01为下限压力，P21为上限压力，代替电接点压力表进行压力控制。当测量压力<=P01时，延时2秒，B1接通；当测量压力>=P2时，B1断开；当测量压力>=P21+P20时，G3接通，控制泄压电磁阀开启进行泄水；当测量压力<=P21时，G3断开，停止泄压。　P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下，系统定义B1,B2为两台泵变频工作端子，G1,G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时，先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时，延时P05秒，如果测量压力仍然达不到设定值，则将B1断开，接通G1，将1#泵由变频状态转换为工频工作状态，延时3秒，接通B2，启动2#泵进行变频工作。当系统超压时，当2#泵变频工作在0Hz时，延时P06秒，系统仍然超压，将　G1断开，切断1#泵工频，由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。　P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下，系统定义B1,B2,B3为三台泵变频工作端子，G1，G2,G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时，先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时，延时P05秒，如果测量压力仍然达不到设定值，则将B1断开，接通G1,将1#泵由变频转换为工频工作状态，延时3秒，接通B2，启动2#泵变频工作在50Hz时，延时P05秒，如果测量压力仍然达不到设定值，则将B2断开，接通G2，将2#泵由变频状态转换为工频状态，延时3秒，接通B3，启动3#泵进行变频工作。当系统超压时，按先起先停的原则，逐个停掉工频泵，最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时，再按顺序逐个启动没投入工作的泵。　P03=8，为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下，系统定义B1为变频工作泵，G1,G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后，延时P05秒的时间，如果测量压力仍然达不到系统设定值，则接通G1直街启动1#工频泵投入使用，当B1工作频率再次达到50Hz后，延时P05秒的时间，如果测量压力仍然达不到系统设定值，则接通G2启动2#工频泵投入运行，系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压，则先关闭1#工频泵，然后关闭2#工频泵。　P03=9，为一托四模式：一台变频泵，三台工频泵的工作模式。在此工作模式下，系统定义B1为变频工作泵，G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后，延时P05秒的时间，如果测量压力仍然达不到系统设定值，则接通G1直接启动1#工频泵投入运行，当B1工作频率再次到50Hz时，延时P05秒的时间，如果测量压力仍然达不到系统设定值，则接通G2启动2#工频泵投入使用，如果三台泵满负荷运行，延时P05秒后，测量压力仍然达不到设定值，则接通G3，启动3#泵工频泵投入运行。如果系统出现超压，则先关闭1#工频泵，然后关闭2#工频泵，最后关闭3#工频泵。　P03=10，为两台工频泵，一用一备消防工作方式。在此工作模式下，G1、G2定义为两台工频泵，G1为主泵，G2为备用泵。B3定义为泄压电磁阀控制端子，G3定义为报警输出端子。正常工作状态下，DI1端子没有信号输入，PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压，P02为高压，以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力<=P01，G1接通，启动主泵工作，如果测量压力>=P02，G1断开，停止主泵。如果测量压力>P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒，即有消防信号输入时，则立即启动G1消防工频泵，超压也不泄水，G3报警端子接通，DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒后测量压力<=P01则认为主泵故障或启动失败，则将G2端子同时接通，启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效，只有将控制器电源停掉才能解除状态。　P03=11，为一托五模式：一台变频泵、四台工频泵的工作方式。在此工作模式下，系统定义B1为变频工作泵，G1,G2,G3,G4为四台工频工作泵。当B1工作频率达到50HZ后，延时P05秒的时间，如果测量压力仍然达不到设定值，则将G1直接启动1#工频泵投入运行，当B1工作频率在此达到50HZ时，延时P05秒的时间，如果仍然达不到系统设定值，则接通G2启动2#泵工频投入运行，依次类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压，则先关闭1#工频泵，然后关闭2#工频泵，依次组后关闭4#工频泵。　P03=12，为1#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式，参照P03=6　P03=13，为2#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式，参照P03=6　P03=14，为3#泵单泵变频工作方式，此模式下三台泵可以按P13的时间定时轮换工作（P12=1）　P03=15，为4台泵循环工作模式，参照P03=7　P04--变频泵切换为工频泵的时间。当P03=6，7，12，13，15时，控制器的控制模式为两泵、　三泵、四泵循环软启动控制模式。在此模式下，当变频泵工作到50HZ时，如果此时系统压力达不到设定值，则要将变频泵切换成工频泵，此切换过程的时间长短，由P04所设定的时间来控制。根据泵功率的大小，通常此时间在0.2-1秒之间设定。　P05--欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11,12,13时，此参数有效。当一台泵工作时，如果压力达不到设定值，启动下一台泵时，间隔的时间为P05。　P06--超压减泵时间。当P03=3，6，7，8，9，11，12，13，15时，此参数有效。当多台泵工作时，系统超压减泵时，间隔的时间为P06。　P07--输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择，以适应不同品牌变频器频率输入的要求。　P08--输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时，可以直接接入无源的远传压力表，或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。　如果要接4-20MA（15V）的电流型压力变送器，需P08=2，此时还需在压力信号输入的两个端子（IN和GND）之间外接一个250O欧姆/0.5W的精密电阻，或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。　如果要接0-20MA的电流型压力变送器，需P08=1，此时还需在压力信号输入的两个端子（IN　和GND）之间外加一个250O欧姆/0.5W的精密电阻，或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。　P09--传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器，此值要与外接传感器的最大量程一致，否则，会造成测量压力与实际压力不符。　P10--传感器零点校正。一般在接入压力变送器时，此值无需校正。但在接入远传压力表时，一般情况下零点压力值会有误差，此参数就是为了消除零点误差。　P11--传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时，用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值。　P12--定时换泵设定。当P03=1，2，6，7，12，13，15且P12=1时，定时换泵功能有效。　P13--定时换泵时间。　P14--定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时，此参数用来显示离换泵还剩多少时间，只能查看，不能修改。　P15--手动输出频率控制。当P18=1时，控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制。　P16--增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大，控制器D/A输出调节的幅度越大，跟踪压力变化的速度越快，易产生超调。　P17--抑制系数。 用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定。当P17=0时，控制无抑制效果，系统压力波动较大。　P18--D/A输出控制选择。P18=0，D/A输出受控制器自动控制，P18=1，D/A输出受P15值控制。当P18=1时，退出设定状态后，PV窗口显示的值就是P15的值，按“▲”和“▼”键可直街改变当前D/A电压的输出值，从而手动改变变频器的运行频率。　P19--压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大，补偿效果越明显。　P20--泄压偏差限。当P03=4、5时，此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限，超过的偏差值>=P20时，控制G3端子接通，控制泄压电磁阀产生泄压动作。P20=0时，泄压功能无效。　P21--上限压力设定值。当P03=5时，控制模式为位式控制，模拟电接点压力表控制方式，P21为此控制模式的上限压力设定值。　P22--补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时，当D/A输出频率值5分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小，此时控制器将关闭变频器，停止供水。当（P01-测量值）>=0.02时，重新启动变频器进行供水。　P23--附属小泵控制。P23=0时，无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7且P23=1时，附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作，且工作频率<=P24，延时5分钟后，关闭变频主泵，接通小泵变频接触器（B4），则关闭小泵，重新启动主泵。当P03=1，2，6，7且P23=2时，附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作，且工作频率<=P24，延时5分钟后，关闭变频主泵，接通小泵工频接触器（G4），以P01为低压，P21为高压，进行位式（高低）压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值，则关闭工频小泵，重新启动变频主泵投入工作。　在此工作模式中，定义B4端子为变频小泵控制端，G4端子为工频小泵控制端。　P24--附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后，认为系统不缺水或用水量很小。　P25--缺水保护最小压力。系统运行中，当测量压力<=P25，并且运行时间>=P26时，认为系统缺水或泵故障，控制器切断所有输出，PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态，重新运行。　P26--缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。　P27--水泵睡眠等待时间；当P22>0,且输出频率P27分钟后仍然<=P22，则启动书蹦睡眠功能。　P28--小泵投入等待时间；当P23>0,且系统只有一台变频主泵工作，当输出频率<=P24,P28分钟后启动附属小泵工作。　P29--最低输出频率设定。用来保证水泵的最顶转速。　P30--D/A输出选择控制，用来控制模拟输出为正控制或反控制。反向控制主要应用于排水系统。　P31--睡眠后重新起泵的压力偏差，睡眠后当前压力<(P01-P31)时重新起泵。　P32--定时开关机控制，P32=1定时定压控制，P32=2分时分压控制。　L1--第一开机时间 H1--第一关机时间　L2--第二开机时间 H2--第二关机时间　L3--第三开机时间 H3--第三关机时间　P39--系统当前实时时钟。　L4--第四开机时间 H4--第四关机时间　L5--第五开机时间 H5--第五关机时间　L6--第六开机时间 H6--第六关机时间　P46--第一开、关机时段的供水压力设定值　P47--第二开、关机时段的供水压力设定值　P48--第三开、关机时段的供水压力设定值　P49--第四开、关机时段的供水压力设定值　P50--第五开、关机时段的供水压力设定值　P51--第六开、关机时段的供水压力设定值　P52--上限保护压力；PV值>=P25两秒后，所有运行的泵会顺序关闭进入压力保护状态，AL　亮红灯，当PV值<=(P01或P02)-P31时，系统重新运行投入工作状态。　注：当系统定时开关机功能起用后，如果不需要6段开关定时时间，则将不需　要的开关时间段于已经设定的开关时间段的定时时间重复设定，防止定时开关时间动作紊乱。　Er0--运行过程中，当测量值>=P09时，PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。　Er1--系统运行中，如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时，认为系统缺水或泵故障，控制器切断所有输出，PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值，此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态　DI1 第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒后，压力设定值即变为第二压力设定值P02，此时也可在面板上更改此值并存储。断开后，设定值恢复为第一压力设定值，并可在面板上直接更改存储。　DI2 停机信号（或缺水检测）。当DI1与CM2端子闭合超过两秒后，控制器所有的输出都关闭，包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关闭D/A3秒，关RUN(CM1,FWD)2秒，关变频泵继电器，最后顺序关闭工频继电器（先起后停），中间间隔2秒。　系统当前时间的调整　按住“S”键，当显示窗口显示”-.-.-.-.-“时松开”SET”键，进入参数设定状态，按一下“ ”键，此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间，按“▲”修改小时，按“▼”修改分钟，秒位不能修改。时间修改完成后，按一下“SET”键退出时间设定状态。　当系统处于定时关机状态时，显示器窗口显示的系统时间，同时四个指示灯闪烁，表示处于定时关机状态。定时关机状态下，可以进入参数设定状态，通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机，可按住M键3秒，当显示“-.-.-.-.-.-”时松开，系统处于临时开机状态。此时按住“M”键3秒，当显示“-.-.-.-.-.-”时松开，系统又处于定时关机状态。注意：只有当P32=1,2时，“mod”键才有此功能。　注意事项：　1、多泵循环软启动的变频和工频的控制接触器之间接线时要进行互锁　2、当控制器驱动的接触器触点电流超过30A时，控制器和接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动，否则当大功率接触器动作时，会对控制器产生强烈的电磁干扰，产生无法预料的误动作。　3、电流型压力变送器与多泵控制器的连接