标题：LL510线路保护装置
产品概述
产品简介LL510H系列低压线路微机保护监控装置是基于微处理器技术开发研制的线路智能单元，作为配出馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。通过先进的现场总线通讯技术，LL510H系列除了保护、监控功能，还提供了设备维护和运行的记录、跳闸记录以及额定参数等重要信息，为现代化的设备管理带来很大的便利。  LL510[1]本装置适用于交流50HZ，额定电压AC380V，额定电流在800A范围的低压系统广泛用于电力、石化、轻工、煤炭、等行业。
产品符合以下标准的相关要求：
GB/T  14048.1       低压开关设备和控制设备  总则
GB/T  14048.4       低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器
GB3836.3-2000       爆炸性气体环境用电器设备
GB/T17626.2-1998    静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3-1998    射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4-1998    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5-1998     浪涌（冲击）抗扰度试验主要特点● 使用方便、操作简单，中文液晶界面，所有电参量信息和设定都可以通过面板上的功能键来进行读取修改；所有信息一目了然。
● 功能高度集成化,集保护、测量、监视、控制、通信等多种功能于一体,通用性强,减少装置类型和备品备件。
● 国际通用输入电源模块，兼容85-265V 交流或直流工作电源，降低了对工作电源的要求。
● 以高性能混合信号微处理器为核心，具有高速运算和实时信号处理能力，轻松完成保护算法；微处理器的总线不出芯片，系统的可靠性和抗干扰能力大大提高，增强了可靠性；采用交流采样，其实时性和准确性远高于其他方式。
● 支持Modbus协议和Profibus--DP协议，可以直接连入原有的DCS系统，最高速率可达12M。
● 产品在防震、抗干扰方面进行了精心设计和严格的电磁兼容性测试，以确保装置安全运行和防误动。
● 高速采集接入装置的电流、电压输入信号数据，测量精度高。测量内容包括：相电流、相电压、线电压、
频率、有功功率、无功功率、功率因数、积分电度和脉冲电度等，测量电流范围广，可省略一次互感器成
本；对各种电量和非电量信号的测量精度可通过通道校正系数进行调节，不需要调整硬件回路。
● 事件记录多达96条,既可上传也可就地查看，为故障诊断和事故分析提供强有力的依据。
● 具有完善的自检能力，包括存储器、出口、通讯口等，发现装置异常能自动告警。
● 配备保护逻辑和控制逻辑可编程功能。
● 采用频率跟踪技术，精确采样变频交流回路。
●变送器功能强大：内置4~20mA模拟量输出，可选多种电量（电流、电压、功率、电能），且范围可调。工作条件● 三相穿孔适应回路：AC380V、AC660V
● 工作电源电压：AC220V
● 海拔低于2500米
● 工作温度：-10℃~ +55℃，
●储存温度：-25℃~ +70℃，
●相对湿度：≤90%
●海拔高度不超过2500米。
●大气条件：没有会引起爆炸危险的介质，也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃。
●安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方。
●安装在无强磁干扰的地方，避免与软启动器和变频器一起安装，尽量拉长安装距离。电气参数●线路额定工作电压：AC380V
●控制电源：220VAC, 50Hz    15VA/15W
●额定电流：0.5~800A
●额定工作频率：50Hz
●绝缘电阻：100M欧/500V
●防护等级：控制器本体IP20; 显示模块IP45
主要功能
保护功能● 反时限过流保护
● 定时限过流保护
● 零序过流保护
● 过电压保护
● 低电压保护
● 低频率保护
● 跳闸回路监视测量功能● 测量电压Ua、Ub、Uc: 可内部计算有功电度和无功电度，也可接入外部电度脉冲
● 测量三相电流Ia、Ib、Ic及零序电流I0 和负序电流I2:  1路4-20mA输出，变送输出任一测量值
● 测量有功功率P、无功功率Q以及功率因数COSφ:  记录低压系统全部运行时间。
● 测量频率f:  两次起动间的最小时间间隔及允许再起动控制功能
● 电压不平衡度
● 断路器分合、刀闸位置、熔丝等开关量信号控制功能● 远方遥控输出，用户面板控制输出
● 输入与输出采用可编程逻辑控制，轻松实现控制联锁、互锁
● 采用汉字大液晶，显示各种测量数据，开关量输入状态、继电器输出状态、通讯状态，时钟，SOE 信息等，各种信息一目了然事件记录● 保护动作信息；记录量达96 条，循环记录显示通讯功能● 遥测、遥信、遥控、遥脉等四遥功能
● 单元运行状态的监测和控制
● 远方定值管理、对时、信号复归等系统管理功能
● 支持Modbus协议和Profibus--DP协议
技术数据
输入输出继电器输出
●跳闸继电器J1   ：1常开常闭转换接点
●可编程继电器J2 ：  1常开接点（如：报警吸合输出等）
●可编程继电器J3 ：  1常开接点（备用）
●输出容量: 250VAC  8A  /  30VDC   8A
●速断保护动作时间：不大于20ms
辅助电源
●电源电压           AC/DC85-265V 
●频率               38HZ- 70Hz
●功耗               正常工作时 ≤1.5W     保护启动时 ≤2.0W
开关量（二进制）输入
●开关量输入数目    6
●电压范围        220AC±40%
●电流消耗          约4.0mA
串行接口 
●连接                通信端子
●规约                Modbus-RTU/Profibus
●网络连接              RS485总线，屏蔽双绞线
模拟量输出 
● 通道             1
● 范围             4mA ～ 20mA
●精度                0.05mA电气试验绝缘电阻
●标准   IEC255-5         100MΩ/500V
绝缘试验
● 标准   IEC255-5
● 介质强度试验            2KV（r.m.s.），50HZ，1min
● 冲击电压实验            5KV（峰）；1.2/50 u S；0.5J；
5正，5负，间隔时间5s
EMC 抗干扰
● 标准   IEC255-22
● 共模干扰                2.5KV（峰），1MHZ，400次/s，持续时间2s
● 差模干扰                1.0KV（峰），100KHZ；50次/s，持续时间2s
● 辐射电磁场干扰          频率：27MHZ～1000MHZ； 场强；10V/m
● 静电放电干扰            8KV
● 快速瞬变干扰            2KV；5KHZ； 双极性； 持续时间1min保护特性低电压保护
当电源电压降低或短时中断,为了保证重要电机的自启动及根据生产过程工艺要求和技术保安要求,需要配置
低压/失压保护.当所测电压小于低电压保护定值时,低电压保护经整定延时跳闸。当作为失压保护时，其动作
电压可整定为0.4～0.5Ue；
当作为低压保护时，其动作电压可整定为0.6～0.7Ue. 其动作条件如下：
● Ua<Udy　　　　　　　Udy为低电压定值
● T>Tdy　　　　　　　　Tdy为低电压延时定值。
● Iφ>0.1In             断路器在合位或Max（Iφ）>0.2Ie
过电压保护
当所测相电压大于过电压保护定值时, 经整定延时后跳闸。过电压定值一般取额定电压的10%，时限一般整定为（5~10 s）。其动作条件如下：
●Ua>Uh　　　　　　　Uh为过电压定值。
●T>Th　　　          Th为过电压延时定值
反时限过流保护
本装置的反时限过流保护符合IEC255 标准，反时限过流保护可以设定延时自动复归。
反时限过流延时TP      0.1 –25.5s 
过流复位延时Re        0 –30min 
(Re=0时反时限过流不允许自动复归)                                          
反时限过流保护模型
t =8/(Ieq/Ip -1)2 ×TP
Ieq/Ip≥1.1  Ieq=MAX（IA，IB，IC）
保护动作特性：
Ip 为电流整定值，推荐使用“线路计算电流”或“电缆安全载流量”。
Tp 为时间整定值，可以理解为线路电流为3Ip时，最大允许持续时间。
反时限过流保护启动门槛为1.1Ip。
定时限过载保护
根据线路电流实时测量值和线路额定电流的比值判断是否启动定时限过流保护。该功能应设定相关参数，如跳闸值，跳闸延时时间。保护动作为延时跳闸。 
设定范围 
定时限过流倍数Ir 1.0 – 10.0Ip 
定时限过流延时Tr 0.1 – 25.5s 
其中： 
Ip为保护参照电流，推荐使用“线路计算电流”或“电缆安全载流量” 
动作条件 
I≥Ir×Ip 
t=Tr 
其中：I 线路电流的实时测量值    T 跳闸时间 
低频保护
当负载过大时，会造成电网频率过低，在电压低于低电压定值，并且电流高于0.1In的情况下，如果频率
低于设定值，经定值延时后，低频保护将动作。
零序过流保护
零序过流保护功能，用于电动机接地故障保护,对于电动机所在的低压电网,中性点一般不接地或经消弧线圈/电阻接地,其定子单相接地主要由绝缘损坏引起,其零序电流主要为电容电流。零序过流保护可选择动作于跳闸，也可选择动作于告警信号。其动作条件如下：
● I0>Ijd           Ijd为接地电流定值。
T>Tjd            Tjd为接地时间定值。
键盘操作和显示
面板说明及按键功能● 装置有4个按键，从左往右依次为设置、移位、数据、返回，其中：
设置：按下进入选择进入的菜单，包括设置、校时、系数、查看报告、传动实验、信号复归等。
移位：移动修改的项目的数字位数。

数据：在编辑修改状态下，闪烁位数字加1；非编辑状态下，切换显示内容。
返回：退出当前状态。
● 各个状态显示
运行状态：电动机未启动时，第4行显示“STOP”；启动过程中，有汉字提示“启动中”。
事   故：FAULT，掉电保存，直至信号复归。
告   警：ALARM，掉电保存，直至信号复归。
通   讯：，装置收到正确请求数据命令，在发送数据时显示 。运行操作与故障指示菜单分设置、报告、测试、复归，其中设置下有定值、时间、系数3个子菜单。
参数定值
NO项目名称设置范围步长1本机设定1通讯地址0-2541波特率2400-192002本机设定2CT变比系数1-3001额定电流0.5-800.0 A0.1 A3本机设定3启动时间1-180 S1 S散热时间0.1-180Min0.1Min5反时限过流保护TP曲线2.00-10.006控制字ON/OFF6定时限过流保护电流100-1000%0.1%时间0.5-60.0S0.1S控制字ON/OFF7过压保护电压105%-150%Ue1%时间0.5-60.0S0.1 S控制字ON/OFF8欠压保护电压45%-95%Ue1%时间0.5-60.0 S0.1 S控制字ON/OFF9零序过流零序电流30%-200%Ie1%时间0.2-60.0 S0.1 S控制字ON/OFF10频率低频率设定30.00-70.00  Hz0.1 Hz时间0.5-60.0 S0.1 S控制字ON/OFF11其他设置4-20mA输出选择（注1）0-71密码设置选项密码0-655361（注2）1111-11112进制4-20mA输出选择用法0：Ia    1:Ib    2:Ic   3:I0   4:Uab   5:Ubc   6:Uca   7:f（频率）量程对应：Ia、Ib、Ic:0-In     I0:0-1000mA   Uab、Ubc、Uca：0-500V f：30-70Hz
其他设置控制字用法D7D6D5D4D3D2D1D0D6-D5：备用出口用途选择位00：备用出口为重启动出口01：备用出口为告警（不平衡和零序）出口10: 备用出口为工艺连锁出口D4: 电压测量选择1：接入电压0：不接入电压D3：备用出口方式1：保持 0：脉冲D2：跳闸出口方式1：保持 0：脉冲D1:PT断线判别1：投；0：退；D0:3相熔丝断判别1：投