标题：全程综合水处理器
概述
全程综合水处理器是根据水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题，将“射频水处理器”和“黄锈水过滤器”完美结合，利用航空航天领域差转屏蔽与多点阵列组合技术解决不同频谱间相互干扰，利用机械墙挡式过滤、多级活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤。具有防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤的综合处理功能。  全程综合水处理器
全程综合水处理器功效类型：
全程综合水处理器A型：防腐除锈、超净过滤
全程综合水处理器B型：防垢除垢、超净过滤
全程综合水处理器C型：杀菌灭藻、超净过滤
全程综合水处理器D型：防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤
全程综合水处理器E型：防垢除垢、防腐除锈、超净过滤
全程综合水处理器F型：防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤
应用范围：
1、中央空调、冷水机组、制冷机；冷却、冷冻循环水系统。 
2、采暖系统：在供暖、供热的热水循环系统。
3、工业、民用、冷却水；在工业、民用、工艺冷却循环水系统。 
4、公寓、酒店：生活洗浴热水循环系统、餐饮、洗衣房、游泳池等。
5、地热水系统：利用地热水进行洗浴、采暖的循环系统。
技术参数
1．处理效果 
①.缓蚀率：≤0.092mm/a，管道的锈蚀速度降低至原来的1/10； 
②.阻垢、除垢率：≥95%； 
③.杀菌率：≥95%； 
④.灭藻率：≥95%； 
⑤.过滤精度：可根据用户需求选择。 
2．进水要求 
①.总硬度（以CaCO3计）：≤800mg/L； 
②.水温：≤50℃（特殊情况可定制）； 
③.流速：>1m/s，≤2.8m/s。 
3．工作环境参数 
①.工作压力：≤1.6MPa； 
②.系统压力：≥0.3MPa； 
③.工作电压：220v±10%/50Hz； 
④.工作温度：-25℃-95℃； 
⑤.工作环境温度：-25℃-50℃； 
⑥.相对湿度：<95%（温度25℃时）； 
⑦.输出功率：50-1500w。
工作原理
1．防垢除垢 
由主机产生电磁场和超声波作用于水系统管路上，使管道内水分子产生共振，把氢键缔合的水分子团变成单个的极性，改变了水的活化性，这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的水合能力，起到阻止水垢形成的作用。同时，在电磁场和超声波的作用下，使原有的水垢结晶逐渐变得松软、脱落、溶解，从而达到除垢之目的。 
2．防腐防锈 
氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的主要原因，而在电磁场和超声波的作用下，水垢得以控制和去除，溶解氧与水分子结合不易析出，从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生起到良好的防腐阻锈的作用。 
3．杀菌灭藻 
电磁场在工作时产生微电子流使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏，并且溶解氧在电磁场和超声波的作用下形成一些如O3、H2O2等对细菌、藻类具极强杀伤力的物质，起到杀菌灭藻的作用。 
其一：地球上的生物一般只适应地区表面的电场强度（130V/m），该处理器改变电场强度，改变或影响细菌的生理代谢，如基因表达程序、酶活性等，最后导致细菌死亡。 
其二：细胞膜有许多对外联系的离子通道，离子通道的调节直接影响细胞的功能和生命。处理器产生的外电场破坏了细胞膜上的离子通道，改变了调节细胞功能的内控电流，影响细菌的生命。同时形成强电场产生的高速运动的电子将细胞致死，达到杀菌的目的。 
其三：电场处理水过程中，溶解氧得到活化，超氧阴离子自由基、羟基自由基、过氧化氢、单线态氧等活性氧。活性氧对微生物机体产生作用，造成有机体衰老，直至死亡。 
其四：对高温、高湿及水质恶劣的使用环境，对菌藻滋生等要求严格但又不能加药处理时，如跟循环水直接接触的轮胎等行业；增加“紫外线装置”，杀菌灭藻效果十分理想。 
在普通“全程水处理器”的设备本体上增加紫外杀菌、消毒装置，实现了电磁场、超声波和紫外线三种技术处理效果的叠加。 
4．超净过滤 
其一：将系统监测的结果输入到控制系统，根据已经设定的电导率、TDS实现智能化、科学化排污； 
其二：多滤筒结构；根据处理数量，滤筒数量为3-12个，实现在线反冲洗（过滤、反冲及排污同时进行），可实现系统的连续运行，不需停机。
5.过滤水质问题：
全程综合水理器有优质碳刚筒体、特殊不锈钢网、电晕 场发生器及排污装置组成。通过活性铁质滤膜，机械变孔径阻挡及电晕效应场 三为一体过滤体，吸附、浓缩在实际运行工况下各种硬度物质及复合垢，降低 浓度达到控制水质的目的。
选型
全程水处理器规格型号一览表
型 号进出水管径
（mm）处理流量
（m3/h）功率
（W）外型尺寸（mm）重量
（Kg）


罐体直径φ排污口径
φ1长
LL1




QC-QCZT/1.0-505010-19701002546034017QC-QCZT/1.0-656519-28901252546034019QC-QCZT/1.0-808028-501001252555040024QC-QCZT/1.0-10010050-801101504063047030QC-QCZT/1.0-12512580-1251302004069053046QC-QCZT/1.0-150150125-1801502505078061067QC-QCZT/1.0-200200180-32019030050950750105QC-QCZT/1.0-250250320-490230400501100900158QC-QCZT/1.0-300300490-7103204506513501100220QC-QCZT/1.0-350350710-9703505006515001250320QC-QCZT/1.0-400400970-12604306006516501350390QC-QCZT/1.0-4504501260-160046070010018501500515QC-QCZT/1.0-5005001600-198052080010020501650700QC-QCZT/1.0-6006001980-305056090015022501800830备 注1．设备的默认过滤精度为：3mm；
2．其它规格的设备，在订货时单独提供有关外型尺寸参数。






型 号进出水 管径 （mm）处理流量
（m3/h）功率
（W）外型尺寸（mm）重量 （Kg）



罐体直径
Φ×H排污口径
Φ1宽
WH1





QC-QC/1.0-505010-20180325×109025485480180
QC-QC/1.0-808020-45180325×118025485520210
QC-QC/1.0-10010045-75210430×118040630520280
QC-QC/1.0-12512575－100210430×128050630540300
QC-QC/1.0-150150100-160220430×140050630580330
QC-QC/1.0-200200160-280250525×160050765600450
QC-QC/1.0-250250280-440250525×165065765630498
QC-QC/1.0-300300440-640270630×170065850650601
QC-QC/1.0-350350640-870270720×185080950700843
QC-QC/1.0-400400870-1130310720×205080950800900
QC-QC/1.0-4504501130-1450310800×240010010308801080
QC-QC/1.0-5005001450-1800400800×250010010309501200
QC-QC/1.0-6006001800-28005101000×2500100130010001600
备 注1．设备的默认过滤精度为：3mm；
2．其它规格的设备，在订货时单独提供有关外型尺寸参数。







型 号输水管径（mm）处理流量
T/H结构形式设 备 外 形 尺 寸净重
(kg)功率
(W)



ALCDB





KTS-50B1.0QD/B-□5010-18B560110030025--130150KTS-80B1.0QD/B-□8018-45B560113030025--150160KTS-100B1.0QD/B-□10045-70B685133040040--190200KTS-150B1.0QD/B-□15070-158B785143550040--270210KTS-200B1.0QD/D-□200158-280D810120060050620400220KTS-250B1.0QD/D-□250280-440D810130060050600450230KTS-300B1.0QD/D-□300440-640D1045160080080780500250KTS-350B1.0QD/D-□350640-865D1050170080080760650260KTS-400B1.0QD/D-□400865-1130D128019001000100940800300KTS-450B1.0QD/D-□4501130-1430D130520001000100950850350KTS-500B1.0QD/D-□5001430-1800D15152100120010010901000400KTS-600B1.0QD/D-□6001800-2600D15702300120015011251500500KTS-700B1.0QD/D-□7002600-4800D173524001400150130023506001．按控制方式分类
类 型代码功 效安装方式
基本功效增殖功效


全程水处理器QC防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污——落地式、 
旁通连接全自动 
全程水处理器QCZD防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污全自动排污、在线反冲洗落地式、 
旁通连接智能型 
全程水处理器QCZN防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污自动声光报警落地式、 
旁通连接物化一体 
全程水处理器QCWH防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污辅助加药，对恶劣水质环境效果更佳落地式、 
旁通连接紫外型 
全程水处理器QCZW防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污自动声光报警落地式、 
旁通连接直通型 
全程水处理器QCZT防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤排污全自动排污直通式、 
旁通连接*附注：
a．全自动全程水处理器
对于要求实现自动检测、自动排污或对节水、节能、节员有严格要求的环境，可以选用“全自动全程水处理器”。 
“全自动全程水处理器”是在普通“全程水处理器”的基础之上加装压力传感器、温度传感器、电导率传感器、PH值、余氯、溶解性总固体等参数测定设备和PLC可编程控制器（部分选配），可将检测到的参数与设定的参数相比较，并通过彩色屏幕显示设备的动态参数，达到水处理设备的连续运行和在线反冲洗，提高了整体设备的自动化水平。 
b．智能型全程水处理器
对于智能化操作有较高要求时，可以选用“智能型全程水处理器”，具备压差控制、水质超标报警功 
能“智能型全程水处理器”是在普通“全程水处理器”的基础上，增加了压差控制器和水质综合检测仪， 
对水质进行连续监测、数字显示；当水质浓缩、恶化、超标时，可声光报警，及时通知现场管理人员。 
c．物化一体型全程水处理器
对于高温、高湿及水质恶劣的使用环境，对菌藻滋生、结垢、腐蚀等问题要求严格时，以化学加药法作为对“全程水处理器”的补充，使用效果比单纯的物理法或化学法更好。 
“物化一体型全程水处理器”是在“全程水处理器”的设备本体上增加了自动的化学加药设备；根据水质控制的要求，可分别加入PH值调节剂、杀菌灭藻剂等；加药量仅相当于同等单纯化学加药量的10%—20%。 
d．紫外型全程水处理器
对于高温、高湿及水质恶劣的使用环境，对菌藻滋生等问题要求严格时，但又不能加药处理时，如跟循环水直接接触的一些轮胎等行业；可以选用“紫外型全程水处理器”，杀菌灭藻效果十分理想。 
“紫外型全程水处理器”是在“全程水处理器”的设备本体上增加了紫外杀菌消毒设备；对“全程水处理器”本身的其它功能没有任何影响。 
e．直通型全程水处理器
对于安装位置较小、过滤精度要求不高的环境，安装普通的“全程水处理器”较为困难；这时，可以选择“全程水处理器”的简易体，即：直通型全程水处理器。 
“直通型全程水处理器”的功能跟普通的全程水处理器”完全一致，同时也可以根据使用要求增加全自动、智能化及紫外等型式。[1]