标题：蒸发式冷气机
蒸发式冷气机介绍
蒸发式冷气机是由特殊纤维材料制成的湿帘、高效风机、水循环系统、浮球阀补水装置、机壳及电器元件等组成，是一种集换气、防尘、降温、除味于一身的蒸发式降温换气设备，最大特点是省电环保，同时具备出色的降温效果。产品提出“双净”概念，即用净化后的水来净化空气，杜绝二次污染，实现持续洁净。此外，冷气机降温效果很快，55秒就能达到比室温低5-15度以上的降温效果，比传统空调扇降温能力提高百分之六十五。是提高厂房[1]工作效率的好助手。
  蒸发式冷气机
蒸发式冷气机原理：
产品优势高效冷凝盘管
北斗制冷高效冷凝盘管的优化设计：ZFLA系列盘管采用优质高效导热材料制成的无缝椭圆钢管， 逐步加工而成。排管顺气流方向交叉排列紧凑，相同的容积内可增大换热面积，排管间距大，在同等气流条件 下，增加管间容纳的水量，增大水膜厚度，增强了导热面积。冷凝排管根据制冷剂流向倾斜一定的角度，便于制冷剂液体流出。在精心制作的过程 中，经过3次2.SMPa气密试验，确保无泄漏。冷凝盘管及其配件又经过高 温热浸锌处理，其锌层厚度高于 0.05mm以上，具备了优良的防腐蚀能力，可延长极大的使用寿命。
结构简单,便于安装
北斗制冷蒸发式冷凝器集壳管式水冷冷凝器、 冷却塔、循环水泵、水池、水管道融为 一体，采用上下箱组装方式，具有结构紧凑，占地少，重量轻，连接管路少， 安装方便等优点，大大地减轻了现场施工安装强度，降低了安装费用。
经济高效，节能降耗
北斗制冷蒸发式冷凝器因其独特的结构形式及高效的热交换性能，冷凝温度比较低， 效果好。因此，运转功率小，耗电量少， 其先进的运行原理及优良的淋水配套装置， 使冷却水的消耗量也减少，加之所用材料都具备良好的防腐能力延长了使用寿命， 配套大流量的轴流风机，噪声低，不污染环境，是真正的节能环保产品。维修也简单，运行费用比较低。
大流量水泵
北斗制冷专用大流量循环水泵：配用高等防护IP55，室外形专用电机，具有功率小，大流量，低噪音，性能优良，维护方便等特点。
优良的部件
专用轴流风机
北斗制冷蒸发冷专用大流量轴流风机，风机叶轮采用铝合金叶片，重量轻，防腐能力强。风筒由机械旋压而成，保证了风筒的圆度，使叶轮和风筒的间隙保持一致均匀，加大了流量， 降低了噪声，配套电机采用IP55自冷 式高等防护电动机，运转平稳，效 率高。
大流量喷淋嘴
北斗制冷蒸发式冷凝 器在淋水系统中采用了大流量的喷淋嘴，具有流大，喷淋均匀，无堵塞现象的特性，可使淋水最大限度地包容管壁，增加了水份汽化，提高换热效果。
电子水除垢仪
北斗制冷：用户如有特殊需求(订货口们应注明)，可配置先进的电子水除垢仪，可有效地 起到防锈、防腐、防垢、除垢、杀菌灭藻的功效，使循环水活化清洁。使用效果好，运行费用低。
集气囊（本公司专利）
北斗制冷公司的蒸发式冷凝器在 冷凝管组上设置了集气囊，使制冷剂中的空气和不凝性气体收集到集气囊中，将空气和不凝性气体同制冷剂分离，通过管道由空气分离器放出，可大大地降低压缩机排气压力，减轻压缩机负荷，节省电力消耗，节约电费开支。
PVC换热片
北斗制冷采用高效PVC填料，具有风阻小，抗老化，不变形的优点，经过填料时形成大面积、水膜，曲经的水流波纹，延长了水流时间，使流动空气带走水份中的热量，提高循环水的冷却效果。
高效脱水器
北斗制冷采用PVC材料脱水器，不仅能有效 地防止生化腐蚀及侵蚀，并根据独特的 曲面形式，能有效地聚集湿空气中的水份， 使水的飘逸率小于0.001%。工作原理北斗制冷[2]蒸发式冷凝器是制冷系统中的主要换热设备，它的作用原理是：制冷系统中压缩机排出的过热高压制冷剂气体经过蒸发式冷凝器中的冷凝排管，使高温气态的制冷剂与排管外的喷淋水和空气进行热交换。即气态制冷剂由上口进入排管后自上而下逐渐被冷凝为液态制冷剂。配套引风机的超强风力使喷淋水完全均匀地覆盖在盘管表面，水借风势，极大的提高了换热效果。温度升高的喷淋水由部分变为气态，利用水的汽化潜热由风势带走大量的热量，热气中的水滴被高效脱水器截住，与其余吸收了热量的水，散落到PVC淋水片热交换层中，被流过的空气冷却，温度降低，进入水箱，再经循环水泵继续循环。蒸发到空气中的水分由水位调节器自动补充。
蒸发式冷气机；降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃)，空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增温条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量  。 冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。 
1、制冷原理：采用高效的“直接蒸发制冷”技术，其原理是水在蒸发过程中吸收到热能，即在焓值不变的条件下，吸收空气的显热，使空气的温度（干球温度）降低。此现象在我们的日常生活中广泛存在，如当我们站在海边，以及风吹过沾了水的皮肤时会感觉特别凉爽等，这就是水在蒸发的过程中，吸收了空气的热量，使空气温度下降的结果。
  制冷原理2、湿帘特征：
当新鲜的空气通过其核心部件多层波纹纤维叠合物—湿帘，湿帘上的水与新鲜空气直接接触而被蒸发，空气的温度最终被降到接近于其湿球温度。特点：有良好的吸水性能和通风、过滤功能，而且水与空气的接触面积接近表面面积100倍。质地结实、耐水浸泡、耐腐蚀、不变形，正常使用寿命可超过6年。
  湿帘特征3、换气原理：
在夏季炎热的环境下，空气的干/湿球温差较大，（夏季干/湿球温差不一定很大）所以此时的制冷效果相对较好。室外的新鲜空气经过蒸发式冷气机过滤并降温后源源不断地送入室内，并将室内带有异味、灰尘、温度较高的浑浊空气排出室外，使室内的温度得到降低、提高空气的含氧量，改善空气质量。因此，蒸发式冷气机能达到降温和换气的双重效果，为您营造一个清新舒适的生活和工作环境。
  换气原理使用范围：· 纺织业
· 服装鞋帽制造皮革羽毛绒制品业
· 化学纤维制造业橡胶制品业
· 塑料制品业
· 文教体育用品制造
· 食品制造业饮料制造业
· 纸业制造 
· 铝业制造 
· 金属制品业通用设备制造、专用设备制造、电气机械器材制造电子设备制造
· 仪器仪表及文化办公用机械制造工艺品及其它制造业、木材加工制造业家具制造业造纸及纸制品业印刷业
· 仓储业（固定仓储、对环境有特别要求的，如食品怕热、或人员大部分时间在仓库）
· 畜牧业（畜牧场如养猪、养牛、养鸡厂等） 花圃（起加湿通风作用）
· 电信计算机服务业（移动、联通、电信机站及发热量大的机房等可与空调联动）
· 网吧（节电效果明显，四个月可回收设备成本）
· 食堂（部队、学校、工厂等） 
· 饭店（一般的饭店大厅）
· 酒店（厨房以走风管岗位降温，同时起通风排气的效果）
· 汽车4S店的维修车间或汽车美容养护场所（汽车维护时有一定量的尾排气体）
· 监狱系统（靠劳动力生产的密集场所）
· 汽车候车厅（起到通风及降温的作用)
· 医院.门诊大厅
· 娱乐场所（当新风及降温系统使用）
· 铁路系统洗涤车间.体育馆及室内篮球场等
· 商场【包含家电及手机商场】、超市、.烤吧.棋牌室.旅店【北方安装较好】。
· 服装专卖店（北方安装较好）
· 工厂宿舍国家标准《蒸发式冷气机》国家标准(GB/T25860－2010)于2012年10月1日实施。标准起草工作从2007年底开始筹备，历时3年时间。业内人士认为，《蒸发式冷气机》国家标准的发布，标志着我国蒸发式冷气机行业正式进入规范有序的发展轨道，将有力推动这一行业健康发展。技术要求  蒸发式冷气机底出风顶出风、底出风安装技术要求 
1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；
2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；
3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；
4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固；
5、安装支架与主机必须水平；
6、所有外墙风管部位要做好防水处理；
7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫；
  蒸发式冷气机顶出风8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，能承受环保空调主机的重量；
9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；
10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。[3]维护保养1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
2）、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品：
a)环境温度：18℃——45℃
b)环境相对湿度：≤85%；
c)大气压：86Kpa-106Kpa；
d)供水需经软化处理，供水温度≤45℃,供水压力：0.15-0.6Mpa；
e)电压偏差不超过额定电压的±10%；
f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g)无腐蚀性的环境。
3）、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。
4）、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。
5）、为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗或安装其他机械通风设备。
6）、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
7）、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。
8）、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。
9）、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。
10）、本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。
预防性维护保养：
1）、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
2）、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
3）、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。
4）、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。
5）、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。
注：高空作业时必需配戴安全带，做好安全工作。
警告:
1、以上事项请用户严谨遵守，如是不正确使用机器所发生的意外，本公司无义务承担责任。
2、请勿自行进行改装、维修、移装机器。以上工作均需要专业人员完成，否则有可能造成意外[4]