标题：发电机逆功率
引简介
发电机逆功率保护又称功率方向保护。一般而言，发电机的功率方向应该为由发电机流向母线，但是当发电机失磁或其他某种原因，发电机有可能变为电动机运行，即从系统中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时，发电机的保护动作，或动作于发信号或动作于跳闸。  [1]
特征
1）定子电流超出正常值，电流表指针将激烈地撞挡。
2）定子电压表的指针将快速摆动。
3）有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。
4）转子电流表指针在正常值附近快速摆动。
5）发电机发出鸣叫声，且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。
6）其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动  
处理方法
发电机振荡失去同步时应注意以下几条：
1）要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件；
2）要适当地调整该机的负荷，以帮助恢复同步；
3）当整个电厂与系统失去同步时，该电厂的所有发电机都将发生振荡，除设法增加每台发电机的励磁电流外，在无法恢复同步的
情况下，为使发电机免遭持续电流的损害，应按规程规定，在2分钟后将电厂与系统解列。[2]
  
功率的影响
很多用户都不知道气候环境对柴油发电机组功率有影响，星火将针对主题给大家作详细的介绍。
湿度,高度以及温度等环境因素都会对柴油发电机组的运行产生影响,在实际运用时情况会要复杂得多，并且另外一些因素也会影响柴油发电机组的正常工作。
下列情况会对柴油发电机组产生不利影响：
1.空气中含有其他气体为化学性质的腐蚀气体 ,如二氧化硫、二氧化碳等；
2.(在海边)有盐水(雾) ，容易使柴油发电机组表层氧化；
3.灰尘或风沙 ；
4.雨水 ；
因此，我们必须全面考虑各种复杂的气候对柴油发电机组的影响，保证发电机的正常工作。对于一般的柴油发电机组，推荐以下三种选项以适应不同的气候：
1.防冷凝加热器：用于空气中湿度较大且易发生冷凝的环境中，当发电机不运行时接通加热器,使发电机的机身温度高于环境温度约5°C，运行时切断加热器电源。
2.IP23防护等级：标准IP22为防垂直下滴的雨水进入电机内部，IP23防护等级可以防止与垂直方向成60度的雨水进入电机内部。
3.高质量的空气过滤器：用于风沙比较大或空气中灰尘较多的地方，以保障过滤效果和延长发动机的使用寿命
按照国际通用的技术要求,一般定义发电机的使用环境温度为40℃,所有的设计及功率都按照这一环境温度而言。
事实上，对发电机而言，环境温度应该为发电机的进风温度。由于发电机是与柴油机一起工作，柴油机发热会使整个空间内温度超过40℃。
实际运行时发电机的环境温度不应该超过40℃，这一点非常重要。若实际使用环境温度超过40℃，那么发电机应该降功率运行。
对环境温度而言，若其低于40℃，则发电机的功率可以比额定功率大。
当环境温度超过40℃时发电机的功率修正系数如下：
环境温度(℃)　系数
45　0.97
50　0.94
55　0.91
60　0.88[3]
环境决定功率 我们很多用户在购买柴油发电机组时，并没有向厂商了解柴油发电机组在什么环境下才能够很好的被运用，并且不同系列的柴油发电机组使用环境也不相同，还有同一柴油发电机组在不同的环境下使用，输出功率也不相同。如果要使得柴油发电机组稳定，必须要了解这些适用的环境。 
135系列、190系列柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率，并能在额定功率工况下连续工作12小时(其中包括在过载10%工况下工作1小时)。若使用环境条件与下述规定不符合时，机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。
(1)环境大气压力100kPa；
(2)环境温度25℃；
(3)空气相对湿度30%。
 柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作：
(1)海拔高度不超过1000m；
(2)环境温度5—40℃，不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40℃；
(3)空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)。
沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率，并能以额定方式连续工作12小时(其中包括过载10%工况下工作1小时)。
(1)海拔高度1000m；
(2)环境温度55℃；
(3)空气相对湿度30%。
舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作：
(1)环境空气温度50℃；
(2)海水温度-2—32℃；
(3)环境大气压力100kPa；
(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌，并受冲击和振动作用。
(5)排气背压5kPa(波动峰值10kPa)；
(6)横摇±45°(周期3—4秒)；
(7)横倾±15°；
(8)纵倾±10°(周期4—10秒)；
(9)纵倾±5°。
 柴油发电机组的最大输出功率不得超过铭牌功率的10%。当柴油发电机组超过12小时连续运行时，其输出功率应为额定功率的90%。
注意：
1、额定功率（即机组容量）是在环境温度20℃，相对湿度60%，大气压力为760毫米汞柱高的条件下，连续进行12小时所允许的输出功率（其中包括超负载10%运行1小时）。超出上述环境条件下工作时，发电机的输出功率须修整。
2、机组在超过12小时以上连续运行时，按其输出功率90%折算（即持久功率）。若超出上述环境条件，持久功率也按修正后功率的90%这算。
3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的环境下使用是，输出功率也。[4]
逆功现象
1．星火发电机公司对频率造成逆功现象的调整： 
如果两台机组的频率不等，相差较大时，在仪表上（电流表、功率表）显示出，转速高的机组电流显示正值，功率表指示为正
功率，反之，电流指示负值，功率指示负值。这时星火发电机会调整其中一台机组的转速（频率），视功率表的指示进行调整，把
功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零，这样两台机的转速（频率）基本上一致。但是，这时电流表仍有指示
时，这就是电压差造成的逆功现象了。
2．星火发电机公司对电压差造成逆功现象的调整：
当两台机组的功率表指示均为零时，而电流表仍然有电流指示（即一反一正指示）时，星火发电机公司可调整其中一台发电机组的
电压调整旋钮，调整时，视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消除（即调整为零），电流表无指示后，这时视功率因
数表的指示，把功率因数调至滞后0.5以上即可.一般可调整至0.8左右,为最佳状态。[5]
功率（经济功率）计算
P最佳=3/4*P额定（即0.75倍额定功率）。[6]  
功率亏损较大的情况
1、气缸组件磨损过大；
2、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；
3、PT油泵工作失效；
4、正时机构工作不良；
5、增压器工作失效；
6、中冷器过脏；
7、气门组件密封不良；
8、柴油格、空气格过脏。 
功率不足原因
1、空气滤清器不清洁 
空气滤清器不清洁会造成阻力增加，空气流量减少，充气效率下降，致使发动机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘，必要时更换滤芯。 
2、排气管阻塞 
排气管阻塞会造成排气不畅通，燃油效率下降。动力下降。应检查是否由于排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加。一般排气背压不宜超过3．3kPa，平时应经常清降排气管内的积炭。 
3、供油提前角过大或过小 
供油提前角过大或过小会造成油泵喷油时间过早或过晚（喷油时间过早则燃油燃烧不充分，过晚则会冒白烟，燃油也会燃烧不充分），使燃烧过程不是处于最佳状态。此时应检查喷油传动轴接合器螺钉是否松动，如果松动，则应重新按照要求调整供油提前角，并拧紧螺钉。 
4、活塞与缸套拉伤 
由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过，以及活塞环结胶造成摩擦损失增大，造成发动机自身的机械损失增大，压缩比减小，着火困难或燃烧不充分，下充气增大，漏气严重。此时，应更换缸套、活塞和活塞环。 
5、燃油系统有故障 
（1）燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞，造成油路不畅通，动力不足，甚至着火困难。应清除进入管路的空气，清洗柴油滤芯，必要时更换。 
（2）喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良，此时容易导致缺缸，发动机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。 
（3）喷油泵供油不足也会造成动力不足，应及时检查、修理或更换偶件，并重新调整喷油泵供油量。 
6、冷却和润滑系统有故障 
柴油机过热，是由于冷却或润滑系统有故障所致，此种情况下会导致水温和油温过高，易出现拉缸或活塞环卡死现象。 当柴油机排气温度增加时，应检查冷却器和散热器，清除水垢。 
7、缸盖组有故障 
（1）由于排气漏气引起进气量不足或进气中混有废气，继而导致燃油燃烧不充分，功率下降。应修磨气门与气门座的配合面，以提高其密封性，必要时换新。 
（2）气缸盖与机体的接合面漏气会使缸体内的气进入水道或油道，造成冷却液进入发动机体内，若发现不及时会导致“滑瓦”或冒黑烟，从而使发动机动力不足。由于气缸垫损坏，变速时会有一股气流从缸垫冲出，发动机运转时垫片处会有水泡出现，此时应按规定扭矩拧紧气缸盖螺母或更换气缸盖垫片。 
（3）气门间隙不正确会造成漏气，致使发动机动力下降，甚至着火困难。应重新调正气门间隙。 
（4）气门弹簧损坏会造成气门回位困难，气门漏气，燃气压缩比减少，从而造成发动机动力不足。应及时更换已损坏的气门弹簧。 
（5）喷油器安装孔漏气或铜垫损坏会造成缺缸，使发动机动力不足。应拆下检修，并更换已损坏的零件。若进水温度太低，会导致散热损失增大，此时应调整进入温度，使之符合规定的数值。 
8、连杆轴瓦与曲轴连杆轴颈表面划伤 
此种情况的出现会伴有不正常声音及机油压力下降等现象，这是由于机油油道堵死、机油泵损坏、机油滤芯堵死，或机油液压过低甚至没有机油等原因造成的。此时，可拆卸柴油机侧盖，检查连杆大头的侧而间隙，看连杆大头是否能前后移动，如不能移动，则表示已咬毛，应检修或更换连杆轴瓦。 
此时，对于增压柴油机，除以上原因会使功率下降外，如果增压器轴承磨损、压力机及涡轮的进气管路被污物阻塞或漏气，也都可使柴油机的功率下降。当增压器出现上述情况时，应分别检修或更换轴承，清洗进气管路、外壳，揩净叶轮，拧紧接合面螺母和卡箍等。