标题：科瑞莱空调
科瑞莱空调简介
“科瑞莱”空调是由——“东莞市科达机电设备有限公司”自主创新研发、生产的蒸发式冷气机组，是中国目前规模最大的蒸发式冷气机、蒸发式冷风扇、蒸发式降温湿帘生产企业之一。同时也是《蒸发式冷风扇》《蒸发式冷气机》国家标准起草的副组长单位！负责销售、设计、安装、售后服务的东莞市昌鸿冷冻机电设备有限公司是科瑞莱空调全程代理服务公司。工厂总占地面积4万多平方米，拥有投资过亿元的现代化工业基地和研发基地，设有国内最先进和最大型的蒸发效率实验室、风量风压测定实验室、噪音测定实验室和蒸发冷却产品综合性能实验室。经过短短几年的发展，科达从一个小型的加工厂快速发展成为一个集自主研发、生产、销售和服务于一体的公司，从研发、生产较为单一的产品发展成研发、生产多系列多品种的产品，并于2003年通过ISO9001国际质量管理体系认证。自创立至今，科达公司已获得 “广东省著名商标”、“广东省名牌产品”、“中国优秀民营科技企业”、“广东省优秀环保企业”、“高新技术企业”、“标准化良好行为AAAA企业”等国家、省、市多种荣誉称号。 其自主创新研发、生产的科瑞莱、易富德系列蒸发式降温产品，获得国内五十多项发明、实用新型及外观专利，通过国家强制性CCC认证、欧盟强制性CE认证、国际电工CB认证等多项权威认证和多项质量检测，以过硬的产品质量、领先的技术性能、完善的服务赢得市场，已奠定了国内蒸发冷却行业的领导者地位，在广大消费者中享有很高的声誉，是国家认可的“绿色之星”产品。
实力打造：公司现有员工1000多人，其中技术工程师人员100多人，第一期工程投资1亿人民币，公司拥有全自动化蒸发式冷风机生产线6条，形成了年产10万套商用蒸发式冷风整机和60万套家用蒸发式冷风机的生产能力，已发展成为国内规模最大，实力最强的蒸发式冷风机制造商之一。 
目前，产品销售与维护网点已覆盖全国33个省市，产品远销韩国、日本、新加坡等东南亚地区以及美、欧、非等地区和国家。
科技创新：公司集科研、制造、销售、服务一体，拥有雄厚的经营与管理实力基础，一直以来，倾力专注于对蒸发式冷风机产品的技术研究和资金投入，成立了省级高新技术研发中心，“科瑞莱”蒸发式冷风机，是科达自主研发、生产的专有产品，该产品已获多项外观专利和实用新型专利，公司秉承独创的科学生产、经营管理理念，致力于蒸发降温技术在研发、生产工艺的技术不断提升，产品的性能和质量一直持续保持领先行业要求，已成为同行业标准的缔造者之一、并力做蒸发式降温换气技术的领航者，正携手国内同行立志掀起了一场工业制冷的新革命。
志存高远：企业一直致力于使“科瑞莱”蒸发式冷风机成为国内外的知名品牌，在蒸发冷却技术领域做行业创新领先者。现在科达人正不断追求和超越，按照现代化的规范组织管理，坚持创新、进取、奉献，为社会、客户、员工及合作伙伴创造价值，共创辉煌！
发展简史
公司荣誉2002年12月被认定为“东莞市民营科技企业”； 
2003年荣获东莞万江区“员工满意企业”； 
2003年4月通过“ISO9001:2000质量管理体系”认证； 
2003年6月获广东省科学技术厅认定为“广东省民营科技企业”； 
2003年6月再获广东省科学技术厅认定为“高新科技企业”； 
2004年10月荣获“中国优秀民营科技企业”； 
2004年12月荣获“广东省优秀民营科技企业”； 
2005年10月获得“全国优秀民营科技企业创新奖” 
2005年12月获得“东莞市优秀民营企业”荣誉； 
2006年4月，被万江总工会评为“二00五年度企业工会工作先进单位”； 
2006年4月,被东省环保产业协会授予“广东省环保产业科技创新杰出贡献奖”以及“广东省优秀环保企业”的荣誉； 
2006年6月，公司被东莞市质量技术监督局认定为“国家‘十五’重大科技专项‘重要’技术标准研究”东莞市技术标准试点企业； 
2006年12月，被国家标准化管理委员会，列入“国家级标准化良好行为试点企业”名单，并于2007年6月成功通过专家的评审，达到国家“AAAA”级的水平； 
2007年1月，被中共东莞市委统战部和东莞市工商业联合会，评为“和谐会员企业”； 
2007年6月，被东莞市工商行政管理局评为2006年度“守合同重信用企业”； 
2007年11月，被中国国家标准化管理委员会颁发最高级别AAAA级《标准化良好行为证书》； 
2008年4月，被东莞市科技局、知识产权局认定为“东莞市专利培育企业”。 
2009年3月，科达公司成为中国制冷空调工业协会会员单位。 
2009年3月，科达公司风室流量实验室通过国家检测中心认可。 
2009年4月，科达公司被授予“东莞市50强民营企业”。 
2009年4月，科达公司被授予“广东省装备制造业100重点培育企业”。 
2009年7月，科瑞莱产品已全部申请由“中国太平洋保险公司承保”。
“科瑞莱”产品权威认证2004年，由国家发展和改革委员会节能中心派出专家组及由上海节能监测中心监测，作为国家节能案例全面推广。(图示) 
2004年5月，通过了东莞市质量计量监督检测所对产品核心部件湿帘无毒性的检验； 
2004年11月，通过化学工业合成材料老化质量监督检验中心检验； 
2005年3月，科瑞莱节能环保空调被确认为“二OO五国家重点环境保护实用技术”； 
2006年3月，获中国质量认证中心评定，通过国家强制性CCC认证、欧盟强制性产品CE认证和国际电工CB认证； 
2006年6月，获得澳洲授予的澳大利亚市场安全准入证书； 
2006年12月，科瑞莱产品KLF-06B获得广东省重点新产品证书； 
2007年1月，通过东莞市科学技术监督局的鉴定，认为“科瑞莱蒸发式降温换气机组”的科技成果达到国际先进水平； 
2007年7月，科瑞莱产品获得采用国际标准产品标志证书； 
2007年8月，科瑞莱产品获东莞市科技进步二等奖； 
2008年2月，科瑞莱蒸发式降温换气机组KS18被中国环境保护产业协会确认为“二OO八年国家重点环境保护实用技术”； 
2008年3月，蒸发式降温换气机组获得广东省重点新产品证书。 
2008年，省名牌产品推进委员会通过省质检局网站公布了2008年广东省名牌产品最终评选结果，科瑞莱蒸发式降温换气机组榜上有名。 
2009年9月，科达公司被选定为《湿帘技术性能测试方法》国家标准起草单位。 2009年11月，科达公司被选定为《采暖空调系统水质标准》国家标准起草单位。 
2010年4月，科瑞莱产品被评为“广东省自主创新产品”。 
2010年4月，科达公司企业工程技术中心被认定为“省级企业技术中心”。 
2010年6月，科达公司被选定为《蒸发式冷风扇》国家标准化工作组组长单位。 
2010年6月，科达公司成为“东莞市上市后备企业”。 
至2010年，科达公司已拥有五十多项自主专利技术，四项国家标准起草单位，产品出口至六十多个国家或地区，产品通过CCC、CE、CB等各种国际或国家强制性质量认证。
合作伙伴2008年北京奥运会；2010年上海世博会；香港海洋公园；香港赛马场等；
企业文化
“科瑞莱”核心价值观：1、企业精神：厚德、诚信、和谐、善胜。 
2、价值观：勇于创新，积极进取，推动节能环保产业的发展，为社会创造效益，为我们的客户、员工以及合作者创造利益。 
3、企业目标：做中国第一，创世界第一。 
4、经营理念：为我们的每一个客户创造最大的价值。 
5、管理理念：以德服人，以诚待人，以人为本，营造和谐的企业环境。 
6、企业作风：高效率、高质量、高效益。 
7、人才理念：有德有才破格重用，有德缺才培养使用，有才无德限制录用。 
8、质量理念：不接受不良、不制造不良、不流出不良。
品牌介绍
拥有核心技术：科达生产工艺和研发技术水平不断提升，并设有目前国内最大、最专业的蒸发式冷风机研发生产基地，最先进和最大型的蒸发效率实验室、风量风压测定实验室和噪声测定实验室。拥有目前蒸发冷却行业的技术核心，是“科瑞莱”、“易富德”、“ 骏宝”等国内外多个知名品牌的创始企业和持有企业，是该行业国内领导型的企业。
拥有多项专利：目前，科达公司拥有已授权的自主专利技术成果四十项，其中发明专利三项、专利技术的转化率高达95%以上。
占据技术制高点：2006年公司的蒸发冷却工程技术研究开发中心被认定为市企业过程技术研发中心；2007年科达成功通过国家AAAA级“标准化良好行为企业”认证，成为东莞市首家被评为该认证国家最高级别的企业。并在产品的研发方面取得突破性进步，率先将湿帘的蒸发降温技术应用于蒸发式冷风机上，使这项技术惠及千家万户，并使科瑞莱产品进入多元化的发展阶段，2008年科达公司凭借著在蒸发冷却技术方面的技术实力与贡献，成为《蒸发式冷风扇》国家标准起草的副组长单位 。
通过多项认证：企业于2003年已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，并先后通过了中国3C、中国电工CB、欧共体CE、德国GS、韩国KV-MARK、日本L-MARK、美国CETL认证。
科瑞莱空调维护保养
检查性维护保养：
1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
2）、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品：
a)环境温度：18℃——45℃
b)环境相对湿度：≤85%；
c)大气压：86Kpa-106Kpa；
d)供水需经软化处理，供水温度≤45℃,供水压力：0.15-0.6Mpa；
e)电压偏差不超过额定电压的±10%；
f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g)无腐蚀性的环境。
3）、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。
4）、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。
5）、为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗或安装其他机械通风设备。
6）、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
7）、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。
8）、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。
9）、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。
10）、本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。
预防性维护保养：
1）、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
2）、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
3）、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。
4）、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。
5）、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。
警告：
1、以上事项请用户严谨遵守，如是不正确使用机器所发生的意外，本公司无义务承担责任。
2、请勿自行进行改装、维修、移装机器。以上工作均需要专业人员完成，否则有可能造成意外。
行业俗语
科瑞莱行业名称又叫：科瑞莱蒸发冷气机、科瑞莱环保空调、科瑞莱节能环保空调,科瑞莱冷风机科瑞莱冷气机,科瑞莱水冷空调，科瑞莱通风降温、科瑞莱新风机))是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。科瑞莱除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要核心部件-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电8/1，能为各行业更实在的省电！是国家发改委推荐倡导的节能产品！
科瑞莱核心技术——蒸发湿帘由来
1；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。 
2500 years ago, The ancient Egyptian made curtain by weaving the reeds. They then added water on curtain surface to cool the indoor air according to the theory of Air Convection and water evaporation. This was the earliest evaporative cooling pad we’ve found ever since. 
2；在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。 
The American used wood wool as evaporative cooling pad in the 19th century诞生Birth二十世纪七十年代瑞典科学家卡尔· 蒙特发明纸介质的湿帘。人们开始在湿帘的基础不断研发节约能源、保护环境的设备。 
In 1970s, scientist and entrepreneur Carl Munters invented paper cooling pad. From then on, People began to develop energy-saving and environ-mentally friendly equipment on the basis of evaporative cooling pad.引进Introduction二十世纪八十年代，我国开始进口湿帘，并推广在农业生产使用。 
In the 1980s,our country began to import cooling pad which can be widely used in agricultural production.
科瑞莱降温技术原理
蒸发式降温换气机组原理： 
根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，使空气经过实际换热面积为表面多倍的蒸发湿帘，将大量的热量吸收，从而达到降温的目的。 
“多层波纹纤维叠合物”湿帘特性
核心部件是直接蒸发式湿帘—“多层波纹纤维叠合物”湿帘是瑞典的专利发明，它是经过特殊的“多层波纹纤维叠合物”，其特点是：有良好的吸水性能和通风性能，质地结实，耐水浸泡而不变形；耐腐蚀，正常使用寿命可超过5年。“科瑞莱”使用的蒸发湿帘，其换热面积为表面面积的100倍，因而降温效果显著。科瑞莱适用范围-----科瑞莱环保空调适用范围： 
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革制造业； 
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业； 
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房； 
厨房、菜市场、网吧、娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； 
温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；
科瑞莱空调(蒸发式冷气机)的选配
科瑞莱应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。 
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。 
环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。 
环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。 
环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。 
机型指南：
厂房状况（包括锌瓦顶简易厂房）选用机型厂房长宽适中，工人密集（大多数情况） KV18A（标准型）、KS18A（豪华型）、KS12B、KS18C、KT30A、KT30B要求送风远 KT25B（离心机） 厂房大而工人少 /厂房较小、要求可以移动 KF60（移动式小风量） 要求大风量，选用机器少 KT30A、KT35B 科瑞莱节能环保空调换气次数参考： 
一般环境要求换气次数为25－30次/小时 
人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时 
有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时 
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数 
机组数量的计算方法：
■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）) 
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量 
■岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。 
■科瑞来节能环保空调机室内各种不同安装方式 
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。科瑞莱（蒸发式冷气机）的基本出风方式目前市面上水冷空调正常有三种出风口机型可供客户选择： 
A型=底下出风 
B型=侧面出风 
C型=顶上出风 
水冷空调（蒸发式冷气机）的出风口类型选择完全是跟据客户的车间环境来定选择！科瑞莱（蒸发式冷气机）安装方式水冷空调（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为： 
挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装； 
效果设计安装类型可分为： 
直接送风（不走管道） 管道送风 局部（区域）送风 
蒸发式空调设备的购买与其它传统空调选购基本一样：应该选购恰当的型号。 
蒸发式空调适用于需要户开放、有发热设备及高温热源、且对空气质量要求较高、人员密集需要快降温、有污染性气体或异味浓烈的家庭、工厂、商场等场所，选用蒸发式节能环保空调要充分了解空调安装现场的实际情况，比如安装场所的名称、位置、结构；再根据不同型号空调的性能特点（如风量、送风距离、外型尺寸等）结合现场的实际情况进行选型，选小了达不到效果，选大了造成浪费。针对不同情况，科瑞莱电器生产的两大系列八十多个不同型号和规格产品基本可以满足选用需求。科瑞莱（蒸发式冷气机）的检查性维护保养：1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查； 
2）、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品： 
a)环境温度：18℃——45℃ 
b)环境相对湿度：≤85%； 
c)大气压：86Kpa-106Kpa； 
d)供水需经软化处理，供水温度≤45℃,供水压力：0.15-0.6Mpa； 
e)电压偏差不超过额定电压的±10%； 
f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准； 
g)无腐蚀性的环境。 
3）、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。 
4）、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。 
5）、为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗 或安装其他机械通风设备。 
6）、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。 
7）、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。 
8）、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。 
9）、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。 
10）、本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。 
预防性维护保养：
1）、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。 
2）、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。 
3）、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。 
4）、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。 
5）、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。 
警告:
1、以上事项请用户严谨遵守，如是不正确使用机器所发生的意外，本公司无义务承担责任。 
2、请勿自行进行改装、维修、移装机器。以上工作均需要专业人员完成，否则有可能造成意外。
如何选择好的科瑞莱服务商
有商机就有漏洞了解科瑞莱服务商几个要点： 
1；公司的成立时间；-有没有营业执照、税务登记、可否开具发票或增加发票。 
2；公司实力；是否有营业公司地址、是否认证服务商、是否具备安装工程服务、是否有具有维修部门。 
3；要注意服务商的信用等级-可以上网了解。 
4；已安装那些工程案例或那些知名企业，（因知名企业，不会随便把工程判给无实力的公司） 
5；价格是否合理。 
以上是方便客户在选购产品时能为客户更好去选择服务商。以免安装过后服务服务没有得到保障！