标题：无线液位控制器
短信式无线液位控制器
短信式无线液位控制器 概述：
控制器由水位控制器、水泵控制器、不锈钢浮子（THG01）/传感器（THG02）组成。西门子进口通讯模块为核心部件。
控制器基于中国移动GPRS/GSM信号，实现水泵、水位信号无失真、超远距离无线通讯。
短信式无线液位控制器 适用范围：
山区、丘陵地段高位水池，工厂、医院、小区等远距离水源供水。水位压力、水位深度、流量等远程监控。
短信式无线液位控制器 功能与特点：
1 控制器拥有国家六项实用新型专利。
2 采用高性能电子封装技术进行整体模块化封装
3 采用高品质铝合金外壳，豪华加长天线，适合多种工作环境。
4 模块化设置、电磁灭弧设计、信号强化收集设计，确保产品高效、稳定、免维护运行。
5 实时在线监测，基于移动GPRS/GSM信号，无线信号传输稳定
6 超远距离传输，无距离限制，无障碍物限制，不受天气变化影响。
7 绑定用户手机，用户手机可实时监测系统运行参数、状态。
8 超远距离无线通讯，自动根据水位启停水泵，真正做到全天候无人值守。
9 模块化设计易于用户需求扩展，可扩展用户手机查询、短信报警水泵运行参数（电压、电流）
10 可扩展水位到限、水泵启停短信报知用户手机。
11 各种运行故障振铃至用户手机报警。
12 工业机品质，遵循实用耐用原则，坚固的结构，稳定的性能，胜任于各种恶劣环境。
13 系统基于移动短信信号，每月消费不超过10元，可满足客户运行稳定、费用低廉的要求。
短信式无线液位控制器 主要技术参数：
型号THG01
检测方式浮子外型尺寸160*140*35 mm标准电源AC220V/DC12V工作温湿度温度-40℃-70℃；湿度 5%-95%控制输出可扩展多路输出 可扩展联动报警输出报警可绑定接收报警手机，水泵启动、水位到限等参数设置报警至手机距离无限制距离短信式无线液位控制器 工作过程：
控制器，水位端安装一套THG01型水位控制器，不锈钢浮子，水泵端安装一套水泵控制器，两端控制器内各内置一张手机卡，水位控制器实时监测浮子信号，水位到限后，水位控制器收到上浮子或下浮子信号，立即通过移动信号无线传输给水泵控制器，水泵控制器执行打开或关闭水泵动作，同时立即将水泵开启或关闭的信号回传至水位控制器。系统运行完毕。
如系统出现故障，即水泵端断电或电路故障，水位端没有收到水泵端开启或关闭信号，连续三次呼叫水泵端失常，将立即启动短信或振铃报警至用户手机，用户现场查看，或用手机远程自动启停或关闭水泵，远程短信查询水泵运行参数、（可扩展型）。
短信式无线液位控制器 工作过程：
控制器，在水塔或水池处安装一套水位短信报警终端及投入式液位变送器，投入式液位变送器接线至水位短信报警终端，在水泵处安装一套水泵远程控制终端。水位报警短信报警终端、水泵远程控制终端各内置一张普通手机卡。
本系统双方通过移动GSM短信信号进行通讯。
举例：用户采用自己手机发送“设置上限3米”“设置下限0.5米”的短信至水位报警终端，设置上下限。水位短信报警终端实时采集水位信号，一旦达到用户短信设置的上下限水位信号，水位短信报警终端立即发送短信到水泵远程控制终端，同时发送短信到用户手机，告知现在的具体水位值“水位3米”，水泵远程控制终端收到信号后，打开或关闭水泵，同时发送水泵已经打开或关闭的信息到水位终端和用户手机，水位短信报警终端收到水泵远程控制终端的信号，确认系统工作完成，否则长时间收不到水泵远程控制终端回复的信号，立即启动振铃报警至用户手机，用户需现场查看。
无线电波液位控制器
概述无线遥控水位控制仪，主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表，它不但可监视水位的变化，同时还可以自动控制水泵的启停。本机共分三大部分，即水深传感器、发送机与接收机（如图1），发送机装设在水塔内，接收机装在控制中心，传感器投入水中，其输出电压与水深成正比，水位越高，其输出电压越大，在时序电路的控制下，将其水深信号通过发射天线传输到控制中心的接收机，接收机在程序的控制下将水位数据显示出来，并且根据设定的水位上下限值及水位报警值，
控制水泵的开启，及时发出超限报警信号。
  无线液位控制仪原理图仪器面板如下图所示：
  仪器面板主要技术指标1、电 源 AC220V±10% 50Hz      
2、测量范围 -1999 ～ 9999字               
3、分 辨 率 0.01M            
4、测量精度 ±0.01M                        
5、遥测距离 0 — 10 KM
6、环境温度 -20℃ ～ +50℃
7、相对湿度 ﹤90% 避免强腐蚀气体
8、外形尺寸 ：发送机 310×250×115
接收机 310×250×115
9、重    量 ： 发送机 4.6 Kg  
接收机 4.6 Kg主要功能1、显示方式：
①、-1999～9999测量值显示；
②、-1999～9999设定值显示；
③、发光二极管工作状态显示。
2、输出信号: DC 0～10mA（负载能力≤750Ω）DC 4～20mA（负载能力≤500Ω）
DC 0～5V（输出能力≤250Ω）  DC 1～5V（输出能力≤250Ω）
3、控制方式：可选择1—4限控制，LED指示。控制方式为继电器ON/OFF；带回差（用户可自由设定）控制精度±1字，触点容量：AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
4、报警方式：可选择1—4限报警，LED指示。报警方式为继电器ON/OFF；；带回差（用户可自由设定）报警精度±1字，触点容量：AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
5、如上所述控制输出可以自动控制水泵起停，报警输出可以对外输出报警开关信号。
6、本机设有1—18个频道，安装时根据本地区环境，设置不同的频道，但发送机与接收机频道必须一致。
7、本机为间歇发射数据，每2分种传输一次，传输时间为1秒，每接收一组数据面板接收指示灯闪烁呈绿色。
8、一台发送机可配置多台接收机，数台接收机在不同地点监测同一水塔和水池水位。
9、标准模拟信号输出，可供微机采集记录。传感器测量原理传感器是一种硅压阻元件，不锈钢外壳封装，头部有导压孔，内部敏感片是带有扩散硅电阻的单晶硅膜片，利用半导体的压阻效应实现 力 — 电 转换。
液体中传感器膜片所受到的液体压力与上部大气压力之差
△ P =ρ· H    ρ —液体的密度 H—液体的深度
传感器输出的电信号正比于被测压力 即V=K·△ P
  液位高度计算公式安装与操作（一）发送机的安装
1.发送机在水塔内安放的位置根据水塔的不同结构而定，最好放置于冬暖夏凉处。如图4几种常见的安装示意图供参考。如果是山顶水糟，可制做一个带百页窗与防雨棚的铁皮箱如图5，将发送机放在其中。
  发送机的安装
（二）接收机的安装
1.接收机可放置在控制操作台上，装好天线及电源线。
2.将转换开关3打至“通话”位置以便与水塔人员的通话。
3.设定水位上、下限及报警水位高度，接通电源，仪器处于初始状态，等待接收2～3次数据后便进入正常工作状态。
4.一般遥测距离较近时（<2KM），接收机可使用室内拉杆天线，拉杆天线根据实际情况不一定全拉开为最好，应在同一室内不同位置测试接收效果，因此安装时应通过检查传输的声音是否清晰、数据显示是否正确来确定一个最佳位置。
5.发送机为间歇式发送数据，每两分钟传输一次，传输时间为1秒。每接收到一组数据时，面板接收指示灯8闪烁，呈绿色。表明发送机工作正常，数据显示为当前的水位数据并且保持到下一次接收新的数据为止。
  接收机的安装
6.在数值保持时，若外界干扰接收指示灯同样会闪烁，但数值仍保持不变，如果接收的数据不正确时，可将接收机的位置左右移动或调节天线长短，直到数据准确无误。
7.接收机调整完毕后，仪器位置及面板开关的状态不得随意变动。
8.冬季水塔因故停止使用时，必须将传感器沥干水收回室内保存，防止冻坏。