标题：公称直径
简介
例如内径1200mm的容器的公称直径标记为DN1200。它主要分为三方面：
详细说明
1. 压力容器的公称直径用钢板卷焊制成的筒体，其公称直径指的是内径。若容器直径较小，筒体可直接采用无缝钢管制作。此时，公称直径指钢管外径。封头的公称直径与筒体一致。2.管子的公称直径一般来说，管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示，其后附加外直径的尺寸和壁厚，例如外径为108的无缝钢管，壁厚为5MM，用D108*5表示，塑料管也用外径表示，如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示，在设计图纸中一般采用公称直径来表示，公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准，也叫公称通径，是管子（或者管件）的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等，例如：公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种，108为管子的外径，5表示管子的壁厚，因此，该钢管的内径为（108-5-5）=98MM，但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差，也可以说，公称直径是接近于内径，但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称，在设计图纸中所以要用公称直径，目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸，公称直径采用符号DN表示，如果在设计图纸中采用外径表示，也应该作出管道规格对照表，表明某种管道的公称直径，壁厚。
为了使管子、管件连接尺寸统一，采用DN表示其公称直径（也称公称口径、公称通径)。化工厂用来输送水、煤气、空气、油以及取暖用蒸汽等一般压力的流体，管道往往采用电焊钢管，称有缝管。有缝管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径，也不是内径，而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径，对应一个外径，其内径数值随厚度不同而不同。(管子又分为英制管和公制管的。公称直径为DN100的管，如果该管为国际通用系列（俗称英制管），其外径是114.3mm；如果该管为国内沿用系列（俗称公制管），其外径是108mm。 这样就出现了两种直径了，不矛盾的。)公称直径可用公制mm表示，也可用英制in表示。 
管路附件也用公称直径表示，意义同有缝管。 
工程中所用的无缝管，如输送流体用无缝钢管(GB 8163-87)、石油裂化用无缝钢管(GB 9948-88)、化肥设备用高压无缝钢管（GB 6479-86)等，标记方法不用公称直径，而是以外径乘厚度表示。标准中称此外径与厚度为公称外径与公称厚度。 
输送流体用无缝钢管和一般用途无缝钢管分热轧管和冷拔管两种。冷拔管的最大外径为200mm；热轧  公称直径管的最大外径为630mm。在管道工程中，管径超过57mm时，常采用热轧管。管径在57mm以内常选用冷拔管。3. 零部件的公称直径有些零部件如法兰、支座等的公称直径，指的是与它相配的筒体、封头的公称直径。DN2000法兰是指与DN2000筒体(容器)或封头相配的法兰。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座。还有一些零部件的公称直径是与它相配的管子公称直径表示的。如管法兰，DN200管法兰是指连接DN200mm管子的管法兰。另有一些容器零部件，其公称直径是指结构中的某一重要尺寸，如视镜的视孔、填料箱的轴径等。DN80(Dg80)视镜，其窥视孔的直径为80mm。4. 螺纹的公称直径除管螺纹以通管的内径（英寸单位）为公称直径外，其他螺纹的公称直径，均以外螺纹的大径为公称直径（公制单位）
以普通公制外螺纹为例，普通公制螺纹的牙型角是60° 
计算公式如下: 
螺 距 P 
原始三角形高度 H=0.866P 
牙高(工作高度) H=0.5413P 
内 螺 纹 大 径 D--内螺纹（公称直径） 
外 螺 纹 大 径 d--外螺纹（公称直径）  内 螺 纹 中 径 D=D-0.6495P 
外 螺 纹 中 径 d=d-0.6495P 
内 螺 纹 小 径 D=D-1.0825P 
外 螺 纹 小 径 d=d-1.0825P 
其他螺纹的参数计算，参阅国标参数手册5. 螺纹的公称直径转换国标AETV阀门公称直径的单位为mm,美标AETV阀门公称直径的单位为in(英寸)
  深圳市爱尔特阀门[1]换算如下:
1分=1/8寸=DN6
2分=1/4寸=DN8
3分=3/8寸=DN10
4分=1/2寸=DN15
6分=3/4寸=DN20
8分= 1 寸=DN256.公称直径的表示方法公称直径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志来表示，作为标志符号，符号后面注明单位为毫米的尺寸。公称通径是铸铁管、有缝钢管、混凝土管等管子的标称，但无缝钢管不用此表示法。 例如DN50，即公称直径为50mm的管子。
英寸NB（mm）与公称直径DN（mm）、外径OD（mm），的关系如下： 
NB(inch)-----DN(mm)------OD(mm) 
1/2--------------15 ----------21.3 
3/4--------------20 ----------26.7 
1-------------- 25 ------------33.4 
1 1/4 ------------ 32---------42.2 
1 1/2------------40 ----------48.3 
2-------------- 50 ------------60.3 
2 1/2--------- 65 ------------73.0 
3-------------- 80 ------------88.9 
4-------------100 ------------114.3 
5-------------125 ------------139.8 
6-------------150 ------------168.3 
8-------------200-------------219.1
国家标准
标准号 GB/T 1047-2005 
实施日期 2005-08-01
中文标准名 管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用 
标准状态 现行有效　 
被代替标准 GB/T 1047-1995 
中国标准分类号 J15 
ICS号 23.040.60 
标准页数 4页 
馆藏 有纸本 
单行本 单行本 
记录日期 2005-4-12 
1 、范围 
本标准规定了DN（公称尺寸）的定义和系列。 
本标准适用于使用 DN 标识的相关标准中规定的管道元件。 
注：也可以使用与本标准不同的其他标识尺寸方法，例如螺纹、压配、承插焊或对接焊的管道元件，可用NPS（公称管子尺寸）、OD（外径）、ID（内径）或G（管螺纹尺寸标记）等标识的管道元件。 
2、 定义 
DN：用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN 和后跟无因次的整数数字组成.这个数字与端部连接件的孔径或外径（用mm 表示）等特征尺寸直接相关。 
注 1：除在相关标准中另有规定，字母DN 后面的数字不代表测量值，也不能用于计算目的。 
注 2：采用DN标识系统的那些标准，应给出DN 与管道元件的尺寸的关系，例如DN/OD 或DN/ID。 
3、 DN 系列 
优先选用的DN 数值如下： 
DN 6 DN 100 DN 700 DN 2200 
DN 8 DN 125 DN 800 DN 2400 
DN 10 DN 150 DN 900 DN 2600 
DN 15 DN 200 DN 1000 DN 2800 
DN 20 DN 250 DN 1100 DN 3000 
DN 25 DN 300 DN 1200 DN 3200 
DN 32 DN 350 DN 1400 DN 3400 
DN 40 DN 400 DN 1500 DN 3600 
DN 50 DN 450 DN 1600 DN 3800 
DN 65 DN 500 DN 1800 DN 4000 
DN 80 DN 600 DN 2000