标题：精密过滤器
精密过滤器概述
工作原理精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。  微孔膜精密过滤器结构特点各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。性能特点(1) 过滤精度高，滤芯孔径均匀
(2) 过滤阻力小，通量大、截污能力强，使用寿命长。
(3) 滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染。
(4) 耐酸、碱等化学溶剂。
(5) 强度大，耐高温，滤芯不易变形。
(6) 价格低廉，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换。[1]精密过滤器应用用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药。食品。化工。环保。水处理等工业领域、
罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐，也可根据用户要求制作。
基本参数
过滤量T/H：0.05-20
滤器使用压力mpa：0.1-0.6
滤机规格蕊数：1、3、5、7、9、11、13、15、
滤器使用温度°C：5-55
各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯，聚硐膜(HE)滤芯，聚丙烯膜(PP)滤芯，醋酸纤维膜(CN－CA)滤芯，
过滤精度从0.1-60um，长度有10；20；30和40英寸(即250；500；750；1000mm)四种，
上述滤芯，耐压为0.42mpa，可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种
折叠式过滤器特点
本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。
此滤器能滤除绝大部分微粒，所以广泛应用于精滤和除菌工艺。
滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等
折叠式滤芯长度有10、20、30、40 英寸
滤芯材质聚四乙烯、聚砜、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维
过滤孔径有：0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等
又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯，可根据需要选用。
精密过滤器主要包括：PA PE微孔精密过滤器，钛棒过滤器、聚醚砜滤芯、聚四氟乙烯滤芯、微孔膜筒式过滤器。
精密过滤器特点
⒈高效能去除水、油雾、固体颗粒，100%去除0.01μm及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt；
⒉结构合理，体积小、重量轻；
⒊带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。
⒋三级分段净化处理，使用寿命长。  微孔精密过滤器滤芯
精密过滤器材料
⒈外壳：不锈钢或PP
2.滤芯材料：B、C系列环保特殊纤维、不织布；D系列、  精密过滤器活性碳；
保养与维修
1、精密过滤器的核心部件是过滤的滤芯，滤芯属于易损坏的部件，需要特别的保护。
2、精密过滤器长时间工作，会截阻一定量的杂质，这会时工作速率下降，所以要经常清洗，同时要清洗滤芯。
3、在清洗过程中要特别注意躲滤芯的清洗，不要变形或损坏，否则会导致过滤精度降低，达不到生产要求。
4、如发现滤芯变形或损坏，必须马上更换掉。
5、某些精密滤芯，不能多次反复使用，如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等；
精密过滤器种类
Q级精密过滤器通用范围：一般往复式空压机前置过滤
材质：多层玻璃纤维滤芯
滤杂质：5MICRON
滤油含量：5PPM
最大压力：16KG/CM
最高温度：65℃
一般压差：0.2KG/CM
最大压差：0.7KG/CM
功能：将压缩气内大量的油气滤到5PPM以内及滤除杂质颗粒至5MICRON
  精密过滤器P级精密过滤器通用范围：一般螺旋式空压机前置过滤
材质：多层玻璃纤维滤芯
滤杂质：1MICRON
滤油含量：0.5PPM
最大压力：16KG/CM
最高温度：65℃
一般压差：0.17KG/CM
最大压差：0.7KG/CM
功能：将压缩空气内的油气滤除至0.5PPM以以滤除杂质颗粒至1MICRON以下S级精密过滤器通用范围：一般空气压缩机后置过滤
材质：多层玻璃纤维滤芯
滤杂质：0.01MICRON
滤油含量：0.01PPM
最大压力：16KG/CM
最高温度：65℃
一般压差：0.275KG/CM
最大压差：0.7KG/CM
功能：将压缩空气中微量油气精密滤除至0.01PPM同时滤除空气中杂质颗粒至0.01MICRON达到无油标准的高品质压缩空气C级精密过滤器通用范围：用高度精密过滤专用  
材质：活性碳滤芯
滤杂质：0.03MICRON
滤油含量：0.003PPM
最大压力：16KG/CM
最高温度：65℃
一般压差：0.75KG/CM
最大压差：0.7KG/CM
功能：一般用于滤除压缩空气中的臭氧，非常微细的油气及超微颗粒
精密过滤器为了能达到高精密过滤品质，采用了多层不同过滤材质，其中包含了硼矽酸盐的纤维层、玻璃纤维层、活性炭纤维层、多层不织布层及不锈钢网层。唯有如此才能达到无油，无杂质高品质空气。
补充：
C 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒，达到最低残留油分含量仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置。
T 空气管路过滤器能滤除小至1μm的液体及固体微粒，达到最低残油分含量仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。
A 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于H级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。
H 活性炭微油雾过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起最后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。
过滤器选型的一般原则
1、进出口通径
原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。
2、公称压力
按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择
主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、过滤器材质
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力损失计算
水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52～1.2kpa
过滤器滤网精度换算
微米
10
25
30
40
50
80
100
120
150
200
400
800
1500
3000
目数
1500
650
550
400
300
200
150
120
100
80
40
20
10
5
毫米
0.01
0.025
0.03
0.04
0.05
0.08
0.1
0.12
0.15
0.2
0.4
0.8
1.5
3.0
全自动自清洗精密过滤器
适用范围
精密过滤器精密过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。 　　石化、化工行业：双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收； 　　石油、天然气行业：加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、酸化液体过滤； 　　涂料、油漆、油墨行业：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂； 　　医药、生物工程行业：输液（LVP和SVP）制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、CIP过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤； 　　汽车制造行业：电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化； 　　电子、电镀行业：液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤； 　　食品、饮料、酒行业：葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。[2]