标题：供水系统
供水系统的定义和构成
就供水体系的技能功能而言，整个供水体系应满意用户对水质、水量和水压的需求。除此之外，在整个基建进程和出产运转中还需求基建投资省,常常运转费用低，操作办理便利，无塔供水设备能安全出产以及充分发挥整个供水体系的经济效益。因而，正确挑选供水体系，具有十分重要的含义。　影响供水体系挑选的要素许多，主要有城镇或小区的计划、当地地势、用户对供水体系的需求和水派的类型竿。因为上述要素的不一样，供水体系能够有各种不一样的方式及其组成。如以符合卫生需求的深层地下水作水源，供应居民生活饮用，则就不需求净化处置，仅缔造取水和翰配水工程即可，如以江河水作为居民生活用水的水源时，碳钢无塔供水设备则需求取水、净化和畅配水等进程……。在建设进程中，有必要根据具体情况，挑选合理的供水体系。　通常来讲，属城镇供水体系的有；一致供水体系、分区供水体系和分压供水体系等方式。对工矿企业而百，除了上述几种方式外,还有:分质供水体系和循环供水体系等。所谓一致供水体系，指的是供水区域内所有的用户，开封无塔供水设备均以同一个水质标准，一致的出厂压力，经过同一管网供应。分区供水体系通常在大城市或多水源的情况下选用，不一样的区域由不一样的水厂供应用久它们之间既可彼此连成一体，又可各自独立自成体系。当供水区涣散时，为了节约基建费用，下降运转费用，有时也选用分区供水体系。分压供水体系，通常在供水区域内的地势高差较大、用一致供水体系不经济时运用，无负压供水设备对不一样的区域以不一样的压力，经过各自独立的管网向用户供水。至于工矿企业的分质供水体系和循环供水体系，因为在城镇供水中较少遇到，因而不作胪陈。  无负压供水设备实例图(部分)供水系统又称为供水设备，是为解决由于压力不足，无法到达用户用水的高度或流量，而专门研发设计的新型环保节能的专业设备。　供水系统一般由水泵机组，变频控制柜，隔膜压力罐，压力传感器和一些辅件构成。但由于不同的类型，也会使用一些特殊的设备，如：无负压变频供水设备会用到无负压稳流罐；无塔变频供水设备会用到液位传感器……由于构成的不同，价格也不近相同。
供水系统的分类
现在市场上流行的供水设备，可以根据其类型的不同分为：无负压供水设备，无塔变频供水设备，双模变频供水设备，家用一体式供水设备，数控气压式供水设备和超静音管中泵变频供水设备等。
无负压变频供水系统
产品概述传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般由自来水管网供给，这样，原来有压力的水进入水池后变成了零，然后从零开始加压，造成大量的电力能源浪费。TSWG通用型无负压变频供水设备，是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。设备原理无负压供水设备[1]充分利用自来水管网的原有压力能源，在同样供水需求的情况下，可以选用功率相对较小的水泵及控制设备，同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及投资成本。
无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增加的目的（且丝毫不会影响管网其它用户水），又节省建水池，水箱的投次，在保证管网水质的同时（无二次污染），又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制，具有多种保护和控制功能，可实现真正无人值守。设备特色1、直接与自来水管网串联联接，不必建水池、水箱，设备出资小，与其它供水设备比较，可节约设备费用20%～60%。[2]　2、充分利用管网原有压力，只对水压缺乏有些弥补加压，与一般变频供水设备比较，可节电50～90%。　3、无水池渗漏、冒、滴等跑水表象，节水10%以上。　4、彻底解决水池、水箱的二次污染问题，安全清洁。　5、停电时可由自来水原有压力照旧供水，停电不停水。　6、施工周期短，占地面积小，机电一体化，设备便利。　7、因为去掉了水池、水箱，不存在毛病率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备毛病点，故设备运转毛病率低，修理工作量小，安稳牢靠，寿命长，易于办理。　8、充分利用电子防负压设备的智能操控功用，可最大极限的满意用户的用水需要。　9、压力罐有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种维护功用，运用寿命长。产品特点1、节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。
2、高效节能，运行成本低： 可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。
3、智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。
4、环保卫生:设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。
5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。
7、延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。适用范围1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。
2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水。
3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。
4、其他：老旧水池供水及其它形式供水的改造。
无塔变频供水系统
产品概述TSGS变频无塔供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中，并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。其核心设备交流变频调速控制柜融合了先进的微机控制变频调速技术，先进的微机控制PID调节技术和先进的微机可编程控制器等目前国际上先进技术。 本设备依据供水管网中瞬时变化的压力和流量参数，自动改变水泵的台数和运行转速，实现恒压变量供水的闭环调节，从而达到提高公司质量和高效节能的目的。设备原理变频供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速，使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是，系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行，当用水量增加时管道系统内压力下降，这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元，通过微机运行判断，发出指令到变频器，控制水泵电机，使转速加快以保证系统压力恒定，反之当用水量减少时，使水泵转速减慢，以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时，第一台泵切换到工频运行，第二台泵开始变频调速运行，当用水量小于两台泵出水量时，能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中，始终保持系统恒压不变，使水泵始终工作在高校区，既保证用户恒压供水，又节省电能。设备不需配备专职操作人员。产品特点1、 经济效益显著：使用该设备，可不建造水塔、不设楼顶水箱，既减少工程的施工周期，又解决了工程造价费用高的缺点，还克服了气压波动大，水泵启动频繁等不足之处。
2、 设计严谨：该设备采用水泵变频恒压控制，无论系统用水量怎样变化，均能使管道出口压力保持恒定。 
3、 运行可靠：该设备采用变频调速器和国内优质水泵，具有完善的保护功能和自动、手动转换功能，使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强
4、 高效节能：该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速，使水泵始终工作在高效区，节电效果明显，比恒速水泵可节电35%。
5、 操作简单：该设备采用全自动控制，PID调节，键盘操作，人机界面（文本、数字）显示。操作人员只需转换电控柜开关，就可以实现用户所需工况，实现全自动无人值守。
6、 保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、 占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组，安装非常简单方便。
8、 延长水泵及电机的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。适用范围1、有水池的高层建筑、宾馆、学校、城镇居民小区、企事业单位、新农村建设农村的生活用水。
2、工厂、工矿企业的生活或者生产用水。
3、各类水厂、供水站、污水废水厂、农业排灌站等供排水。 　
4、高楼、小区、企事业单位热水集中供水。 　
5、生产、生活中的冷却水、循环水的加压。 　
6、油田输油管道、油库、油站等的恒压输油。
超静音管中泵供水系统
产品概述TSJG超静音管中泵无负压变频供水设备是在普通型无负压供水设备的基础上推出的新型供水设备。除具有普通型无负压供水设备的所有功能特征外，本产品更显示出了我公司一贯追求的“环保卫生，低噪音，不扰民”的设计理念。该电机选用全不锈钢充水式电机，对水质绝无任何污染，其主过流部件均采用304不锈钢等食品级材料制造。设备结构形成一个密闭系统，因此运行无噪音、水质无污染。不难看出该产品将成为二次增压供水前景最宽广的设备之一。产品特点1、节省投资：该设备无须水池、水箱等储水设施，也可无须专用泵房，节省占地面积，减少建筑费用。
2、超静音优势：该设备具有先进的防振和消音功能，超静音平稳运行，无水锤、电机运行等噪音污染，声音控制在30分贝以内。
3、高效节能：该设备能与自来水管网直接串接，充分利用市政给水管网压力，在其基础上差多少补多少，即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压，当自来水压力满足要求时设备停止工作，全部由市政压力直供。与普通供水设备相比,可节电30%——90%。
4、停电不断水：供电线路停电时，能自动切换为市政自来水压力供水，维持自来水管网原有压力。
5、环保卫生：电机采用全不锈钢屏蔽式充水式电机，采用当今世界最先进的水润滑轴承，无需油脂，水润滑、水循环、水冷却，避免了水的二次污染。真正做到全食品级不锈钢配置。
6、无负压供水：该设备具有市政管网保护功能，在与市政管网直联取水加压运行过程中不会对市政自来水管网造成负压。由于市政管网随着用户的增减，压力随之波动，当市政管网压力下降至警戒压力时，该设备的保压系统会自动侦得信号并将之传输到电气控制系统，使泵组从市政管网减少吸水或停止吸水，从而保证市政管网的压力不受干扰。
7、智能化程度高：该设备采用国际先进的电脑系统来感测，传导压力信号，确保精确无误；并能实现全自动智能控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能，配备RS485总线接口可实现可视化远程调整、监测和维护。
8、造型美观，档次高级，设备使用寿命长。适用范围环境要求高、无噪音、无震动、占地小、配置高的高档小区、别墅小区、学校、医院、机关、大中城市的高层住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆等建筑日常用水和生活用水。
超静音屏蔽式无负压变频供水系统
产品概述TSPG超静音屏蔽式无负压变频供水设备是在普通型无负压供水设备的基础上研制开发的新型供水设备。它不仅具备了无负压供水的所有功能特征，而且更具有其独到的特点：1、运行超静音 2、结构一体化。该设备的屏蔽式不锈钢水泵机组完全置于密闭的屏蔽式不锈钢稳流罐中，使无负压供水机组的运行状态达到超静音效果。并且其质优价廉，真正做到了超静音供水设备“平民化”，必将成为无负压供水市场的新宠儿。产品特点1、节省投资:该设备采用一体化设计，结构紧凑。与普通无负压变频供水设备相比，可节省50%以上的占地面积。
2、双级屏蔽，超静音：该设备集水泵机组、无负压稳流罐为一体，将屏蔽电泵机组内置于稳流罐中实现两级屏蔽，使工作过程中产生的噪音被最大限度的消除吸收，到达超静音效果。
3、高效节能：该设备能与自来水管网直接串接，充分利用市政给水管网压力，在其基础上差多少补多少，即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压，当自来水压力满足要求时设备停止工作，全部由市政压力直供。与普通供水设备相比,可节电30%——90%。
4、停电不断水：供电线路停电时，能自动切换为市政自来水压力供水，维持自来水管网原有压力。
5、环保卫生：电机采用全不锈钢屏蔽式充水式电机，采用当今世界最先进的水润滑轴承，无需油脂，水润滑、水循环、水冷却，避免了水的二次污染。真正做到全食品级不锈钢配置。
6、无负压供水：该设备具有市政管网保护功能，在与市政管网直联取水加压运行过程中不会对市政自来水管网造成负压。由于市政管网随着用户的增减，压力随之波动，当市政管网压力下降至警戒压力时，该设备的保压系统会自动侦得信号并将之传输到电气控制系统，使泵组从市政管网减少吸水或停止吸水，从而保证市政管网的压力不受干扰。
7、智能化程度高：该设备采用国际先进的电脑系统来感测，传导压力信号，确保精确无误；并能实现全自动智能控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能，配备RS485总线接口可实现可视化远程调整、监测和维护。
8、造型美观，档次高级，设备使用寿命长。适用范围环境要求高、无噪音、无震动、占地小、配置高的高档小区、别墅小区、学校、医院、机关、大中城市的高层住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆等建筑日常用水和生活用水。
双模变频供水系统
产品概述双模变频供水设备是我公司在原有通用型水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备基础上开发出来的最新智能化供水设备。 本产品把水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备巧妙地结合在一起，实现了真正意义上的高效、节能、环保、运行可靠、用水高峰不断水、停电可维持自来水水压供水等优点，把二次供水设备的技术水平提升到了一个新的高度，标志着供水设备二次革命时代的来临，具有极大的社会效益和经济效益。产品特点1、双模式供水:具有水池（水箱）式变频供水设备和无负压管网叠压变频供水设备两种模式供水，可根据自来水进水压力及流量自动切换，此种运行方式不但避免了市政管网负压的产生,并且保证了供水的连续性,这个功能是通用型无负压供水设备无法做到的。
2、高效节能，运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力，差多小，补多少，不产生负压，与传统水池（水箱）式变频供水设备相比可节能30%~90%。
3、定时换新功能：控制系统定时对水池（水箱）中的水自动进行换新，以保持水池（水箱）中的水的新鲜程度。
4、运行可靠：停电可维持市政管网水压供水；当用水高峰或自来水停水时，由水池（水箱）供水，大大提高用户用水的可靠性，完全符合自来水供水规范。
5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组，安装非常简单方便。
7、延长设备的使用寿命：对泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池（水箱）变频供水设备大大提高。适用范围1、各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等建筑二次供水系统的应用。
2、特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。
3、离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。
4、原有气压式、水池（水箱）式变频供水设备的改造工程。