标题：前置过滤器
简介
，通常安装在进水管道水表后，以确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害，并且对暗敷管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。前置过滤器是二次污染的克星，是一种可靠的杂质过滤装置。
家用型前置过滤器是对全屋用水的第一道粗过滤设备。可以过滤自来水中的泥沙，铁锈，大颗粒物质。
定义
什么是前置过滤器，起的作用是什么。 
前置过滤器一般安装在管道的前端，所以以“前置”二字来命名；而“过滤”，则指的是这类设备的基本原理。通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网，最下端则为排污口，靠一个阀门来控制开启和关闭。 
滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米不等。主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免人体及肌肤受到伤害；并且对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花潵起到积极的保护作用，前置过滤器还可以添加“盐酸复磷”阻垢滤芯对太阳能、开水器起到阻垢的作用。
工作原理
叠片式过滤器原理：是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽，一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时，叠片之间的沟槽交叉，从而形成一系列100微米左右的过滤单元。 
在过滤时，水从外面通过叠片，过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起，杂质颗粒截留在叠片交叉点，经过过滤的水从过滤器中流出 
反洗状态，当到达一定压差或时间时，系统进行冲洗控制器控制阀门改变 水流方向，使叠片上的杂质被冲出 
缺点：杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口顺冲型前置过滤器原理：大多数采用50-100um的不锈钢滤网，通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁，如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留，打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走，实现了滤芯的冲洗。 
缺点 ：如水质差时、或消费者的习惯不好，滤芯容易被堵，不但较小的杂质冲洗不出来，反而在滤芯中嵌得更深、更紧，容易成为二次污染只能打开壳体把滤芯拿来出用牙刷刷洗。虹吸型前置过滤器原理：虹吸型前置过滤器采用的是外压式，通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面，泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂志被膜孔截留于表面，打开冲洗开关水流在滤芯周围形成副压，内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质，被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走，相比之前的两款前置，在冲洗效果上要好了很多。 
缺点：产品结构复杂、冲洗不彻底，如水质比较差一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧最后滤芯堵死，造成二次污染，一旦堵死维护起来非常困难，大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50微米以上。反冲洗前置过滤器反冲洗前置过滤器（并非通过连接管道上的多个阀门的开合而改变水流方向形成反冲）　
原理：当过滤器需要冲洗截留物时，手动或自动通过调节过滤器本身自带的换向多路阀实现水流的逆转，使原水水流从滤网（芯）的净水侧流向原水侧，达到反冲的目的。
目前常见的反冲洗前置过滤器通常的工作状态属于“内压式”（因为这种结构更容易实现多路阀的设计），通过自来水的压力由滤网（芯）的内壁渗透到外壁，泥沙、铁锈等颗粒型杂质被截留于管内，打开冲洗阀门被滤网所截留的杂质被水冲走，如果遇到水质比较差、消费者长时间不冲洗，堵住滤孔也不用担心。通过反冲洗功能，此时形成“外压式”，此时嵌在滤芯网孔里的（被顺冲冲不掉的）杂质，就会被水冲走。 
反冲洗前置过滤器相比较前几款产品在技术上有了很大一步的提高，冲洗设计合理“正冲、反冲随心所欲”将杂质彻底的冲出，杜绝因杂质积累而造成的二次污染。
小注：连反冲洗都无法清除的堵塞在滤网孔内的截留物，需要打开滤瓶取出滤网，用辅助的毛刷（可用牙刷取代），气枪等工具清理。
前景及应用领域
1、解决管道二次污染前置过滤器一般安装在水表的后面，主要的作用是把自来水恢复到出厂前的标准，保护下游设备。 
城市的供水管道陈旧而漫长，管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制失灵，如龙头滴水（目前市场上的减压阀均采用比列式，水龙头的阀芯采用陶瓷磨片式，  细小的颗粒短时间内会造成减压阀失效，导致磨片式陶瓷阀芯滴水）热交换器管道堵塞、破裂，而且杂质会在管道上沉淀下来，一方面为细菌的滋生提供了温床，另一方面会形成电化合物质，它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔，前置过滤器的过滤精度5-100微米，可过滤肉眼所见的杂质如泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，大大延长后续设备的使用寿命，如龙头、花洒、洗衣机、热水器、马桶……。在德国前置过滤器立法规定1988年以后的所有建筑物都必须安装前置过滤器，因此前置过滤器在欧美市场应用极其广泛。2、阻水垢、防锈蚀水垢对所有的消费者都讲都不陌生，水垢的结成主要成份是钙、镁组成，虽对人的身体购不成危害，但是热水器、燃气热水器、开水器结垢会造成热水器内胆腐蚀，精密控件的失灵，给用户造成一定的损失，归纳一下有以下几点危害： 
加热设备结垢：浪费燃料、降低加热设备的热效率：因为水垢的导热系数比钢材的导热系数小数十倍到数百倍。因此结有水垢时 , 使受热面的传热性能变差 , 燃料燃烧所放出的热量不能有效地传递到水中 , 大量的热量被表面导热带走 , 造成表面温度升高 , 电能损失增加 , 因此造成电能浪费。有人估算 , 锅炉受热面上结有 1mm 厚的水垢 , 浪费电能约 10%~15% 。 
影响电热水器的安全运行：热水器电死人的事故屡见不鲜，水垢常常生成在热负荷很高的加热管、锅炉受热面上。因水垢导热性能很差 , 导致金属管壁局部温度大大升高。当温度超过了金属所能承受的允许温度时 , 金属因过热而蠕变 , 强 度降低 , 在锅炉工作压力下 , 金属会发生鼓包、穿孔和破裂、漏电等，直接影响热水器的安全运行。 
前置过滤器可以添加食品级的缓 释性复磷酸盐，可与水的中的钙镁离子起络合反应，防止钙镁离子与碳酸银离子的结合，从而起到阻垢的作用，并能在储水箱内壁形成动态的纳米级保护膜，起防止和修补管道和容器内壁锈蚀的作用。3、净水器的预处理一般的净水器目前常用的预处理器均采用PP棉，其过滤精度号称是1-50微米之间。主要是延长后面滤芯的使用寿命，因存在更换频率过高以及滤芯不能实现反冲洗，其功能有被前置过滤器所取代的趋势，（但因其成本低廉，目前仍被大量使用，PP棉存在的问题： 更换周期比较短，价格透明没有任何的利润空间； 杂质积累以后，不能及时排出造成二次污染，容易滋生细菌；大多数PP棉均采用透明材质，容易长青苔 ）
安装位置
通常安装在进水管道水表后，需要对应的空间和露在外面的明管。（一般装修初期，水路改造的时候就要预留位置。）
作用
过滤自来水中的泥沙，铁锈，大颗粒物质。防止城市及小区供水管网中产生的大量沉淀杂质对人体造成伤害，并且对暗敷管道、水龙头、水暖、热水器、锅炉、中央空调、洗衣机、洗碗机、咖啡机及其他水家电（净水机、纯水机、软水机）等起到积极的预保护作用。
前置过滤器是供水管网二次污染的克星，使入户水质恢复到自来水出厂标准，是一种可靠的杂质过滤装置，您家中的第一道净水门卫。
功能与使用范围
为杀灭细菌，我们一般采用煮开的办法，但是这种方法不能把不溶于水固体物杂质及有害化学物质排除掉，如铁锈、沙泥、游离余氯及其化合物三氯甲烷（致癌物）。
前置过滤器是一种可靠的杂质过滤的装置，可滤除40微米以上的颗粒杂质，使水质恢复到自来水出厂时的标准。管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制件的失灵(如龙头滴水，热交换器管道堵塞、破裂等)。而且还会在管道上沉淀下来，一方面为细菌的滋生提供了温床，另一方面会形成电化物质，它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔。
前置过滤器既适宜家庭安装使用，也适用于独立装置在下列设备或系统的上游，起到积极的保护作用，例如：净水机、洗碗机、咖啡机、热水器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院 、农业园灌溉（如微灌、滴灌系统）等。可以防止水质污染，避免管路锈蚀。
产品一般体积小巧，不需用电，不必专门排设地漏。
重点功效
去除管道中可见固体物杂质，主要有铁锈、泥沙、藻类、胶体等等,对管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。