标题：电气操作
介绍
电气操作：是指将电气设备状态进行转换，一次系统运行方式变更，继电保护定值调整、装置的启停用，二次回路切换，自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下：
a）单一操作：是指一个操作项完成后，不再有其他相关联的电气操作。
b）倒母线：是指双母线接线方式的变电站（开关站），将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。
C）倒负荷：是指将线路（或变压器）负荷转移至其他线路（或变压器）供电的操作。
d）并列：是指发电机（调相机）与电网或电网与电网之间在相序相同，且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。
e）解列：是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开，使发电机（调相机）脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。
f）合环：是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。
g）同期合环：是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。
h）解环：是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。
i）充电：是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。
j）核相：是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。
k）定相：是指新建、改建的线路或变电站在投运前，核对三相标志与运行系统是否一致。
l）代路：是指用旁路断路器代替其他断路器运行的操作。
电气操作的主要危险点及控制措施
操作的危险点：
（1）伴随着操作活动而生成的危险点，随着操作结束，危险点也随之消失；
（2）操作时伴　随着特殊天气变化而生成的危险点，天气变好，危险点也不再存在；
（3）设备制造或维修不良，存在缺陷，在操作时潜伏的缺陷就会变成现实的危险；
（4）违章操作直接生成的危险点；
（5）人本身存在的心理和生理缺陷，如不够镇定、听错觉、视错觉等。由于危险点很多，为了突出重点，笔者把电气操作时容易发生事故的危险点及相应控制措施列出，供同行们参考。 
1 操作前的准备工作 
1.1 检修后的工作终结不认真 
（1）要作出规定：检修工作结束时，设备状态（包括一、二次设备）应与工作开始时一样，如果不一样，检修人员要说明原因； 
（2）要严格履行工作结束手续，值班人员到现场细致检查设备是否有变动，如开关、刀闸、地刀、地线、压板、保险的位置和状态等； 
（3）操作前，必须核对一次系统图，并查清与操作有关的一、二次设备状况； 
（4）根据操作任务或设备检修后的验收方案、新设备的起动方案，由操作人正确填写操作票并由监护人和现场负责人审核签名，确保操作票正确无误。 
1.2 监护人和操作人选派不当 
（1）现场运行负责人要根据每个值班员的技术业务水平、性格、心理和身体状况选派监护人和操作人，对重要操作，站长或值班长要亲临现场监督； 
（2）人事部门要挑选基础好，素质较高的同志加入运行队伍。 
2 操作中 
2.1 监护人代替操作人操作 
（1）这是违章行为，应该禁止并对违章人员作出处理； 
（2）操作人员身体条件不胜任操作任务时不应安排其进行操作。 
2.2 不认真执行唱票、核对设备、复诵、发出操作命令等规定 
（1）这是习惯性违章行为，对违章人员及变电站站长和当班值班长应进行处理； 
（2）加强对值班人员的教育，使他们认识到这是防止发错、听错命令，看错设备名称，走错设备间隔的一项重要措施。 
2.3 发现异常情况未查清原因就继续操作 
（1）发现异常情况要查清原因，得到值班负责人允许才能继续操作； 
（2）加强人员的技术业务培训，及时发现异常情况，正确判断处理； 
（3）熟悉防误操作装置的闭锁功能，防止误判断闭锁装置失灵，强行解锁而发生误操作。 
2.4 操作不协调，操作人存在依赖监护人的心理 
（1）监护人与操作人既有分工又需呼应，平时就应有意识地进行训练； 
（2）特殊情况下几个人进行操作时，应有专人统一指挥，并明确指挥方式。使用通信工具时需事先检查是否完好； 
（3）监护人要注意自己的行为，让操作人消除依赖心理，例如，应该操作人做的事，监护人不要代替；行走时，操作人先行，监护人在后监督，防止走错设备位置等。 
3 高压设备的操作 
3.1 操作人员的摔伤、撞伤和物体击伤 
（1）操作时戴好安全帽； 
（2）操作路线的照明要充足； 
（3）操作时行走路线不得有障碍物，如检修工作需要揭开盖板时，应在周围装设遮栏和警示灯； 
（4）在高处装拆接地线、测绝缘等操作时，要穿防滑性能良好的软底鞋，系好安全带，或采取其他防止高处坠落的措施； 
（5）刀闸瓷柱断落时有发生，刀闸要尽可能使用远方操作，如不能远方操作则要采取防范措施； 
（6）操作时，人员应选择好位置，避免操作过程中部件伤人。 
3.2 接触电压或跨步电压触电伤人 
（1）要使用合格、合适的安全工器具，使用的方法要正确； 
（2）装、拆接地线时要戴绝缘手套。装设接地线时，先接接地端，后接导体端；拆除时的顺序与此相反； 
（3）高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4 m以内，室外不得接近故障点8 m以内，进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的构架时，应戴绝缘手套； 
（4）人和工器具与带电体保持足够的安全距离； 
（5）在送上或取下低压交、直流保险时使用绝缘工具或采取其他防止触电、短路的措施； 
（6）测量设备、线路绝缘前要先验电、放电，证实无人在被测设备上方可进行；测试线应用绝缘导线，导线端头有绝缘套。 
4 倒闸操作 
4.1 带负荷拉合刀闸 
（1）认真核对设备名称、编号，不要走错位置； 
（2）开关合分闸指示要清楚，必须确认开关在分闸位置才能操作刀闸； 
（3）刀闸操作不了，要查明原因，特别要复查开关是否在合闸位置，或有关的接地刀闸未拉开而使刀闸不能操作，不要违规强行解除闭锁进行刀闸操作； 
（4）送电时先送上该设备的保护电源和控制电源并按母线侧刀闸—负荷侧刀闸—开关的顺序依次操作，停电时的操作顺序与此相反； 
（5）平常，电动刀闸的操作电源要拉开，操作时才合上。 
4.2 带地线（地刀）合闸 
（1）核查清楚接地线（地刀）的位置和数量； 
（2）合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开，并将检查内容作为操作项目正确填写在操作票上； 
（3）在不同的电气连接部份，其中一个有接地线（地刀），另一个要进行送电操作时，这两个电气连接部分在连接处必须断开，并填写在操作票上，如果原来是断开的，则应确认已断开； 
（4）严格执行操作票制度，特别要注意执行唱票、复诵、核对设备等规定。 
4.3 带电挂（合）地线（地刀）
（1）在挂（合）地线（地刀）的导体处验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地，并三相短路； 
（2）验电及接地是重要的操作项目，要填写在操作票上； 
（3）无法验电的全封闭电气设备很容易发生带电合地刀。选用全封闭电气设备时，必须同时考虑防止带电误合地刀的措施（包括技术措施和组织措施）。已投产的变电站要制订反事故措施并予以实施； 
（4）地刀传动杆与其他刀闸传动杆应有不同的着色，地刀操作把手应加锁； 
（5）电动地刀的控制电源平常要拉开，操作时才合上，控制按钮的着色应区别于其他按钮，地刀按钮的名称要写清楚； 
（6）刀闸的台架上同时装有两把地刀的地点是个危险点，当刀闸（如旁路开关代线路开关运行时的线路刀闸）两侧一侧带电另一侧不带电时，尤其是这样，决不能掉以轻心，为防止搞错地刀，名称牌应紧固在地刀的传动杆上而不钉在水泥柱上； 
（7）装防误操作闭锁装置，并按规定使用解锁钥匙，防止强行解锁而发生误操作。 
4.4 误（漏）拉合开关、刀闸 
（1）正确填写、严格审查操作票，确保操作票无误； 
（2）一丝不苟地执行监护人唱票、操作人复诵制度； 
（3）调度员下达操作命令时要使用双重称号，防止在接发令时，听错或发错命令； 
（4）设备称号牌字迹要清晰，放置位置要恰当。 
4.5 发生误操作造成人身事故 
（1）要按正确操作票的顺序依次操作，不得跳项、漏项或擅自更改操作顺序。在特殊情况下，需要跳项操作或取消不需要的操作项目必须有值班调度员的命令或值长的许可，确认无误操作的可能，方可进行操作； 
（2）防误锁的解锁钥匙由当班值班长保管，使用时须经有关领导批准并登记； 
（3）操作手动开关、刀闸、验电和装拆接地线，均须戴绝缘手套；雨天必须操作室外高压设备时，绝缘杆上应有防雨罩，还应穿绝缘靴，雷电时禁止进行倒闸操作；操作、监护人员必须穿全棉工作服； 
（4）装、拆高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫或绝缘台上操作。