标题：酒店灯饰
简介
酒店灯饰通常是指星级酒店或宾馆旅店等收费服务建筑中用于装饰或衬托应用场所中整体空间环境效果的照明灯具，统称为酒店灯饰。
  酒店灯饰
装饰效果
酒店灯饰的装饰效果通常通过两方面来实现，一是灯饰产品本身的造型与环境的搭配，二是通过光源的发光来照射灯饰本身和周围空间环境。通过酒店灯饰与周围环境的相配合从而产生各种不同的环境效果。  
酒店灯饰分类
酒店灯饰按照使用环境通常分成几大类：一是酒店大厅或宴会厅等大型室内公共空间所用的大厅装饰灯；二是小型会议室或餐饮包间所使用的造型灯；三是酒店客房内所使用的客房灯；四是一些公共过道或走廊所使用的照明灯具；五是户外用于照射楼宇轮廓的投光灯和护栏管等。
按照酒店灯饰的材料分为：水晶灯、羊皮灯、铜灯、铁艺灯等。[1]
当然，酒店和其它公共建筑一样，也会大量使用到一些商业照明产品，如筒灯、射灯、格栅灯、斗胆灯、洗酒店灯饰图册(8张)墙灯、灯盘、T5/T4/T8等灯管。
酒店灯饰采购
首先我们来了解以下酒店灯饰中的水晶灯饰吧。水晶灯也是吸顶灯的一种，在1699年路易十四于当年决定，授以专利权给M.Bertin先生，生产压铸玻璃，代替天然石英，作水晶灯的垂饰。1800年水晶灯的水晶垂饰及配件，因需求情况下在意大利及法国诞生。但波希米亚在十七至十八世纪间，以价廉物美，质优及丰产，雄霸了水晶灯饰垂饰配件市场。而水晶灯也因此而开始普及流行。
因为酒店是一个大众场所，每天出入的人比较多，在采购水晶灯饰的时候一定要注意安全性，
在选择水晶灯时不能一味地贪便宜，而要先看其质量，检查质保书、合格证是否齐全。最贵的不一定是最好的，但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关，往往隐患无穷，一旦发生火灾，后果不堪设想。
水晶灯饰的选择一定要根据酒店的星级和装修风格来采购，要与酒店的装修风格相呼应。华而不实的水晶灯饰不但不能锦上添花，反而画蛇添足。还要根据酒店的空间大小和灯的外形来选择。水晶灯饰一般是挂在酒店的大厅或是餐厅中的，所以一定要选用大气美观的吸顶水晶灯饰或者是吊式水晶灯饰。
现在，市面上的水晶灯多以千元起价。不同品牌的水晶灯在外观上都是差不多的。值得注意的是，有些不法厂商只做表面文章，他们在较大的水晶灯外围或明显之处安装优质灯珠，而在灯饰内层或隐蔽之处则以次充好。这样从外观上看，它们与某些名牌灯饰极具相似之处，同样的外观，人们通常会选择价格较低的。殊不知，那些商品金玉其外，败絮其中。时间长了，各种毛病都相继呈现出来了。所以人们在挑选时千万要擦亮眼睛，用心选择。有些名牌水晶灯的制造商家为保证其品质和让消费者买到真正品牌并用得放心，会在每一个水晶饰面上刻有品牌标志，所以酒店如果选购名牌的话，只要在购买时仔细辨认品牌标志就可以了。
水晶灯之所以能够璀璨闪烁，主要是水晶球的纯度和切割面以及含铅量。因而酒店在选购时就要看一看水晶球有没有裂痕、气泡、水波纹和杂质，只有晶莹通透的水晶球才可以发挥光学的最佳效能，使穿过的光折射出瑰丽色彩；而在水晶球的切割面上要看它是否光滑，棱角是否分明，从而让水晶球的折射效果达到最好；而从含铅量来讲，一般高品质的水晶球，都会采用全铅水晶，氧化铅含量不少于30%，这是一种最纯净的原料，能发出璀璨的色彩。[1]
酒店灯饰的发展
目前国内有很多专业的酒店灯饰生产厂家为广大酒店投资商提供灯饰产品，而且，国外的酒店灯饰设计师们也在国内寻找制造商，这些共同促进了我国酒店灯饰的发展。酒店灯饰的发展也促使一些周边产品的发展，灯具经销商和照明工程公司等。
随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，原先一些星级酒店所独有的灯饰产品也正在走向普通的家庭，成为家居饰品。
酒店照明
重点问题宾馆及酒店通常分为商务型和旅游度假型，商务型酒店通常都设在经济发达的都会，接待的是商务旅行的客人，突出办公、会议、商务宴请等功能；旅游度假型酒店通常都设在旅游景点，突出的是度假和休闲功能。但这种区分是相对的，它们的功能经常是相互交叉的；另外，从建筑特点来看，酒店内部和外部基于功能所划分的各类空间，也是大体相同的。比如，香港数码港的艾美酒店和广州花园酒店相比较，虽然特点很不相同，但它们都有接待前厅，即波特曼类型的空间，都有各种类型的客房和中西餐厅以及多功能厅。所以，从酒店照明设计的角度，它们的共性是基本相同的。  酒店灯饰1． 1要普遍采用暖白色的光源，色温为3000K左右
其根据是：无论什么类型的酒店，营造亲切、温馨和友好的氛围，应该是它们共同的诉求，而色温3000K的光源所提供的照明环境，能够强化酒点的这一特点。（1）基于人的视觉对色彩的温度知觉和空间知觉的研究，色相偏于橙黄的色彩同色相偏于蓝紫色的色彩，在同时对比时，橙黄让人感觉温暖，离我们近；基于记忆，在上述色彩进行连续对比时，结果也是一样的。（2）这种知觉，在心理层次的深度唤起上，它是同亲切、温馨、友好这样一些心理评价和情感活动紧密联系在一起的。（3）基于工程实践，每当一个酒店照明工程，能够在没有各方面干扰的情况下，彻底落实这一原则，其效果就非常好。
1．2 在光源色温标称一致的情况下，要对不同类别光源的光色具体分析
（1）仅以白炽灯和紧凑型荧光灯为例。一支标称为2800K的白炽灯和一支标称为2850K（也可能是2700K）的紧凑型荧光灯，这只是指示它们的色表是大体一致的，但对光色（色表和光色依然是有区分的）的评价即色感觉依然有细微的差异：由于它们的光谱组成不同，白炽灯所发出的光很象水彩颜料的钴黄或镉黄，色调“响亮”而“透明”；而紧凑型荧光灯发出的光很象土黄，色调有些浑浊。（2）所以，照明设计要有针对性地选择光源类别，在色温相同的条件下，要综合权衡它们在光通量、平均寿命上的是否节能、是否便于维护与光色之间的取舍，不要因为“绿色照明”（我主张对“绿色照明”要具体分析对待），而不采用白炽灯。（3）对高级酒店而言，节能和便于维护固然重要，比如，目前一支好的紧凑型荧光灯的平均寿命能达10000小时（而白炽灯只有它的十分之一），虽然酒店免去了更换灯泡的成本，但牺牲了“纯净的光色”。（4）至于节能和延长灯泡寿命的问题，就目前国内的情况来看，很大一部分可以象中国银行总部大楼那样，结合天然采光和客人活动对亮度的要求，通过智能控制系统适时地进行调光，来加以解决。当然，节能方法还有许多，但已超出了本文的范围。
1． 3特别注意色温与照度的关系
利用照度和色温的匹配关系，细致的营造适宜的空间气氛。一般地讲，色温和照度应成正比例的搭配，即高照度、高色温，反之亦然。国内酒店照明设计的习惯经常是，色温很高，但照度又普遍偏低，经常是陷入下图所表示的“阴沉”的气氛中去。这在今后的设计实践中，要给予足够的重视。  酒店灯饰4能用直接照明的，就不采用间接照明方式
光槽目前已经在各类商业空间照明中被广泛的使用，甚至有些泛滥。随着电光源、照明灯具制造技术的发展，用直接照明的方式已经能够避免不舒适眩光对视觉的危害，所以，除非装饰性的要求，否则，就不要采用光通浪费严重并且不方便维护的各种类型的发光槽。
1． 5使用同样色温的光源，避免光色的杂乱无章
同一个功能区域、表面和物体，采用色温一致的光源，令光环境的色调统一。就酒店的照明设计而言，由于强调的不是冲突和戏剧性，所以，统一的色调才符合酒店的特点。我们注意到，国内有些做的很好的室内设计公司，在这一点上依然还有许多问题。比如，广州集美组设计的长隆酒店项目，其它的方面都很好，就是照明还有些问题：有的客房用冷白色的光源；有的客房既有暖白色的光源，又有冷白色的光源，让人感觉很不舒服。
1． 6选用光通利用率高的照明器
（1）选用参数经过优化设计、光通利用率高的照明器。我们经常碰到这样的情况，本来光源所标称的总光通量是很高的，但由于选用了光通输出效率低的灯具，结果理论上计算的照度值和实际完成以后，用照度计测量的结果相差甚远。（2）建议在对灯具厂家提供的有关照明器效率参数、配光曲线参数等发生怀疑的时候，要委托有相关检测设备的单位，进行检测。
1． 7选择合适的配光
针对酒点不同功能区域的室空比，对配光曲线的光强分布、中心光强和半光强等配光参数加以甄别，以避免两个方面的光通损失。（1）比如，酒点前厅通常位于建筑的裙楼，天花板通常都很高，挑高6m以上是很常见的，选用光束角窄、投光距离长的照明器，才不致于上部很亮，而地面及离地面1m处人的活动区域却亮度不足；（2）反之，若在客房等天花板较矮的区域使用这样的配光，则会出现地面很亮，而垂直面照度不足等问题。下面两图是PAR38/80W/光束角120 和PAR56/300W/光束角400 的配光比较。
1．8越高级的酒店，光源的显色指数就要越高
（1）光源的显色性一般用CIE的显色指数来评价，它是对包括人的肤色在内的10几个色样，用待评价光源和标准光源（全阴天空光）进行色彩显示的差异性评价。笼统地讲，一个光源的Ra越高，表明它显色性就越好。（2）但需要指出的是，因为Ra取的是色样的平均值，所以，虽然有的光源的显色指数很高，但对某一特定颜色的显现可能会不好。这一点要引起酒店照明设计的重视。（3）在国内的照明标准和设计实践中，一直对显色都不太重视，通常强调在有辨色要求的场所才需要高显色指数的光源。实则不然，一般人与人有较多接触的场所，尤其是酒店，客人能够显现出健康的肤色是非常重要的。（4）另外，显色性好的光源比显色性差的，在同样的条件下，可以有较低的照度。这并非是说显色性可以替代一部分照度，而是人在感觉上要清晰一些。  酒店灯饰酒店照明的重点问题远不止以上这些，本文仅涉及到了作者认为的，目前照明设计实践较为突出的问题，供照明设计同仁思考、讨论。分功能区域的照明变量设计2． 1大堂空间
大堂空间主要有三部分的照明区域，它们分别是进门和前厅区域的照明，服务总台的照明以及客人休息区的照明。从大堂作为空间连续的整体，并从照明方式的角度分析，实际上进门和前厅部分应该是大堂的一般照明或全局照明，服务总台照明和客人休息区照明是局部照明。这些照明应该保持色温的一致性，三个区域的照明通过亮度对比，使酒店大堂这种非亲切尺度的空间，形成富有情趣的、连续且有起伏的明暗过度，从整体上营造亲切的气氛。  酒店灯饰（1）进门和前厅。照度要求：在离地面1m的水平面上，设计照度要达到500Lux。色温要求：3000K左右。色温太低，空间感显得狭小，色温太高，空间缺乏亲切感，并且喧闹，直接降低客人的安逸感觉。显色性要求：Ra>85。较高的显色性,能清晰地显现接待员与宾客的肤色和各种表情,给宾客留下深刻满意的印象。
（1） 关于配光：挑高若超过6m，在顶棚采用点式光源配合窄光束的照明器，提供连续的、均匀的亮度。由于发光点不在人的视野范围内，所以灯具可以是敞开式的。假设顶棚到地面的距离是6m，那么它配光曲线的中心光强，在离地面1m处应该不小于500cd；若跳高不超过6m，可以考虑采用带状或面状的发光顶棚来处理。用光影对比塑型：借鉴欧美酒店照明设计的经验，以后可以考虑，在进门和前厅区域设计不同角度的投光灯，若以客人进来酒店大门的方向为纵轴，那么就可以在横轴的两端设计侧面光，在顶棚成角度的投向进门区域，这有助于酒店接待员、行李员以及客人的形体表达，形成立体感。这样的酒店照明应该是很高级的。
（2）服务总台。 照度要求：一般取750-1000Lux。较
高的亮度，突显总服务台的重要性， 把客人的视线很快引向此处，另外，它还便于接待员登记和结算工作的快速处理。色温要求：3000K左右，与进门前厅保持一致，进一步强化亲切气氛。显色性要求：Ra>85。
一方面是因为客人和接待员在服务台发生近距离的接触，需要健康的肤色；另一方面，需要清楚地辩认所需的各种证件。
（3）客人休息区。照度要求：一般取300-500Lux。
照度太高，人的行为将不安稳,照度太低, 人的行为又过于懒散。色温要求：3000K左右。显色要求：Ra>85。
2．2餐厅空间
餐厅空间是酒店重要的照明区域。一般酒店通常设有中国式餐厅和西式餐厅，这两种类型的餐厅，由于在功能、用途上的差异，所以在照明设计上就要分别对待。
（1）中式餐厅：常用于商务的或其它方面的正式宴请，所以照明的整体气氛应该是正式的、友好的，它的一般照明的照度，相比较于西式餐厅，要高出许多；照度应该是均匀的，少有亮度对比所带来的情绪波动；点式光源、条带状光源或各种类型的花灯，均可以满足良好的照明要求；为了使菜肴的质量和色调能够显现得生动好看，以引起食欲，餐桌桌面的照明是重点，最好用显色性高的光源在餐桌上方设置重点照明，若不能在每一个餐桌上方提供重点照明，那餐厅的一般照明的照度值就要设计的偏高些。另外，要对配光给予高度关注，以使照明富有立体感。在餐厅照明设计实践中，我们用壁灯或若干投光灯来矫正一般照明的平面化，强化照明对人的形体尤其是脸部表情和轮廓的再现。
照度要求
一般照明的照度取200Lux，
重点照明取300Lux，作为补充的侧面光可采用光源的光束到达照明对象以后，中心光强在150cd左右。色温要求：3000K左右，并且要求光色统一协调。显色要求：Ra>90。  酒店灯饰（2）西式餐厅：西式餐厅常用于非正式的商务聚餐，或者是就餐人的关系较熟悉和密切的用餐场所，所以它照明的整体气氛应该是温馨而富有情调的；它的一般照明的照度值，都较中国式餐厅低很多；另外，由于就餐的非正式，所以它可以不要求对人的面部和表情的照明；但餐桌桌面的重点照明依然要令菜品生动亮丽，并且要让就餐者方便取用，所以它的显色性是很重要的。
照度要求：
一般照明的照度取50-100Lux，
重点照明取100-150Lux，若有侧面光，可采用光源的光束到达照明对象以后，中心光强在50cd左右。色温要求：3000K左右，并且要求光色统一协调。显色要求：Ra>90。
2．3客房空间
酒店客房应该象家一样，  酒店灯饰宁静、安逸和亲切是典型基调。（1）照度要求：一般照明取50-100Lux，客房的照度低些，以体现静谧、休息甚至懒散的特点；但局部照明，比如梳妆镜前的照明，床头阅读照明等应该提供足够的照度，这些区域可取300Lux的照度值；最被忽略的是办公桌的书写照明，目前还鲜有酒店提供书写台灯（通常是用装饰性台灯代替）给客人，就我本人入住过的酒店而言，也就只有深圳的阳光酒店具备这样的照明，这是非常人性化的照明考虑。（2）色温要求：3000K左右。
在卧室用3500K以下的光源，在洗手间用3500K以上的光源。在卧室需要暖色调，在洗手间需要高色温，以显清洁和爽净。（3）显色性要求： Ra>90。较好的显色性,能使客人增加自信，感觉舒适良好。
酒店灯饰选型
[2]对于酒店而言，酒店灯具选型与需求和其他使用场合的灯具有所不同。从酒店的特质与需求出发，有几个主要的考虑因素，这是我们在进行酒店灯光设计时，需要注意的要点：
1、时间性，耐用性 一般星级酒店，大约五年作一次小型的翻新维修，约十年作一次大型的翻新维修。换句话说，灯具的寿命最少要有十年或以上，才可满足星级酒店的要求。因为一般的小型维修是不会更换灯具的，所牵涉人力资源的范围太大了。这意味着在灯具选型上，灯具的最受热及受压的地方，包括反光杯罩、散热组件及固定(定位)组件，质量是非常重要的。
2、灵活性 一般星级酒店采用的光源，以前寿命大约在2000到4000小时。因此10年间灯具将要求更换不少次数的光源。星级酒店灯具数量均过万计，故更换光源也是牵涉很庞大的人力资源的，所以灯具的灵活性是另一个考虑重点。而最理想的灯具选型是在不需要牵动灯具的固定(定位)组件，就能将光源装卸。这除了能节省更换时间外，亦对室内装饰作出很正面的保护。
3、细节造型 这包括了灯具本身的各个方面。拿一般的天花筒灯作例子，它的托杯(trim)的喷涂质素 (如是金属的话，表层质素如何)，反光杯的光滑程度 (如是磨砂反光杯，喷沙的均匀度)，当灯具安装在天花后，与天花面(石膏板/木饰面)的接合紧密度(有否漏光)等细节，我们都需注意到。还有一点，需要顺带提一下，除硬件外(灯具)，安装工人(工艺)亦至关重要，装修方面要好好地确保灯具以正确的安装方法安装。
4.投光指数　灯具的Cutoff Angle，眩光影响，光源如何收藏，灯具投射向度的弹性，配件的可扩充程度等，是都影响着灯具选型的。尤其在配件的可扩充性方面，考虑得要非常周详，因为控制投光指数上的“投光角度”、“色彩/色调较正”、“眩光防止”、“准确投射/照明”等绝大部份都是靠这些配件来营造整体气氛的。[2]
酒店灯饰分类介绍
酒店！繁华而典雅的场所、然而繁华而典雅的气质是灯饰所衬托出来的、所以说灯饰是酒店中最大的功臣、那么都属于酒店灯饰的有哪些呢。 
客房： 吸顶灯、吊灯，筒灯，射灯
厨房：吸顶灯，筒灯
更衣室：吸顶灯
楼梯：艺术吊灯，水景吊灯
走廊：筒灯，艺术射灯
厕所：浴霸，吸顶灯
大堂：水晶大吊灯，筒灯
酒店灯饰说多不多说少不少、总而言之完美无瑕。