标题：电控锁
简介
电控锁的终端其实就是一个电磁铁，它控制一个简单的机械装置进行门的开关。不过电磁铁的动作是通过一系列指令动作的。当发生不能控制时，首先测量输往电磁铁的电压，同时输入开关门指令（有的为电磁卡，有的输入密码），看其电压是否有变化，如有变化，而电磁铁不动作，故障为电磁控制部分，应维修电磁控制部分或更换，否则为控制部分故障。控制部分比较复杂，它有硬件和软件两部分进行控制，有些还和计算机接口相连，可进行人员出入查询统计等。一般控制输出电压由继电器控制输出。首先看继电器是否有吸合声，如没有，可测量继电器控制接口各部分电压和驱动器件是否损坏，如完好，可进一步测量有关集成电路的工作电压，复位端口及时钟振荡部分，如无问题，一般为软件故障，这只能和开发商联系。如继电器有吸合声，而继电器的电压又正常的话，则是继电器触点损坏或送往电控部分的线路断路。 [1]
分类
电控锁作为门禁系统的动作执行部件，其质量的好坏直接关系到整个系统的稳定性。电控锁根据适用门的不同，又分为：电插锁、磁力锁、阳极锁和阴极锁四种。阴极锁  阴极锁适用于办公室木门、家用防盗铁门、校园教室门，特别适用于带用阳极机械锁，且又不希望拆除的门体，当然阴极锁也可以选配相匹配的阳极机械锁。阳极锁  阳极锁适用于家用防盗铁门、单元通道铁门，也可用于金库、档案库铁门。可选配机械钥匙，大多属于常闭型。磁力锁  磁力锁适用于通道性质的玻璃门或铁门。属于常开型，完全符合通道门体消防规范，即：一旦发生火灾，门锁断电打开，避免发生人员无法及时离开的情况。包括：单元门、办公区通道门等大多采用磁力锁。电插锁  电插锁适用于办公室木门、玻璃门。大多属常开型，完全符合通道门体消防规范。电插锁和磁力锁是门禁系统中主要采用的锁体。
性能
磁力锁内开或外开：即开门方向。玻璃门大多属于外开，而铁门内开和外开都有。内开的外开将导致磁力锁锁体不同，同时安装方式也不相同，所以在选择磁力锁时一定要确定门是内开还是外开。 
抗拉力大小：磁力锁按抗拉力的大小分为： 150、180、270、300、500等多个级别，抗拉力大小直接决定了系统的安全程度和产品的价格。所以，选择磁力锁时必须明确该项参数。
锁状态：是否带锁状态是磁力锁的重要参数之一。对于不带锁状态的磁力锁，其功耗较大，锁体温度较高，如果安装时散热效果差的话，可以导致锁体使用寿命缩短。另外锁状态可以为作控制器判断开门超时报警的依据。电插锁锁状态：是否带锁状态是电插锁的重要参数之一。对于不带锁状态的电插锁，其正常电流与锁舌动作时的电流是一样的，功耗较大，锁体温度较高，如果安装时散热效果差的话，可以导致锁体使用寿命缩短；而带锁状态的电插锁正常电流相当于动作电流的一半以下，功耗较小，锁体温度较低，使用寿命较长。另外锁状态可以为作控制器判断开门超时报警的依据。 
延时可调：所谓延时指从锁打开，人进入后将门闭合后电插锁再次上锁的时间长度，如果超出这一时间范围，将产生开门超时报警信号。
定位珠：定位珠是当门回位时帮助定位门体的滑动珠。一般的玻璃门都通过调节地弹簧以控制门体回位的平稳度和准确性，而木门则通过闭门器控制门体回位，所以，定位珠的作用并不大。同时，由于定位珠产生的磨擦噪音也较大，影响办公区域的办公环境。 
电控锁安装辅件 

选择
国产还是进口进口电锁实在是太贵,进货价都要近千块，卖到用户手里没有近一千多块是下不来的，虽然真正的进口电锁，技术比较成熟，产品的返修率低，但是服务还是个问题，一旦有个问题，外国人动不动就说你中国的电力不稳定等等诸多理由，甚是麻烦。我建议还是买国产锁算了，价格实惠很多，而且大多是台湾生产或者融入了台湾的制造工艺(台湾是国外电锁的主要OEM基地)和质量标准，差也差不到哪里去。选择的类型要配什么样的锁，得看你是什么样得门？双开(可内开也可外开)玻璃门最好用电插锁，公司内部的单开(只能内开或者只能外开)木门最好是用磁力锁，磁力锁也称电磁锁。磁力锁锁体安装在门框上部，有些人会觉得不是隐藏安装，不美观，其实国外都是这么用的。国外磁力锁的使用要多于电插锁，磁力锁的稳定性也要高于电插锁，不过电插锁的安全性要高。电锁口是安装在门侧和球形锁等机械锁配合使用的，安全性要低很多，而且布线不方便，不过价格便宜一些，不建议采纳。小区用最好是购买磁力锁和电控锁，电控锁噪音比较大，一般楼宇对讲配的的都是电控锁，现在也有一种静音电控锁，可以考虑。不过，不管用什么锁都要注意防雨，是锁都是铁做的，是容易生锈的，这个要注意。市面有一种停电关的电插锁，这种锁能满足客户停电后门依然关闭的要求，但是不符合消防要求，验收时可能通不过，而且其对门框的厚度是有要求的，安装起来会有意想不到的麻烦，所以还是少向客户推荐的好。电插锁选购常识首先，锁面要有金属光泽，不能有明显的划伤，待机电流300mA左右，动作电流要低于900mA。长时间通电后，表面略热，但不至于烫手。电插锁弹起的力度要充分，压下去后锁头能自动弹起而有力，最好能进行4000次通断测试，如果,，发现过程中锁头无力，或者弹起不到位，或者弹不起来，视为不合格。有些工程商问：是选购两线的还是多线的电插锁呢?是这样的，多线的电插锁是带单片机控制的，电锁的运行电流受单片机智能控制，锁体不会太热，而且具备延时控制功能和门磁检测功能；延时控制功能可以适应地弹簧不好的门使用，门磁监控功能可以为控制器提供门开闭状态的实时监控功能。虽然这些功能你未必用到，但是有单片机控制的电锁和无单片机控制的电锁品质和稳定性的档次是不在一个层次上的。所以建议您不必省一点点钱，两线的电插锁，内部结构非常简单，只是一个电流驱动电磁线圈的机构，工作电流大，发热严重到一定时候会损坏电锁。电磁锁选购常识外观要精致，表面不能有明显划伤或者锈迹，磁力锁的关键是要看它的耐拉力；这个需要专业的设备才测量出来，所以只有安装好后，用手突然用力的方式拉一拉，拉不开视为正常，但是要注意安装电磁锁锁体吸合要吻合，吸铁不要安装得过紧，否则会影响耐拉力。 
在选配锁具时，首先要先分清90度开门（单向开门）和180度开门（双向开门）两种情况，180度开门的肯定使用电插锁，90度开门的可以使用磁力锁、电控锁、阴极锁、玻璃门夹锁、电插锁等。闭门器是根据门的重量决定的，门的重量由门的体积及材质决定的。支架是根据美观、安全及方便性选择的。磁力锁鉴别标准性的合格磁力锁，一般都提供12V和24V两种输入电压（单线圈和双线圈之差），它们通过跳线来进行选择、切换。判断一把磁力锁的优劣，有以下几种方式： 
1、看电路板 
劣质的磁力锁从电路板即可判断出来，劣质的磁力锁电路板印刷粗糙、布局异常简单，没有使用压敏电阻（也就是突波器，一般有两个），且只有一组电压输入。 
2、测电阻 
先把磁力锁的12V及24V的切换跳线拔掉（注意：无需通电），一般均有4个接线柱（跳线处），测其红、黑两条线，电阻在50欧姆左右的为佳。 
3、通电后测电流数值 
把磁力锁通12V电压后测其电流值，与标注值相符者为佳。280KG（600磅）的磁力锁一般在400-450毫安的为佳，若小于450毫安就不够拉力；若通24V电压时，其标注值或实际值应为200毫安。 
4、绝缘值 
标准合格的磁力锁其锁体的绝缘值应为无穷大的为好，具体数值应在50兆欧姆以上；具体测试位置为截钢片与锁体输出线（任一条）。 
5、截钢片的垂直度 
截钢片原则上要尽量减少用手触摸或沾有污迹，合格的磁力锁截钢片的垂直度及平行度越标准越好。截钢片电镀的好坏要以截钢片上有无氧化痕迹。 
6、灌胶检查 
磁力锁的胶体不能出现气泡，应平坦整齐，无裂痕，角度方正。 
7、截钢片距离 
主要关注截钢片的厚度应在0.35mm为最佳，目前市面上的较多都是使用0.5mm的截钢片；锁体上截钢片的排列越紧密越好，注意观察截钢片的排列当中不要出现渗胶现象。 
8、无残磁 
一般磁力锁的锁片采用纯铁制造，但大部分的锁片为99%的纯铁，所以要具备去残磁功能，装有凸出的橡胶垫，起到缓冲作用，有防残磁装置的锁会降低35公斤左右的拉力；若采用99.9%纯铁的产品，无需防残磁装置即可基本上排除残磁的产生，而且拉力充足。 
9、4007二极管 
特指不指示灯及信号输出的锁具，一般会在锁的电源正负极处加上此二极管晶体，此番处理明显表露锁具的材料不过关，而在此做的一些保护工作，防止正负极接错或冲击门禁机等。 
10、锁体外壳的工艺处理 
锁体外壳一般采用氧化拉丝或氧化喷砂，尤以氧化喷砂，细砂为优。拉丝整齐、喷钞均匀，外壳钢体切割面平整。 
11、高低压 
低压时，锁具仍然能工作，但拉力降低；高压时锁体会发烫，此时应注意温升的情况，温升超过20度的为劣品，一般在一个小时内即可得出温升数据。 
12、酸度测试 
用弱酸涂在锁体截钢片上，好的锁体45分钟后才会发生氧化，而差的一般在15分钟即出现氧化。另外可以将锁体泡在水中，24小时内发黑的为劣品。 
13、光洁度 
把小水滴滴在锁体截钢片上，观察其流动是否顺畅，是否拖泥带水，顺畅者其光洁度为优。 
14、锁体电镀 
注意观注锁体边角位置的电镀质量，出现皱纹、发暗者为锁体电镀不过关。 
15、输出线 
两芯的为无信号输出电锁，五芯的为带门位侦测输出。