标题：自动搅匀排污泵
自动搅匀排污泵概述
JYWQ、JPWO系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。
自动搅匀排污泵主要特点
1．当排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理； 
2．独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能； 
3．采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命； 
4．国家标准图集推荐产品； 
5．上海市高新技术成果转化产品。
6.市政工程、建筑工地。         
7.勘探、矿山、发电厂配套附机         
8.农村沼气池、农田灌溉、河塘清
自动搅匀排污泵 主要用途
1．工厂、商业严重污染废水的排放。
2．城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3．住宅区的污水排水站。
4．人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5．市政工程、建筑工地。
6．勘探、矿山、发电厂配套附机。
7．农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
自动搅匀排污泵 型号意义
例：80JYWQ50-10-1600-380-排出口径（mm）JYWQ-自动搅匀排污泵
50-流量（m3/h）10-扬程（m）1600-搅匀范围（mm）3-电机功率（KW）
自动搅匀排污泵使用注意事项
(1)运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻，最低不得少于50兆欧。
(2)检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换，以免漏电；电缆截面应与电流相匹配。
(3)电压超过额定电压的±10%时，不得启动电泵。
(4)以保证使用安全，必须将四芯电缆中的接地线可靠接地，以防发生触电事故。
(5)电泵潜入水中时，应垂直起吊，不允许横放着地，更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净，
置于干燥处，并注意防冻。 
(6)禁止将电缆作为安装起吊绳使用。
(7)检查转子运转方向，从上向下看应为顺时针方向旋转。 
(8)室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施，湿手或赤足时禁止触及开关，防止触电。
(9)移动电泵时，必须切断电源，电泵在运行时人不得接触水源，以防漏电发生人身事故。
(10)严禁电机缺相运转，如发现保险丝熔断，应检查原因后方可继续使用，不得任意加粗保险丝。
(11)泵运转时，应有专人管理，如发现有不正常现象应立即停机检查，排除故障。（指末配全自动保护柜的情
况）。
(12)电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳状或有水沉
淀， 应及时更换10～20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵，更应经常检修。 
(13)用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程，以达到最佳使用效果，泵铭牌或说明书上所示参数为该
最佳使用工况点，用户可选在（0.7～1.2）倍最佳流量内使用，禁止超流量使用，否则流量过大，扬程过低容易使电机过载。
自动搅匀排污泵结构说明
1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。
6、泵连线腔内没有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。
8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号由控制系统对水泵实施保护。
9、JPWQ带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。
自动搅匀排污泵的工作原理
圆盘形蝶板绕着轴线旋转，自动搅匀排污泵的蝶板装置于管道的直径方向。蝶阀阀体圆柱形通道内。旋转角度为0°～90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。
自动搅匀排污泵的特点
1、利用泵自身出水压力，搅匀污水池内沉淀污泥，真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。 2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
4、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用，耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑，体积小、移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，减少工程造价。
6、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。
7、可配备全自动安全保护控制柜，对立申自动搅匀排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高产品的安全可靠性。 
8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。
自动搅匀排污泵的型号意义
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
JY – 带自动搅匀装置
WQ– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
自动搅匀排污泵的性能参数
序号型 号排出口径
(mm)额定流量
(m3/h)额定扬程
(m)搅拌直径
(mm)转速
(r/min)功率
(KW)125-8-22-1.12562280029001.1232-12-15-1.132121590029001.1340-15-15-1.5401515100029001.5440-15-30-2.2401530100029002.2550-20-7-0.7550207120029000.75650-10-10-0.75501010120029000.75750-20-15-1.5502015120029001.5850-15-25-2.2501525120029002.2950-25-20-2.2502520120029002.21050-42-9-2.250429120029002.21150-18-30-35018301200290031250-25-32-5.5502532120029005.51350-20-40-7.5502040120029007.51465-25-15-3652515140029002.21565-27-15-36527151400290031665-37-13-36537131400290031765-25-30-46525301400290041865-30-40-7.5653040140029007.51965-35-50-1165355014002900112065-35-60-1565356014002900152180-40-7-2.280407160014502.22280-50-10-38050101600145032380-43-13-38043131600290032480-40-15-48040151600290042580-50-20-5.5805020160029005.52680-65-25-7.5806525160029007.527100-80-10-4100801020001450428100-100-7-4100100720001450429100-110-10-5.510011010200014505.530100-100-15-7.510010015200014507.531100-80-20-7.51008020200014507.532100-100-25-1110010035200014501133100-100-20-1510010020200014501534100-100-35-18.5100100352000145018.535125-130-15-1112513015200014501136125-130-20-1512513020200014501537150-145-9-7.51501459250014507.538150-180-15-1515018015250014501539150-180-20-18.5150180202500145018.540150-180-25-2215018025260014502241150-130-30-2215013030260014502242150-180-30-3015018030260014503043150-200-30-3715020030260014503744150-160-45-3715016045260014503745200-300-7-11200300730009801146200-250-11-152002501130009801547200-250-15-18.5200250153000145018.548200-400-10-2220040010300014502249200-400-13-3020040013300014503050200-300-15-2220030015300014502251200-250-22-3020025022300014503052200-350-25-3720035025300014503753200-380-28-4520038028300014504554200-400-30-5520040030300014505555200-350-40-75250350403000145075