标题：双电源
分类及定义
双电源主要分为PC级双电源（整体式）和CB级双电源（双断路器式） 
PC级双电源：能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源 　
双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能，但其具备较高的耐受和接通能力，能够确保开关自身的安全，不因过载或短路等故障而损坏，在此情况下保证可靠的接通回路。 
CB级双电源：配备过电流脱扣器的双电源，它的主触头能够接通并用于分断短路电流
双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能，能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护；其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
基本介绍
ATS也称ATSE，是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写，1.ATSE的定义　1.1 双电源转换开关电器（转换开关）Transfer Switching Device (Transfer Switch) 　将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 　1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 　由一个（或几个）转换开关电器和其它必需的电器组成，用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。ATS产品的国标标准定义为由一个（或几个）转换开关电器和其它必需的电器组成，用于检测电源电路，并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器. ATS适合应用于建筑领域消防等关键负荷的双电源供应，EPS适合应用于EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标，提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统。UPS主要是为IT行业设备提供用电，提供纯净、不间断的后备电源。柴油发电机供电方式适合应用于在需要长时间后备电源的供电场所与ATS、EPS、UPS配合使用。
操作规程
1、当因故停电，且在较短时间内无法恢复供电时，必须启用备用电源。步骤： 
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器，双电源切换箱市供电断电器)，拉开双投防倒送开关至自备电源一侧，保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 
②启动备用电源(柴油发电机组)，待机组运转正常时，顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器，向各负载送电。 ④备用电源运行期间，操作值班人员不得离开发电机组，并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等，发现异常及时处理。 
2、市电恢复供电时，应及时做好电源转换工作，切断备用电源，恢复市电供电。 
步骤： 
①按顺序逐个断开自备电源各断路器，顺序是：双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 
②按柴油机停机步骤停机。 
③按顺序，从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器，将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常，启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍
主要产品
CB级双电源DUYT2-63　自动转换开关电器是HYCQ5系列中派生出来的终端型自动转换装置，适用于交流50Hz，额定工作电压AC400V/230V，额定工作电流至63A的三相四线（也可用于一相一线）的双路供电电网中，自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源，以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、商层和民用住宅等较为重要的场所。  DUYT2-63本产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11标准。 　 　
结 构 
DUYT2-63自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成，所有的元器件安装在同一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。 
性 能 
DUYT2-63双电源（仅有可自投自复）对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压（自动控制电源）同时检测，当常用电源出现异常，即小型断路器的A相发生失压或缺相时，自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电；当常用电源恢复正常后，自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电，不允许两路电源同时异常。
PC级双电源ADQN3-100双电源适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中，主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换，以确保主要负荷（应急照明、应急电梯、排油烟机等）连续可靠工作。提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准： IEC60947-1/GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》 IEC60947-1/GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》ADQN3-100(8张)
性能描述 　
强大功能 > 自投自复 > 自投不自复/互为备用 > 自投手复 > 手动操作 控制器功能 > A型（内置式）: 市电-市电的转换 消防联动可选 > B型（外置式）: 市电-市电的转换 市电-发电机的转换 负荷卸载 通信功能可选 完整解决方案 > 标准配置型号，定制配置型号 > 符合IEC和GB标准 > 通过CCC认证和EMC测试 额定电压： 690V 额定电流： 1A—3200A 极数： 4P 机械寿命：8000次 最短切换时间：1.5s 产品特点 ■安装性能好 ■采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术，基本实现零飞弧（无灭弧罩） ■采用可靠的机械联锁和电气联锁 ■采用过零位技术，紧急情况下可强制置零（同时切断两路电源） ■具有明显通断位置指示、挂锁等功能，可靠实现电源与负载间的隔离。 ■可靠性高，使用寿命8000次以上 ■机电一体化设计，开关转换准确、灵活、顺畅 ■电磁兼容性好，抗干扰能力强，对外无干扰 ■自动化程度高 ■开关具有多路输入/输出接口，便于实现远程PLC控制及系统自动化 ■开关工作不需外接任何控制元器件 ■外形美观、体积小、重量轻、由逻辑控制板、以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机，变速箱的运行操作来保证开关的位置。 相关介绍应用范围 工业领域，能源领域，基础设施，数据中心，公共建筑领域，民用住宅
新一代产品CTYW5-100双电源一代产品。　外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单 由两台三极或四极 的塑壳断路器及其附件（辅助、报警触头）、 机械联锁传动机构、智能控制器等组成。 分为整体式与分体式 双电源新产品两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一 个底座上；分体式是控制器装在柜体面板上，执行机构装在底座上由用户安装在柜体 内，控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。 特点　两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护，彻底社绝了两台 断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。 ★智能化控制器采用单片机为控制核心，硬件简洁，功能强大， 　CTYW5-100(7张)
扩展方便，可靠性高。 ★具有短路、过载保护功能，过压、欠压、缺相自动转换功能 与智能报警功能。 ★自动转换参数可在外部自由设定。 ★具有操作电机智能保护功能。 ★本装置带有消防控制电路，当消防控制中心给一控制信号 进入智能控制器，两台断路器都进入分闸状态。 ★留有计算机联网接口，以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。 HYCQ5M-100系列双电源转换开关是用于交流50Hz、额定电压690V及以下的两路电源系统，可以完成常用电源和备用电源的自动转换而无须人工进行操作。本开关符合国家GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》标准以下条款： ◎操作机构应具有可靠的电气与机械联锁，以防止同时接通常用电源与备用电源。 ◎开关在常用电源被检测的任一相和所有务相电压中断后的一预定时间内，将负载从常用电源转换至备用电源，并在常用电源恢复正常时，将负载返回换接至常用电源（兼断相保护功能）。 ◎开关可能根据用户要求设置电源下降时切换电压范围。技术参数 ●开关控制器工作电压为AC220V。 ●开关机械寿命(N-R-N循环)为5000次。 ●最小转换动作时间为1.5~4S。 ●开关具有失压、欠压、过压、断相、延时、启动油机、消防、自投不自复、备用优先、切换功能。 ●开关随机携带操作手柄、作为应急手动操作开关之用。（在断电情况下使用） ●具有三种稳定工作状态：状态Ⅰ：常用电源合，备用电源合，状态Ⅱ：常用电源分，备用电源合； ●状态Ⅲ：常用电源分，备用电源分。
正常工作条件
● 周围空气温度 
○ 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 
● 海拔：安装地点的海拔不超过2000m。 
● 大气条件： 
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 
● 污染等级:污染等级为3级。
发展历程
双电源切换系统类产品发展大体经历了三类：接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
3.1 接触器类
此类电源切换系统以接触器为切换执行部件，切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能，一般为非标产品，缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电，容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品，其组成元器件较多，产品质量受元器件、制造工艺制约，故障率较高  ADQN3-100，现已逐渐被新产品代替。
3.2 塑壳断路器类
此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件，切换功能用ATS自动控制单元完成，有机械和电气连锁，功能完善，操作性能好，使用寿命高，组成元器件较少，安装方便。该类属CB级转换开关电器，由两个断路器作为电流分断单元，并配备电流脱扣器 ，具备一定的保护能力，断路器的接通/分断能力比继电器高很多。
该类产品稳态时由机械结构进行保持，由于断路器同负荷隔离开关本身的区别，在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。
3.3 负荷隔离开关类
负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关，其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的，不具备电路的保护功能，这一类产品属于PC级产品，它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构，能快速接通、分断电路或进行电路的转换，产品操作性能可靠。
3.4 一体式自动转换开关电器类
此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体，无需外加控制器，真正实现机电一体化的自动转换开关。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计，为统一设计制造，体积小，结构简单。该产品不具备电流保护功能，属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小，开关切换驱动采用电机驱动，切换平稳可靠，操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过，稳态时无需提供工作电流，节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置，可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动－自动转换、延时控制等，为电源切换类主流产品。