标题：工业加湿器
发展概况
湿度作为空气主要参数之一，与人们的生活、生产息息相关，人生活在50～60%的湿度环境中觉得舒适，否  则会觉得干燥或湿闷。在纺织行业湿度低于40%则易断纱；烟草行业湿度高于70%则易霉变，而当湿度低于30%极易产生静电对电子行业极为不利。随着现代空调技术的发展， 空气湿度调节技术和各类加湿、除湿设备也得到发展。我国在60年代即开始重视研制开发降湿设备，先后对升温降湿、转轮降湿及低温凝露降湿进行开发，且其产品在国内早已广泛应用。
但是加湿技术一直到70年代初还停留在淋水加湿和电极式加湿上，随着纺织、电子、印刷、烟草、特种储备等技术的发展和人民对生活环境舒适性要求的不断提高， 对加湿技术提出了新的课题，70年代后期蒸汽加湿技术得到广泛应用，干蒸汽式工业加湿器试验成功。到80年代随着中外技术的进一步交流，离心式加湿、超声波加湿、远红外加湿等先进技术得到长足发展并均已商品化。80年代末又出现了高压喷雾式工业加湿器、新型电极式工业加湿器、湿膜式工业加湿器等新产品。目前工业加湿器品种繁多，性能各异，用户在选购工业加湿器的时应根据产品性能特点、湿度需求、使用场合等因素进行选择。
功能特点
1、箱体采用不锈钢制造，雾化机芯。  工业加湿器
2、模块化集成，单机芯可独立更换芯片，
3、无机械运转，自带水位保护开关，运行可靠。
4、雾化效率高的特点，整机雾化颗粒直径只有1~5μ，气化效率可达100%。
5、设有自动补水\缺水保护和溢水功能，可选配排水装置与软水器装置，达到无钙化白粉污染要求。
6、可根据环境湿度值进行自动控制。
应用范围
适用范围
办公室、会议室、家庭会客室、卧房，以及病房、手术室、各大商场、空调房、酒楼包房、卡拉OK厅、酒工业加湿器(6张)吧、网吧、计算机房等工作、休息、生活空间。
适用于局部区域
加湿器使用纺织行业、造纸行业、计算机房、 电子行业、手机电池行业、 喷涂行业、塑料行业、火药行业、印刷行业、实验室、烟草行业、暖通行业、保鲜储藏、食品行业、种植业、养殖业、人工景观等
根据湿度要求，我们又将加湿分为工艺性加湿及舒适性加湿两种：
在现代化的工业生产及科学实验中对空气湿度的重视程度日益提高，要求也越来越高，如果湿度不能满足要求，将会造成不同程度的不良后果，例如：
1电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH，如果相对湿度不够则会造成静电增高，使产品的成品率下降、芯片受损，甚至在一些防爆场所会造成爆炸，“静电轰击”所带来的危害是不可估量的，当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的，虽然人们采取了很多办法去除静电，而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。
2纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高，一般都大于60%RH，如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%RH之间，黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度，棉纤维的含湿量直接影响纤维强度，总之，纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准，纸张收缩变形，纸张粘连，产品质量下降等问题。
3精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%~65%RH之间，例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等，如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真。
4产品涂装厂房的湿度要求一般要大于65%RH，如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降，喷漆不匀，表面光洁度下降等问题。
5医药厂房、手术室等环境对湿度的要求更是具有必要性的，并且洁净加湿，如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。
6另外，在卷烟、冷库保鲜、食品回潮、老化实验、文物保存、重力测试、保护装修、疗养中心等场所，对湿度的要求都是很高的，随着现代工业的发展，在空调工程中的加湿问题将越发重要。虽然在一些南方地区的加湿要求的时间很短，有的只有1—2个月，但只要工艺需要，保证生产的产品品质不变，加湿问题就必须考虑。
高压喷雾
安装方法1、在空调机组中安装高压喷雾时，应遵循先加热后加湿的原则，这样有利于提高加湿效率；
2、加湿器供水入口必须安装精密的水过滤器，以降低水浊度，防止喷头堵塞；
3、若当地水质过硬，为防止长期使用中水垢堵塞喷头和白粉现象出现，建议喷头经常性堵塞；
4、空调机组中，在高压喷雾加湿段后一定要设档水板，防止未汽化的水滴随空气漂移到电机上或进入风道，影响其寿命。档水板以湿膜档水板为最佳，不仅能有效档水，而且能二次加湿，并提高加湿效率；
5、现场需提供DN15供水管和220V 50Hz单相三芯插座，水源和电源均需引到距离加湿器安装位置2米范围内，且距离越短越好。加湿原理高压喷雾加湿系统的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到 50-7Okg/cm ,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化,产生 0.3-3 的微雾颗粒,使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,从而完成空气加湿、降温的目的。性能特点加湿效率高：由于设备产生的水雾颗粒极为细小，汽化过程完成快,使其汽化效率达到了90-100%的高效率。加湿、降温效果非常理想。
加湿量大：单机最大输出流量可达100-1600kg/h，可在流量范围内任意设置喷头数量,并通过对压力及流量的控制达到加湿量的精确调节。
维护量低：加湿器主机采用工业型高性能进口柱塞泵，实现长时间连续运行系统,整个系统设计安全、稳定,实现无人化管理，尤其是喷头及水雾分配器均为无机械运转部件，可实现无故障运行。
洁净度高：由于设备使用进水做了净化处理,并且整个系统决无循环用水，保证了加湿过程的较高洁净度。
运行费用低。适用范围广：该设备不但适用于中央空调机组配套用加湿，而且特别适用于很多场所的大空间整体或局部加湿，例如：纺织、印刷、烟草、汽车喷涂、电子厂房、电厂、钢厂、农业、畜牧业等场所的加湿、降温。
注意事项
◆初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用；
◆使用环境温度低于10-40度；
◆使用温度低于40度的清洁水；
◆机器工作时远离其它家电产品；
◆请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂；
◆请勿将加湿器放置于空洞的物体上，以免产生共频共振噪音；
◆请勿在无水状态下开机。
1、不要将含有污渍、赃渍、油渍、酸性、 碱性等自来水接入加湿器中进行加湿，始终保持换能片表面清洁、卫生；
2、要定期对加湿器内部水箱中的雾化模块及箱体内壁进行集中清洗，一般为2-3个月清洗一次；
3、当加湿器系统长期不使用时，应将水箱中多余水排出、防止水长时间浸泡雾化模块，加快老化速度、影响加湿器使用寿命；
4、当长时间使用本机器时，经过如上步骤仍不能解决问题的，请更换换能片或雾化模块；
5、由于厂房内放置物品大小、机器多少、进风、排风、温度高低等一系列因素均会影响室内湿度，建议在选型时应根据情况适当增大加湿量！
维护保养
1）工业加湿器采用优质鼠笼式电机，无需润滑，除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外，电机部分无需特殊维护。
2）清洗：一般情况下，加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘，所以用户应视自己的使用环境，定期彻底清洗，时间一般为半年或一年。
3）先关闭加湿器总电源，并将电源线拔出，取下底部的空气过滤器，将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净 也可放 入温水中加洗衣粉清洗。
4）因为本机配有冲洗装置，所以贮水箱一般不需要清洗。
5）雾化器部分需要从加湿器上面取出，先将内外导罩取下，清洗风扇叶轮及空气分离器，不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时，需要将空气分离器连同雾化器一起取出，放置时一定要横放，勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地，防止马达轴心偏离，造成轴承损坏，缩短使用寿命。
不得将含有强酸性,强碱性, 油污等液体注入加湿器中进行加湿,要定期清理水箱内部污垢.

工业加湿器种类
超细雾喷雾工业加湿器
超细雾加湿器可根据要求线形调节喷雾大小。适用于任何水质，无需水处理设备；维护工作量少，维护成本低，长使用寿命，免维护。
高压喷雾工业加湿器
高压喷雾工业加湿器是把水通过水泵加压至4kg/cm2，经喷嘴呈雾状喷出，加湿量很大，颗粒较粗，有滴水现象，汽化效率30%左右，所以适合于辅助加湿的场合。
干蒸汽工业加湿器
干蒸汽工业加湿器加湿量大，喷出纯蒸汽，须有蒸汽源。控制方式有开关式，比例式和位式调节三种。
湿膜工业加湿器
目前湿膜工业加湿器有四种材料，有机湿膜、无机玻璃纤维湿膜、金属铝合金湿膜，金属不锈钢湿膜。
1、无机玻璃纤维湿膜工业加湿器吸水性好，饱和效率高，易碎品，不便安装搬运，现很少使用；
2、不锈钢湿膜工业加湿器与铝合金湿膜工业加湿器特点相差无几，这里不再重复。
汽水混合式工业加湿器
汽水混合式工业加湿器喷雾量大，汽化效率50%左右，有滴水现象，有噪声，需配备高压气源，适合于不怕噪声的场合。
电极式和电热式工业加湿器
电极式和电热式工业加湿器均以电能来置换蒸汽，1kg蒸汽约需0.75kw的电能，运行成本较高，机电一体化产品，控制精度很高，可以做开关式和比例控制，适合于对湿度要求很高的场合。
离心式工业加湿器
离心式工业加湿器有多种产品，性能略有差别，但万变不离其宗，汽化效率50%左右，有运动部件，噪声较大。
超声波工业加湿器
超声波工业加湿器出雾量大，耗能少，产生白粉现像，污染使用环境，振子需经常更换。克服上述缺点的方法是使用软化水或纯水。
性能比较
名称
电热加湿器
电极加湿器
超声波加湿器
工作原理
电热式加湿器是依据电阻加热的原理，电加热管浸没在水中，电热管通电后，依据焦耳定律，电加热管产生热量，从而使用水变成了蒸汽。电热式加湿是通过控制加热元件的加热功率，来控制蒸汽输出量的多少。
当水中含有微量盐类时，水将江会成为一种导电液体。当电导率在125~1250μs/cm的水进入电极加湿罐时，电脑先测出水的电导率，当水漫过加湿罐内的电极时，电极将通过水构成电流回路，并加热水至沸腾，产生蒸汽。电极式加湿器是通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小，进而控制蒸汽的输出量！
采用高频电子振动电路，通过振动片的频率产生细小雾化颗粒扩散到空气中或送风管道中进行加湿。属于机械式雾化加湿方式。
优 点
1、 加湿量大
2、 电热棒使用寿命长
3、维护成本低
1、离子导电，无水无电流，不会干烧。
2、输出功率控制加湿精度，结垢也不影响精度控制。
3、加湿量大，购置成本较低。
4、水质无特殊要求
5、电极罐、电极棒易拆卸更换。
配件充足，更换成本低。
1、主机占据空间小
2、雾颗粒度小，加湿效率高、耗能少
缺 点
1、 无水状态下液位开关失灵，会有失水隐患。
2、 用可控硅调相技术控制精度，易结垢，影响发热量
3、 水垢堆积后难拆卸、难清洗
5、耗电较高
1、电极桶、棒易结垢
2、耗电较高
1、水质要求严格，水质硬度稍大机器便极易损坏，频率降低，雾化效果下降。
2、单台加湿量小，价格较高。
加湿精度
±3% 等温加湿（蒸汽加湿）
±4% 等温加湿（蒸汽加湿）
±7% 等焓加湿（水汽加湿）
水 源
洁净的自来水、软化水、纯水
洁净的自来水、软化水
必须是纯水
使用场合
用于工艺性空调中
用于工艺性空调中
用于舒适性环境中，非空调中