标题：多相全程水处理器
多相全程水处理器
[1]由全程水处理器发展而成，继承了全程水处理器的全部功能和优点，同时加装了我公司自行研制的压差控制电路，实现了设备的无人值守的运行条件，具有机电一体化的设计，纯物理方式处理，无需化学药剂，阻力低、流量大。而且运行费用极低，操作简单、维护方便，是各种水系统之最佳选择。  多相全程水处理器
1、多相全程水处理器继承了普通全程水处理器的全部水处理功能，既针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题：腐蚀、结垢、菌藻、水质而研制的综合处理器，由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程，从而取代了传统的处理方式。它应用高科技——差转屏蔽效应及多点阵列组合。巧妙地解决了各种频谱间与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题，具有对水质综合优化处理，防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。 
2、多相全程水处理器克服了原型机阻力大，过滤不清晰，过滤精度不易控制的缺点，采用了多滤筒形式，把原液分别导入不同的过滤腔内，分质过滤，各司其职，这样既提高了过滤精度又能避免由此而产生的水头损失，使其更趋于节能、环保、高效。
3、多相全程水处理器的结构特点：由优质碳钢筒体和特殊结构的不锈钢网组成，配以自动换向系统、自动排污系统、电器及功能转换元件。其过滤单元分为主过滤腔、反洗过滤腔、排污腔、和重颗粒收集腔。该机设有两个排污口，排污腔出口设有电动排污口，接受电信号后自行排污，是主排污口；另一个排污口设在机器底部，由手动排污，每个采暖季排污2-3次。
4、安装在多相全程水处理器进出水口的压力传感器，分别测定系统压力，由压差比较系统处理，当进出水口的压差达到系统设定值时，发出指令，驱动设备进行动作，自动完成系统反洗、排污、复活系统动作。无需人工操作，避免了人为干扰。使系统自动控制状态下安全、精确运行。
应用范围
多相全程水处理器广泛应用于石油化工、冶金、电力、造纸、农用喷灌、冷却水循环过滤系统、废水处理系统、污水处理厂、钢铁等行业。
技术特点 
防垢、防腐、杀菌、灭藻水处理功能强大；分级过滤，高效节能，全自动控制，节水效果明显；高过滤性，全流量过滤，反洗中不间断供水；安装简便，占用空间小，运行稳定；可根据需要生产智能型多相全程水处理器，选配各种水质监测仪表，对水质进行连续监测、显示，当水质浓缩、恶化、超标时，可声光报警。还可选用人机界面实现在线远程控制
技术参数：　
1. 工作压力：≤1.0MPa 。
2. 介质温度：0℃～90℃ 。
3. 电 源： 380V/50Hz 。
4. 电机功率：1240W 。
5. 清洗时间： 1～3 min。
6. 过滤精度：100—2500微米 。
7. 压差范围：0.03—0.1MPa 。
8. 压力损失：0.01—0.03MPa 。
功效类型
A型：防腐除锈、超净过滤
B型：防垢除垢、超净过滤
C型：杀菌灭藻、超净过滤
D型：防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤
E型：防垢除垢、防腐除锈、超净过滤
F型：防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤
功能参数：
控制腐蚀率 ≤ 0.092毫米/年　防垢除垢效率≥95%　杀菌灭藻≥97%　过滤效率≥70%
压力损失：0.01～0.06Mpa
工作电源：190～250V　50～60Hz
安全绝缘电压：5000V
工作环境要求：－25℃ ～+50℃ 相对湿度 ≤ 90% 
工作介质温度：－25℃ ～+90℃
平均无故障时间：不小于50000小时
安装注意事项：
1. 安装时，应对主机、传感器注意保护。
2. 按照设备筒体上箭号指示方向连接管道。
3. 安装时应考虑便于检修，应安装旁通阀。
5. 排污管接到排污沟，管道不宜过长。
使用说明 ： 
1. 按照说明书的使用说明有关事项操作运行。尤其注意对电机、控制盒的维护。
3. 若设备反复清洗，压差仍不能降低至预定值，应通知厂家，停机检修。
4. 需要人工控制排污时，请按强制排污按钮。
5. 下排污口为手动排污，每采暖季排污2-3次。
设备选型：
型 号进出水 管径 （mm）处理流量
（m3/h）功率
（W）外型尺寸（mm）重量 （Kg）



111








罐体直径
Φ×H排污口径
Φ1宽
WH1





QC-QC/1.0-505010-20180325×109025485480180
QC-QC/1.0-808020-45180325×118025485520210
QC-QC/1.0-10010045-75210430×118040630520280
QC-QC/1.0-12512575－100210430×128050630540300
QC-QC/1.0-150150100-160220430×140050630580330
QC-QC/1.0-200200160-280250525×160050765600450
QC-QC/1.0-250250280-440250525×165065765630498
QC-QC/1.0-300300440-640270630×170065850650601
QC-QC/1.0-350350640-870270720×185080950700843
QC-QC/1.0-400400870-1130310720×205080950800900
QC-QC/1.0-4504501130-1450310800×240010010308801080
QC-QC/1.0-5005001450-1800400800×250010010309501200
QC-QC/1.0-6006001800-28005101000×2500100130010001600
备 注1．设备的默认过滤精度为：3mm；
2．其它规格的设备，在订货时单独提供有关外型尺寸参数。







型 号进出水管径
（mm）处理流量
（m3/h）功率
（W）外型尺寸（mm）重量
（Kg）


罐体直径φ排污口径
φ1长
LL1




QC-QCZT/1.0-505010-19701002546034017QC-QCZT/1.0-656519-28901252546034019QC-QCZT/1.0-808028-501001252555040024QC-QCZT/1.0-10010050-801101504063047030QC-QCZT/1.0-12512580-1251302004069053046QC-QCZT/1.0-150150125-1801502505078061067QC-QCZT/1.0-200200180-32019030050950750105QC-QCZT/1.0-250250320-490230400501100900158QC-QCZT/1.0-300300490-7103204506513501100220QC-QCZT/1.0-350350710-9703505006515001250320QC-QCZT/1.0-400400970-12604306006516501350390QC-QCZT/1.0-4504501260-160046070010018501500515QC-QCZT/1.0-5005001600-198052080010020501650700QC-QCZT/1.0-6006001980-305056090015022501800830备 注1．设备的默认过滤精度为：3mm；
2．其它规格的设备，在订货时单独提供有关外型尺寸参数。






多相全程水处理器规格一览表







型号输水管径 mm处理流量 m3/h外形尺寸mm




Ф1ФWHH1H2


KTS-50B1.0DXQD/D-□5010--18300255501090480680KTS-65B1.0DXQD/D-□6518-25　300255501090490690KTS-80B1.0DXQD/D-□8025--45400326501180520770KTS-100B1.0DXQD/D-□10045--70400406501180520770KTS-125B1.0DXQD/D-□12570--120　500508501280540840KTS-150B1.0DXQD/D-□150120--158600509501400580930KTS-200B1.0DXQD/D-□200158--28070050105016006001000KTS-250B1.0DXQD/D-□250280--44080065115016506301050KTS-300B1.0DXQD/D-□300440--64090065125017006501100KTS-350B1.0DXQD/D-□350640--865100080139018507001200KTS-400B1.0DXQD/D-□400865--1130100080139020508001330KTS-450B1.0DXQD/D-□4501130--14301200100155024008801580KTS-500B1.0DXQD/D-□5001430--18001200100155025009501650KTS-600B1.0DXQD/D-□6001800--260012001001550250010001650KTS-700B1.0DXQD/D-□7002600--480014001501800260011001700