标题：东井除湿机
简介
杭州舒逸电器有限公司是专业研发、生产、销售“东井”品牌除湿机、工业除湿机、湿膜加湿机、超声波加湿机、电力工具柜专用除湿机、转轮除湿机、文件档案图书消毒柜、防磁柜、防潮箱、空气消毒机等空气净化设备的生产型企业。十多年的技术经验，在国际空气环保除湿和加湿设 备领域一直处于领先地位，目前公司拥有一批知识结构合理且技术经验丰富的老团队，其中大专以上文化的各类专业技术人员占70%左右。是国际除湿机行业自主开发生产的厂家之一。
东井除湿机采用日本 除湿工业新理念，旨在完善东井品牌的国际化效应，东井除湿机生产仍在不断地向规模化方向发展。本公司在研制
、开发、生产和销售除湿机产品方 面一直处于国内优势地位。
杭州舒逸电器有限公司全面贯彻ISO9001质量体系，生产的冷冻除湿机采用国际品牌压缩机，微电脑智能控制,集静音、省电、高效于一体,具国内领先水平每年都有新的品种推向市场，公司产品的设计按照国家除湿机行业标准生产，不断改进和提升各类机器性能。
东井品牌的国际化是公司全体员工的追求，完善的质量保证体系和专业的精工制作是本公司的经营目标。我们以过硬的技术，完美的售后服务，让东井品牌在国内外市场得到更广泛的认可，让客户满意，是东井品牌的经典之所在！稳定的质量与优良的服务深得客户的信赖，现公司诚招全国经销商和OEM服务。
除湿机原理（内，外循环）
一、除湿机的内循环：
除湿机通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复便是除湿机的内循环。
二、除湿机的外循环：
除湿机在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。 除湿机使用注意事项及保养方法 
◆冷凝器应该时常清洗，保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为5℃～38℃,微电脑控制型除湿机因有自动除霜功能，使用温度范围可至5℃～40℃。空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%～60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。
◆除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命.
产品介绍豪华型除湿机型号：DJ-201B DJ-261B DJ-301B DJ-501B 
主要特点：自动除霜装置， 万向轮脚底、移动方便，湿度控制功能自由设定，自带水箱、也可接外排水，水满报警、自动停机，前置精巧水箱，上吹式出风口、衣类干燥功能，日立名牌压缩机，绿色环保冷媒R134a 
适用场合：生产车间 皮革制品 粮油制品 电力设备 图书文教 印刷制品 音像制品 通讯设备 物资仓库 烟草制品 地下工程 药品储藏 精工机械 仪器仪表
超声波工业加湿机型号：DJ-10Z DJ-20Z DJ-30Z DJ-40Z 
东井超声波加湿机给水口自动补水，自动控制水位,任意设置工作时间及停止时间，设定好后可连续工作，无需人员职守，东井系列超声波加湿机的输出管路，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。设备内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，所产生的雾粒直径只有1-10μm，颗粒均匀，能长时间悬浮与空气当中。东井系列超声波工业加湿机，雾化工作时无机械驱动，无噪音干扰，无污染，雾化效率高，故障率低，能耗低，是高效，可靠，实用的工业加湿设备。 
东井超声波工业加湿机系列为外墙悬挂和移动式双功能设计，设备整体采用不锈钢箱体，表面喷塑处理，外形美观、实用，安装方便。东井系列超声波工业加湿机配备标准给水口，放水开关及溢水口。
液晶高效节能型除湿机型号：DJ-1681E DJ-2181E DJ-2481E DJ-3881E DJ-4881E DJ-7281E DJ-9681E 
产品特点 
压缩机：高效旋转压缩机,省电、高效 
自动除霜：在环境温度18℃以下时开始自动化霜 
移动方式：底脚采用万向轮可以移动自如 
循环风量：超大循环风量5600m3/h 
造型设计：液晶显示。湿度时间自动控制
全电脑液晶彩屏除湿机型号：DJ-201B DJ-261E DJ-901E DJ-1301E DJ-1381E DJ-1501E 
产品特点 :国际品牌压缩机，压缩机三分钟自动延时保护；脚底万向轮、移动方便、自如；水箱排水，也可连续排水 
主要功能：环境湿度液晶显示功能，1%湿度精确控制；自动化霜功能；定时关机功能；传感器故障指示功能
电脑型除湿机型号：DJ-381E DJ-581E 
产品特点 
自动除霜：压缩机三分钟延时保护，自动除霜 
控制系统：当水满时，机器停止运转，水满指示灯亮 
排水方式：自带水箱，水满自动停机 
安全：采用低电压控制，使用更安全 
移动方式：底脚采用万向轮移动自如
迷你除湿机型号 DJ-060B 
产品特点： 
产品外观设计小巧、可爱 
适用在办公室、卧室、厨房、洗手间、衣柜、书柜等任何场所
电力工具柜专用除湿机型号 DJ-081B 
产品特点：全电脑控制，温度湿度双显示；国际名牌压缩机；压缩机三分钟自动延时保护；省时、省电；水满自动关机
湿膜加湿机型号 DJ-01 
产品特点：加湿、除尘、去除有害气体；气化蒸发加湿，无白粉；防菌湿膜，保证卫生加湿；智能控制，液晶显示及参数设置；安全的防溢水控制和自动报警功能；风速自动切换，实现温度准连续调节；外置湿度传感器，温度自动控制；可实现远程控制；低噪音
湿膜窗式加湿机型号 DJ-02 
产品特点：加湿、除尘、去除有害气体；气化蒸发加湿，无白粉；防菌湿膜，保证卫生加湿；智能控制，液晶显示及参数设置；安全的防溢水控制和自动报警功能；风速自动切换，实现温度准连续调节；外置湿度传感器，温度自动控制；可实现远程控制；低噪音
湿膜柜式加湿机型号：DJ-03 DJ-06 DJ-09 DJ-12 
主要功能：加湿强劲；无白雾现象。采用进口植物湿膜，净化空气。采用数码电脑全自动控制，液晶背光显示。湿度1~99%任意设定，两档风速，加湿范围大，均采用松下电磁阀独立控制，安全可靠。储水箱采用双浮子检测，精确稳定电子检测，漏水保护功能与故障报警功能，人性化设计。采用累计工作时间及手动换风功能，不锈钢水箱，防腐、防菌、耐用，具有通风模式，循环室内空气，加湿 后空气不带钙镁离子。 
产品特点：全电脑液晶显示，5%湿度精确控制，自由设定；无压缩机，无冷藏，无污染的环保产品；脚底万向轮，移动方便、自如；全塑外壳，流线型设计，美观大方；堆积显示当前湿度，一目了然；操作简单，缺水自动报警；自动供水，水位自动控制；采用外传离心风机，超静音运行；具有精华空气，美容养颜的特点
文件档案图书消毒柜型号：DJ-180B DJ-280B DJ-380B 
产品特点：微电脑自动控制；臭氧消毒杀菌和中药熏蒸技术结合；采用全钢结构、密封好，外形美观，使用方便；灭菌杀虫无死角、消毒率高，环保无毒，无二次污染
防磁柜型号：DJ-120 DJ-150 DJ-180 DJ-280 DJ-320 
产品特点：抗震结构；暗藏式门铰链设计；顶级防磁处理；人性化设计，美观实用；双重防潮保障；防潮防静电 
注意事项： 
防磁柜具有良好的防震功能，但不适用于有强震源的场所（如空压钻、柴油机房）附近。 防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好，当环境湿度较高是客房内还应配备去湿装置，开启防磁柜存取资料后应及时关闭柜门，保持防磁柜时刻处于密封状态。 
存储对象： 
重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿器和灰尘的入侵，可真正有效妇女钙质资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。
防潮箱型号：DJ-160A(B,C) DJ-240A(B,C) DJ-320A(B,C) DJ-435A(B,C) DJ-540A(B,C) DJ-728A(B,C) DJ-870A(B,C) DJ-1428A(B,C) 
产品特点： 
用途概述：防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台，来满足各种精密配件和电子储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件，高级镜头，摄影器材，光学器材，电子器件，集成电路板件，SMT，微电脑芯片等电子材料及配件，防止生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命，采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率，使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。 
视窗：4MM防暴钢化玻璃，双层门框结构，平整美观，配暗式门窗，具有保险功能。 
控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；传感器为法国原装进口，数字化频率输出端口，通用性强，更换方便，精度高，年漂移量少，抗干扰能力强。 
控湿机芯：外壳选用韩国进口工程塑胶，耐温达300度以上，设计使用寿命为30年以上，分子筛为德国进口，双重记忆合金弹簧为瑞典进口，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱去电机驱动，隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗，功率小和无耗材等功能，因此，该防潮箱具有环保、节能、静音、无污染、不滴水。 
断电保护记忆功能：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内），同时断电后无需重新设定有记忆功能。 
工作原理：湿度传感器（湿度和湿度信号）→微电脑（CPU中央处理器）→加热器（高分子材料PTC恒温发热模块加热）→智能形状记忆合金（合金形状随温度变化而改变）→平衡弹簧（普通平衡弹簧桐合金） 
备注： 
防静电处理：采高级双层粉体防静电烤漆，具有耐刮伤及预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象。（选配） 
急速降温系统：可搭配在任一工业级机种上，不需N2（氮气）辅助，即可快速降温。智慧型微电脑Fuzzy湿度感应系统会自动感应湿度，自动启动快速降温功能，到达湿度设定值即自动停止转成电能运作。（选配）
空气消毒机型号：JL-C3 JL-C7 
产品介绍： 
循环风紫外线空气消毒机采用将室内空气吸入机器内部进行消毒的方式。该机装有多层过滤网和杀菌能力极强的C波段紫外线灯管。在杀灭空气中病毒、细菌的同时能过滤掉空气中的尘埃，防止通过空气传播各种疾病，改善空气质量。本消毒机可在有人的场所持续对空气进行消毒，安全有效，对人体无害。 
产品特点： 
最新C波段紫外线消毒技术，彻底杀灭空气中的病毒，细菌。 
1.与传统紫外灯相比，杀菌能力提高3-4倍 
2. 产生的负离子能使空气清晰 
双层过滤网。 
1.第一层预过滤网：去除尘埃粒子； 
2.第二层活性碳网：吸附去除空气的甲醛、苯等化学物质及烟气、异味 
使用场所： 
1.医院手术室、供应室、病房、门诊室、化验室等 
2.制药、食品化妆品行业的无菌车间及家禽养殖场所、食用菌接种育种室的空气、物体表面消毒 
3.旅馆、饭店、学校、幼儿园等公共场所的饿空气消毒和净化
恒温恒湿机产品特点：恒温恒湿机工作性能稳定、性价比高，它具有设计合理、控制先进、效率高、运行安全可靠﹑使用寿命长、故障率低、易维护等特点。恒温恒湿机组、恒温恒湿空调、恒温恒湿空调机组、恒温干燥机、恒温除湿机、恒温恒湿、恒温恒湿实验室主要用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备，适用于国防工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、医药制品、医疗卫生、生物化学、保健食品，实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房、精密机械等具有温湿度要求的场所。 
适用场地：生产车间 皮革制品 粮油制品 电力设备 图书文教 印刷制品 音像制品 通讯设备 物资仓库 烟草制品 地下工程 药品储藏 精工机械 仪器仪表 资料档案
公司地址浙江省杭州市西湖区三墩工业园区 
法人代表：洪忠莉