标题：气体探测报警器
气体探测报警器的应用
在油田或气田的钻井作业中，由于地理位置偏僻，气候环境恶劣，施工条件较差，而且频繁地搬井，所以，在钻井上铺设电缆非常不容易，成本也高。因此，代替电缆传输信号的无线通讯应运而生。德康最新开发的无线通讯正是在这样的环境下产生的，立特电子作为美国德康中国唯一总代理专业提供德康最新高科技气体探测无线通讯系统。这套专为油田油井开发的产品模块化结构，可配用低功耗的气体探测器，太阳能电源，高能蓄电池，各种通道的控制器，还有声光报警器，这些产品均间均使用无线来通讯，且均为防爆产品，最适用于钻井、油田上的应用。
对于无可燃气体的3000米钻井，可只配硫化氢探测器，数量五台即可，另外还要配两个声光报警器、一个人机界面。探测器与报警器均带太阳能电源，通过无线与人机界面来通讯。系统组成如下表：
通道号安装位置配置设备型号规格备注CH1井口无线硫化氢探测器DM-1002”管装太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池2”管装，安装在太阳照射到的地方CH2钻台面无线硫化氢探测器DM-1002”管装太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池2”管装，安装在太阳照射到的地方CH3高架槽无线硫化氢探测器DM-1002”管装太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池2”管装CH4振动筛无线硫化氢探测器DM-1002”管装太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池2”管装CH5坭浆槽无线硫化氢探测器DM-1002”管装太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池2”管装-狗房防爆人机界面840-N7墙装，离最远的探测器距离不大于500米-房顶无线声光报警器12VDC​太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池​-坭浆槽无线声光报警器12VDC​​​太阳能电源SPS-10W-G，带18AH的蓄电池​一．无线气体探测器：
德康的智能无线气体探测器都是低功耗产品，包含了四种技术的探测器：用电化学技术检测的多种有毒气体，用固体半导体技术检测的硫化氢，用催化燃烧技术检测的可燃气体，用红外技术检测碳氢类可燃气体。这四种探测器都适用在Class 1和Division 1, Group C, D的危险区域。这些先进的现场设备包含了一个德康的Model 100系列的低功耗气体探测器，一个德康的智能可充电蓄电池组，一个德康的Model RXT-300的智能无线收发器。
产品特点：
直序调制扩频无线网络技术
自动绕多堵塞和可视障碍
Model RXT-300 无线收发器 
低功耗
通用的2.4 GHz，免许可证工作频段
低功率
3英里可视传输距离
强大的网络拓扑技术
技术参数：
电源电压：11~24VDC
功耗： ≤1W
频率： 2.4 GHz
传输距离：3英里（4800米）
电缆接口：3/4NPT
防爆等级：Class 1和Division 1, Group C, D
二．无线声光报警器：
两级报警，一级用于闪光报警，二级用于警笛报警。报警继电器选择包括可调节的设定值和锁定、不锁定继电器的选择。警笛报警可以在智能无线人机界面上进行消音操作。电源是由德康设计的智能电池组提供的，这样电源和信号就不需要电缆连接。这个标准的电池组可以在完全警报条件下，连续操作4至6个小时。防爆等级为Class 1, Division 2和Group A, B, C, D。
三．无线人机界面：
Model RXT-300系列的智能无线收发器可理想地使用于信号数据传输，广泛地应用于工业检测和报警系统。数据信号可以是4-20mA的模拟量或总线制MODBUS。收发器工作在2.4Hz，全世界通用的无需许可证申请的频段。无线网络的完整性和安全性由直序扩频无线网络技术来保证。无线网络的应用可以简单至一台现场设备与主控制器的通讯，或者是多台现场设备组成一个用户网络。与传统的网状网络不同，处理能力是在所有的设备中分享的，因此也不会存在单一设备独立的情况。在网络中的每个设备都可以为其他设备充当路由器或者中继器。这就意味着用户可以跳过毗邻的设备，和其他设备相互通讯。这项独特的创新技术可以构成一个能自动绕多堵塞和可视障碍的强大网络，增大了吞吐量以适应用户设备密度的增加。
四． 太阳能电源：
德康的Model SPS系列是手持的，预装配12V直流电电源供应，被专门运用于重工业应用。每个系统包含了一个可充电电池，太阳能面板和一个电池控制充电电路，充电电路被用来提供连续的直流电，使其足够操作各种各样的工业自动化产品。这些预装备的太阳能应用在四个不同的功率级，一个用于Division 1的危险区域，一个用于Division 2的危险区域。
u       Model SPS-01W-DV1——锂离子电池，10安培小时，1.5瓦特
u       Model SPS-10W-GP——铅酸电池，18安培小时，10瓦特
u       Model SPS-20W-GP——铅酸电池，18安培小时，20瓦特
Model SPS-40W-DV2——铅酸电池，36安培小时，40瓦特
气体探测报警器的安装说明
气体探测报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。
1．应用时的注意事项
气体探测报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出最终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有毒气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度，这些都是不可忽视的安全监测点。　　根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
2．气体探测报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。
气体探测报警器施工接线图
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。
  气体探测报警器施工接线图
参照控制器与探测器接线图，将气体探测报警器控制器与探测器的对应端子相连接 
接线方式 
1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接 
2.输出端子与联动设备的连接 
3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时， 
4.可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备； 
5.控制器、探测器要保证可靠的接地； 
6.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。