标题：9000系列火灾报警控制器
火灾自动报警联动控制系统的组成
火灾自动报警联动控制系统一般由触发器件、警报装置、报警装置、其它具有辅助功能的装置四部分组成。
触发器件在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括火灾探测器和手动报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数（如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等）响应，并自动产生火灾报警信号的器件，按照响应火灾参数的不同，火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件，也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。警报装置火灾警报装置是在火灾自动报警系统中，用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置，火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置，通常与火灾报警控制器组合在一起，它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号，以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
报警装置定义：火灾报警装置是指在火灾自动报警系统中，用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。
形式：火灾报警控制器是其中最基本的一种。在火灾报警装置中，还有一些如中继器、区域显示器、火灾显示盘等功能不完整的报警装置，它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用，与火灾报警控制器同属火灾报警装置。
基本功能:主电、备电自动转换，备用电源充电功能电源故障监测功能；电源工作状态指标功能；为探测器回路供电功能；探测器或系统故障声光报警，火灾声、光报警、火灾报警记忆功能；时钟单元功能；火灾报警优先报故障功能；声报警音响消音及再次声响报警功能等。
火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源；监视探测器及系统自身的工作状态；接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号；进行声光报警；指示报警的具体部位及时间；同时执行相应辅助控制等任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。
在一个火灾自动报警系统中，如果说火灾探测器是系统的“感觉器官”，随时监视周围环境的情况，那么火灾报警控制器，则是该系统的“心脏”和“大脑”，是系统的核心。其它具有辅助功能的装置其它具有辅助功能的装置主要指各类联动模块：输入模块，输出模块，输入/输出模块等。    
输入模块：其作用是指将外部设备的信号通过输入模块传送给报警主机，比如水流指示器、信号阀等的动作使用输入模块将其信号传送给主机。另外，普通型探测器及其它普通型设备也将通过输入模块把信号传送给报警主机。
输出模块：输出模块是指通过总线信号能够控制外部设备动作的模块,例如将电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作。
输入/输出模块：输入/输出模块是指不但能够控制外部设备动作，又能检测此设备动作状态的模块。
输入模块输出模块都是联动模块，联动指的是火灾报警控制联动主机通过火灾报警触发器件或输入模块检测到一定区域或设备的报警后，通过逻辑判断，使得输出模块动作，从而完成一系列火灾报警联动动作。
9000系列火灾报警控制器
火灾报警控制器的分类火灾报警控制器是火灾报警装置中最基本的一种形式，按其用途不同可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器两种。
9000系列火灾报警控制器简介9000系列火灾报警控制器是指由深圳市泛海三江电子有限公司自主研发生产的高性能火灾报警装置；9000系列火灾报警控制器属于区域型火灾报警控制器，包含JB-QGL-9000型火灾报警控制器（联动型）与JB-QTL-9000型火灾报警控制器（联动型）两种型号，连接公司生产的探测器、模块、手报等设备，配合控制器的多线联动控制功能及总线手动控制功能，使其功能丰富实用。接下来将详细介绍JB-QGL-9000型火灾报警控制器（联动型）。
产品介绍
☆ 采用新一代高速微处理器，与传统技术相比，数据处理速度提高100倍，数据存储容量提高1000倍。
☆ 采用7.4′（640×480点阵）16灰度级中文液晶（LCD）。
☆ 操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面。
☆ 使用标准PS/2计算机键盘、鼠标作为现场编程设备，操控灵活方便。
☆ 提供拼音中文输入法和区位码中文输入法，实现自由中文输入。
☆ 使用智能存储卡，可复制或恢复系统的设置文件和历史文件，方便设备维护。
☆ 配备多个高速CAN总线接口，数据传输高速可靠。
☆ 采用两总线智能报警联动模式，每个回路可连接324个智能报警点。
☆ 超大系统容量，最大单机容量：25920智能报警点(每回路板含两个回路,单机可安装40块回路板)。
☆ 支持20台JB-QGL-9000控制器互联，组网后最大系统容量：518400智能报警点。
☆ 可与JB-QTL-9000联网。
☆ 可扩展多线联动控制单元，最大容量4000点。
☆ 具备运行及报警记录功能，历史火警、历史请求、历史反馈、历史故障、历史操作各1000条。
☆ 用户可自定义设备类型，方便系统集成。
☆ 引入虚拟接口板的概念，实现通用语义的联动运算。
☆ 具备模块的手动单点启动／停止功能。
☆ 具备探测器／模块的单点测试功能。
☆ 可连接专用微型打印机即时打印系统状态。
☆ 可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘。
☆ 可连接CRT中文图文终端直观显示发生火警、故障的部位。
☆ 可实行用户的分级管理，给不同级别的用户提供不同级别的系统操作权限。
☆ 系统可在现场进行软件升级。
☆ 执行标准：GB4717－2005《火灾报警控制器》，GB16806－2006《消防联动控制系统》。
☆ 系统供电：交流输入，AC220V±20%,50Hz ；直流备电，DC24V,由两节12V蓄电池串联构成全密封免维护蓄电池组(电池容量因主机容量不同而不同）。
☆ 回路总线：无极性两线制（L1、L2），回路总线长度≤2000米，回路阻抗≤40Ω。
☆ 使用环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) 。面板指示及按键操作说明操作面板示意图：
  9000系列火灾报警控制器操作面板示意图
指示灯及按键:
［电源］指示灯
主机电源对主板的供电正常时（可以是备电供电），此指示灯被点亮。
注：此指示灯被点亮并不表明除主板外的其它系统部件供电正常。
［火警］指示灯
系统发现任意火警报警时，此指示灯被点亮。
［启动］指示灯
若系统已发出某个模块的联动请求时，此指示灯被点亮。
［反馈］指示灯
若系统已接收到某个模块的联动反馈时，此指示灯被点亮。
［故障］指示灯
系统发现任意故障报警（不论故障类型）时，此指示灯被点亮。
［系统故障］指示灯
当本机自身出现故障或系统运行不正常时，该指示灯点亮。
［监管报警］指示灯   预留。
［联动延时］指示灯
当有火警触发联动时，在延时期间该指示灯被点亮，所有联动延时结束并已经联动时该指示灯熄灭。
［电源故障］指示灯
系统发现主机电源报警（不论电源故障类型）时，此指示灯被点亮。电源的故障可能导致整个系统无
法正常运行，因此专门设置此指示灯。
［声光故障］指示灯
当系统内存在声光警报器或警铃故障时，该指示灯被点亮。
［通信指示］指示灯
当主机之间有通信时，该指示灯点亮。
注：因为通信速度较快，因此该灯表现为闪亮状态。
［监管故障］指示灯  预留。
［自检指示］指示灯
当本机进行自检或单点测试时，该指示灯点亮，自检结束后该灯自动熄灭。
［键盘］控制（带灯按键）
上电时的初始状态为面板键盘关闭，［键盘］键下指示灯熄灭。按下［键盘］启动/停止或按PS/2键盘的［CTRL]+[ALT]+[DEL]，液晶上会弹出密码输入框和数字选择，这时可通过输入密码进行登录（见用户登录说明），若系统接收到正确的密码，将打开面板键盘，同时点亮[键盘]下指示灯。在开启状态，按一下[键盘]或PS/2键盘的[CTRL]+[ALT]+[DEL]，将关闭键盘退出登录状态。在面板键盘开启的状态下，若在10分钟左右的时间内，没有任何人对系统进行操作，系统将自动退出登录状态，并关闭面板键盘。
［一般联动］控制（带灯按键，此按键受［键盘］控制保护）
若一般联动控制处于非允许自动联动状态，按下[一般联动]，将使之切换至允许状态，同时[一般联动]键下允许灯被点亮，再按一下则回到非允许自动联动状态，同时指示灯熄灭。若有多台主机联网，按下网络中1号主机的[一般联动]，则所有主机的一般联动控制状态将同时改变；若按下其它主机的[一般联动]，则仅改变其自身的状态。一般联动的控制状态将掉电保存，即系统断电后重新上电，一般联动控制将恢复到断电前的状态。
注：一般联动是指除了远音联动以外的联动控制。远音联动是指系统对警铃、声光警报器等音响设备联动控制，因为这一类的设备在工程中大量存在，并且存在独立的消音操作，为了减化用户的设置，我们将此类联动单列开来，进行独立的运算。