标题：二滩水电站
基本资料
投资主体建设和运营业主：雅砻江流域水电开发有限公司
投资公司：
  二滩水电站国家开发投资公司(52%) 
四川省投资集团公司(48%)主要数据水库正常蓄水位海拔：1200米
发电最低运行水位海拔：1155米
总库容：58亿立方米；
调节库容：33.7亿立方米； 
电站装机容量：3300兆瓦(6台550兆瓦的混流式水轮发电机组)
平均发电量：170亿千瓦时
保证输出功率：1000兆瓦
年利用小时：5162h 
电站大坝坝顶高程海拔：1205米
最大坝高：240米
坝顶弧长：774.69米
拱冠顶部厚度：11米
拱冠底部厚度：55.7米
拱圈最大中心角91.49°
上游面最大倒悬度0.18
坝体混凝土量400万立方米。设计单位国家电力公司成都勘测设计研究院施工单位日本大成建设
简介
  二滩水电站二滩水电站位于中国四川省、雅砻江干流下游河段上，距攀枝花市约40公里。大坝为混凝土双曲拱坝，为使坝体应力分布均匀，坝肩推力更偏向山体，有利于坝身稳定，水平拱圈为二次抛物线，拱冠梁的上游面为三次多项式曲线。坝顶高程1205米，顶部厚度11米，拱冠梁底部厚度55.74米，拱端最大厚度58.51米，厚度比0.232，拱圈最大中心角91.49°，上游面最大倒悬度0.18。坝顶弧长775米。坝体混凝土量400万立方米。为混凝土双曲拱坝，最大坝高240米，水库总库容58亿立方米，水电站装机容量330万千瓦，保证出力100万千瓦，多年平均发电量170亿千瓦·时。工程以发电为主，兼有其他等综合利用效益。1991年9月开工，1998年7月第一台机组发电，2000年完工。
文化
愿景：
雅砻江流域水能资源开发与流域社会、经济和环境协调发展，造就一个山川秀美、经济繁荣、社会文明的雅砻江河谷。
使命：
开发雅砻江流域水能资源。
宗旨：
有效的提供清洁绿色能源，促进社会经济和谐发展。
地质构造
坝址处河谷狭窄，枯水时水面宽80～100米，两岸山高300～400米，左岸谷坡25°～45°，右岸谷坡  二滩水电站30°～45°。基岩由二迭系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入活动而形成的蚀变玄武岩等组成，岩体坚硬完整。河床覆盖层厚度一般为20～28米。坝址区仅有小的断层和破碎带，多半以中高角度与河床垂直或斜交，且延伸短小，连贯性差。库区不存在永久性渗漏问题。距坝址80～83公里的大坪子，有一处近3亿立方米的大滑坡体，但处于稳定状态。坝址地区基本地震烈度为7度。设计烈度为8度。
坝址以上流域面积11.64万平方公里，约占雅砻江整个流域面积的90%。坝址处多年平均流量1670立方米/秒，年径流量527亿立方米，实测最大流量11100立方米/秒，发生在1965年8月10日；调查历史最大流量16500立方米/秒，发生在1863年。正常蓄水位1200米，相应库容58亿立方米；死水位1155米，相应库容24.3亿立方米；调节库容33.7亿立方米，属季调节水库。大坝按千年一遇洪水设计，洪水流量20600立方米/秒；相应库水位1200米，5000年一遇洪水校核，流量23900立方米/秒，相应水位1203.5米，库容61.8亿立方米，可能最大洪水流量30000立方米/秒。坝址处多年平均输沙量2720万吨，多年平均含沙量0.52千克/立方米，实测最大含沙量9.58千克/立方米。水库面积101平方公里，水库淹没耕地1656公顷，迁移人口26823人。
枢纽布置
大坝为混凝土双曲拱坝，为使坝体应力分布均匀，坝肩推力更偏向山体，有利于坝身稳定，水平拱圈为二次抛物线，拱冠梁的上游面为三次多项式曲线。坝顶高程1205米，顶部厚度11米，拱冠梁底部厚度55.74米，拱端最大厚度58.51米，厚度比0.232，拱圈最大中心角91.49°，上游面最大倒悬度0.18。坝顶  二滩水电站弧长775米。坝体混凝土量400万立方米。　
泄洪表孔设于拱坝坝顶中央，共7孔，每孔宽11米，高11.5米，堰顶高程1188.5米，装设弧形闸门。采用相邻大差动30°与20°的俯角跌坎，跌坎上设分流齿坎消能工。泄水中孔共6孔，布置在拱坝坝体中。为使水舌能与表孔水舌有较大碰撞角，中孔体型呈上翘形。出口高程1120米，孔口断面为方形，尺寸为6米×5米。为避免水流径向集中，中孔在平面上实行压力偏转，并用30°、17°、10°三组不同挑角将水舌在横向和纵向散开，以避免水舌重叠而加深对下游的冲刷。　
两条泄洪洞布置在右岸，采用短进水口龙抬头式直线布置，隧洞为方形断面明流洞，尺寸13米×13.5米（宽×高）。进口底部高程1163米。1号洞长866.53米，2号洞长1197.33米。两洞直坡段底坡分别为7.9%和7%，龙抬头段集中落差为70米，洞内最大流速约45米/秒。为了防止高速水流发生空蚀破坏，分别在这两条泄洪洞各设5个和7个掺气设施。掺气设施为一种U型槽式挑坎的新型掺气设施。3套泄洪设施的泄流能力均能单独泄放常年遇到的洪水。大洪水时3套泄洪设施联合泄洪，表、中孔水舌上下碰撞，分散消能。
下游设置水垫塘和二道坝作为防冲保护措施。二道坝轴线距拱坝线330米，坝顶高1010米（河床）～1017米（两岸）。水垫塘用钢筋混凝土保护，底板高程980米，长354.14米。当枯水期检修时，只需将二道坝临时加高4～6米，可保证水垫塘有半年多的检修期。
装机容量
为满足人防、大坝检修及基础补强时降低水库水位要求，在坝体表孔左、右边墩下部1060高程设置2个5米×6米（宽×高）的放空底孔，在库水位1140米时开启使用。地下厂房位于左岸地下洞室群内。由进水  二滩水电站口、压力钢管、主厂房、主变压器、尾水调压室及尾水洞等洞室组成。主厂房、变压器室、调压室3大洞室平行布置，净距分别为35米和30米。洞室围岩主要为正长岩、蚀变玄武岩。岩体新鲜完整、结构均一，构造破坏微弱，具有修建大跨度、高边墙地下厂房的良好地质条件。主厂房洞室长280.29米，宽25.5米，高65.38米。厂房内布置6台单机容量55万千瓦的水轮发电机组。水轮机为HL-LJ-585型，混流式。转轮直径6.247米，额定出力61.2万千瓦，最大水头189米，设计水头165米，最小水头135米。额定转速142r/min，飞逸转数281(r/min），额定流量376立方米/秒，额定比转速184.3(m.kW/m.m3/s），比转速系数K1968，总重3500吨。发电机为半伞式、空冷、额定容量61.2万千伏安，额定功率因数0.9。主变压器长199米，宽17.4米，高24.9米。洞室内装有6台容量为620MVA的500kVA三相升压变压器。1号调压室长92.9m，宽19.5m，高58.1m；2号调压室长92.9m，宽19.5m，高65.3m。尾水管闸门设在调压室内，闸孔尺寸为宽10米，高15.7米。2条断面尺寸为16.5米×16.5米的尾水隧洞和6条直径9米的压力管道在平面上布置成直线形，管道轴线与厂房纵轴线成65°斜交，在立面上布置成竖管。仅在下弯段起点至蜗壳进口一段采用全钢管，其余均采用钢筋混凝土衬砌。500kV屋外开关站布置在左岸坝肩下游。电站以4回500kV输电线接入四川电力系统。
过木建筑物采用纵向过木机道。过木机道布置在左岸，全长2450米，断面为宽17米，高6.74米的方圆形洞，设计年过木量110万立方米。木材过坝采用滚动机与皮带机联合运输方式。二滩过木机道是世界上最大最新的过木建筑物。
工程建设
工程量核定的总工程量为：主体工程及导流工程土石方明挖814.72万立方米，石方洞挖336.83万立方米，土石方填  二滩水电站筑量140万立方米，混凝土量为598万立方米。金属结构安装1.9万吨。施工导流分两期进行。一期采用隧洞导流，河床围堰一次断流，全年施工，导流标准为30年一遇，洪水流量13500立方米/秒。二期采用大坝底孔导流，标准为11月10日至翌年4月时段10年一遇洪水，流量1500立方米/秒。两条导流隧洞分设于两岸，断面面积17.5米×23米，左、右导流隧洞长度分别为1089.75米和1167.08米，进口高程均为1010米。上游围堰上游围堰为粘土心墙堆石围堰，堰顶高程1062米，堰顶宽12米，最大堰高约56米，堰基防渗采用高压旋喷灌浆防渗墙，最大深度37米。下游围堰为粘土斜墙堆石围堰，堰顶高程为1030米，堰顶宽10米，最大堰高约30米，堰基防渗亦采用高压旋喷灌浆防渗墙，最大防渗深度54米。上、下游围堰的填筑量分别为94万立方米和19万立方米。选用平堵、立堵综合截流方案，于1993年11月26日顺利截流。设计截流流量1500立方米/秒。合龙时实际截流流量为1090立方米/秒，截流河段上、下游总落差为9.94米。左岸和右岸导流隧洞分流的流量分别为440立方米/秒和600立方米/秒。截流过程中，当流量为1230立方米/秒时，最大一级龙口落差约3米，龙口下游表面流速约8.33米/秒。二期导流的4个临时导流底孔分设于19～22号坝段，孔底高程1014米，孔口尺寸为宽4米，高8米，设计泄流量为1500立方米/秒。混凝土混凝土设计平均月浇筑强度约10万立方米，最高月强度14万立方米，坝体最大年上升高度约94m。加上水垫塘、二道坝、厂房进水口、泄洪洞进口等部位，混凝土总量473万立方米，平均月强度12万立方米，最高月强度21万立方米，最高年浇筑量187万立方米。实际施工中，1996年浇筑了211.66万立方米混凝土，高峰月强度24.5万立方米，高峰日强度1.334万立方米。
混凝土骨料采用料场开采料加工而成，砂石加工厂的设计生产能力为1000吨/h。混凝土最大为4级配，粗骨料分为4.8～19mm、19～38mm、38～76mm、76～152mm；细骨料分为粗砂4.8～1.2mm，细砂1.2～0.74mm。2座意大利CIFA公司生产的4×4.5立方米的拌和楼，每座生产能力为360立方米/h。预冷的制冷能力为830万kcal/h。大坝混凝土入仓温度不高于10℃。混凝土浇筑采用3台30t辐射式缆机吊运混凝土入仓。缆机跨度1265米，其水平速度7.5米/秒，垂直速度3米/秒。吊罐容积9立方米/s。这种缆机的移动端轨道可以根据地形条件设置纵坡，最大纵坡为19%。
大坝基础实际开挖量288万立方米，最高开挖强度为19.4万立方米/月。台阶高度为10米，使用AtlasRoc742HC-01钻机造孔，孔径76mm、89mm，炮孔间排距多在2.5米×2.5米和2米×2米之间，采用60mm乳化炸药卷，孔口堵塞深度为0.8～2米。地下厂房施工属大洞室、高边墙开挖。围岩坚硬完整、地下水少，但地应力高。正长岩中最大主应力为20～30MPa，玄武岩中最大主应力为30～40MPa。开挖时，除合理布置各洞室开挖顺序和出渣通道，加强围岩变形监测外，在厂房、主变室和尾水调压室采用了大量175吨级预应力锚索，在可能发生岩爆地段，根据地质预报及时使用钢纤维喷混凝土。高压电缆高压电缆斜井（37°58′）和9个竖井（最深186米）的开挖都用天井钻机钻出直径1.5米的溜碴导井，然后自上而下采用常规扩挖方法。孔的偏斜低，280米斜孔孔底偏差不足20cm，实际生产率每台时达0.5～0.7米。隧洞两条导流隧洞的围岩的地质条件也是良好的，存在的主要工程地质问题为：岩体中两条软弱岩带（裂面绿泥化玄武岩、绿泥石、阳起石化玄武岩），正长岩与玄武岩的接触间的破碎带以及高地应力所引起的岩爆。地应力的最大主应力值为20～35MPa，作用方向基本上垂直于河流且倾向河床，倾角约为10°～30°。导流隧洞以上、中、下3层钻爆掘进开挖方法为主，最初支护一般采用随机锚杆，局部喷混凝土，最终支护采用系统锚杆、喷混凝土以及局部钢筋混凝土衬砌。为满足高速水流和木材流送的要求，边墙与底板均采用钢筋混凝土薄衬。
技术革新
⑴二滩水电站规模大、技术难度高，在初步设计的基础上，对许多重大技术问题又作了深入的研究，对设计方案进行了优化。优化设计成果包括：①水轮机单机容量由50万千瓦调整为55万千瓦，总装机容量增加30万千瓦；②坝轴线向上游移动30米，提高坝肩稳定性和有利于枢纽布置；③调整了3套泄洪建筑物的泄量分配，并将泄洪洞由有压流改为无压流，坝下水垫塘保护长度缩短70米；④双曲拱坝体型优化，加大了纵向曲率，调整了水平拱圈剖面、减少了坝肩开挖深度。与初步设计比较，拱冠梁底部最大厚度由70.34米 减为55.74米，坝肩开挖量由315万立方米减为279万立方米，坝体混凝土由474万立方米减为400万立方米，取消坝体设置的纵缝，简化了施工程序和工作量；⑤地下厂房轴线方位，在初步设计阶段研究的范围为NE6°～NW6°，根据岩石裂隙组合及最大地应力方向，综合考虑，选定NW6°。主厂房与主变压器开关室的洞室间距由57.4米缩减为35米，主变压器开关室与尾水调压室的洞室间距由50米缩减为30米；⑥左、右岸导流隧洞分别缩短133米和148米，减少洞挖17万立方米。　
⑵二滩水电站河谷狭窄、水头高、流量大，水流最大下泄功率达3000万千瓦，如果采用集中泄洪，单宽下泄功率达30万千瓦/米，将对下游河床造成严重冲刷。采用现行的表孔、中孔和右岸两条泄洪洞的泄洪布置，下游设置二道坝形成水垫消力池，适合二滩大坝具体情况，具有以下优点：①3套泄洪设施，流量分配接近，均能单独宣泄常年洪水，可以互为备用，运行灵活可靠；②3套泄洪设施单独运行时，有3个消能区，每个消能区的下泄功率大致相近，避免了下游产生过大的集中冲刷；③水流扩散碰撞消能效果良好。如表孔采用大差动跌坎，水流平面扩散，设分流齿，在单独泄流时可分散水流。中孔采用不同鼻坎挑角，扩散水流。宣泄大流量时，表孔与中孔水流碰撞消能，使水流充分扩散掺气；④水垫塘对下游河床有良好的保护作用。
移民工程
移民安置规划1993年至1995年四川省移民开发中心受四川省移民办的委托负责编制完成了二滩移民安置规划报告，其中城镇迁建、公路、输变电工程、水利设施、邮电通讯等专业项目分别由四川省相应的专业设计单位进行了迁建工程的设计工作，并分项进行了省级评审。1996年8月电力部水电规划设计总院受电力部和国家计委的委托对规划报告进行了审查，并以计办建设[1996]889号文批准。
二滩移民安置规划的指导思想是依据国家的有关法规，结合库区的实际情况，以移民为中心，以恢复重建库区社会经济体系为目的。农村移民坚持以土为本，以水定土、以土定人，合理确定开发项目，城镇、交通等专业项目按照原规模、原标准，重在恢复其原有功能。土地征用二滩库区农村移民主要通过开发荒坡土地发展农业生产得到安置，全库区规划农村生产安置移民29594人，其中种养业安置23936人，兴办工矿企业安置移民2153人，自谋职业安置2393人，防护区安置1112人。安置区主要通过有偿调整现有耕地和无偿划拨荒地来满足移民开发土地的要求，其中为安置盐边县移民，攀枝花市根据国家有关法规和程序无偿将仁得区五个乡的区域调整给盐边县。移民预算二滩移民补偿概算审定为203321万元，截止1999年底已完成投资194680.5万元，资金到位情况较好。由于设计深度等原因，原设计项目概算有一定程度的调整。
组成
该电站水力枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸地下厂房系统，右岸泄洪隧洞，及左岸过木机道组成。整个枢纽布置在自上游金龙沟至下游三滩沟之间2公里范围的狭窄河谷内。枢纽为一等工程，主要水工建筑物 混凝土双曲拱坝、泄水建筑物、引水道、厂房、主变室和开关站为一 级建筑物，原木纵向过木机系统和二道坝为三级建筑物。电站采用五回500kV出线，经地面开关站进入四川电网。大坝二滩坝址具有修建高混凝土双典拱坝的良好地形和地质条件。初步设计审定的双曲拱坝拱冠梁底宽 
  二滩水电站70.34米，坝体混凝土量474.2万立方米；经优化设计后，最后采用的混凝土双曲拱坝拱冠梁底部最大宽度减为55.74米，坝体混凝土量减为424.2万立方米，比初步设计节约混凝土50 万立方米。
优化后的双曲拱坝坝高240米，拱冠顶部宽度11米，拱冠梁底部宽度55.74米，拱端最大宽度58.51米，拱圈最大中心角91.5°，坝顶弧长774.69米。
二滩拱坝采用抛物线形双曲拱坝，使接近岸坡拱的曲率减小而趋扁平化，以加大拱推力与岸坡的夹角，增加坝肩稳定。为使应力分布均匀，减小拱坝断面，纵向采用高次曲线，加大纵向曲率，上游面最大倒悬度控制在0.18。由于河流两岸地形不完全对称，左半拱和右半拱采用不同曲率半径，顶拱中心线曲率半径在349.19米～981.15米范围。
为泄洪和降低库水位需要，坝体分3层开孔：7个表孔、6个中孔和4个放水底孔，另外由于后期导流需要，在大坝底部设置4个导流底孔，在二期导流结束后予以封堵。为了尽量减小坝体施工的复杂性，二滩拱坝坝内仅布置了4层廊道，以满足大坝监测、灌浆、排水、交通等需要。
大坝帷幕中心线近似平行坝轴线，左岸在不同高程分别深入拱座山体内，然后折向上游与地下厂房防渗帷幕连成一体。右岸从坝头折向上游与泄洪洞防渗帷幕连成一体。帷幕灌浆在基础廊道和灌浆平洞内施工。左岸 1091.7米高程以上，右岸1115米高程以上帷幕采用单排，要求透水量小于3Lu；上述高程以下，帷幕采用双排，要求透水量小于1Lu。主帷幕最大 深度为105米。
拱坝分39个坝段，有19个主要接缝灌浆区，在1145米高程以下每个灌区高度为12米，1145米高程以上每灌区高度为15米。大坝不设纵缝，横缝采用球面键槽，球面键槽模板直径80cm，深15cm，与常规剪力键模板相比，结构简单，施工方便。大坝横缝灌浆系统采用预留水平灌浆槽和预埋连接在灌浆槽上的灌浆钢管组成。灌浆槽分设在灌区底部和顶部，分别连 接进浆管和出浆管，采用此系统施工方便，保证了灌浆质量。泄洪消能建筑物双曲拱坝
二滩工程采用双曲拱坝，由于河谷狭窄、水头高、流量大，因此泄洪消能设施成为二滩水电站枢纽中的重要组成部分。二滩泄洪建筑物按千年一遇洪水流量20600立方米/秒设计，5000年一遇的洪水流量23900立方米/秒校核。
二滩水电站泄洪消能建筑物经试验优化，确定以坝体表、中孔和右岸的两条泄洪洞3套泄洪设施组成的泄洪方案，该方案主要特点是：
⑴3套泄洪设施泄流能力接近，均能单独宣泄50%概率的常年洪水，因此运行灵活可靠，大洪水时3套泄洪设施联合泄洪，表、中孔水舌 上、下交汇碰撞，分散水流；
⑵3套泄洪设施单独运行时，沿河道纵向分为3个消能区，每个消能区下泄功率大致相近，降低了下游消能的难度；
⑶3套泄洪建筑物的出流末端均采用不同的消能工，扩散水流充分掺合，以减小对下游的冲刷。
表孔沿拱坝顶部呈径向布置，每孔尺寸分别为11米×l1.5米（宽×高），堰顶高程1188.5米，采用水流自由跌落，下游水垫塘形成深水垫扩散消能。出口形式最初曾就连续式、差动式、及大差动俯角跌坎加分流齿坎3种鼻坎形式作比较，最后选用大差动俯角跌坎加分流 齿坎方案。通过进一步优化，大差动坝面的俯角，单号孔采用一30°，双号孔采用一20°；中间5个表孔每孔设置两个紧靠闸墩的分流齿坎，1号、7号两个边孔只设一个靠直边墙的分流齿坎，分流齿坎进一步增大了表孔的水流纵向分散，降低了水垫塘的冲击动压，也减小了对水垫塘边坡的冲击动压。表孔中间6个闸墩首部宽11米，尾部宽度为2米，增加了水流横向扩散，1号、7号的边墩采用不扩散的直线型，以防扩散后冲击岸坡。7个表孔在设计洪水位时泄量为6260立方米/秒，校核洪水时泄量达9500立方米/秒。
中孔共6孔，布置在表孔闸墩下方，其孔口尺寸为6米×5米（宽×高），采用压力"平弯、上翘、扩散"型短管，出口底高程1120米～1122米，出口采用挑流。为分散水流，避免径向布置水流集中的影响，设计中将中孔按（1号、6号）、（2号、5号）、（3号、4号）分为3组布置，各组分别采用10°、17°和30°三种不同底面挑角，平面上分别偏转1、2和3偏转角，以便克服水流向心集中的现象；每孔出口平面扩散角孔内为2，明流段5。整个中孔孔内及出口闸墩均以钢材支护。中孔在设计洪水时的泄流量为6930立方米/秒。校核流量时的泄流量为 6950立方米/秒。
1号和2号泄洪洞
均布置在河谷右岸，采用浅水式短进水口龙抬头明流泄洪洞，出口采用挑流消能。两洞进口位于大坝右岸上游二滩沟，进口底高程1163米，出口高程1040米。两洞呈直线平行布置，洞的中心距离40米，l号洞全长922米，2号洞全长1269.01米，洞身纵坡分别为7.9%和7%，隧洞断面采用圆拱直墙形式，尺寸13 米×13.5米（宽×高），龙抬头段集中落差为70余米，洞内最大流速约45米/秒。为防止高速水流发生空蚀破坏，分别在1号、2号泄洪洞各设置5个和7个掺气设施。由于二滩泄洪洞洞身长，单宽流量大，底坡小，掺气设施采用一种U形槽式挑坎的新型掺气设施，不但保持了常规挑坎的优点，又利用了U槽的顶冲水舌，将坎下空腔的回水带走，以形成稳定的空腔，满足了通气要求。两条泄洪洞的总泄洪能力，按设计洪水，校核洪水相应泄量分别为7400立方米/秒和7600立方米/秒，约占枢纽设计和校核流量的1/3。
消能防冲建筑物
二滩工程拱坝下游的消能防冲建筑物包括水垫塘和二道坝及二道坝下游护坦。水垫塘全长300米，采用复式梯形断面，底宽40米，底板顶高程980米，底板分块尺寸为9米×9米，底板厚度3米～5米，边墙顶高1032米。水垫塘底板和边墙护坦板块周边设止水，同时在板缝下设排水廊 道和排水暗沟，水垫塘和二道坝相互构成独立于大坝的排水系统，并在水垫塘左岸设深井水泵房，用专用水泵抽排来自水垫塘和二道坝的渗水。
重力坝
二道坝坝型为重力坝，溢流段坝顶高程1012米，最大坝高35米，上游坡采用1:1.67；下游 
坡采用1:1.25，坝顶平台宽度6.5米；坝内下游侧设灌浆廊道及排水廊道，布置了一道灌浆帷幕和两道排水幕，以降低二道坝及水垫塘底板的扬压力。引水发电系统二滩水电站引水发电系统由进水口，压力管道，主厂房、主变压器洞室，尾水调压室、尾水洞及地面开关站组成。整个系统布置在左岸坝肩。
进水口在左坝肩上游，采用塔式进水口，进口底高程1128米，塔顶部高程1207米。6根压力管道的进口连成一长条形，进口中心间距281米，总长170米，每一个进口之间设置永久缝。采用单元式引水，6根压力管道在平面上布置成直线形，管道轴线与厂房轴线成65°斜交。
引水压力管道直径9米，每根压力管道由上平段，竖井及下平段组成，竖井高130米，由于进水塔轴线与主厂房轴线有一夹角，6根上平段长度不同，最长的119.2米，最短的60.27米，下平段长49米。上平段、竖井段采用钢筋混凝土衬砌，自下弯段起点开始至下平段终点为压力钢管。机电设备由厂房、主变压器室、尾水调压室三大洞室及压力管道、尾水管、尾水洞、母线洞、交通洞、通风洞、排水洞（廊道）、进风竖井、排风竖井、电梯竖井、电缆斜井等组成庞大洞室群。
二滩地下厂房
二滩水电站由于机组及主变压器尺寸大，形成了由地下主厂房、主变压器室和尾水调压 
室组成的三大平行的地下洞室，其尺寸分别为：
地下厂房：280.29米×25.5米×65.38米（长×宽 ×高）；地下洞室开挖量370万立方米；
主变压器室：199 米×17.4米×24.9米（长×宽×高）； 
尾水调压室分2室：1号室92.9米×19.5米×69.6米（长×宽×高），2号室92.9米×19.5米×59.6米（长×宽×高）。
洞室净间距：主厂房与主变室为35米； 
主变压器室与尾水调压室为30米。
设两条尾水洞，其中2号尾水洞 部分利用了左岸导流隧洞。1号尾水洞全长881.88米，断面为圆拱直墙形，断面尺寸为16.5米 ×16.5米（宽×高）；2号尾水洞桩号TTO+214.97米前断面同1号洞，桩号TTO+214.97米后利 用导流洞，断面为17.5米×23米（宽×高），均采用钢筋混凝土衬护。
主变室升压后的550kV电流由18根干式电缆经电缆斜井升至地面开关站，电缆斜井断面为6.5米×4.8米（宽×高），斜井与水平的夹角为37°58,20"。500kV开关站占地60米×20米（长×宽），内装SF。气体绝缘组合电气。过木建筑物过木建筑物采用纵向过木机道，过木机道布置在左岸，过木机洞全长2450m，采用直墙圆拱断面，断面尺寸为17米×6.74米（宽×高），设计年过木量110万立方米，机械部分分两期建设，第一期装1条运输线，年过木量40万立方米～60万立方米。入库的木材由拖木船拖至坝前2 km附近作业区，再由推木船推至过木机道进口，由人工形成的流速将木材送至滚筒机传送带，进入隧洞后由皮带机送至三滩沟下游，经钢滑槽滑入河道。进口滚动传送带的浮筒由限位墩固定位置，工作水位在25m范围的深度内变化。
特点
设计及施工二滩枢纽工程布置在一个狭窄的河段，坝高超过200米，并有大型机组的地下厂房洞室群及最大泄量达23900 立方米/秒的
二滩水电站
泄洪设施，为使运行条件好，节省投资，利于高速施工，对枢纽总体布置方案作了大量比较优化，最后选定在左岸布置地下厂房，坝身及右岸泄洪洞联合泄 洪，设置机械过木设施的布置方案。设计采用了在高地应力区开挖三大洞室群，薄拱坝分层 开孔泄放大单宽流量，采用不同的新型消能工等新技术。施工中用先进的施工方法解决了由 于施工布置困难造成的施工干扰大等问题，从而保证了工程能按期发电。压力钢管二滩水电站设有6条平行的引水管道，采用单管单机布置方式。每条压力管道长度从302 米～368 米不等，管道内径为9.0 米。压力管道下弯段和下水平段为压力钢管，钢管靠近厂房的部位通过渐变段内径从9.0 米变为7.2 米与蜗壳相接。6条压力钢管主体结构和长度完全相同。
压力钢管为地下埋管，以混凝土、岩石与钢衬联合承载设计，设计最大水头为189.0 米。设计选用ASTM A 537 CL.1钢为压力钢管主体材料。
每条压力钢管由39节管组成，以钢管中线计算，6条钢管总长为599.964 米，共重约5 383 吨，钢管壁厚28 mm～52 mm。
二滩电站地下厂房工程由以德国－霍尔兹曼为责任方的中德联营体SGEJV 中标承建。压力引水道工程属地下厂房工程合同项目的一部分，除了压力钢管外面二期混凝土回填和灌浆工作外，整个压力钢管工程分包给德国NOELL公司承建。NOELL公司受SGEJV的监理，工程师指令均由SGEJV转达。压力钢管工作于1994年9月开始，1997年2月全部完工。
高层人员
董事会
董事长：王会生
副董事长：黄顺福
董事：施洪祥 郭 勇 李 冰 蒋国俊 张元领 伍康定 袁亚男 
监事会
监事会主席 ：赵德胜
监事：张颖毅 曲立新 郑世红 李长旭 
经理
总经理兼党委书记：陈云华
副总经理：张肇刚 张玉齐 祁宁春　吴世勇　毛学工　冉懋鸽 
党委副书记：王宏亮
二滩水电站之最
中国第一中国第一座超过200米的高坝（坝高240米；实现从150米到240米的飞跃，谱写了中国高坝建设交响乐的第一乐章）。
中国最大的地下厂房洞室群（也是亚洲最大的）。
二十世纪建成投产的最大电站（电站总装机容量330万千瓦）。
国内最大的水轮发电机组单机容量：55万千瓦，实现了从33.5万千瓦到55万千瓦的大跨越。
国内第一个全面实行国际竞争性招标的水电工程。
最大的泄洪洞。断面高13.5米～14.9米，宽13米，最大流速达45米/秒，均居全国第一。
进水口高度为80米，调压室高度70米，均居全国第一。
二滩工程是二十世纪建成的中国最大的水电站。总装机容量330万千瓦，单机容量55万 千瓦，这在21世纪初三峡
电站建成之前，均列全国第一 
二滩拱坝坝高240米为中国第一高坝 
亚洲最大的地下厂房洞室群。世界第一世界银行对单个工程贷款最多。
大坝承受总荷载980万吨和电站设计泄水能力22480立方米/秒在高坝中为世界第一。
导流洞断面面积（高23米，宽17.5米）为世界第一。
承受总荷载980万吨，列世界第一。
总泄水量22480立方米/秒，在高坝中为世界第一。
最大的导流洞。左、右岸两条导流洞，其衬砌后断面高23米、宽17.5米，为世界第一。
荣誉
“1998年全国抗洪先进集体”称号。
2006年6月，二滩工程成为首批荣获国家建设项目环境保护最高奖项“国家环境友好工程”的10个建设项目之一。
大事记
1989年10月20日，原能源部下发《关于成立二滩水电开发公司的通知》（能源人[1989]1033号）。
1991年9月14日，雅砻江流域开发第一梯级——二滩水电站开工建设。
1995年2月10日，二滩水电开发公司按照《公司法》改制为二滩水电开发有限责任公司，建立健全了法人治理结构，按照现代企业制度运作。
1996年10月18日，二滩水力发电厂成立。
2000年底，二滩水电站竣工。
2002年8月—2003年2月，公司进行内部改革，竞聘上岗，精简机构，为公司发展新跨越作准备。
2003年10月20日，国家发展和改革委员会发文明确“由二滩水电开发有限责任公司负责实施雅砻江水能资源的开发”，“全面负责雅砻江流域梯级水电站的建设与管理”。
意义
二滩工程的成功，标志着中国水电建设水平迈上了一个新台阶，川渝两地因此告别了多年的电力紧张局面，为下世纪的经济发展奠定了基础。[1]​
二滩传奇
1987年9月1日，攀枝花二滩桐方公路一声炮响，拉开了20世纪中国最大水电工程——二滩电站准备工作的序幕。
这一天的到来，对所有关心二滩工程的人来说，整整期待了30余年。从孕育到诞生，从上马到建设，共和国几代领导人注视着二滩。如今，二滩终于不负众望，不仅建立起了完善的现代企业制度，日渐发展壮大，还担当起振兴雅砻江沿线经济的重任。到2020年，二滩预计还将完成总投资2000亿元，届时，每年可供电力相当于当前四川全省一年用电量。奇迹，在二滩的发展史中不断产生。
20世纪中国最大水电工程　 
创造了20世纪中国水电之最、亚洲第一、世界第三的奇迹
干流规划建设21座水电站发电量相当于1.5个三峡水电站
整个二滩公司电力将可独力撑起当前四川全省一年用电量
缘起雅砻江 二滩是解决四川能源的关键一步棋
“二十世纪中叶，二滩电站开始孕育，九十年代开始建设。从孕育到开工，整整经历了30多个春秋。从开工到首台机组发电，又历时7个年头。在由梦想变为现实的历程中，二滩人整整花了40余年。” 现任二滩水电开发有限责任公司副总经理吴世勇1992年就开始参与二滩电站建设，见证了整个二滩建设的全过程。在位于成都的二滩公司总部，吴世勇接受本报记者采访时，对二滩建设的过程如数家珍。
作为千河之省的四川，一直被中外专家誉为“世界水能资源宝库”、“水电王国”，水能资源技术可开发量达1.03亿千瓦，占全国4.93亿千瓦总量的21%。
“但是，当时四川的水电开发仅占全国的9%左右。”一位退休的四川电业局职工回忆说，那个时候，四川是缺电大省，成都许多企业因缺电而实行“停三开四”轮休制。“电力在当时就是国家经济建设的稀缺品，尤其是全省经济建设的命脉。当时就预计在2000年前，四川全部在建电厂投产，全系统尚缺300万千瓦。”我省电力供应矛盾的突出，使“电荒”制约了全省的经济发展。
面对日益增长的电力需求，四川和重庆加大电力工业的发展力度的需求日渐急切。
于是，50年代初，在曾被视为“不毛之地，疫疠之乡”的二滩所在地雅砻江干热河谷，迎来了成都水电勘测设计院的勘测设计人员，他们用带来的仪器开始了对这里有史以来的第一次勘察。他们是为水电站选址的，水电人相准了这块水电建设的“风水宝地”。在以后的岁月里，又先后有几批水电勘测人员来到这里。1973年，成都勘测设计院对二滩水电站的现场设计开始了。但是，是先上三峡工程，还是先上二滩工程，当时许多人还争论不休。
1982年9月19日，时任水电部副部长的李鹏，陪同胡耀邦总书记视察二滩后，亲自撰写了报告——《二滩水电站是解决四川能源的关键一着棋》。李鹏在“报告”中建议中央：一、从战略上考虑，应把二滩工程列为全国能源建设的重点，并把二滩工程列入“六五”计划。二、本着自力更生、争取国际合作的方针，可以聘请部分国外技术顾问解决某些关键技术疑难问题，也可以利用一些外资，如中美水电合作贷款或世界银行贷款。为了争取时间，李鹏还建议早立项、早开工。“正是这个报告，让二滩电站建设进入到了实质性的操作阶段。”吴世勇透露。
1985年，水电部和省政府联合向国务院报告，力陈及早建设二滩水电站的重要性。1986年，二滩水电站工程初步设计出台，并荣获国家设计一等奖。1987年，国家计委同意兴建二滩水电站，并补列入国家“八五”计划。而为了缓解国内资金的不足，决定利用世界银行贷款。八十年代中期，一批有远见卓识的水电专家提出了梯级滚动开发雅砻江水能资源方案。
“那里蕴藏着巨大的能量，是一块流金淌银的黄金宝地。”西南水电勘察研究所的一位专家说，据勘察资料：雅砻江、金沙江、大渡河三江的干支流在攀西境内的天然落差均在2000米以上，是中国最大的水能资源“富矿”区。据专家测算：“三江”水电基地规划的发电量，以100年运期计算，可替代269亿吨标准煤或200亿吨石油，是一笔非常巨大而清洁的绿色环保资源。仅雅砻江水电基地，其水能资源装机容量就达3000万千瓦，沿江规划开发21级电站。
于是雅砻江流域成为共和国几代领导关注的中国水电开发的宝地。
炮响雅砻江 二滩打响破除旧投资体制第一炮
1987年9月1日，二滩桐方公路一声炮响，拉开了二滩工程准备工作的序幕。同时拉开的还有二滩公司开发雅砻江流域的大幕。又经过4年的鏖战，水电建设者在前期准备工作中共完成46项必备工程，1991年9月14日，迎来了二滩工程主体工程的正式开工。
“如果说二滩桐方公路的炮声，开启了二滩建设的大门，宣告了中国水电史上一个二滩时代的来临。那么这一炮更多意义还在于二滩电站打响了计划经济体制下，对旧投资体制发起冲击的第一炮。”一位经济学专家这样谈二滩的意义。由于使用世行贷款，二滩工程一开始就被推入市场经济的大潮之中。按照世行的规定，二滩工程必须实行项目法人责任制，这实质上是对旧的投资体制的一次革命。
吴世勇坦言，二滩公司一开始就扮演着资本经营者的角色，即从工程建设前期筹划到建成后的生产经营、归还贷款以及国有资产保值增值，二滩公司必须通盘考虑，全过程负责。“处处都得精打细算，该花的钱一分不省，不该花的钱一分不花。”
在进行水轮机组国际招标中，二滩公司首创“斜线切割法”，即不断加大机组的国产化程度，一方面促进了民族工业的进步，另一方面又使主机设备价格每千瓦降低14美元，共节省投资1280万美元和2亿多元人民币。当时世界银行的一份报告认为，二滩工程是近几年少有的开工以来工程量没有变化过，投资也一直控制在核定概算范围内的大型水电工程。根据统计表明，二滩水电站静态投资为104亿元，比最初概算减少1亿多元。
“二滩工程在许多方面创造了中国水电建设的新纪录。240米高的溢流式双曲拱坝，亚洲最大的地下厂房，1000多万方的土石开挖量以及近600万方的混凝土浇筑，如此巨大而复杂的工程，工期控制和工程质量一直良好。”谈到这些吴世勇作为一个亲身参与的建设者，眼里充满着自豪。“世行专家每次考察后，都打了最高分的。” 
“取得这样的成就，一个重要原因是，工程建设过程中全面贯彻了国际通行的菲迪克条款，即通过具有法律效应的合同，来明确业主、承包商等利益主体的责、权、利，使工程建设的每一个环节都有具体的责任人，从而大大减少了过去行政管理所滋生的推诿和扯皮现象，以及由此而产生的巨大浪费。”吴世勇说，据统计，二滩到目前共签定了1200多份合同，从总经理到一般员工，其行为均以合同来规范。“有人开玩笑说，把这些合同毁掉几份，二滩工程就可能瘫痪。”
由于实行国际招标，二滩工程汇聚了意大利、德国、法国等40多个国家的承包商和工程技术人员。不同的文化和价值观念在利益的驱使下，难免出现合同执行过程中的争议和纠纷，甚而上国际法庭打官司。这既费钱又费精力，对合同双方都不划算。为此，二滩工程首次在国内引进了DRB制度，由不涉及利益关系的专家组成争议评审团，对合同纠纷进行第三方调解，以避免业主和承包商的“内耗”。
“迄今，二滩的DRB已有效解决了14项争议，从未发生过上诉斯德哥尔摩国际经济法庭的事例，有力地推动了工程建设的顺利进行。”吴世勇后来的工作依然是和世界银行频繁打交道，回忆此处，他颇为激动。
国家原来批准的二滩设计工期为12.5年，但二滩公司在引进国外承包商后，经过对工程建设的不断优化，使总工期缩短了21个月。如果换算成经济效益，即意味着二滩公司不仅可以多获取近百亿元的售电收入，还可以少付利息30多亿元。
剑舞雅砻江　现代企业制度远在天边近在二滩9 Q1 L6 m1 J& Q+ j6 c
“什么是现代企业制度？远在天边，近在二滩。”著名经济学家吴敬琏教授这样评说二滩工程的建设机制。
对于建设机制改革最有发言权的当属二滩人自己，用现任二滩水电开发有限责任公司总经理陈云华的话说就是，二滩工程的建设过程充分体现了高速度、高质量、高效益的“三统一”，能做到这一点，关键在于头上始终悬着一把剑。这是一把市场经济之剑，它辟开了一条现代水电建设管理的新路子。
1987年，在二滩水电站筹建初期，国家计委就明确指出：“二滩水电站建设必须认真贯彻改革的精神，组建二滩水电开发公司，实行计划单列，由公司负责项目建设、资金筹集和偿还。”然而，由于历史的限制，二滩水电开发公司虽然已于1989年10月正式成立，推动了建设项目的正常进行，但由于董事会、监事会等长期未能到位，因而既不能适应深化改革的要求，也不能满足世界银行贷款条件的要求。
1995年初，各投资方又重新聚到了一起，决定对公司进行改造。1995年2月，国家开发投资公司、四川省投资公司、四川省电力公司，根据《公司法》将原二滩水电开发公司改组为二滩水电开发有限责任公司（简称“二滩公司”），并挂靠电力部。
按照《公司法》的规定，二滩水电开发有限责任公司董事会、监事会相继成立，并明确董事长为法人代表，使公司进一步理顺了产权关系，真正做到产权清晰、政企分开、权责明确。同时，公司初步建立了决策、监督和激励、制约机制，为电站的建设和经营创造了有利的环境，向现代企业迈出了重要的一步。
“1996年和1997年，是二滩工程施工的高峰关键年，1996年所需资金44.4亿元，1997年为64亿元，到位情况良好，如果不是按现代企业制度规范企业行为，要在两年内筹集到如此巨额资金是难以想象的。”吴世勇说，当时管理那么大一个国际工程，公司正式职工只有300 余人；工地施工高峰期也才5000多人。“二滩电站建成后将定员控制在每万千瓦占用0.5人左右，电厂设5部1室，现有员工129人，每万千瓦占用人数0.42人，在国内外都处在领先水平。”
二滩水电开发有限责任公司成立，不仅意味着新的管理体制的诞生，也开创了中国水电行业中将建设与电力生产集于一体的先例，标志着中国水电发展步入了一个新的历史阶段。正如许多到过二滩的经济学家所指出的二滩改革的意义本身并不亚于工程建设本身：“这么大的工程实行现代企业制度，这对整个中国电力工业是个冲击，对水电开发机制也是个冲击。”
“作为与国际惯例全方位接轨的大型工程，二滩水电站成功实现了从计划到市场的历史转折，它不仅掀开了中国水电建设管理的新篇章，而且成为宣传改革和普及市场经济知识的大学校。”一位电力专家如此评说二滩水电站带来的影响。"
二滩建成后，终于彻底改变了川渝两地从1949年至1999年，困扰长达50年的缺电历史，促进了经济发展，并推进中国“西电东送”的电力发展战略的实施。截至2008年底，二滩共累计发电量为1300多亿kWh，创造了巨大的经济效益。"
风起雅砻江　二滩暖风盘活雅砻江沿岸经济
“把雅砻江流域变成中国的田纳西是中国水电建设者的梦想。”二滩人说，透过二滩这把开启世界水电宝库的金钥匙，梦想将最终成为一种现实。
“从二滩吹来暖风，把整个雅砻江流域沿岸地区经济都盘活了，这是一个不争的事实。以前攀枝花以火电为主，二滩电站建成后，改变了全市的电源结构，现在水电占全市电力的80%。”攀枝花市副市长郑学炳如是说。有了二滩电站58亿方的水库，攀枝花雨量增加，空气湿度增加，市区没裸荒，全部栽上树，都成活起来。该市区炳草岗，以前一年雨量700多毫米，现在达到800～900毫米，清凉之夏十分明显。
攀枝花市发改委能源处长张天泽则算了一笔账：二滩电站建成后，每年发出的电相当于减少800多万吨原煤的消耗；每年给攀枝花输送40～50亿千瓦时电力；是地方政府的纳税大户：2006年交地税8515万元、国税4.0804亿元。而该市经委电力处陈处长说，二滩电站在建设期间，280亿元的建设资金投入，促进了地方建材、运输、服务、餐饮等行业的发展，也优化了攀枝花的投资环境。二滩电站在建设期拉动攀枝花市GDP增长1～2个百分点。现在二滩电站发电年收入占该市国民经济产值12.8%。二滩所发的电力对四川、重庆经济发展起到强大的支持作用。
“水电开发对于凉山州正是‘一业兴百业旺’。”锦屏等电站对于雅砻江流域水电开发产生的拉动效应，凉山州原州委书记吴靖平同样深有感触，在今年初四川省的“两会”上透露，从2003年开始，凉山水电开发全面展开，凉山州的经济增速便始终保持在全省的前三位。其中2008年，凉山的GDP、工业增加值、农业增加值、民营经济增加值、社会消费品零售总额和农民纯收入等6项经济指标的增速在四川排名第一，昔日的穷山恶水变成了金山银水。
“水电产业投资对当地经济及相关产业的推动效应明显。”凉山州经委一位知情人士透露，通过雅砻江开发，现在凉山已经形成年产600万吨的干法旋窑水泥；同时，第三产业发展迅速，这几年，仅啤酒产业增长量便保持在30%左右。通过水电开发，企业利益、民众利益、政府利益和社会利益不仅有机统筹在一起，而且推动了一二三产业联动，形成完整的有机产业链，有效地促进了城乡经济融合。
据吴世勇介绍，雅砻江上随着二滩水电站的建成以及锦屏一、二级水电站相继开工建设，给四川境内企业带来了巨大的发展机遇。四川省社会科学院专家盛毅认为，2000多亿元的雅砻江水电投资必将成为四川少数民族地区拉动内需的有力引擎，对相关行业的发展产生强劲的拉动作用。
雅砻江战略　再投2000亿二滩要撑全川供电
2003年10月，在国家正式授权二滩公司“负责实施雅砻江水能资源开发，全面负责雅砻江流域梯级水电站的建设和管理”之后，雅砻江流域水电开发更加成为二滩人不敢稍有懈怠的天职与使命。
雅砻江应如何开发？
“雅砻江流域开发一共分为四个战略阶段。”吴世勇介绍，二滩公司始终不渝地贯彻落实科学发展观，在深入分析国家电网发展与西电东送、流域水电开发与大型独立发电企业发展规律、四川经济发展态势与振兴少数民族地区经济发展需要等情况的基础上，根据自身的具体情况，将雅砻江流域水能资源开发分为四个战略阶段：
第一阶段：在2000年前，开发建设二滩水电站，实现投运装机规模330万千瓦，奠定雅砻江流域水电开发基础。此阶段目标已实现，二滩水电站的建设取得了世人公认的成绩。/ M) C! |0 Z+ `7 K4 bB3 x( {3 oN
第二阶段：2015年前，建成锦屏一级、二级水电站、官地水电站、桐子林水电站，全面完成雅砻江下游梯级水电开发，公司拥有的发电能力由330万千瓦提升至1470万千瓦，规模效益和梯级补偿效益初步显现，成为区域电力市场中具有较强市场竞争力和可持续发展能力的独立发电企业；基本形成现代化流域梯级电站群管理的雏形。
第三阶段：继续深入推进雅砻江流域水电开发，在2020年以前建设包括两河口水电站在内的3-4个中游河段的主要梯级电站，实现新增装机800万千瓦左右，拥有的发电能力达到2300万千瓦以上，公司将进入国际一流大型独立发电企业行列。
第四阶段：全流域项目开发填平补齐，雅砻江流域水电开发全面完成，公司拥有的发电能力达到3000万千瓦左右。
“开发在建和准备项目为锦屏一级、锦屏二级、官地、桐子林、两河口水电站，装机容量共计1440万千瓦，总投资约为1024亿元。”吴世勇说，未来几年将是二滩公司在建项目的投资高峰期，对资金的需求十分巨大。目前，国家发改委已正式批复同意锦屏一级、锦屏二级水电站建设，官地、桐子林水电站各项前期准备工程建设已全面完成，正处于项目申报最终阶段，两河口项目已开展开工前期准备工作，雅砻江中游河段杨房沟、卡拉等水电站正在进行前期规划和勘测设计工作。
届时整个二滩公司将每年可以提供的电量是1500亿千瓦时，相当于目前四川省一年的用电量，同时将会带动相关产业链的发展。诸如钢材、水泥、机电设备、采矿、冶金、建筑、制造业和旅游业的发展，形成产业链。根据测算，在开发过程中，需要消耗1290万吨水泥，180万吨钢材，机电设备的制造投资也会达到170亿元。
吴世勇透露，在2020年以前二滩公司预计要完成总投资2000亿元，可以拉动四川省的GDP达到5000亿元的水平。整个工程需要3亿劳动力的投入，相当于提供115万个就业机会，平均每年安排7万人就业。雅砻江流域开发完后，按当前销售电价测算，二滩公司年销售收入将超过350亿元，总资产规模超过2000亿元。
[来源：《四川经济日报》] [发表日期：2009年8月19日]