标题：电压继电器
电压继电器的分类
从形态上，可分为：电磁式电压继电器和静态电压继电器（集成电路电压继电器）
从结构类型，可分为：凸出式固定结构、凸出式插拔式结构、嵌入式插拔结构、导轨式结构等
从电压动作类型，可分为：过电压继电器和低电压（欠压）继电器
从使用方式，可分为：有辅源和无辅助源电压继电器
除此以外，常见的还有直流电压继电器、三相电压继电器、负序电压继电器、带延时功能的电压继电器等
电磁式电压继电器
结构和原理电磁式电压继电器分为凸出式固定结构，凸出式插拔式结构，嵌入式插拔结构等，并有透明的塑料外罩，可以观察继电器的整定值和规格等。
继电器系电磁式，瞬时动作，磁系统有两个线圈，线圈出头接在底座端子上，用户可以根据需要串并联，因而可使继电器整定范围变化一倍。
继电器铭牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联时的(以A为单位)，对于电压继电器是线圈并联时的(以V为单位)。转动刻度盘上的指针，以改变游丝的反作用力矩从而可以改变继电器的动作值。
继电器的动作：对于过电流(压)继电器，电流(压)升至整定值或大于整定值时，继电器就动作，动合触点闭合，动断触点断开。当电流(压)降低到0.8倍整定值时，继电器就返回，动合触点断开，动断触点闭合，对于低电压继电器，当电压降低到整定电压时，继电器就动作，动合触点断开，动断触点闭合。
技术要求1. 继电器额定电压、整定范围、功率消耗、返回系数。
2. 动作值极限误差：在基准条件下，继电器各整定值极限误差不超过±6%。
3. 动作值一致性：在基准条件下，继电器动作值的一致性不超过6 %整定值。
4. 温度变化引起的变差：在标称极限温度下，动作电压的变差不超过±5%整定值。
5. 动作时间：在1.1倍实测动作值时，过电压继电器的动作时间不大于0.12 s（对DY-32～34/60C不大于0.15 s）；在2倍实测动作值时，动作时间不大于0.04 s（对DY-32～34/60C不大于0.06 s）；低电压继电器在0.5倍实测动作值时，动作时间不大于0.15s。
6. 热性能：当周围环境温度为40℃时，继电器能在长期允许电压（见表1）下工作，无绝缘和其它元件损坏，其线圈温升不超过65℃。
7. 过载能力：当继电器的线圈并联时，在最小整定值处，使电压均匀地自1.05倍整定电压升至2.2倍整定电压时，继电器动合触点不应有不能工作的抖动。
8. 绝缘性能
a. 绝缘电阻不小于300MΩ。
b. 介质强度
继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间，能承受2kV（有效值）、50Hz的交流电压历时1min的试验，而无绝缘击穿或闪络现象。
9. 动作可靠性
a. 在动作电压或返回电压下，继电器动作过程中的可动系统不应停滞在中间位置。
b. 当对线圈突然施加1.75倍的整定电压激励量时，其动合触点应无抖动地闭合。
c. 当无外来碰撞和振动，继电器的整定值整定在铭牌中部（或大于中部整定值）时，过电压继电器激励量为整定电压的0.6倍，继电器的动断触点应可靠地闭合，动合触点应可靠地断开；低电压继电器激励量不低于整定电压的1.5倍，继电器的动断触点应可靠地断开，在0.6倍的整定电压（或更低）时，继电器的动断触点应可靠地闭合。
10. 触点性能
a. 触点断开容量：在直流有感（τ= 5ms）回路，U≤250V，I≤2A，为50W；在交流（cosφ=0.4）回路，U≤250V，I≤2A，为250VA。
b. 电寿命：5×10次。
c. 机械寿命为10次。
调试方法1. 继电器在使用前应检查有无在运输中产生的损坏，即将继电器整定在第一整定点上，用手将可动系统往磁极方向转动，然后放开，可动系统应当转回到原来位置，直到止挡。
2. 继电器重新调整时，必须保证：
a. 可动系统的轴向活动量在0.15～0.25mm之间；
b. 动片和磁极间的气隙应均匀，在任何动作情况下，动片和磁极不应相碰；
c. 在动作过程中，可动系统不得停滞在中间位置；
d. 当指针由第一刻度旋向最大刻度时，游丝各圈不得相碰；
e. 当触点在打开位置时，动静触点间总气隙不小于1.5mm；
f. 静触点片和限制片间的间隙为0.1mm～0.3mm。
3. 继电器最小整定值的调整，主要是改变游丝的反作用力的大小，最大整定值的调整主要是改变动片和磁极间的气隙等。
静态电压继电器
结构和原理静态电压继电器分为凸出式固定结构，凸出式插拔式结构，嵌入式插拔结构，导轨式结构等，并有透明的塑料外罩（导轨式为全封闭式)，用薄码进行整定。
本继电器为静态型继电器，采用进口集成电路构成；被测量的交流电压 U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui，经整定后进行整流，整流后脉冲电压经滤波器滤波，得到与Ui成正比的直流电压Uo，在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较，若直流电压 Uo 高于参考电压，电平检测器输出正信号，驱动出口继电器，则本继电器处于动作状态。反之，不论是过电压继电器或是低电压继电器，若直流电压 Uo 低于参考电压Ue，电平检测器输出负信号，本继电器处于不动作状态。
主要技术参数1、辅助电源：AC/DC85-265V
2、过载能力：交流回路允许长期接通1.2倍额定值。
3、电压整定范围:
有辅源（0.1-99.9V，40-450V）
无辅源（19-130V，85-265V，180-440V）
4、功率消耗：交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时)
5、整定误差
a、在整定范围内，整定平均误差的绝对值不大于3%，平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值×100%。
b、在基准条件下，同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。
c、在-10℃~50℃的温度下，任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。
d、在辅助电压80~110%变化范围内，任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。
6、动作时间
a、过电压继电器：1.2倍整定值的动作时间不大于25ms；2倍整定值的动作时间不大于20ms；
b、低电压继电器：0.5倍整定值的动作时间不大于20m。
7、返回系数
a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95；
b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12；
8、返回时间：不大于27ms。
静态有源电压继电器静态有源电压继电器用于发电机保护、变压器保护和输电线路保护装置中，作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器，精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽，且作为低电压继电器使用无抖动现象。有辅源电压继电器，辅助电源采用开关电源变换，85-265V交直流通用，工作范围大，从1-450V均能可靠工作。
静态无源电压继电器电压继电器用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中，作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器，精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽，且作为低电压继电器使用无抖动现象。无源电压继电器则无需直流辅助电源，采用拨码开关整定电压值，用数字倍率开关切换，改变后无需校验。均可完全可以替代电磁型电压继电器。无源电压继电器分别采用凸出式固定结构、凸出式插拔结构(JK-1、JK-1Q)、嵌入式插拔结构(A11K、A11H、A11Q)壳体。
电压继电器的选用
1.先了解必要的条件 　①控制电路的电源电压； 　②被控制电路中的电压； 　③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时，一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流，否则继电器吸合是不稳定的。 2.查阅有关资料确定使用条件后，可查找相关资料，找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器，可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。 3.注意器具的容积。若是用于一般用电器，除考虑机箱容积外，小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器，如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。[1-2]