标题：地板辐射采暖
定义
地板辐射采暖是以温度不高于 60 ℃的热水，在埋置于地板下的盘管系统内循环流动，加热整个地板，通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。
地板辐射采暖并不神秘，早在公元前1300年，土耳其王族的宫殿中就有了地板辐射采暖的雏形，公元前80年著名的古罗马浴室中地板辐射采暖以“火地”的形式出现，我国东北地区沿用至今的火炕也是应用了地板辐射采暖的原理
上世纪 30 年代著名的美国建筑设计大师莱特先生在其设计的大量作品中采用了地板辐射采暖，极大地推动了地板采暖的应用，但由于当时只能采用铜管作为加热盘管，不仅价格高昂，而且腐蚀渗漏导致的维护成本较高，致使地板辐射采暖的应用受到了很大的限制。  
直到60年代末，抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的塑料管材进入实际应用，这种状况才得到改观。价格便宜、地面下埋管无接口、管内壁不易结垢、使用寿命长等优点的塑料管材的出现，极大地促进了地板辐射采暖技术的推广和应用。 
地板辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势，具有舒适、节能、环保等优点，在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑，还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温，甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。目前欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统。
一、 最舒适的采暖方式 
中医认为“热从头生，寒从足入”。现代医学也表明，人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下，才能保持正常生理功能。当外界变冷时，人体机能自动调节，为了不使体内热量散失，手脚血液会回流以保持内脏器官所需的温度。当脚下温度低时，脚部血管收缩，血液回流受阻，导致全身血液循环不顺畅，这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚，只有脚温暖了，全身才会感觉温暖。 
传统的取暖方式，房间的顶部大约有30℃，而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉，腿脚受凉会增加寒腿病、关节炎的患病可能。 
地板辐射散热是最舒适的采暖方式，室内地表温度均匀，室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降，这种温度曲线正好符合人的生理需求，给人以脚暖头凉的舒适感受。同时，地板采暖可促进居住者足部血液循环，从而改善全身血液循环，促进新陈代谢，并在一定程度上提高免疫能力。此外，“足热头寒”的环境可以避免犯困，有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。
二、 高效、节能、运行费用低 
1 、可利用余热水、太阳能、地热等各种低温热源；
2 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内，室内设定温度即使比对流式采暖方
式低2～5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小；
3 、热媒低温传送，在传送过程中热量损失小，热效率高；
4 、与其他采暖方式相比，节能幅度约为20%，如采用分区温控装置，节能幅度可达到 40%。 
三、环保、卫生，健康保健 
地板辐射采暖的供暖原理为辐射导热，与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比，空气中灰尘流动要小的多，减少了空气中有害病菌的蔓延，室内环境更加卫生清洁，有利于支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康；空气对流减弱，水分散失较少，克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适，避免了女性皮肤因失水而过分干燥。
四、 不占使用面积，花同样的钱等于买了更大房子 
家居生活中我们知道，我们不能再暖气及其管道周围摆放家具，这不仅相当数量的使用面积得不到应用，还经常给确定整体装修风格带来很大的麻烦。
采用地板采暖，室内不再有暖气片及其支管，无形中增加2%至3%的室内使用面积，不仅便于装修和家具布置，对于大城市数千元 1 平米的房价，无疑是为您节省了数万元的费用。 
五、使用寿命长，免维护，安全性能好，节约维修费用 
由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中，所以在采暖运行中如果不是人为破坏，几乎不存在维修的问题， 使用寿命在 50 年以上，不腐蚀、不结垢，大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼，可节约维修费用。 
六、初始建安成本低，可分区控制，计量方便，便于管理 
地板辐射采暖与其它单户式供暖方式相比不增加建筑成本及运营维护成本，各房间的温度可根据需要独立调节控制，便于进行分户热计量收费。
七、减少楼层噪音 
目前我国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下，采用地板采暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染；地板采暖过程寂静无声，室内环境清静，没有空调噪音，这有助于孩子把注意力集中在学习上，从而有利于提高学习效率。
八、使用寿命长 
低温热水地板采暖，塑料管埋入地面的混凝土内，如无人为破坏，使用寿命在50年以上，不腐蚀、不结垢，大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼，可节约维修费用。
地板辐射采暖施工流程
流程：施工准备→固定分、集水器→铺设保温层和地暖反射膜→铺设埋地暖管→设置过门伸缩缝→中间验收（一次水压试验）→回填细石混凝土层→完工验收（二次水压试验）
一、施工准备
1.材料要求
(1)管材
与其他供暖系统共用同一集中热源水系统，且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时，管材宜有阻氧层，以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。
a.在国家标准未制定前，各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。
b.管材的外径、最小壁厚及允许偏差，应符合规范规定的相关要求。
(2)管件的质量要求
a.管件与螺纹连接部分配件的本体材料，应为锻造黄铜。使用PP-R管作为主管道时，与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。
b.管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
c.管件的物理力学性能，应符合规范规定的要求。
d.管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整，如有断丝和缺丝，不得大于螺纹全丝扣数的10%。
(3)绝热板材的质量要求
a.绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料，其物理性能应符合下列要求：
①密度不应小于20kg/m。
②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。
③压缩应力不应小于lOOkPa。
④吸水率不应大于4%。
⑤氧指数不应小于32。
注：当采用其他绝热材料时，除密度外的其他物理性能应满足上述要求。
b.为增强绝热板材的整体强度，并便于安装和固定加热管，对绝热板材表面可分别作如下处理。
①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。
②敷有玻璃布基铝箔面层。
③铺设低碳钢丝网。
2．作业条件
(1) 设计图纸及其他技术文件齐全。
(2) 有经批准的施工组织设计或施工方案。
(3) 安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图，图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。
a.各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。
b.主要材料的选型、新型材料的施工工艺。
c.精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。
d.地板辐射采暖系统施工前，应了解建筑物的结构，着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。
二、固定分、集水器
1.地暖施工前，楼地面找平层应检验完毕。 
2.分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上，安装要牢固。
三、铺设保温层和地暖反射膜
1.用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴，要求粘贴平整，搭接严密。
2.在找平层上铺设保温层（如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等），板缝处用胶粘贴牢固，在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜，保温层要铺设平整。 
3.在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网，间距100×100mm，规格2m×1m，铺设要严整严密，钢网间用扎带捆扎，不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉，管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
四、铺设埋地管材
1.按地暖设计要求间距将加热管（PEX－A管），用塑料管卡将管子固定在苯板上，固定点的间距，弯头处间距不大于300mm，直线段间距不大于600mm，大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染，每回路加热管铺设完毕，要及时封堵管口。 
2.检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后，进行水压试验，从注水排气阀注入清水进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5～2倍，但不小于0.6Mpa，稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa，且不渗不漏为合格。
五、设置过门伸缩缝
地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时，要设置伸缩缝，缝的尺寸为5～8mm，高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时，应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处，管外用不短于1000mm的波纹管保护，以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏（或进口弹性密封胶）。
六、中间验收（一次水压试验）
地辐射供暖系统，应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程，从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起，至混凝土填充层养护期满再次进行试压止，由施工单位会同监理单位进行。
七、回填细石混凝土层
加热管验收合格后，回填细石混凝土，加热管保持不小于0.4Mpa的压力；垫层应用人工抹压密实，不得用机械振捣，不许踩压已铺设好的管道，细石混凝土接近初凝时，应在表面进行二次拍实、压抹，以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14天以上，垫层达到养护期后，管道系统方允许泄压。
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后，应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求：
①水压试验之前，应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。
②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa，但不得低于O.6MPa。
③冬季进行水压试验时，应采取可靠的防冻措施。
八、完工验收（二次水压试验）
1)竣工验收时，应具备下列文件：
①施工图、竣工图和设计变更文件。
②主要材料、零部件和构件的检验合格证和出厂合格证。
③中间验收记录。
④试压和冲洗记录。
⑤工程质量检验评定记录。
2)竣工验收标准：
①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
②填充层表面不应有明显裂缝。
③管道和构件无渗漏。
④阀门开启灵活、关闭严密。
供热支管后的分配器竣工验收后，应对整个供水环路水温及压力进行调试。在向地暖系统供水时，应选用预热方式，供热水温不得骤然升高，初始供水温度应为20℃～25℃，保持3天，然后以最高设计温度保持4天，并以≤50℃水温正常运行。地暖安装结束。
四大组件
：
地辐射采暖设计流程垫层主要包括: 地暖专用盘管、复合保温板、反射层: 铝泊、组合分集水器、热电阀和液晶温控器、地暖剖面的构成。 
1　地暖专用盘管
PEX （高密度交连聚乙烯管6 分管）
性能: 耐温< 100 摄氏度，内壁平滑、水阻小、不宜结垢，设计使用寿命五十年以上。
作用: 温水在管内循环，加热地表层，以辐射的方式向室内散热。
2　复合保温板层
组成: 聚苯乙烯（EPS） 保温板（厚度: 20MM ，容量: 25KG/m3）
聚苯板的作用: 保温、隔热、防潮、隔声、承重（2T/m2）
3　反射层: 铝泊
铝泊作用: 保温层的防潮、防水、加强保温层的隔热性能。由于铝的导热性好，可以有效的分散管内温水所传递的热量，从而使热量均匀的散步在整个平面上，减少管路下部的局部高温老化的影响，提高整个地暖结构层的使用寿命。
4　组合分集水器
组成: 分集水器干管（选材为精密挤压黄铜造，不生锈，内外壁光滑）、自动排气阀、加压&ouml;卸水阀。
作用: 将支管供回水他配到各个环路，同时排气阀可以排除管内的气体，内置调节阀可调节各环路的水流量从而达到控制采暖温度的目的。
优缺点
其优点：
（1）地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，舒适度高
（2）空气对流减弱，有较好的空气洁净度
（3）与其他供暖方式相比，较为节能，节能幅度约为10%-20%
（4）有利于屋内装修，增加2%-3%的室内使用面积
（5）有利于隔声和降低楼板撞击声
（6）高大空间采用地板辐射供暖，比其他类型的散热器设施的效果好，热舒适度显著提高
其缺点：
（1）埋管建筑面层增加8-14cm，占用建筑层高
（2）地面二次装修时，易损坏地下管线
（3）对地面的装饰材料有一定要求，如铺设木地板则有干裂的麻烦，最好选用地砖或复合地板
（4）设定温度不能太高，否则会大大降低输送管道的使用寿命
（5）对于埋管复杂的区域、地面面积不满足敷设管线条件时，往往要借助其他形式的敷设设施
（6）室温的温升比散热器系统慢