标题：空调移机
前期准备
一. 确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方，使气流组织合理、通畅.下面这些地方最好要避开：易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境；人工电场、磁场直接作用的地方；易产生噪声、振动的地方（比如：空调安在突出的阳台上会产生强烈共振，噪声大。一般安在卧室的窗户下面，隔着窗、墙，会大大减少噪声。 而且安在窗户下面伸手可及，以后清洗、维修、套空调罩什么的，都方便）；自然条件恶劣的地方（如油烟、风沙极易损坏空调，直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时，冷气不冷）；儿童易触及的地方。再者，最好别在风雪雨天进行安装。
二. 管线连接要精确到位.管线的通畅与否与空调的效果至关重要.空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉，不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵，否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接，是空调安装的关键，也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正，走向和弯曲度要合理，一次压实成功，用力应恰到好处，劲儿大了容易拧劈，劲儿小了又会漏氟（国际允许的泄漏量是3‰至5‰）。
三. 空调器的安装面应坚固结实，具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时，必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。
四. 空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻.与相对方门窗距离不得小于下述值：空调器额定制冷量不大于4．5KW的为3米，大于4．5KW的为4米
五、通过建筑物内自由空间的空调器连接管线，其安装高度距地面不宜低于2．5米，除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管，并应采取适当的绝缘和支撑措施，以防止受到振动或腐蚀带来的损害，并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道，一般也应穿过地面、屋顶，否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。[1]
移机步骤
一. 前期准备:工作人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备.
二. 回收制冷剂.首先开机制冷.外机运行后 收氟关闭小阀门，阀门结霜又化掉后关闭大阀门，立刻关机
拉掉电源，拧紧保险帽.使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去.
三. 拆室内机. 拆卸室内机时，应防止冷凝水流进线路板；
四. 拆室外机. 拆卸室外机时 应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃.最后用塑料包好以便搬运.
五. 安装. 空调重新安装时应注意安装位置与对流. 最后，用洗涤剂进行检漏，观察每一个接头有无气泡冒出，验明系统确无泄漏后，旋紧阀门保险帽即可。
六. 检验. 最后排除管道和内机中的空气 开机试运行安装完成.
空调使用中的八个实用常识
一.注意线路安全：应具备适合的用电容量和可靠的专线连接，并具可靠的接地线。
二.注意细心调节室温： 制冷时室温定高1℃、制热时室温定低2℃、均可节省 10% 以上，而人体几乎觉察不到温度的差别。
三.定期清扫滤清器：灰尘会堵塞滤清器网眼，降低冷暖气效果，应半月左右清扫一次。 尽量少开门窗、使用厚质、透光少的窗帘可以减少房内外热量交换，利于省电。
四.勿挡住室外机的出风口：否则也会降低冷暖气效果，浪费电力。
五.选择适宜出风角度：冷气流比空气重，易下沉，暖气流则相反。所以制冷时出风口向上，制热时则向下，调温效率大大提高。
六.控制好开机和使用中的状态设定：开机时，设置高冷 / 高热，以最快达到控制目的；当温度适宜时，改中、低风，减少能耗，降低噪音。
避免不当
一、空调的供电应有专用线，在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定，不能随意更改。
二、为防止绝缘破损造成漏电危险，如有条件，可设置漏电保护器，其动作电流为15-30毫安，切断 
时间应不大于0.1秒。
三、空调器的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，还会在雷雨天容易遭雷击。
四、所有电器插头都要插紧，不能松动。否则会造成接触不良，损坏空调器。
五、住处电表容量不够，一定要先行增容，切莫抱着侥幸心理，以免因线路不堪负荷而发生火灾。
六、应认真阅读使用说明书，按规定操作，切莫胡乱按揿遥控器。
七、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机，否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路，即使在3分钟内重开机，压缩机也不工作。
八、一旦出现异常声响，应立刻关机、切断电源，并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
九、空调器在运转时，切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体，以免漏电酿成火灾。
十、电源电压超过了工作额定电压240V以上时，最好停用空调器，以保安全。使用空调器时，若发现电源电压过低，应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。
七.连接管不宜长：室外机置于易散热处，室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度，可增强制冷 / 热效果。
八.有效使用定时器：睡眠及外出时，请利用定时器，使其仅在必要时间内运转，以便节省电。
移机后常见问题介绍：
故障原因
观察部位
空调器
正常
制冷剂
不足
过滤网
堵塞
制冷剂
全部泄漏
低压（环境30℃）
0．45-5．5kg
低于正常压力
低于正常压力
基本上无压力
高压（环境30℃）
19-20kg
低于正常压力
略低于正常压力
基本上无压力
停机时平衡压力
环境温度下的饱和压力
环境温度下的饱和压力；严重时低于饱和压力
环境温度下的饱和压力
基本上无压力
压缩机声音
正常
较轻
略轻
轻
压缩机吸气管温度
冷，结露，潮湿天气更是大量结露
少结露或不结露
不结露，温
温
压缩机排气管温度
热，烫，55℃加环境温度
热，温
热，温，低于环境温度加55℃
温
压缩机壳体温度
90℃左右
温升高，超过90℃
温升高，超过90℃
热，烫，远超过90℃
冷凝器
热，环境温度加15℃（45℃-55℃）
热，温
温，低于环境温度加15℃
温
蒸发器
冷，全部结露，环境温度减15℃
局部出现霜，甚至出现结冰层
局部结霜
温
过滤器
温，环境温度加2℃-5℃
出口处会结露，甚至结霜
冷，结霜，结露
温
毛细管
常温
冷，甚至结露，结霜
结霜，结露
温
以上是对空调器的一些定性分析，具体情况视不同品牌空调器各有不同。
冷凝条件不好
蒸发器外部受阻
制冷剂过多
系统内有空气
压缩机高低压泄漏
高于正常压力
低于正常压力
高于正常压力
高于正常压力
高于正常压力
高于正常压力
正常
高于正常压力
高于正常压力
低于正常压力
环境温度下的饱和压力
环境温度下的饱和压力
环境温度下的饱和压力
环境温度下的饱和压力
环境温度下的饱和压力
响
轻
响
响
轻
温
冷，结露过多
冷，结露过多
冷，温，结露少
温，甚至热
烫，超过环境温度加55℃
热，略低于55℃加环境温度
热，烫，高于环境温度加55℃
热，烫，高于环境温度加55℃
热
温升高，超过90℃
低，结露过多
低，结露过多
温升高，超过90℃
热，烫，远超过90℃
过热，超过环境温度加15℃
热，略低于环境温度加15℃
热，高于环境温度加15℃
热，高于环境温度加15℃
温，热
冷，不结露，高于环境温度减15℃
冷，结露过多后出现霜，并逐渐扩大至结冰
冷，结露过多
冷，但结露少，高于环境温度减15℃
温，热
热
温
温，热
温，热
温
温，热
常温
常温
温
温

常见故障
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障，故障现象也是五花八门，千奇百怪，但还是有规律可循，有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤，虽不是必须的，但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点1、观察内外机的工作情况：如指示灯板的显示情况，内机是否工作，风速输出是否正常，外机风扇、压缩机是否运行，从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。 
2、检测空调器各项数据： 
A、空调流水情况，一般内机滴水连续空调正常，但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。 
B、进出风口温差，正常的进出风温差应在12-14度，但也会受环境温度、风速的影响。 
C、测量系统管路压力值，一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa，制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间，但压力要受环境温度影响，空调进风温度越高，排气压力越高，冷凝温度越高，反之则小；空调负荷越大，吸气压力越高，蒸发温度升高（蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间）。 二、制冷系统故障类型1、制冷系统堵：
常常发生在毛细管及干燥过滤器处，因为这两个地方是系统中最狭窄的地方，常见的堵塞原因有三种：脏堵、冰堵及焊堵。 
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处，是因系统内的污物（如焊渣、锈宵、氧化皮等）堵塞了管路，检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常，另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。 
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处，是因系统含有水分，在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处，判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵，或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间，说明是冰堵，冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。 
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处，现象与脏堵冰堵差不多，多发生在新装机上。 
2、制冷系统漏：
空调制冷制热的载体是制冷剂，如系统出现漏点，制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷，而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处，要检查时可先进行目测，重点检查连接管各接头处，泄漏处一般都有油迹。 
3、四通阀故障:
通常发生在制热时，四通阀吸合不好、串气或卡死，引起制热性能差，在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好，在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。 
4、单向阀故障:
单向阀在制冷时直接导通，但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管，当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时，制热在受影响，因此如果空调制冷正常但制热差时，在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。如有任何需要请垂询
注意事项
一、试机： 
测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。 
二、回收制冷剂，拆除室内外连接线； 
最好能在连接线两端做好标记，就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。 
三、保持连接管接口的清洁； 
由于使用过的空调一般都附着有尘污，在拆卸连接管接口螺帽时，要注意喇叭口及接头处的清洁，防止灰尘，脏物进入管路，防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前，应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物，清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨，更应在拆开连接管时，用塑料袋包扎好管口，防止雨水进入引起冰堵。 
四、拆卸室内机时，应防止冷凝水流进线路板； 
由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水，因而拆卸室内机及搬移时，不能使室内机装有线路板的那头朝下，甚至翻转过来，而应使装有线路板这端稍高，让水从另一端流出来，这样可以避免冷凝水灌进线路板，防止开机时发生电气故障。 
五、对连接管的喇叭口要检验； 
连接管子上的喇叭口由于长期被挤压，有些喇叭口根部有很深的一圈压痕，这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象，因而，对喇叭口必须拆下后进行仔细检查，不合格的一定要割掉重扩，这样才能避免隐患的发生。 
六、在外机搬运、安装过程中，不能翻转，倾斜角太大，切忌用手抓截止阀抬机。 
除此之外，还应在移机时注意把握轻拿轻放，拆装程序科学，抽管方向合理、弯管力度适中等环节。 
七、在重新安装时要注意以下几方面的内容： 
1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象，防止出现打火或其他隐患的发生，电线是否有老化的现象，如有老化的一定要如以更换； 
2、检查连接管，接头处是否有漏氟的现象，用过一段时间的机器，如有漏氟现象，在漏点一般会有油污的出现； 
3、测量空调器的绝缘电阻，防止空调器出现漏电的现象； 
4、出水管排水是否合理；