标题：苏州太谷电力有限公司
太谷简介
  太谷电力技术有限公司于2000年在珠海创建，是一家专业致力于电力行业电能管理技术研究与整体解决方案的专业公司。公司拥有目前国际，国内领先的电力用户电能管理技术与电能分析、优化、评估技术，并多次承担建设完成了国家级电力需求侧管理科技项目，目前公司在供电企业信息化和电力需求侧管理方面拥有多项发明专利和自主知识产权，开发了具有自主知识产权的电力需求侧管理第一、二、三代产品。
公司先后在上海、南京设立分公司，在北京设立了办事处，2007年在苏州成立了太谷电能管理技术研究院，2008年总部迁到苏州，专注电力用户电能服务事业。“自闭桃园称太谷，欲栽大木柱长天”，2009年太谷电力承担了国家发改委立项建设的“电力需求侧管理公共服务平台”项目。全国第一个电能服务公共服务平台——中国电能服务网的规划、承建和运营任务，并率先成为中国第一家第三方电能管理服务商。
太谷电力汇聚了国内外数十位资深行业专家和数百名电能管理师组成的专业的服务队伍，为用户提供7×24小时空中和地面的高性能服务。
太谷电力倡导电力需求侧“安全、可靠、经济、高效、洁净”的用电目标。科学管理电能，有效降低成本。
太谷电力倡导电力需求侧电能管理数字化。通过中国电能服务网的电能管理数字化平台，让您的到一个数字式量化的电能指标数据，准确掌握自己的电网和设备运行指标。
太谷电力倡导电力需求侧电能管理网络化。通过中国电能服务网的电能管理网络化平台和互联网经济、快捷、透明、无界的服务手段，让您在地球的任何地方都能把握自己的用电动态和设备工况。
太谷电力倡导电力需求侧电能管理专业化。通过中国电能服务网的电能管理专业化平台和软件这一管理思想载体作用，结合专业服务团队，让您将电网公司管理电能的手段和方法搬回公司。
太谷电力倡导电力需求侧电能管理可视化。通过中国电能服务网的电能管理可视化平台，让您像管理人、财、物一样管理电能，管理好自己公司的第二、第三大成本。
太谷电力实行企业现代管理机制，企业构架扁平化，目前有研究院、营销中心、服务中心、技术保障中心和行政部五大职能机构，客户集中珠江三角洲和长江三角洲二大电力负荷中心。
太谷电力追求以客户为服务价值重心、合作共赢的经营理念，在电能服务行业中不断优化价值链分配，共享智慧电能的成就与喜悦。
我们相信：地球因您而健康，电能有您更智慧。
太谷平台
中国电能服务网中国电能服务网，是国家发改委立项建设的旨在提高电力需求侧电能管理水平、实现“安全、可靠、经济、高效、洁净”用电目标的专业公共服务平台。目前平台由一个数据中心和六个服务频道组成，是电力需求侧管理服务的门户网站。中国电能服务网是“政府主导、市场运营”，以电力用户为重心，以打造第三方电能服务第一品牌为目标，以互联网经济、快捷、透明、无界的服务为主要手段，凝聚了中美数十位资深行业专家和数百名电能管理师，结合专业的服务队伍，为用户提供7×24小时空中和地面的高性能服务。中国电能服务网为政府（监管侧）、电力用户（需求侧）和电能服务商（服务侧）搭建了一个互动平台。中国电能服务网是实现电力用户电力智能化的核心技术平台。通过平台的电网智能化管理服务频道可以让用户实现电能管理“数字化、网络化、可视化、专业化”，轻轻松松管好自己的电能，用好每一度电。中国电能服务网是电力用户的电能审计师、能效电厂的设计师、内部电网的优化师、节电咨询师和节电项目的经纪人。通过平台的节电服务频道可以了解目前最新的节电技术和节电方法，评估节电空间、检测节电效果，解答企业节电的三个问题，即“节多少？从哪节？怎样节？”， 指导企业科学实施节电措施。中国电能服务网是电力用户的急救中心。通过平台的电能120服务频道可为电能用户提供恢复用电服务和电气备用设备服务，减轻企业电气备品保障带来的资金积压。中国电能服务网是电能服务商的大舞台、电气设备的大卖场。通过平台的电器设备服务频道，服务商可以在平台上展示自己的优秀产品和特色服务，企业可以足不出户采购或租赁到自己所需的高性价比的电力电器设备。中国电能服务网，国家立项、苏州试点、全国推广，目前平台用户已覆盖珠江三角洲、长江三角洲，客户包括可口可乐公司、兴达纲帘线厂、南园宾馆等；平台服务商包括科陆电子、太谷电力、派诺电子、中华保险等。以中国电能服务网为依托的电能服务业是一个新兴的现代服务行业，它的产生和发展将形成一个巨大的产业链。今天你是客户，明天你有可能是服务商。为保障电能用户投资的零风险，平台与中华联合保险合作为用户提供投资保险机制——“用户投资多少，服务意外就赔付多少”。中国电能服务网，智能电网的最后1公里，低投资、高回报、零风险。欢迎加入中国电能服务网，让你的电先智能起来！江苏DSM平台江苏省电力需求侧管理服务平台（以下简称“DSM平台”）是江苏省经贸委发起联合全省十三个市经贸委联合创办的专业公共服务平台，是DSM核心技术平台和权威信息发布平台。DSM平台的建设宗旨是服务全省电力用户，提高电力用户电能管理水平，实现“安全、可靠、经济、高效、洁净”的用电目标。
2008年，国家发改委联合财政部、国家电网公司为配合中央政府节能减排的号召，决定加大电力需求侧管理力度，通过降低二次能源——电能的消耗来达到降低一次能源的目的。并选择了电能耗大市苏州市为电力需求侧管理试点示范单位，编制了《苏州市电力需求侧管理规划方案》，并以规划方案为指导建设电力需求侧管理公共服务平台，再以平台为依托为电力用户提供电能管理专业服务，逐步形成电能服务产业，解决我国电力需求侧电能长期无人有效管理的问题，整体提高用电水平，实现“安全、可靠、经济、高效、洁净”的用电目标。DSM平台以电力用户为单位，在用户的配网的关口、枢纽配电柜和主要用电设备（物）上安装电能检测仪（传感器），采集用户的电力、电量、电能质量指标数据，并通过互联网（网）传输到平台的DSM数据中心进行分类存储，再通过平台（物）的智能管理芯片分析、解读电能指标数据，寻找电能浪费点和电力污染发源地，从而科学优化配网和用电设施，降低用电成本，实现节能减排。苏州太谷电力有限公司作为DSM平台的运营服务商，以平台为依托为电力用户提供物联网装备和电能管理服务，并以此形成的电能服务业是典型的物联网产业。
太谷案例可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司一、DSM电能管理系统实施背景近年来，可口可乐公司以多元化、规模化的发展战略快速发展，作为一个跨国性企业公司在大力追求企业经济效益的同时，也急需寻求节能降耗的有效方法。为在电能使用上加大管理力度，实践企业合理用电规范，在对DSM（Demand Side Management需求侧管理）经过全面了解和细致分析后，果断采用了我公司的电力需求侧管理系统，在重要及大功率设备和节点上安装智能电力检测仪，对设备用电和电能质量情况进行实时监控，切实掌握设备运行工况，及时发现设备所存在的隐患。二、可口可乐公司用电概况公司两座变电站共5台变压器总容量为10700kVA，由两路10KV进线同时供电，低压侧额定电压为400V。可口可乐公司大功率生产设备主要有吹瓶机、填充机、高压机、空调冰水机、冷却水塔、制成冰水机等，其他还有空调、照明、电脑和其他办公、生活用电设备。生产设备基本处于不间断运行状态，由于受产品订单及工艺流程影响，负荷存在一定波动，2008年全年用电量为15,154,250kWh。三、DSM电能管理系统的实施效果可口可乐公司的DSM电能管理系统于2009年6月9 日建成并投入运行，由于部门各领导的重视，系统得到了积极的推进，电能管理系统为公司的日常管理发挥出了重要而强大的作用。1.      应用效果显著通过DSM系统平台，可口可乐公司各级人员实时掌握电气设备的用电情况，对所有设备的电压、电流和实际功率等运行参数实行集中监测，提高了当班人员的工作效率，及时发现问题及时处理；出现的电能质量问题及时采取应对措施，降低了重要设备故障率，防止厂用电系统出现崩溃；针对节能降耗对班组进行考核，奖优罚劣，加强了员工的节能意识，提高了工作积极性。2.      社会效益明显可口可乐公司DSM的成功实施，改变了企业管理电能的传统运作模式，使公司步入了网络化管理、数字化管理、可视化化管理、专业化管理的新阶段。同时响应时代要求，实现了电力供需双方对用电市场齐抓共管的格局，达到了提高供电可靠性，减少能源消耗及供需双方费用支出的目的。为其他需求侧管理项目的建设树立了良好的榜样，取得了显著的社会效益。3.      技术支持强大可口可乐公司现场进行实时监测，后端有我公司专职电能管理师定期对用户的远传数据进行监测，为用户提供及时帮助和技术建议，定期为用户发送传票，对前一段时间可口可乐公司的运行设备进行评估，提高了可口可乐公司实施DSM的效率。四、主要问题及诊断分析DSM系统运行一段时期以来，我公司通过对采集的数据进行汇总，发现可口可乐公司在用电上存在的问题主要有：1.设备端功率因数较低。2.配网电压偏高，额外增加电能消耗。3.部分设备电能质量不合格。通过分析，可口可乐公司电能存在问题主要是由以下几个原因引起的：1.电源电压过高。2.设备端功率因数低。3.配网内部设备引起浪涌。4.设备谐波电流畸变率偏高五、优化措施与效益分析针对以上存在的几个问题，电能优化主要采取以下措施：1.提高功率因数可口可乐公司部分设备功率因数偏低只有0.7左右，通过就地安装无功补偿器,功率因数提高到了0.95，从而提高设备的利用率，降低能耗。2.优化配网从电能管理系统实际检测数据来看，在正常负荷下配电变压器低压侧的电压在405V左右，设备端也维持在403V，高于电压正常工作范围，可将变压器高压测分接头调整到10500V，变压器低压侧电压达到正常状态（385V）。3.治理浪涌可口可乐公司因为浪涌导致生产线停机，直接经济损失为10万元，一般每年会发生5次，通过分析及线路改造，对产生浪涌的设备可加装浪涌保护电路。4.治理谐波通过监测分析发现部分设备的谐波总畸变率超标，电力污染严重，可就地安装谐波滤波器，改善电能质量。六、优化后的成效公司在不影响生产的前提下于10月1日进行了配电变压器的分接头调整，将二次侧电压调整为385V，同时安装了无功补偿器提高了功率因数，公司厂用电系统的电能质量得到了改善，从而保证了设备运行的安全性和可靠性，提高了设备使用寿命，有效降低了运营成本。通过这个案例印证了DSM电能管理系统的诸多特点：站在用户的角度，为用户着想，在企业节能降耗的方法和途径上存在很大的推广应用价值等等。通过电能管理系统和后台电能管理师的不断努力，以及电力的供、需、服务三方共同参与，电力需求侧工作必定越做越好。南野金属材料（苏州）有限公司南野金属材料（苏州）有限公司（以下简称南野公司）成立于2003年3月，系日资企业，注册资金200万美元，员工总数55人。公司位于苏州新区通安镇西塘路99号，主要从事工程机械、建筑机械等液压核心部件及火车、汽车、摩托车用刹车盘等部件和其他壳体、盖子等一般工业用零部件的铸造与加工一.用电概况南野公司有10 kV配电变压器4台，1#变压器容量800KVA，2#变压器容量315 KVA，3#、4#变压器容量均为830KVA，配变总容量为2775KVA。南野公司主要的用电设备有抛丸机、铁模覆砂机、抛丸电炉除尘机、造型线、中频坩埚型感应炉等。    二.问题诊断与分析在领导的积极倡导下，南野公司于2009年6月13日，安装了我公司的DSM电能管理系统，运行一段时间情况良好，通过在线监测和数据分析发现了一些存在的问题： 1.配变容量设计存在“大马拉小车”现象，1#变压器额定容量为800KVA，实际平均负荷为67.4KW，最大负荷为400 KW； 2#变压器额定容量为315 KVA，实际平均负荷27.1KW，最大负荷为100KW；2.1#变压器上的电流谐波畸变严重，三相负荷不平衡；3.2#变压器功率因数偏低；    三.优化措施针对以上用电存在的几个问题，电能优化主要采取以下措施：1.    优化配网。优化前的基本电费：名称计费容量单价金额基本电费2775KVA28元/KVA77700元优化后的基本电费：名称申报需量单价金额基本电费1800KVA38元/KVA68400元  2.优化生产流程降低电费。南野公司最大的用电设备是2台中频坩埚型感应炉，根据8月份DSM平台数据分析，2台感应炉用电量占全月总电量的56%。2台感应炉总电量平电单价总电价（万元）调整前77749.1Kw.h0.6024.6804万元 总电量谷电单价总电价（万元）调整后77749.1Kw.h0.2812.1847万元 这些问题可采取以下的措施应对：针对谐波电流畸变率问题，可在抛丸除尘机、造型线等谐波源处加装谐波滤波器；通过线路改造平衡三相负载治理变压器的三相负荷不平衡问题；2#变压器低压母线上的无功补偿装置实际已损坏未正常投入运行，如2号变压器继续使用的话可进行维修或更换无功补偿器。    三.优化效果1.配网优化后不但可以节省维护使用成本，而且降低的变压器的固有损耗，更直接的是按容量收取的基本电价可降低约5.5%；2.改变生产流程和生产时间不仅缓解了电力供需紧张的矛盾而且可节约电费约14%；3.电能质量优化后不仅保证了设备运行的安全性和可靠性，提高了设备使用寿命，而且为电力市场的健康发展做出了应有的贡献，具有一定的社会效益。春焱电子科技(苏州)有限公司一.用电概况
春焱公司有10kV配电房一座，采用一路进线电源供电，容量为2000kVA变压器一台。除配电房配电柜外，还有分布在各个车间的动力柜和配电柜。春焱电子科技（苏州）有限公司主要用电设备有冰水机2台、空压机2台、电镀、电机等电动设备。公司执行两部制电价政策，年用电量900万kW·h。  二.问题诊断与分析