标题：超声波加湿器
简介
新一代超声波超声波液体雾器采用先进的集成机芯全封闭密封技术，具有较强的耐腐蚀性[1]。可将含酸、碱、腐蚀性特殊溶液以微米数量级雾化，以便于此类溶液在特定的空气环境中喷洒。
超声波加湿器图册(2张)
特点
同其它类型加湿设备相比，超声波工业用加湿器具有下列特点：
1、 加湿效率高（接近100%），加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，单位时间内可迅速达到要求的相对湿度，节约水源；  超声波加湿器2、 单位加湿量的能耗指标低，超声波加湿器的耗能量只有0.05 kW/(kg.h)，仅相当于其它加湿方式的1/15~ 1/10，日运行费用低；
3、 体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可在不破坏原有设备的基础上，对旧厂房进行改造升级；
4、 加湿均匀，可迅速及大面积地解决工业生产中的实际问题，例如纺织生产中的飞花、断头、静电、毛糙不平和纤维脆弱等问题；
5、 雾化组件采用集成式雾化机芯，全密封式结构设计达到了防水的目的，并且使雾化片更换、维护可在现场立即解决，完全杜绝了早期超声波加湿系统易损坏、寿命短和维修繁琐等问题；
6、 集成雾化机芯自带过水保护装置，可有效地保证雾化机芯在水位过低时自动停止工作，无需另配设备，节约了成本；
7、 控制方式灵活、方便，有三种控制方式可供选择：开关控制、时序控制和湿度自动控制。在选取时可根据现场环境和人员安排进行灵活的选择、搭配；
8、 湿度自动控制的加湿机配备法国进口湿度传感器， 灵敏度高、反应迅速， 可完全实现无人员现场操作；
9、 设备采用不锈钢箱体，外观美观大方，耐腐蚀，寿命长；
10、设备同时具有固定支架式和可移动式两种安装方式，并可通过管道连接安装在远离加湿场所的区域，既方便了设备安装，又提高了空间的使用效率；
11、设备通过国家电器安全使用检测，配备高性能自动上水电磁阀、溢水口和泄水口，使用简便、安全可靠；
12、设备整体设计经过反复试验及多年实际检测，结构紧凑，搭配合理，无大功率电机，不是由纯粹的机械能驱动加湿，所以工作时无噪音，对液体的雾化效果高。
优缺点
体积小，加湿强度大，耗电量小，控制性能好，雾粒小而均匀；可能带菌，单价较高，使用寿命短。
加湿原理
采用高频震荡(震荡频率为1.7MHz，超过人的听觉范围)，通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾。
性能标准
一是加湿量。这是加湿器最重要的参数，有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理，随意标大加湿量，所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值
二是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值，反应了单位功耗能够产生多少加湿量，是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品，标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。 　
三是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用，如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响，所以标准对噪声指标进行了严格的限制。 　
四是蒸发芯（器）使用寿命。对于直接蒸发式加湿器，蒸发芯（器）是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用，蒸发芯（器）的效率会不断降低，加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时，视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯（器），其使用寿命应不小于1000小时。 　
五是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能，为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过虚假宣传的手段来误导消费者，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求：对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示，规定在相对湿度为30%～70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。[2]​
选用指南
1、超声波加湿器控制参数为加湿能力、电压和输入功率等。
2、超声波加湿器的特点：
结构紧凑、安装方便、控制灵敏、高效节电，与电极（热）式加湿器相比，可节省电能70%~85%左右。
3、超声波加湿器的电耗远远低于电极（热）式加湿器，但是电极（热）式加湿器是等温加湿，超声波加湿器是等焓加湿。因此经超声波加湿器加湿的空气还需要加热升温，所以，如果两者的加湿效率相同的话，从能量消耗的角度讲，超声波加湿器节电但并不节能。
4、超声波加湿器的实际频率，往往会产生偏移，使加湿能力下降。选择加湿器时，宜考虑附加10%~20%安全余量。
5、随着水温的提高，加湿器的加湿能力增大。不过随着水温的升高，加湿器的寿命将降低。一般水温不宜高于35℃。
清洗方法
1、切断电源、倒净余水：
在清洁超声波加湿器之前应该首先切断电源并倒净机器中的余水。
2、外观清洁：
通常使用清水与软布配合清洁加湿器的外观即可。如果加湿器的外观较脏、并沾有油污，则推荐大家使用中性清洁剂适当稀释后配合软布对机器的外观进行擦拭，在彻底去污之后再次使用清水擦拭机器外观，直到外观洁净。
3、去除水垢：
超声波在使用一段时间之后，很容易在水箱内部、水槽、换能器等部位积累水垢，因此，定期去除水垢就成为了清洗超声波加湿器的重要任务。主要有以下步骤：
a、准备专用水垢清洗剂；
b、准备清水（最好是软化水）和专用毛刷；
c、将专用清洗剂倒在存有水垢的机体表面；
d、浸泡5分钟后使用清水和软毛刷将水垢清洁干净；
e、使用清水将水垢清洁剂使用部位彻底清洁；
f、继续使用或阴干机器后仔细收纳。[3]​
维护保养
1）超声波采用优质加湿器，无需润滑，除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外，电机部分无需特殊维护。 
2）清洗：一般情况下，加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘，所以用户应视自己的使用环境，定期彻底清洗，时间一般为半年或一年。 
3）先关闭加湿器总电源，并将电源线拔出，取下底部的空气过滤器，将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净 也可放 入温水中加洗衣粉清洗。 
4）因为本机配有冲洗装置，所以贮水箱一般不需要清洗。 
5）雾化器部分需要从加湿器上面取出，先将内外导罩取下，清洗风扇叶轮及空气分离器，不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时，需要将空气分离器连同雾化器一起取出，放置时一定要横放，勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地，防止马达轴心偏离，造成轴承损坏，缩短使用寿命。
安装要点
超声波加湿器本位及控制器必须直立安装，不得倾斜，以确保换能片上方的水面高度。
应用
烟叶是吸湿性很高的材料——也就是说它们受附近空气潮湿度变化的影响很大，如果周围环境的相对湿度低，空气就会从烟叶中吸收水分，使得烟叶变干，影响烟叶的品质。按照烟草行业的标准，烟叶在醇化储存的时候，含水率为16%—18%，醇化后的烟叶经过解包、解把、选叶进入打叶复烤线进行生产。在解包、解把、选叶的过程中，由于下烟、搬运、分级等操作造成烟叶中水份的丢失，烟叶很容易破碎。不仅降低了烟叶的品质，造成经济损失，而且增加了车间的粉尘度，造成生产环境的恶化。尘埃飘浮在空气中，夹杂着浓重的烟叶气味影响着车间工人的嗅觉与呼吸。尘埃不仅仅是清扫和保洁的麻烦事，而且是很多微生物最常见的载体。刺激性烟尘、粉尘，空气中的二氧化碳以及附着在尘埃上的多种微生物等多种污染，被工人吸入，可导致和加重慢性支气炎，肺炎，影响工人的健康。
较高的相对湿度(高于50%呢)可以使空气中的尘埃下沉。因为空气中的尘埃表面带有正电荷，雾化的水颗粒表面带有负电荷，正、负电荷的接触使空气中飘浮的烟雾、粉尘体积不断膨胀增大，加速尘埃的沉淀。能有效去除尼古丁、甲醛、一氧化碳和细菌等各种有害物质以及油漆昧、霉昧、烟昧和臭味等各种异昧，使空气更加清新。水雾化过程中释放大量的负离子，高浓度的负离子能有效提高人体吸氧和排出二氧化碳的效率，增加人体大脑细胞营养，保持良好的精神状态。车间内相对湿度的提高也可减少烟叶破碎损失，大幅度提高经济效益。
使用条件
环境温、湿度：1～40℃　≤90%RH
给水水质：去离子水、纯净水、软化水。
给水压力、温度：0.1～0.4Mpa　1～35℃
适用范围
超声波加湿器适用于较小加湿量及工况条件较好，需全汽化条件下，局部加湿使用。
纺织行业：纺织厂湿度控制，消除静电及降尘。
造纸行业：纸张的湿度控制，消除静电及降尘。
计算机房：各类计算机机房的湿度控制及消除静电。
电子行业：半导体元器件厂、LCD厂、PCB厂、IC测试厂等湿度控制及消除静电。
喷涂行业：汽车涂装厂、各类喷涂厂的湿度控制，消除静电及降尘。
塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。
火药行业：火药生产、装填、制成、储存消除静电。
印刷行业：塑料印刷、精美印刷、特殊印刷湿度控制及消除静电。
实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室环境恒湿。
烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘。
暖通行业：中央空调[4]加湿，计算机机房中央空调加湿及消除静电。
保鲜储藏：果疏产品恒湿保鲜、储藏。
食品行业：干燥、脱水食品回潮、保鲜。
种植业：规模化种养菌类、花卉、热带植物及无土栽培等湿度控制。
养殖业：牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖保湿及消毒。
人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。
控制方式
手动控制：由人工操作进行加湿
湿度控制：由湿度控制加湿
时间控制：设定加湿周期自动加湿