标题：变频多联机
变频多联机简介
该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成，室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成；室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体，(一般由一台室外机和3-16台室内机组成）通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量，可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术（VRV技术)，克服了传统的水系统中央空调的许多弊端，具有明显的先进性及独到之处，所以一经问世，立即得到了世界空调界的广泛认可。
过二十多年的应用及发展，该项技术日益完善与成熟，已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。格力、海信日立、大金、三菱、志高、海尔、美的、格瑞德、中兴等公司均有此产品。
变频多联机系统组成
（1）室内机是末端部分，它是一个带蒸发器和循环风机的机组，与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看，为了满足各种建筑的要求，它做成了多种形式，如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。
（2）外机是关键部分，从构造上来看，它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时，通过变频控制器控制压缩机转速，使系统内冷媒的循环流量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组，通常只设一台变速压缩机；而对于容量较大的机组，则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。
（3）冷媒管采用铜管，分气管和液管，通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用，管接头制成了各种形式。
（4）控制系统：无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。
变频多联机的适用范围
目前多联机系统是应用于舒适性空调领域，特别适合于专业管理能力弱，如学校、医院；房间使用率低，如度假村、别墅、高档公寓；空调房间分散，分室分户收费，集中管理，如出租写字楼、办公楼、商住楼；更适合于中小型项目如几千平方米的企事业办公楼、酒店、夜总会、洗浴中心；负荷波动大，使用功能有区别，如大型商场、体育馆等的部分办公室；部分改造项目等。
变频多联机在空调领域的应用
住宅建设是建设行业的永恒主题，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对居住和工作环境的要求越来越高，居住环境的改善相应地带动住宅中央空调行业的快速发展。市场容量也成倍的增长。据统计，1999年约23个亿：2000年约为3～5个亿：2001年约为8～10个亿：2002年约为3O个亿；2004年约为5O个亿2005年约为200个亿；2O10年约为350～500个亿。而在中央空调领域，由于多联机系统温度调节精度高、舒适性好、变频节能、能够独立控制等诸多优点，在近几年得到迅速的发展。
住宅空调特点及要求住宅空调系统的特点主要表现为使用时间和使用数量具有强烈的随机性特征。这些随机性受到家庭人员构成、生活习惯、职业性质、经济水平等因素的影响。如有些住户一般不开启空调设备，只有在气候非常炎热和非常寒冷时才启用，而且大多数人只是在下班后和夜间睡眠才启用，并且尽可能减少启用的数量。而有的住户则对空调系统有较强的依赖性，气温稍高或稍低就启用空调设备，开启的时问长而且设备数量多。因此，住宅空调的使用受居住人员的影响很大，空调的设计应该注重舒适性高，耗能小，控制灵活、可靠性高、满足不同人使用需求等特点。
变频多联机系统在住宅空调中的优越性常见的家用空调器有窗式、分体式、家用中央空调系统。窗式空调的安装会对建筑立面产生较大的破坏，并且，其压缩机的工作噪声及其引起窗户振动的噪声直接在室内传播，特别是在夜晚，影响睡眠是让人十分头疼的问题，另外，其凝结水难以实现集中排放，严重影响建筑物外立面美观及公共卫生环境。分体机安装拆卸简单，但系统形式为一拖一（一台室外机拖带一台室内机），且室内机与室外机之间的距离不能超过15米（因生产厂家不同可能有所差异）。在较大面积的户型中，往往设置多台室外机且就近安装，同样影响建筑物外立面美观及公共卫生环境。另外，其室内机形式一般为壁挂式和柜式，大空间、大面积的厅房，无法解决送风的均匀性和更高的室内空气品质要求，很难与室内装修配合。这些问题大大降低了住宅的档次和品位。
配管长度、与建筑物内外装修的配和、室内的舒适性、空调的可靠性、新风量、控制的个性化需求等要求，窗式、分体式空调都很难适应用户的需求。
家用中央空调系统一般有以下四种方式（1）小区集中供冷供热系统。
（2）户式风冷热泵水机系统。
（3）一拖一风管式空调系统。 
（4）变频多联机式系统。
小区内集中设冷热源站房，通过室外管网将冷热水送至每户。该系统具有中央空调的优势，如房间的温度分布均匀、不占有房间的使用面积、室内噪音低等。但一次性投资大，需有效的物业管理，平时运行费用高，专人维护，收费困难，此系统应用于住宅空调很少。
变频多联机优点
变频多联机系统与传统的水系统中央空调（冷热量传递介质为水）相比，具有以下明显的优点：
节约能源、运行费用低
采用冷媒直接蒸发并利用变频技术，效率高，耗能低，节能效果非常显著，而且在室内避免了跑、冒、滴、漏等现象。
系统内每个区域均被单独控制，只有在那些需要空调的房间内，系统才会制冷或供热；而对于那些暂时不需要空调的房间，系统将完全关闭，从而减少了不必要运转成本。
由于采用独特的变频技术和新型涡旋式压缩机，室外机输出功率可根据室内机负荷的大小自动调节，50%负荷时，能效比达5.14，即部分负荷运行时能效比非常高。而大型冷水机组在低负荷运行时能耗相对较大，从这一意义上讲SET-FREE系统节电30%以上，大大节省了运行费用。
节省占地面积、有效利用空间
室外机属于风冷热泵型机组，可直接放于屋顶、阳台或楼外空地（机组重量不会对大楼楼顶结构产生影响），无须设置机房，而且不需要冷却塔、水泵、软化水等繁琐的附属设备，节省了大量建筑面积和基建投资，业主也可将这些空间用作其途径获得更大的收益。
室内机外型尺寸都非常精巧（机身超薄），连接的冷媒管很细且安装没有坡度要求，室内机本身附带冷凝水提升泵，可以提高冷凝水管的安装高度，这样就可大大节省吊顶空间，有利于提高吊顶高度。
控制先进、智能化管理
为更好地满足用户对温度的舒适要求，利用模糊逻辑控制原理，室内机同时感应室内空间与辐射温度，自动调节出适当温度，使房间内温度达到舒适均衡。
室外机、室内机都带有电脑板，通过信号的传输可对室内外机的电子膨胀阀进行连续精密调整，温度波动范围小，并可实现时间、风量、风向、状态的自由设定与控制。
空调系统备有简易遥控器、有线遥控器、无线遥控器、中央控制器、7日定时控制器五种控制方式，另外变频多联机系统还提供中央管理系统，可直接连接计算机进行楼宇的智能化管理。
工程设计自由度高、灵活方便
只用“电”这一种能源就可解决全部空调运行问题，比较安全可靠，夏送冷风，冬送暖风；而且变频多联机系统实现了在冬季-15℃的室外温度以上变频多联机系统保证稳定的供热运转，完全可满足在寒冷地区的空调需要。
变频多联机系统室外机与室内机之间的冷媒管道配管长度可达100米（840型室外机为120米），室外机高于室内机的高度差可达50米（当室内机高于室外机时为40米），并且同一冷媒系统中各室内机之间最大高度差为15米，因此此系统可广泛地应用于各种楼宇建筑。
室内机有天花板内置风管式、四面出风嵌入式、两面出风嵌入式、壁挂式等7种型式、34个型号，用户可根据建筑风格和装饰美观的要求任意选用。
可采用多种新风形式（全热交换器、室内机、新风机）来满足不同使用场所的温度、湿度要求，而且新风机吊顶安装，不需设设备间，节省占地面积。
安装极为方便、施工周期短
不需要机房及大量的附属设备，连接室内外机的仅是铜管，管道系统的安装非常简便、迅速，施工周期短。可分层、分区、分段进行安装，并分层、分区交付使用，旧楼改造不影响正常办公和营业。
通讯系统采用无极性双绞线通讯线，在减少布线工作量的同时，避免了正负极接线错误而造成的损害，使施工简单化。
同径化管道系统（部分厂家有）节省设计施工时间和劳力，整个冷媒主管采用同一口径，将复杂的管道选择和施工简单化。
室外机的同厚度、同高度在排列时更美观、更方便；在室外机中，前方、后方或底部其中任一方向均可连接管道。
操作人性化、维护保养简单化
设备运行时不用专人管理，室内外机通过微电脑实现全部自控，遥控器功能强大，操作简单、明了。
遥控器以及室外机电路板显示器均可显示设备运行数据和故障代码，维修保养人员可以通过显示的数据和代码及时、准确、全面掌握设备运转情况。
变频多联机系统是冷媒直接蒸发制冷系统，它不需类似冷水机组的大规模保养，只需简单清洗室内机过滤网和室外机散热翅片。
如一幢大楼变频多联机系统，当一套系统发生故障时，只修理这套系统即可，不会影响到其它系统的正常工作。
使用寿命长
严格的品保体系确保产品的质量，使用寿命可达15年以上。
运转宁静、噪音低
多项新设计、新技术、新材料的采用，实现整体系统低噪音。