标题：暖气片
简介
超导暖气片工作原理：暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度。虽然是新技术，但是也要遵照热  传递的原理和能量守恒定律：受热物体的温度不会高于热源的温度。否则能量将不再守恒，显然这是不可能的。暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度，不会超过热水的温度。实际中暖气片要向周围空间散热，也就不会达到下面水管里热水的温度。有的买家会问：那暖气片能比水温低多少呢？这个问题随机性因素很多，不好确定。和室温、屋子空间大小、是否严密不易散热有很大关系。如果室温低、屋子空间大、并且密封不好容易散热，那暖气片热量会大量辐射到周围空间，导致暖气片比水的温度低很多。此种暖气片用水少，只需要热水经过一根直通的管子，不需要热水在整个片体中循环。
工作原理
暖气分为水暖和气暖，通常我们所说的暖气片指的是水暖，就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水，再通过管材链接到暖气片，最终通过暖气片将适宜的温度输出，形成室内温差，最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是在制热设备（锅炉）中加热经过水处理设备处理过的水，使其蒸发，采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片，暖气片通过自身的导热，将热量从内壁传到外壁，外壁以对流的方式加热空间的空气，同时以辐射的形式加热空间中包含的壁（墙体，家具，人体等）。使房间的温度升高到一定的温度。
优缺点
优点插片散热器的用途越来越广泛，为带动插片散热器的发展做出了突出贡献。选择插片散热器也具有其他散热器材无可比拟的巨大优势。接下来为您讲述选择插片散热器的几大优势。 插片散热器与传统铸铁暖气片相比除美观之外优点:  1、散热效果好。插片散热器最大的特点就是散热效果比传统铸铁暖气片要提高劳动效率30% 左右。  2、质量很稳定。插片散热器的质量要比传统铸铁暖气片稳定的多。 插片散热器的性价比非常合理，插片散热器的种类、样式颜色很多，可以同任何室内装饰风格相搭配。  如有独 特的的角形、圆弧形、板凳形和浴室专用形和200多种颜色。而且插片散热器表面采用电泳喷 漆、喷塑罩面，具有光滑洁净、无棱角、防止磕碰、无污染等特点。附加功能全。插片散热器可以有很多附加功能，如利用异型插片散热器可以做房屋中的屏 风、护栏、坐具和楼梯扶手。对比水地暖相比暖气片的优点：
1.水地暖是地面整体发热，发热均匀，舒适性更好；
2.而暖气片终端散热，带动室温，室内温度不均匀，舒适性要较差一些；
3.水地暖地面发热，温足而顶凉，更适合中医养生。
4.暖气片需摆放占空间，需节约空间的业主不适用。
水地暖相比暖气片的缺点：
1.水地暖更占用层高。水地暖地面结构：保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板，发热层也就是供热管道，蓄热层也就是水泥层。抛开地板或地砖层高不计，地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。
2.暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中，不直接占用层高。
3.暖气片采暖致热更快。水地暖开始供暖时，需先致热水管上方的水泥层，再致热地板，然后地板致热空气，从开启到达到预期温度，耗时较长；而暖气片终端散热，不用加热水泥层和地板，室内温度初次提升更快。（因此水地暖和暖气片在使用方式上有很大不同，水地暖一般情况下是不完全关闭的，当家里没人时，也处于运行状态，不完全关闭）
分类
1、钢制翅片暖气片：由于外观较差，不能被作为主流零售市场的认可。其价格与钢制插接焊暖气片相比，没有优势，加之运输安装略显麻烦。但其价格和防腐性相对有一定的竞争力。主要在低端工程市场中仍然占有不小的市场份额。后期开发的钢铝复合暖气片较之更为优良。
2、工艺铸铁暖气片：综合性能差，外观不符合中国人的审美标准，所以在中国没有客户基础，因此中国几乎没有销售。优点：符合西方审美观，属于进口产品。
3、钢制板式暖气片：美观度及防腐性能不及钢制柱式暖气片，价格比钢铝复合暖气片略高。主要在南方市场中，其市场占有率却有着压倒性的优势。
4、纯铜暖气片：造价高、性价比低、且不易运输，市场占有率极低。优点：超强抗腐蚀。
5、普通铸铁暖气片：属于过时产品。但由于成本低，防腐蚀性好，尤其是市场需求的惯性还不可低估，所以在今后的若干年内，在低端零售市场和工程市场中仍然将占有相当大的份额。
6、钢制柱式暖气片：优点是突出的美观度，良好的性价比。使得该种暖气片以压倒性优势稳居新型家用暖气片销量和市场影响力的榜首。但由于其防腐性能和散热性能还有待继续提高，在恶劣水质情况下不宜使用;在燃气壁挂炉采暖系统中节能不及铜铝复合暖气片。
7、钢制插接焊暖气片：综合性能低，由于外观较差，焊接外露，很难进入主流市场;耐用性及承压性均不足。也很难在工程市场上有很大的作为。但在低端零售市场中其价格优势非常明显，加之外观与暖气片性能略好于普通铸铁暖气片，主要在低端零售市场尤其在农村市场及乡镇使用无压土炉为热源的采暖系统中，其市场占有率在挤占铸铁暖气片市场的同时，仍在不断扩大。
8、铸铝暖气片：抗腐蚀性能太弱，不适合北方集中供暖的零售市场和工程市场。主要在南方以家用采暖炉为主要热源的供暖系统中。由于水质非常好且可控制，铸铝暖气片的弱点可以被忽略。属于中国南方产品。
9、铜铝复合暖气片：铜铝复合暖气片优点：美观性，防腐性和散热性都很优异，主要在北方市场和高中端市场及水质较差地区和以燃气壁挂炉为热源的市场采用。成为北方市场中高中档工程和零售的主流。由于部分厂家生产的钢制柱式暖气片的质量问题在使用过程中逐渐暴露，人们对铜铝复合暖气片的认可度仍在不断增加。由于铜铝复合暖气片的售后问题比较少，许多终端零售商业比较倾向于推荐该款产品。另外，南方地区一些比较有远见的销售商也正在加大推广铜铝复合暖气片的力度。以便在钢制板式暖气片和铸铝暖气片为主流的南方市场中寻求差异化。上述这些因素使得铜铝复合暖气片的销售量在今后的若干年内呈上升趋势。但是由于铜和铝作为贵重金属，其稀缺性无法改变。随着全球经济发展，铜和铝的国际价格进一步提高的趋势在所难免。正是因为价格因素使得铜铝复合暖气片的发展受到巨大制约。 铜铝复合暖气片“瘦高扁片”型的暖气片虽然节省空间，但由于较高的暖气片需要较大的水压力，分户供暖的锅炉很难达到要求，因此，分户供暖家庭最好不选择此类造型的暖气片。
10.电暖气片：也叫油汀(音ting 一声)，是一种将电能转化为热能的产品。随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高，新的采暖方式不断涌现，其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式。国内的电采暖方式主要分为发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电暖气等.
11.真空超导暖气片：真空超导热管散热器依据全新的超导介质相变传热原理，其主要由散热器的高真空主体，特制专用的防锈热媒复合管及速热防冻高效传热复合介质（超导液）等组成。真空采暖是世界公认的环保节能采暖技术，针对传统水暖传热的耗能大、传热慢、热效低、废水多、维护困难、使用寿命短等缺陷，以高效的导热介质超导液代替传统的传热介质--水，利用超导液在真空封闭的管路中循环传热的全新工作原理，真正实现了省水节能、防冻耐蚀、安装简捷、不需维护的全新采暖。暖气片(19张)
12.复合镁合金压铸暖气片
其特点是：
1、国际品牌的AZ91D专用耐腐蚀镁合金。节能、高效、质优、价低(13张)
2、产品热惰性小，比青黄铜、钢、铁传热效率有明显优势。
3、680℃的液态镁合金，630T—800T全自动压铸机一次整体压铸成型。
4、采用两种金属的热熔铸结合，各取优点，大大提高了散热器的散热量和使用寿命。
5、独特的超厚水道设计，使产品的工作压力达到2.0MPa以上。
6、独特的两次TY3318的内防腐喷涂工艺，保证产品在PH5-12水质下长期使用。
7、环氧树脂粉末静电喷涂，不会产生铅等有害物质，表面光滑，持久亮丽。
8、水道暗藏防烫设计，前后面板表面温度偏低，防止烫伤家人。
9、模块组合，方便增减，各种规格可供选择。
10、独特的传导、辐射、对流三种传热方式，强化了散热效果。
11、空间加热时间迅速，节省供热费用。
12、价格和铸铁暖气片差不多。
13压铸铝暖气片
在我国压铸铝暖气片又叫欧式铝制暖气片，主要特征是每柱头部有压铸成形的导风片，柱与柱通过内接联接成件。这种暖气片在欧洲已制造和使用60多年，是欧洲使用最广泛的暖气片。成熟的技术和工艺很好地保证了该暖气片制造质量，而耐氧腐蚀的特性使其具有很好的使用寿命，所以可靠性非常高。 
铝具有很好的导热性，金属热强度很高，也就是说铝制暖气片可以用较少的材料制造出更大的散热量，所以在产品制造中可以很好地节约资源。该暖气片散热量大而又可以很好地调控，因此在使用中可以按需调控室内温度，减少不必要的浪费。该暖气片热效率高，从而可以减少热媒水的传输量，减少传输耗能。所以欧式铝制暖气片的节能效果是很显著的。 
压铸铝暖气片耗材少，加工容易，所以在制造中对环境的影响最小。该暖气片表面一般用塑粉防护，不挥发有害物质，所以对环境和人体无害。该暖气片有很好的导风结构，所以不会熏墙也不会熏顶，可以减少室内重新粉刷造成的麻烦及对环境和人体的损害，所以欧式铝制暖气片是最环保绿色的暖气片之一。 
压铸铝暖气片有很简约的外观，可以很好地与墙面融成一体，与各种风格的家具与装饰和谐相处，符合现代人的审美观。
泰东提供(4张)
14、铜铝对流暖气片
铜管铝翅散热器（铜铝对流散热器/暖气片）具有耐压强度高、传热快、体积小、重量轻、安装方便、外观亮丽、高效节能等注多优点,广泛使用于宾馆、公寓、商场、学校、医院、住宅等建筑领域。其良好的散热性能、新颖的外观和过硬的产品质量是替换老式散热器的理想产品。  铜铝对流暖气片铜管铝翅对流散热器，也叫铜水道对流散热器，铜管对流散热器，源于北美散热器，经佛瑞德引进开发后，生产出符合国内水质和环境的要求的高档散热器，引领对流散热器的发展潮流。铜管铝翅对流散热器由紫铜管道，铝翅片和钢板组合而成，工作原理是在采暖时热水经过铜管，致使铝翅片发热散热，使空间以对流的形式对室内散热的供暖（采暖）散热器。
15、铜铝复合暖气片
铜铝复合暖气片是一种把铜管与铝翼型材用精密涨压工艺做成散热元件的新型高效节能采暖散热器。是国家推广的新产品 , 是传统铸铁暖气片的换代产品。散热方式以对流为主。造型高贵典雅，散热性能优良，承压能力高，热媒在铜管中流动，不与铝直接接触，因此，使用寿命更长。又因铜和铝的导热性能优异，热效率很高。适合各种中、高档住宅和办公场所。大工匠铜铝复合暖气片按中心距分为十几种，颜色和长度有多种等由用户选择。散热器由上下护罩和主体两部分组成，上下护罩可分为单体和通体两种，通过护罩的散热窗口有百叶窗式、波浪式等多种供选择，护罩可灵活拆卸，以方便维护；主体结构分单水道和双水道两种，其它均相同。外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺，色彩艳丽，经久耐用，清洁方便。为充分节约空间，一般用托卡托挂安装的墙壁上。
16、钢铝复合散热器
钢铝复合散热器是一种采用特种焊接工艺精制而成合成暖气片产品，它的各项指标均达到部颁标准。在复合散热器表面采用静电喷塑新工艺，附着力强，使用寿命长。
复合散热器产品具有传热快、耐压高、装饰美观、水气暖均可的特点，广泛适用于住宅、宾馆、医院、办公场所等豪华建筑。
管材
暖气片（散热器）管材的选择 
PP-R管材及管件的基本要求
①管材及管件必须卫生、无毒、无污染等。
②管材及管件的耐热，必须长期能在95℃水温以上使用，短期使用温度可达110℃以上，膨胀、伸缩系数不宜大。
③管材及管件的耐压力，必须长期能在10bar水压以上使用，且强度高、无泄漏、无破裂等。  ④管材及管件应防腐蚀、不结垢。
⑤管材保温效果要好、导热系数低。
⑥管材及管件内外壁应光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观。
⑦采用热熔连接、安装应方便、可靠。
⑧管材及管件的公称管径应符合一定的制造标准和通用性，在此一般管径为DN20/25。
⑨管道的设计流量不能太大，管道内径水流速不宜大于0.8～1.0m/s，流速过大对系统阻力不利，流速太小会增加系统造价，因此在选用时应全面考虑。
标准词汇
标准散热器量：采暖散热器在标准工况下，单位时间内所散发出的热量。
铸铁散热器壁厚：3-3.5mm.
铸铁散热器材质：国家标准规定铸铁散热器材质为铸铁100，钢制散热器壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制散热器，1.8mm以上的为厚钢制散热器。
钢制散热器材质：一种是薄板型，常采用厚度δ=1.2~1.5mm的碳素优质冷轧钢板；另一种是管基型，以水煤气管为过水的基本元件。
铜铝复合散热器壁厚
铜：横管为0.8mm,竖管为0.6mm。
铝：0.6mm
技术标准
暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为1.5MM。
暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6MP。
暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120MM，误差不大于±5MM。
暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15㎜；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。
暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。
暖气片焊接应符合GB/T 985 GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。
暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15μm，漆膜厚度不得小于60μm；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。
暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。
暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。
卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片，每组散热量在进回水温度为80C/60C时不小于685W。卫浴用暖气片立管中心距为570mm，高度在1米以内，长宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。
暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。
材质
暖气片的材质:1、铸铁散热器；2、钢串片散热器（这两种是老式的  片，主要运用在北方的大型城市供暖中），现在的新型散热气有：1、钢制管式（就是钢管型，有圆管、扁管等）；2、钢制板式（主要是从欧洲进口的，散热效果好，对生产工艺要求比较高，投入较大，但不适合集中供暖，因为里面不做内防腐）；3、铝合金型（价格便宜，寿命较短）；4、铜铝复合（现在还有钢铝复合、不锈钢铝复合）；5、铸铝；6、钢制内搪瓷（以内搪瓷为防腐，寿命较长）；7、铜管对流散热器等等。
近几年市场上出现了一种新的“免抽真空超导暖气片”
免抽真空超导暖气片，是在传统暖气片的基础上研发更新的新产品，该产品是在暖气片底部夹层的钢管内走水，在暖气片的内腔注入少量超导液，当热水通过超导暖气片底部连接管时，超导暖气片内的超导液被激活。激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热，同时被冷却回流到热源到管处又被激活气化。如此反复工作达到散热目的。免抽真空超导暖气片是真空超导暖气片的升级产品，其区别在于：真空超导暖气片需要用真空泵将暖气片内腔抽成真空，而免抽真空超导暖气片是在正常环境中，利用热拍方式形成真空。既节省了用真空泵抽成真空的步骤，同时也解决了售后维修难的问题。如果出现暖气片不热的情况，不需要拆卸，而是直接打开阀门，加入超导液，然后拧死阀即可
型号规格
暖气片通常都是根据单片的宽度和厚度来进行型号和规格的区分。如：钢制60圆头 1800高 暖气片，是指暖气片单片的宽度是60毫米。高度是1.8米高。一般暖气片里写的600*450等，单位都是毫米。
安装注意
针对目前采暖暖气片出现的诸多产品、零配件、安装等质量问题，安装和使用采暖暖气片时要注意以下五个环节：
全面了解居住区情况。在决定选购和更换新型采暖暖气片前，一定要对本生活小区的供暖系统(含供暖方式)、室内墙体情况(薄墙、保温墙等)了解清楚，根据具体情况“对症下药”，选购和安装适合居室条件的暖气片。
明确购买原则。挑选和购买暖气片，要选择有固定场所、规范、有规模、实力强，销售、安装、质检、售后服务等实现一体化服务，具有良好品牌形象和诚信度的商家。
常识问题
供热的几种情况
暖气片供热一般有三种情况：①进水温度95，出水温度70，②进水温度75，出水温度57，③进水温度55，出水温度45。可见进水温度的重要性。
供热前准备
首先，对室内暖气片逐一查清，检查室内采暖系统阀门，手动跑风是否完好，是否处于关闭状态，待供热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好，避免跑、冒、滴、漏;检查是否有妨碍供热抢修等隐患;供热注水期间用户家中应留人观察;在采暖系统注水时，手动放风，见水为止。
不热时怎么办
首先要弄清哪个供热单位供热，原则上谁供谁管;其次，向建设本楼的相关单位反映，由他们负责处理。若是小区管线失修、失调，应由产权单位抢修、调节。
漏水怎么办
首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿，如果水四处喷溅，可用毛巾把漏水处包起来，引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门)，老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时，如果情况特别紧急得不到控制时，可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门，并及时拨打外网维修人员的服务电话。
渗水如何判断
对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水，随着供水温度的提高，渗水可能减轻。超过10滴以上属渗水现象，可根据实际情况，观察大约3到5天，如果随着气温变化，渗水吗现象减轻，用户可用接水器接水，如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位维修。
暖气里水能放吗
暖气里的水是做过防腐处理的软化水，加有化学药剂，使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会导致供热系统气塞，影响供热效果。暖气大量失水，会影响整个系统的压力和流量，势必影响供热温度。
安装
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施，不能以任何方式拖拉暖气片，暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。 [1]
2、现场清理干净，供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。 
3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求，连接暖气片的支管螺纹应完整，如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%，并至少年宫扣以上的完整螺纹。 
4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。 
5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行，但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 
6、暖气片安装步骤：先安进水阀和回水阀，固定挂件用水平尺测量暖气片的位置，将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。试压：关闭主管连接阀门，关闭暖气片的进回水阀，试验压力应为工作压力的1.5倍进行试压2至3分钟不渗漏为合格。
保养
散热器在下一个供暖季节来临之前，一直处于闲置状态。因此，在供暖之前对散热器进行清洁与保护是十分必要的。而正确保养散热器也是必不可少的。
新的采暖季节到来之前，应对散热器上连接的放气阀、丝堵及管路上的管件进行检查，（受热胀冷缩的影响）螺纹连接处如有松动现象应拧紧，以免供暖后漏水。还有，清洁散热器表面时，请使用软毛巾或毛刷，请勿使用任何种类的有机溶液，可使用日常的洗涤剂，如：洗洁灵，弱碱性肥皂水等。
因此，当我们准备启用散热器供暖之前，如何做好清洁工作是非常重要的，而且马虎不得。毕竟想要舒服的过完整个冬天，散热器是大功臣一个。