标题：硅藻土过滤器
简介
本设备由壳体、中间轴、过滤板、过滤网、导杆、气阀、玻璃视镜、胶轮等件组成，所有液体接触的机件，均采用不锈钢材料制成，壳体分为多节、单节、节间用橡胶密  硅藻土过滤器封圈密封，便于拆卸清洗。 采用硅藻土过滤机，比陈旧棉饼过滤机由明显的优势：能源可节约 92% 酒损失减少 90% 设备成本节约 2/3 生产工人减少 3/4 使用硅藻土过滤后的酒和饮料，风味不变，无毒、无悬浮物、沉淀物、澄清透明、滤清度高、占地面积小、轻巧灵活、移动方便。
应用范围
硅藻土过滤机适用于果酒、白酒、保健酒、葡萄酒、糖浆、饮料、酱油、醋、以及生物、医药、化工等液态制品的澄清过滤。
1.饮料业：果蔬汁、茶饮料、啤酒、黄酒、果酒、白酒、葡萄酒等
2.制糖业：蔗糖、果葡糖浆、高果糖浆、葡萄糖浆、甜菜糖、蜂蜜等
3.医药业：抗生素、维生素、合成血浆、中药提取液等 
4.调味品：醋、酱油、味精、料酒等
5.化学制品：树脂、无机酸、有机酸、醇、苯、醛、醚等
6.其他：明胶、骨胶、海藻胶、植物油、淀粉等
主要控制参数
硅藻土过滤器选用的主要控制参数为壳体材料、壳体工作压力、直径、助剂用量、反冲洗强度等。
硅藻土过滤器主要分类
1）、按过滤单元的型式：柱式和板式。
2）、按过滤器的使用方式：一体式和独立式。
3）、按助剂的使用方式：可逆式和可再生式。
（1）可逆式硅藻土过滤器

技术性能要求
1）、游泳池用硅藻土过滤器宜使用600#或700#硅藻土助滤剂，其卫生要求和物理化学特性应符合《硅藻土卫生标准》 GB14936–1994和《食品工业用助滤剂硅藻土》QB/T 2008–1995的规定。
2）、硅藻土过滤器的外壳及附件应采用高强度、耐腐蚀、耐压、不变形和不污染水质的材料。
3）、大、中型游泳池水处理系统使用的过滤器整体耐压不宜小于0.6MPa。
4）、硅藻土过滤器的反冲洗水不得直接排入市政管道，必须有硅藻土回收或沉淀的措施。
硅藻土过滤器主要优点
对可导致腹泻、呕吐，严重者会死亡的隐孢子虫和贾第鞭毛虫的滤除效率达到99.99%以上；过滤精度高，达到2-3μm, 过滤出水水质澄清透明，浊度<0.1NTU。
硅藻土过滤器水处理应用
硅藻土作为水过滤介质应用始于1915年，二战期间美军使用移动式小型硅藻土净水装置为战地提供生活饮用水。20世纪50年代，美国开始采用硅藻土过滤机对游泳池池水进行过滤净化处理。到60年代初，全美国就有60%以上的公共游泳池采用硅藻土过滤机过滤净化处理游泳池循环水。世界卫生组织在2006年《环境娱乐用水安全准则》中，将硅藻土过滤器称为超微过滤器（UFF）。目前应用最广的硅藻土过滤器是日本三浦化学装置株式会社室外A-1可逆式硅藻土过滤机在全球共销售A-1型硅藻土可逆式过滤机15000台，使用案例包括1988年举办的第24届韩国奥运会游泳场馆，1994年的日本广岛亚运会场馆等大型场馆。英文造价太高，国内使用的案例不多，全国仅有300多个案例，包括北京首都体育大学游泳馆、上海黄埔中心游泳馆等。2009年6月，随着游泳事业发展的需要，大型比赛对水质的要求越来越高，在住房和城乡建设部新编制的《游泳池给水排水工程技术规程》中，正式将硅藻土过滤器列入规范。 从国内外的经验和发展趋势看，硅藻土过滤技术用在泳池中的缺点还是比较多，如反冲洗水不得直接排入市政管道，必须有硅藻土回收或沉淀的措施；另外处理同样水量的硅藻土设备功耗大于目前的很多精化技术，且对专业化操作要求较高；大规模推不符合我国寻求低炭环保的国情，所以游泳池过滤的主流产品必将是节能环保产品为发展方向。
产品选用要点
1）、一般要求：中型游泳池水处理系统使用硅藻土过滤器时，每个系统的过滤器数量不得小于两台。大型游泳池水处理系统使用硅藻土过滤器时，每个系统的过滤器数量不得小于三台。
2）、硅藻土过滤器的滤速宜按低限选用，生产厂家应提供过滤器正常工作时的硅藻土助剂型号和助剂用量。
3）、使用硅藻土过滤器的游泳池水处理系统可不投加混凝剂。
4）、选择硅藻土过滤器作为泳池水处理设备时，应充分考虑滤元再生效果，目前市场上出现类似砂缸的单向反冲洗，单向涂膜的烛式硅藻土过滤器，因滤元没有再生功能，导致使用一段时间，必须对滤元进行人工清洗，因技术不成熟，导致逐渐被市场淘汰。
5)、硅藻土在泳池使用时操作复杂，投加硅藻土需先进行搅拌再投加，硅藻土过滤器在反冲洗过程中会被冲出过滤器实际再生只不过是个噱头，而且硅藻土过滤是微生物通过硅藻土颗粒孔时被硅藻土拦截，达到过滤效果的，所以一般情况下需要反冲洗时就要再加硅藻土。
施工、安装要点
1）、过滤器基础按设计图施工，稳固设备的地脚螺栓应与混凝土基础牢固的结合成一体，浇灌前预埋孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求；混凝土基础需配有防潮层。
2）、各过滤器搬运，应根据其重量及形体大小，结合现场施工条件，决定采用运输设备。安装时，索具必须检查合格，吊索的绳长度应一致，以防受力不均，罐体变形或损坏。
3）、过滤器的配管安装应定位平整，稳固后进行，阀门手柄安装方向应便于操作，排列整齐。
4）、过滤器顶部高点应安装自动排气阀，底部低点安装排水阀。
5）、过滤器反冲洗管上安装玻璃钢观察口。
6）、在过滤器进出管路上应安装压力表，压力表朝向应便于读数。
主要技术参数
高品质泳池专用过滤机
产品型号机组尺寸(W*L*H)mm电机功率kw过滤面积m2过滤能力m3/h过滤泵m3/h机内配管DN处理水量m3设备重量kgKQ12-202800*1000*14503110～15105040-90200KQ24-203800*1000*145042.424～30246596-180300KQ40-204800*1000*14505.5440～554080160-330450KQ60-2061500*2000*14507.5660～8060100240-480800KQ100-2101500*2000*14501110100～120100125400-7201200KQ150-2152000*1800*14501515150～170150150600-11201800KQ200-2252000*1800*145018.520200～230200200800-13802200KQ250-2302000*1800*14502225250～2802502501000-16802600KQ300-2402000*1800*14503030300～3303002501200-19803200KQ400-2503000*1800*14503740400～4504003001600-27003800KQ500-2603000*1800*14505250500～5505003002000-33004500工业用过滤机
型 号外形尺寸(mm)过滤面积(㎡)滤片数（张）阀门口径理论流量以白酒为单位(T/H)工作压力(Mpa)需配泵型号XSK500-A2450×750×8505.938Dg3213-15≤0.3YL20-25XSK500-B1950×750×8508.520Dg328-10≤0.3YL20-25XSK400-A2350×680×8009.838Dg329-12≤0.3YL20-25XSK400-Ⅰ1840×680×8005.120Dg326-8≤0.3YL10-25XSK330-Ⅱ1700×600×7503.420Dg323-5≤0.3YL5-25XSK330-Ⅲ1600×600×7502.515Dg322-4≤0.3YL5-25XSK2501100×350×4502.220Dg321-3≤0.3YL3-20XSK220950×300×4201.115Dg320.5-2≤0.3YL3-20
执行标准
国内对硅藻土过滤器无相关标准，制造商应提供企业标准或生产参照的国外同类产品标准。
《水处理设备制造技术条件》JB/T 2932-99
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 JGJ265-2003
《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14：2002