标题：湖南愚人水处理设备有限公司
基本信息
公司简介：湖南愚人水处理设备有限公司拥有自主知识产权的系列产品,例如,高频臭氧机(专利号:00224155.2),高效反渗透纯水机(专利号:200710034367.5),高频高能电子除垢器(专利号:00224278.8),EDI超纯水机,超纯水系统(专利号:200520052039.4 200520052038.X 200620052181.3 200620052180.9 200530048893.9 200530048894.3 200630048747.0) 
湖南愚人水处理设备有限公司经过几年的风风雨雨,在各级邻导的关怀下,以及全公司同仁努力下,由一个作坊式的小厂发展到国内最具规模的专业水处理设备公司.公司现位于湖南省环保工业园区，背靠美丽的同升湖。建设有3600平方米的标准厂房，2400平方米办工楼。两台专变供电；高速光纤到每个房间。公司现有在职员工50多名,其中教授2名,中级职称10多名,技工30多名,湖南愚人水处理科技有限公司所有产品均严格按照ISO9000工艺流程生产,员工按5S要求进行严格培训上岗。愚人水处理产品遍布湖南省每一个县级城市,并辐射到全国各地. 
2007年,湖南愚人水处理设备有限公司高德耀先生与Handechco,.ltd共同出资组成中外合资企业,湖南麦克尼斯水处理科技有限公司,专业从事水处理设备中超纯水系统用的核心模块-EDI模块,生产销售. 
湖南愚人水处理设备有限公司，其精良的产品品质，卓越的经营理念，完善的服务网络在全国享有广泛的赞誉。公司汇集了一批长期从事水处理技术研究、工程应用，实践经验丰富的工程技术人才。公司整合固有的技术、人才优势，以单晶硅、多晶硅、硅片切割、太阳能电池、半导体硅材料、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、引线框架、半导体集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光纤通信、电脑元件、电解电容器、电子行业等纯水、超纯水工程项目为重点，对产品进行了深入长期的研究、开发。多年来，我们以精湛的技术、优良的设备及工程质量获得了用户的认可和好评。
愚人水处理设备分类：
一、愚人水处理设备之生活直饮水设备1. 生活饮用水设备简介：本设备为解决民用饮水的水质和其他相同要求,主要去除水中过量的机械杂质、有机物、去除水中的异味，降低水的硬度和色度；
2. 适应水源：地下水净化处理 \ 河水净化处理，自来水深度净化处理；
3. 主要原理：石英砂过滤器+活性碳过滤器+钠离子软化器+蜂房过滤器+杀菌器
经本设备处理后设备出水达到国家饮用水卫生标准（GB5749－85）。
4. 生活饮用水装置选型表:
型号处理水量(T/H)主要配置进出水管(mm)材质控制方式


石英砂过滤器活性碳过滤器软化器蜂房过滤器




YRJS11YRSF-300YRSF-300YRNG-300YRUF-1DN201、玻璃钢
2、钢衬胶
3、不锈钢1、自动
2、手动YRJS22YRSF-400YRSF-400YRNG-400YRUF-2DN20

YRJS55YRSF-800YRSF-800YRNG-800YRUF-5DN32

YRJS88YRSF-900YRSF-900YRNG-900YRUF-8DN50

YRJS1010YRSF-1000YRSF-1000YRNG-1000YRUF-10DN50

YRJS1515YRSF-1200YRSF-1200YRNG-1200YRUF-15DN50

YRJS1818YRSF-1400YRSF-1400YRNG-1400YRUF-18DN65

YRJS2020YRSF-1800YRSF-1800YRNG-1800YRUF-20DN65

YRJS2525YRUF-25DN65




YRJS3030YRSF-2000YRSF-2000YRNG-2000YRUF-30DN80

YRJS4040YRSF-2400YRSF-2400YRNG-2400YRUF-40DN100

YRJS5050YRUF-50DN100




二、愚人水处理设备之矿泉水设备
1. 矿泉水工艺流程：愚人YRK-1系统为基本矿泉水生产设备工艺流程，该矿泉水生产工艺流程适合水源水质比较好，水源中矿物质成份比较简单的天然矿泉水，本系统采用两级精密过滤器，臭氧灭菌和中空纤维超滤器的成熟工艺。矿泉水系统出水符合国标《GB8537-95》标准。这种矿泉水生产工艺已经在湖南、湖北、江西、广西、广东、贵州等地有多套矿泉水设备运行，用户反映良好。  愚人矿泉水设备工艺流程
二、愚人矿泉水设备配置：精密过滤器 YRJ-5 YRJ-1 高频臭氧机 YRO3-10 臭氧漩流混合器 YRX-10系列 中空纤维超滤器 YRT系列 大桶灌装机　 YR系列大桶（小瓶）灌装机 三、愚人水处理设备之去离子水设备1. 主要用途：◆ 护肤品生产用纯水 ◆ 洗发水生产用纯水 ◆ 染发剂生产用纯水 ◆ 牙膏生产用纯水 ◆ 各种清洗液生产用水  愚人去离子水设备◆蓄电池生产用纯水◆锂电池生产用纯水◆太阳能电池生产用纯水
◆ 电镀、玻璃镀膜用高纯水◆超声波清洗、超音波清洗用纯水◆汽车、家电、建材产品表面涂装、清洗纯水
◆其它要求的表面处理用纯水.
2. 处理工艺：A、 原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→中间水箱→输送泵→混合床离子交换器→紫外线杀菌器→微孔过滤器→纯水箱→用水点（推荐工艺电阻率≥5MΩ.CM）
原水→原水增压泵→精密过滤器→电渗析过滤器→中间水箱→中间水泵→离子交换设备→紫外线杀菌器→微孔过滤器→纯水箱→用水点（传统工艺电阻率≥5MΩ.CM）
原水→原水增压泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→复床系统→中间水箱→中间水泵→混合离子交换设备→紫外线杀菌器→微孔过滤器→纯水箱→用水点（传统工艺电阻率≥5MΩ.CM）
B、原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→紫外线杀菌器→纯水箱→用水点（推荐工艺电导率≤10μS/CM） 
原水→原水增压泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→复床系统→紫外线杀菌器→微孔过滤器→纯水箱→用水点（传统工艺电导率≤10μS/CM）
3. 工艺优点分析
(1)、 采用RO反渗透+离子交换系统相结合的成熟工艺，具有运行可靠、操作维护方便；
(2)、 与传统工艺相比具有运行成本低的优点（离子交换器的再生周期大大延长），与最新工艺相比具有造价低，耗材易得的优点；
(3)、 反渗透工艺技术先进，可靠
4. 愚人去离子水设备配置情况（以1T/h的纯水设备为例） 
(1). 原水增压泵 CHL2-30 0.55KW 不锈钢 1套 南方特种水泵 
(2). 石英砂滤器 YRSF-400 玻璃钢 1套 含天然石英砂 
(3). 活性炭过滤器 YRSF-400 玻璃钢 1套 含果壳活性碳
(4). 软化器 YRSF-400 玻璃钢 1套 含钠离子交换树脂 
(5). 蜂房过滤器 YRUF-2 不锈钢 1套 含5μ精密滤芯
(6). 高压泵系统 CDL2-160 不锈钢 1 南方特种水泵
(7). RO膜 YR-1000型纯水机 复合膜 4套 HYDRANAUTICS 
(8). RO自动清洗系统 PVC 防腐 全套 含防腐清洗泵、清洗箱 
(9). 中间水箱 V=1000L PE 1只 含液位控制系统 
(10). 电导率检测仪 CM-230 1台 在线检测，显示 
(11). 输送泵 CHL2-30 不锈钢 1台 南方特种水泵 
(12). 粗混床 φ300*2000*8 有机玻璃 1套 透明加强 
(13). 阳树脂 001*7（732） 高分子 35L 罗门哈斯树脂 
(14). 阴树脂 201*7（717） 高分子 70L 罗门哈斯树脂 
(15). 树脂再生系统防腐 1套 含再生箱和再生泵 
(16). 紫外线杀菌器 1T/h 不锈钢 1套 过流式紫外线杀菌器 
(17). 精密过滤器 0.22μ*500长 PE 2套 内含0.22μ滤芯 
(18). 纯水箱 V=1000L 不锈钢 1套 PE一次成型 
(19). 电阻率检测仪 DZG303A 1套 在线检测 
(20). 机架系统不锈钢 全套 
(21). 电气系统全套 
(22). 管道阀门系统 UPVC 全套 台塑华亚 设备材料均可根据客户要求另行