标题：二次供水
简介
通常人们所称的二次供水，是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式，因此，二次供水是近年高层供水的惟一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全，与人民群众正常稳定的生活密切相关。但是，过去在全国尚未有一个完整的针对二次供水工程的技  二次供水机术标准，只是在《建筑给水排水设计规范》相关章节中提出部分要求。
二次供水设备主要为补偿市政供水管线压力缺乏，包管寓居、生计在高层人群用水而建立的。比较原水供水，二次供水的水质更容易被污染，二次供水的安全性和可靠性一向都受到市民的广泛重视。往后但凡应建二次供水无塔供水器的建造项目，二次供水设备有必要独立设置，工程有必要与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。
供水设备
通常我们所说的二次供水设备，一般指的是无负压变频供水设备，也叫变频无负压供水设备，是由长沙市博永机电科技有限公司研发制作及反复检测的智能供水设备。传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般自来水管供给，这样有压力的水进入水池后变成零，造成大量的能原白白浪费。
而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网连接，对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备，在市政管网压力的基础上直接叠压供水，节约能源，并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
设备原理
二次供水设备，一般设在地上或地下室。有自来水的单位，运用该设备可以调度高峰用水量，增加水压，能在高峰用水时，满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄，只需将该设备接通水源电源，即可得到安稳的水量水压，满足用水需要。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三有些组成，其超卓利益是，不需缔造水塔，出资小、占地少，组织活络，建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后不需看守。广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。适用于供水户在5000户以内，日供水量在3000m3以内场所，供水高度达100米以上。　　二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体，运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体遭到紧缩，压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复，使设备不断供水。当罐内气体缺少时，补气阀可自动补气。
设备优缺点
1 给水办法  title传统的供水办法选用水池“水池一水泵一水箱”联合供水的办法，即水由市政至水池，运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量，可是由于自来水被放入水池中，使得自来水原有压力得不到运用，浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资。选用无负压供水设备可直接串接在自来水管网上，始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压，可充分运用市政给水管网原有的压力，完结差多少，补多少，使无负压供水设备的选型减小，节省出资，一同在运用进程中也不会构成设备和动力的浪费。　　2 供水质量　　传统的供水办法，极简略发作二次污染，由于在水流入水池和水箱的进程中，各种杂质、污染物很简单进入水中，尤其是夏天，水质很简单蜕变、变味，严肃污染了水源，影响了我们的身体健康。另外，假若描绘、施工进程中水池水箱的制作和防腐资料选择不当，也将直接污染水质。而无负压供水设备为全封闭作业，水与空气不直接接触，异物与杂质不能进入管网系统，保证了供水系统的水质安全；一同，设备本身选用了不锈钢优质资料或进行防腐处置，不会繁衍藻类，实在抵达不污染水质，满足我们对生计用水越来越高的卫生需要。　　3 节省出资　　传统的供水办法，需要缔造生计贮水池和水箱，GB 50015—2003修建给水排水描绘标准第3．7条规矩，生计贮水池容积(在短少资料时)按最高日用水量的20%～25%判定，由水泵联动提升进水的水箱的生计用水调度容积，不宜小于最大用水时水量的50%。一同为保证水质，防止被污染，还需设置紫外线消毒器等多套二次供水消毒设备。而变频无塔供水设备可与自来水管网闭式联接，不需修建水池和水箱，一同可省去因二次污染而投入的消毒处置费用。　　4 节能、节水、节地　　在节能方面，无负压供水设备直接联接于自来水供水管网上，可充分运用自来水管网原有压力，而传统的供水办法将自来水放入水池中，压力变为零，再由零初步从头加压，构成能量的浪费，用水量越大，浪费的动力就越多；在节水方面，由于无负压供水设备选用的是全封闭系统，彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象，一同也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费；在节地方面，传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房，在屋顶设置高位水箱、消毒间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而无负压供水设备占地小，且可多栋楼房二次供水合用，节省了这部分面积作为他用。　　5 作业处理　　传统的供水办法中所设的生计水池、水箱均需守时清洗和处置，作业还需人工监控。而无负压供水设备能在设备设定的供水压力下，全自动作业，还可进行远距离监控，运用、维护便当。　　6 描绘、设备　　1)无负压供水设备需要市政供水管管径较大。　　2)对供水、供电需要高。　　3)室外管线添加。
功用特色
1、两种作业方法： 主动作业方法：主动方法是作为正常供水状态下的一种作业方法。通常来讲，当客户正常供水后即选定该种方法，在主动方法作业时，全部管网的不一样供水需求，都将在无负压供水设备有用的操控之下，进行多种功用的适应作业。手动作业方法：该操作方法是为主动作业方法发作毛病时，为用户应急设 置的一种作业方法，该作业方法彻底选用最简略的发动方法，这种方法在操作面板上直接启停任何一台水泵电机，通常只要在主动失灵或调试的情况下才选用。
2、简单并入智能化办理体系，首要部件选用优质元件，整套体系具有很高的牢靠性和抗干扰性，其自带的规范串行通讯口（RS485），使得体系与计算机 的通讯非常便利。
3、水位维护功用，当水罐水位低于设定水位，体系主动维护停机。液位操控器功用安稳牢靠。
4、主动复位功用，停电后来电时或水位康复时体系主动发动。
5、毛病泵屏蔽功用，毛病泵屏蔽后直接退出运作顺序，由备用泵顶替作业。
6、主动维护功用：有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等主动维护功用。
主要形式：
二次供水的主要形式不设地下水池和不用水泵加压的二次供水，如屋顶水箱、水塔;设地下水池和水泵加压的二次供水，如加压后经屋顶水箱、气压瞄、变频调速水泵的二次供水。目前还出现了不设地下水池，在管道上直接加压的二次供水。
面临的问题
目前二次供水主要与屋顶水箱与地下水池有关。屋顶水箱在上海就有10.7万只，南京3.5万只;地下水池在广东佛山就有9477只，广州32972只，上海6394只。暴露的主要问题是水质污染问题突出，水质得不到保障;设施陈旧，设计、安装存在的问题较多;管理薄弱、甚至无人管理。对已建二次供水设施的改造，最突出的问题是屋顶水箱，对于屋顶水箱有两种意见：一是取消，二是改造。取消屋顶水箱，杭州、南京等作了深入研究，认为取消屋顶水箱的前提是要提高服务压力(杭州要提高13—17m，南京要提高12m)，增加高蜂供水量(杭州测算Kh从1.17提高到1.35，南京测算要增加L3N)，为此，管网中要增设加压站和水库，要改造和更换输配水管道。全部取消屋顶水箱，杭州测算共需投资l1.. 47亿元，南京测算要投资1547亿元。取消屋顶水箱后，杭州每年需增加电费l145.8万元，南京需增加1547万元。赞成保留和改造屋顶水箱的认为，只要管理正常、清洗及时，屋顶水箱问题就不会太严重，屋顶水箱需要改造的是缩小容积，水箱内部涂衬、更换不合格的进出水管和阀门等。城市二次供水方式的选择是城市供水提高和发展中需要解决的一个重要课题。对已建的二次供水设施改造，特别是取消还是保留屋顶水箱问题是一个复杂的系统工程，要在充分论证的基础上慎重进行。对新建的城市多层住宅的二次供水，要在全面技术经济比较基础上选择，要鼓励和发展从管闷上直接抽水的稳流补偿变频调速的二次供水技术。城市供水方式的合理发展是适当提高城市供水能力，发展城市市政的直接供水。
法律法规
在即将实施的《标准》中，对应建二次供水设施的建设项目、建筑物高度及市政管网供水与二次供水的结合点做了明确规定：凡是公建高度超过12米，住宅楼超过6层的，必须设计和建设二次供水设施，商住混用的住宅楼底商在两层或以上的按公建对待；二次供水设施必须独立设置，不得与消防等设施混用；二次供水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用；二次供水设施必须有稳定可靠的消毒措施和防倒流污染的措施；严禁设计、建设地埋或半地埋式水箱；对于二次供水设施的材质，应优先选用无渗漏的不锈钢水箱和新型环保抗菌管材，严禁使用国家命令淘汰的器材；水箱总有效容积不应超过36小时的生活用水量，容积大于50立方米的水箱必须分为两格，并能独立工作。