标题：恒温泳池
什么叫恒温泳池
恒温泳池，也叫室内恒温游泳池；就是游泳池的水的温度保持在26-28度，适合人体的温度。
恒温泳池如何恒温
室内泳池在设计的时候一般都会通过燃气锅炉，燃油锅炉，包括现在最新使用的泳池热泵[1]、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。
燃气锅炉燃气锅炉分两种，天然气和煤气；现在一般都是采用天然气进行供热，费用相对降低，但对总使用量一般都是有要求。
燃油锅炉燃油锅炉一般在大型的供暖场合使用较多，现在已经慢慢被燃气锅炉代替掉了，耗费比较大。
太阳能泳池系统太阳能是一种环保、无污染、可再生的洁净能源，充分利用太阳能将可节省运行成本，江苏天和冷暖设备工程技术有限公司采用的德地氏冷凝燃气锅炉与平板太阳能系统就很好的解决了恒温泳池的供暖节能环保问题。荣获江苏省绿色建筑展示中心的推荐技术。是太阳能应用领域的又一次扩展，太阳能在游泳池水体加热中的应用标志着太阳能应用于大型热水系统成为一种可能。
泳池恒温热泵系统冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能（在蒸发器中间接换热），经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，加热系统循环水（在冷凝器中间接换热），夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量（在冷凝器器中间接换热），经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能，制冷系统循环水（在蒸发器中间接换热），从而使不能直接利用的热能（冷能）再生为可直接利用的热能（冷能），得到了只消耗少量电能，而获得2~6倍于输入功率的节能回报，这是热泵工作原理决定的。
使用于各种大小的家用，别墅，商用泳池，对于大型泳池，可根据实际负荷大小进行模块拼装组合
高效节能 采用热泵技术，机组直接加热泳池水，全年平均能效高达5.0，与传统的加热方式（锅炉+板式换热器）相比，运行费用可节省65%~80%
室内恒温泳池的造价
室内恒温泳池的造价首先要看使用哪些设备，什么档次的设备，以高档的法国德地氏锅炉来算，基本设备款大概在100万左右，如果采用平板太阳能系统一套话那价位就会更高。
一般是先选好锅炉或者太阳能供暖的设备，然后由锅炉安装设计公司根据室内效果图定制出具体的报价。
恒温泳池之热泵
热泵热水器在泳池中的运用
1.1 游泳池的热损失(别墅泳池设计里尤其注重)
游泳池有室外露天游泳池（场）以及室内温水游泳池（馆）两大类。从游泳池的使用性质分，有比赛池，训练池，跳水池，儿童戏水池等；从经营性质分，有公用游泳池，商业宾馆内游泳池，也有私人别墅住宅内的游泳池等。但无论何种游泳池，都有一个要求维持池水温度恒定的要求，池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面：（尤其是在别墅泳池设备的传导中）
1）游泳池池水因水面蒸发，水面传导，池底和池壁传导而不断损失热量。
2）因人们在游泳池内游泳，会损失一部分池水，必须不断补充，而补充水需加热，需要补充一部分热量；
3）此外，整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。
以上这一些损失的热量，都需要不断补充，才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。
另外，恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗，消毒的要求，在一定时段内，要求将池水全部放空，重新输入温水。如果补充的水是冷水（水温在5-15℃），那末，加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。
1.2 游泳池池水温度（恒温泳池设备）
一般室内游泳池池水温度为24－29℃，室外的为22－30℃。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施，可以取为25℃；如果气温低，可以取为27℃。热损失与池水温度高低有关，也与周围环境（例如空气）温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1-2℃。国外资料表明：室内游泳池最佳环境参数为：
空气温度 26-30℃
池水温度 25-28℃
地面温度 30-32℃
风 速 0.05-0.1m/s
相对湿度 50-60%
1.3 室内游泳馆相对湿度（恒温泳池设备）
维持室内游泳馆内一定的相对湿度十分必要。当室外温度为-10℃，室内空气相对湿度为50-60%，设双层窗的传热系数为2.9W/m2时，玻璃窗户上仍会潮湿、结露；即使室外气温为-1℃，室内为28℃ 时，也会结露。因而游泳池场馆必须除湿。
1.4 游泳池的用热负荷计算
前者提到，对于游泳池用热的经常性负荷，有：
a.水面蒸发散热；
b.水面传导散热；
c.池底，池壁传导散热；
d.设备及管道散热；
e.补水加热量；
f.游泳场馆淋浴等用热；
由于蒸发散热，传导散热等计算十分复杂，而且必须有游泳池结构的详细尺寸，气象，土壤等资料，为了估算的方便，对于a,b,c,d四项，可以合并为一项，即：按游泳池水面面积m2计的平均热散失量。可以见表1
表1 
环境温度℃ 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30
露天 KJ/h 4522 4187 3852 3433 2931 2847 2721 2596 2470 2302
游泳池 w 1256 1163 1070 953 814 791 756 721 686 639
室内 KJ/h 2345 2177 2010 1842 1507 1465 1382 1340 1256 1172
游泳池 w 651 605 558 512 419 407 384 372 349 325
表中数值按下列条件计算：水温27℃，空气相对湿度50%，风速：室内 0.5m/s;室外 2 m/s
国外资料介绍，对于露天游泳池的热损失，也可以按下列数据估算；在水温为23℃，平均气温10－12℃时，
对流热损失 70―95W/㎡
辐射热损失 60－80 W/㎡（夜间）
辐射得热量 ≤180 W/㎡〔白天〕
蒸发热损失 350－700 W/㎡
补充水时的补热量 400－600 W/㎡
对于补水热损失，可以按补水量及补水温差进行计算而得。游泳池每天补水量占游泳池容积的百分数可见表2。
表2 
游泳池类别 比赛池 训练池 跳水池 室内公共池 露天公共池 儿童池 幼儿池 水球池 游泳跳水合一池
补充水量（%） 3－5 3－5 3－5 5－10 10－15 10－15 15 5 5
方案设计中建议：露天池取10%=B1；室内池取5%=B2。因补水需补热的小时功率可按下式计算
P=[(V×B×1000/24)×(t2-t1)/860] kW， （1－1）
式中：P－补水的补热功率，kW；
V－游泳池容积，m3；
B－补水量的百分数，%；
t1－补水初温，℃；
t2－池水温度，℃。
至于游泳馆所用的淋浴、洗涤等生活热水用量的计算及制热所需负荷，可按常规计算。
对于一次性冲击负荷，则按照换水量以及水温升来计算其总用热功率和小时用热功率（机器所需的制热功率）。总用热功率QZh
QZh=1.15×V×（t2－t1）×1000/860 kW， （1－2）
小时热功率Ph=QZh/T kW， （1－3）
式中：V－ 游泳池的总容积，m3；
t2－ 池水所需温度，℃；
t1－ 冷水温度，℃；
T－ 换水周期，h；
1.15－考虑在换水周期内的热损失附加值。
一般初次充水或换水的周期T为24－48h计。也就是说，要求在24－48h内完成整池的换水。至于间隔多长时间换一次水，应根据用户对于游泳池的使用要求和经营情况而定。由于池水是在不断循环过滤和消毒的，间隔时间相对比较长，可以是一个月，半年、甚至一年，对于桑拿浴性质的水池，有可能是一天换一次水。对于有几个游泳池的场馆，在计算负荷时，可以将换水时间错开。在选择主机时，可按一个最大容积的水池的一次性负荷来计算，也可以用换水周期的时间长短来调整。各种不同的游泳池的循环次数和周期可见表3。
表3 
类别 循环次数
n（次/日） 循环周期
T（小时） 类别 循环次数
n（次/日） 循环周期
T（小时）
比赛、训练池 4－2.4 6－10 公用池 4－3 6－8
跳水、私人池 3－2 8－12 儿童池 6－4 4－6
跳水、游泳合一池 3－2.4 8－10 幼儿池 24－12 1－2.[2]
恒温游泳池每天的维护
游泳池每天的维护费用大约在几十元，但是还要考虑的具体的人员安排，投入的药剂量和一些设备的维护工作。
恒温泳池设备简述
恒温泳池设备在无边界泳池中的运用。
无边界泳池必定成为将来别墅泳池的发展主流方向。而可逆性的恒温泳池设备也必将是泳池设备市场发展的主流。
无边界泳池，所几年来，在房地产搞得火热之际，在别墅群如雨后春笋般生长的时代之下，无边界泳池开始赢得了人们的芳心，开始别墅业主的宠爱。无边界泳池就是像一个从东方升起的明星，注定要照亮这个璀璨的时代，注定要在泳池设备市场上主导着人们高品味，同品质，高质量的生活方式。
恒温泳池设备是伴随着人们对健康生活的认识及关注而从此默默地走进了人们的生活中去。认人们生活开始有了安全感。近几年来，可逆性的恒温泳池设备更受到全人类的关注和青莱。因为可逆性的恒温泳池设备可以主泳池中的水随着外界温度的变化而改变，从而随时调节出更加适合人类身体温度的水温出来，一来，可逆性恒温泳池设备可以无限地调节泳池水温和外界温度的温差，二来，可逆性恒温泳池设备可以扩大了泳池使用者年龄的范围，可以这么说，几乎没有年纪的限制。综上所述，可逆性恒温泳池设备所带来的泳池设备市场的变革，是泳池设备的技术变革。可逆性恒温泳池设备的到来，宣布着，一个崭新的，高品质，高质量的泳池生活时代的到来。
当无边界泳池遇上可逆性恒温泳池设备时，我们可以说，一个高端，高品味的别墅泳池时代要来了。如果无边界泳池是一个蓝色妖姬，那么可逆性恒温泳池设备就是一件量身定做选自上层材料的——和蓝色妖姬配合得天衣无缝的外衣。[3]
室内恒温泳池的利弊
室内恒温游泳池的优势是：池水不容易受到外界物质的污染，并且因为是恒温的，人进入水中比较舒服，并且也不容易受到外界气候的影响。
弊端就是要注意游泳池设备的配置要关，如果设备不过关或者是维护过程不注意（设备老化问题）就会导致池水不干净，温度不达标，耗费能源！