标题：串联谐振耐压试验装置
英文
串联谐振耐压试验装置 Serial resonance voltage withstand test device
别称
变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置
主要用途
该设备主要用于以下方面：　
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验
2、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 　
4、发电机的交流耐压试验 　、
5、其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。 　
该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成
设备介绍
由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。 被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式；分压器并联在被 试品上，用于测量被试品上的谐振电压，并作过压保护信号；调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路，提供串联谐振的激励功率。上海大帆专业研发与生产，采用分件式设计，大大减轻劳动力。
产品别称
变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置，交流串联谐振，交流变频串联谐振，变频谐振，变频串谐，串谐试验装置，串谐耐压装置，GIS交流耐压试验装置，发电机工频（交流）耐压试验装置，电动机工频（交流）耐压验装置、变压器工频（交流）耐压试验装置等
现状分析
国内外有关部门为什么广泛推荐采用交流耐压取代直流耐压？随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高，交联聚乙烯绝缘电力电缆（XLPE）以其合理的工艺和结构，优良的电气性能和安全可靠的运行特点，在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比，交联电缆敷设安装方便，运行维护简单，不存在油的淌流问题。但是，近年来的运行和研究表明，交联聚乙烯电缆的绝缘在运行中易产生树枝化放电，造成绝缘老化破坏，严重地影响了交联聚乙烯绝缘电力电缆的使用寿命。因此，充分认识交联电缆的绝缘特性，及时有效地发现和预防绝缘中存在的某些缺陷，对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。阐述了影响交联电缆绝缘的主要因素以及电缆的交接试验原理，认为在现场对交联电缆实施交流耐压试验是必要和可行的。　为了保证电缆安全可靠运行，有关的国际标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括：测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的，其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明：直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷，甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978～1980年41个回路的10 kV电压等级的XLPE电缆中，发生故障87次；瑞典的3 kV～24．5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9 000 km，发生故障107次，国内也曾多次发生电缆事故，相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此，国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。　上世纪80年代至90年代中期，加拿大、德国、美国等先进国家制定了相应的交流耐压试验标准并推广应用。从90年代末开始，我国的广东、北京、上海、浙江、山东等地出台了对xlpe电缆做交流试验的暂行规定。国标GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》推荐采用变频串联谐振耐压方式。
产品特点
1、全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉高压研究所） 严格的型式试验鉴定，质量可靠，确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全； 　
2、在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目，唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求，比武成绩再次名列前茅； 　 　
*以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定（如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等） 　
* 体积小，重量轻，特别适合现场使用； 　
* 所有主要元器件均由世界知名企业原装进口，包括美国德州仪器，英特尔，德国西门子， 施耐德，日本东芝，富士等，确保性能稳定可靠；
* 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒； 　
* 设备自带微型打印机，可及时打印保存试验数据； 　
* 按军用标准抗振和防尘设计，耐长途运输和严酷使用环境； 　
* 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作，大屏幕液晶显示； 　
* 独有软件校准功能，方便用户校准表计，确保高电压值准确度 　
* 德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用； 　
* 信守承诺，服务专业及时，尽最大努力为客户需求服务； 　
* 产品稳定可靠，质保三年（主机保用十年），终身维护；
产品原理
我们已知，在回路频率f=1/2π√LC时，回路产生谐振，此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素，即电压谐振倍数，一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振，再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振，变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。  上海大帆魇理图
设备主要技术参数
*工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量：30-30000KVA
*(试验电压：1000KV及以下 *谐振频率范围：20-300Hz
*试验电压波形：正弦波波形畸变率小于等于0.3%
*试验电压冷确度：1级
*频率调节：0.01Hz *保护响应时间：小于1微秒
*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。
附配置表
型号解读：DFVF3000-44/22，容量为44KVA，电压为22KV
一、电缆交流耐压试验系列　
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置
备 注
[1]DFVF3000-44/22
10kV（300mm2）电 缆 1KM
22kV Ⅹ 1台
便携式
DFVF3000-132/66
1、10kV（300mm2）电 缆 3KM 2、35kV（300mm2）电缆 1KM
22kV Ⅹ 3台
便携式
DFVF3000-264/52
1、10kV(300mm2)电 缆 5KM 2、35kV(300mm2)电 2KM
3、35kV 变压器，开关，
4、10kV电动机，变压器
5、600MW及以下发电机等
22kV Ⅹ 6台
便携式
DFVF3000-1560/66
110kV（300mm2）电 缆 3KM
130kV Ⅹ 2台
便携式
发电机工频耐压试验系列 　
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置
备 注
DFVF3000-44/22
1、100MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF
2、10kV(300mm2)电 缆 1KM
22kV Ⅹ 1台
便携式
DFVF3000-100/36
1、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.25uF
2、10kV(300mm2)电 缆 1.5KM
18kV Ⅹ 2台
便携式
DFVF3000-176/44
1、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF
2、10kV(300mm2)电 缆 3KM 3、可兼顾发电机母线，主变等
22kV Ⅹ 4台
便携式
GIS和SF6开关交流耐压试验系列 　
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
DFVF3000-250/200
1、110kV GIS的交流耐压试验2、35kV（300mm2）电缆 1KM3、10kV（300mm2）电 缆 3KM4、220kV以下变压器工频耐压 5、110kV互感器交流耐压
40kV Ⅹ 5台
便携式
DFVF3000-100/200
1、110kV GIS的交流耐压试验 2、110kV互感器交流耐压
50kV Ⅹ 4台
便携式
变压器，电动机等设备的工频交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
DFVF3000-105/84
1、110kV变压器的工频耐压试验2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验4、10kV（300mm2）电 缆 1KM
28kV Ⅹ 3台
便携式
DFVF3000-100/80
1、110kV变压器的工频耐压试验2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验4、10kV（300mm2）电 缆 1KM
40kV Ⅹ 2台
便携式

各部件作用一览表
[1]组成部件： 由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。
1.变频电源：将220V/380V，50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调，同时集操作、保护、控制、监测功能于一体
2.励磁变压器：将变频电源输出的电压升压，同时隔离高压和低压
3.高压电抗器：与容性试品发生串联谐振
4.分压器：测量调节器上的高压电压值和低压

注意事项
不允许正在试验时突然切断系统电源，每次试验时要退出正在试验状态，才可以切断电源。　
主机发生故障后，不要自行拆开机箱维修，否则后果自负。　
不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放、使用仪器。　
维护和保养请使用湿布和中性的清洁剂清洁仪器外壳，不要使用研磨剂和溶剂。　
在做试验前，应先检查仪器是否完好无损，各连接导线是否完好，确保电源输出，信号采样线缆稳妥连接，导通无阻。　
试验前要确保接线准确无误，尤其是地线回路，一定要安全接地。　
试验时，对试验现场要划安全区域，并置专人看守，杜绝闲杂人等靠近。

变频串联谐振试验装置操作需要注意内容
1、变频串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用，使用前应仔细阅读使用说明书，并经反复操作训练。　　　　2、操作人员应不少于2人。变频串联谐振试验装置使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。　　　　3、为了保证试验的安全正确，除必须熟悉本产品说明书外，还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。　　　　4、变频串联谐振试验装置各联接线不能接错，特别是接地线不能接错。否则可导致试验装置损坏　　　　5、变频串联谐振试验装置使用时，输出的是高电压或超高电压，必须可靠接地，注意操作安全。　　　　6、当开机且回零后仍然不能升压时，请长时间按下复位键(10秒钟左右)，并使控制箱面板的指示灯正常，即除"高压"以外没有其它红灯亮，然后开始正常操作．　　　　7、当电压电压大于10V，而还没有进行调谐时，系统会自动失谐，以防止一谐振就产生高压伤害试品甚至对人体带来伤害。[2]