标题：门式脚手架
门式脚手架简介
门式脚手架是建筑用脚手架中，应用最广的脚手架之一。由于主架呈“门”字型，所以称为门式或门型脚手架，也称鹰架或龙门架。这种脚手架主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。门式脚手架由美国首先研制成功，它具有拆装简单、承载性能好、使用安全可靠等特点，发展速度很快。
到60年代，欧洲、日本等国家先后引进并发展了这种脚手架。
70年代以来，我国先后从日本、美国、英国等国家引进门式脚手架体系，在一些高层建筑工程施工中应用。它不但能用作建筑施工的内外脚手架，又能用作楼板、梁模板 支架和移动式脚手架等，具用较多的功能，所以又称多功能脚手架。门式脚手架是美国在五十年代末首先研制成功的一种施工工具。由于它具有装拆简单、移动方 便、承载性好、使用安全可靠、经济效益好等优点，所以发展速度很快。至60年代初，欧洲、日本等家先后应用并发展这类脚手架。目前，在欧洲、日本等国家，门式脚手架的使用量最多，约占各类脚手架的50%左右，并且各国还建立了不少生产各种体系门式脚手架的专业公司。我国从70年代末开始，先后从日本、美国、英国等国家引进使用这类脚手架，在一些高层建筑工程施工中应用，取得较好的效果。
到了80年代初，国内有一些和生产厂家开始仿制门式脚手架，直到1985年以后，已先后建立了10家 门式脚手架生产厂，门式脚手架在部份地区的施工工程中，开始大量推广应用，并且得到了广大施工单位的欢迎。但是，由于各厂的产品规格不同，质量标准不一 致，给施工单位使用和管理工作带来一定困难。同时，由于有些厂采用钢管的材质和规格不符合设计要求，门架的刚度小，重量大，运输和使用中易变形，加工精度 差，使用寿命短，以致严重影响了这项新技术的推广。
到了90年代，这种脚手架没有得到发展，在施工中应用反而越来越少，不少门式脚手架厂关闭或转产，只有少数加工质量好的单位继续生产。因此，有必要结合我国建筑特点，研制新型的门式脚架。  门式脚手架
门式脚手架与扣件脚手架比较
扣件脚手架具有拆装灵活、运输方便，通用性强等特点，所以，在我国应用十分广泛，在脚手架工程中，其使用量占60%以上，是当前使用量最多，应用最普遍的一种脚手架。但是，这种脚手架安全保证较差，施工工效低，不能适应基本建设工程发展的需要。
存在的问题
门式脚手架在我国生产和使用的时间不长，各研究单位研制的脚手架，自成体系，互不通用，品种规格多样。有些生产厂照搬国外的产品，采用英制尺寸。门式脚手架 至今尚无统一的设计和产品标准，各厂的产品规格不同，质量不一致。不仅给施工单位使用和管理带来很大困难，不利于推广应用，同时，也给建筑施工安全带来隐 患。所以，应迟快地组织编制和颁发门式脚手架的统一标准。目前，在门式脚手架标准化中，存在的主问题是：
1． 脚手架部件名称不一致
目前，国内各厂对门式脚手架主要部件的称呼不一致。各有一套名称，给脚手架的推广应用带来很大不便。
2． 主要部件的规格尺寸繁多
世界各国门式脚手架的规格尺寸繁多，有采用国际单位和英制两种计量单位。如英制单位的1219型门架的宽度为4′（1219mm）,高度为6′4”(1930mm)，国际单位的1219型门架的宽度为1200 mm，高度为1900 mm。国外各脚手架公司的门架宽度主要有900、914、1200、1219 mm四种，门架高度的尺寸很多，自成一套体系。
我国几个生产厂的产品规格也是很不统一，有仿制国外产品规格，也有国内研究单位自行设计一套体系，有采用英制尺寸，也有采用国际单位制尺寸。如门架的宽度英制尺寸为1219mm，国际单位制为1200mm，架距分别为1829mm和1830mm,，由于这些尺寸不同，使门架之间无法互相通用。又如门架的高度规格尺寸有八种以上，连接销之间的间距尺寸也有多种，致使交叉斜撑的规格品种很多。
3． 脚手架所用钢管的截面尺寸不同
国外对门型脚手架使用的钢管材料的材质和尺寸都有专门规定，如日本标准规定门式脚手架主要部件的立杆所用材质为STK-51号钢，尺寸为?42.7×2.5mm,辅助杆所用材质为STK-41号钢,尺寸为?34.2×2.3mm和?27.2×2.0 mm.我国没有专门用于门式脚手架的钢管，研究单位设计所要求的钢管规格尺寸往往又订不到货，致使一些厂家被迫采用臂厚较大的水煤气管。这样，各厂所用的钢管直径和壁厚十分不统一（见表5），以致即使门架的外型尺寸一致，由于钢管的截面尺寸不同，各厂的门架仍不能通用。另外，由于采用厚壁的钢管，使门式脚手架的用钢量增加。
几点建议
目前，应尺快地编制出门式脚手架的统一标准，这是推广应用门式脚手架的关键之一。在制定我国的门式脚手架产品标准时，建议应考虑以下几点：
1． 我国已将我国际单位制作为法定计量单位，所以制定门式脚手架标准时，应统一采用法定计量单位，取消英制单位。
2． 对门架的宽度和架距应有统一规定，以利于各厂的产品能相互通用。门架的高度应有原则规定，但不一定完全统一。
3． 在符合统一标准的原则下，各厂的产品可以有各自的特点，并尽量减少产品规格品种。
4． 为了保证门式脚手架能按标准加工制作，建议有关部门组织钢管生产厂专门生产适用于门架的薄壁钢管。
各国门式脚手架生产与应用情况
（1）我国与世界先进国家在脚手架技术与应用方面的差距  门式脚手架
模板支承系统是随着模板工程技术进步而相应得到发展的。目前，许多国家的支承系统已发展成为各具特色的施工工具，形成各种系列产品长期以来，与木模板工程配套的支承系统，普遍使用木支撑和竹支撑。20世纪初，英国首先应用了用连接件与钢管组成的钢管支架，并逐步完善发展为扣件式钢管支架。由于这种支架具有加工简便、拆装灵活、搬运方便、通用性强等特点，很快推广应用到世界各国。目前在许多国家已形成各种形式的扣件式钢管支架，并成为当前应用最普遍的模板支架之一。
30年 代，瑞士发明了可调钢支柱，这是一种单管式支柱，利用螺管装置可以调节钢支柱的高度。由于这种支柱具有结构简单、装拆灵活等特点，在各国都已得到普遍应 用。其结构形式有螺纹外露式和螺纹封闭式两种。与螺纹外露式钢支柱相比，螺纹封闭式钢支柱，具有防止砂浆等污物粘结螺纹，保护螺纹，并在使用和搬运中不被 碰坏等优点。所以，螺纹封闭式钢支柱在欧洲一些国家应用较普遍。80年代以来，为增加钢支柱的使用功能，不少国家在钢支柱的转盘和顶部附件上作了改进，使钢支柱的使用功能大大增加，还有的在底部附设了可折叠的三角架，使单管式支柱可以独立安装，更有利于钢支柱的装拆施工。
50年代来，美国首先研制成功门形支架（门式脚手架），由于它具有装拆简单、承载性能好，使用安全可靠等特点，所以发展速度很快。到了60年代初，欧洲、日本等国家先后引进并发展了这种脚手架，并形成了各种规格的门型支架体系。在法国、德国、意大利等国家还研制和应用了与门型支架结构形式基本相似的梯形、四边形和三角形等模板支架体系。目前在欧洲、日本等国家，门式支架的使用量最多，约占各类支架的50%左右，各国还建立了不少生产各种门式脚手架体系的专业公司。
60年 代以来，承插式钢管支架得到大量开始和应用。这种支架结构与扣件式钢管支架基本相似，只是在立杆上焊接多个插座，替代了扣件，避免了螺栓作业和扣件丢失， 用横杆和斜杆插入插座，即可拼装成各种尺寸的模板支架。这种支架的种类繁多，使用功能也不一样，在欧洲各国应用较普遍，东南亚和我国也已有应用。其中，英 国SGB公司研制的碗扣式支架在设计和技术上都居领先地位，它可以在1个碗形插座内，同时连接4个方向的横杆或斜杆。近几年，德国又研制了一个插座可以同时连接8个不同方向的横杆或斜杆的承插式多功能支架。据德国专家介绍，这种支架比碗扣式支架更先进。
日本最早使用的脚手架是木脚手架，到了50年代开始大量应用扣件式钢管脚手架。1953年美国首先开发了门式脚手架，不久欧洲各国也先后引进并发展这种脚手架，形成了各种规格的门架体系。1955年，日本许多建筑公司开始引进这种门式脚手架，但当时日本扣件式钢管脚手架的应用仍占主导地位。以后，由于扣件式钢管脚手架的安全事故不断发生，据介绍，曾在一年内伤亡2856人，所以在1958年扣件式钢管脚手架再次发生倒塌事故后，脚手架的安全性被提到日程上来，特别强调脚手架的安全性。由于门式脚手架装拆方便，承载性能好，安全可靠，在一些工程中开始大量应用。
门式脚手架首先使用在地下铁道、高速公路的支架工程。1956年，日本JIS（日本工业标准）有关脚手架的标准制定，1963年，劳动省在劳动安全卫生规定里也制定了有关脚手架、支撑的一些规定。这样，门式脚手架已成为建筑施工中必不可少的施工工具。1963年，日本一些规模较大的建筑公司开发、研制或购买门式脚手架。在工程中大量应用。1965年，随着日本高层建筑的增多，脚手架的使用量也越来越多，1970年，各种脚手架租赁公司开始激增，由于租赁脚手架能满足建筑施工企业的要求，减少企业投资，所以，门式脚手架应用量迅速增长。
（2）中国和日本两国脚手架应用及推广对比[1]
目前，日本已开发和研究了多种规格的脚手架及附件，脚手架和附件生产厂家也有460多家，远远多于钢模板厂家。如框式脚手架中有门式脚手架H型脚手架、插叠式脚手架等；承插式脚手架中有碗扣式脚手架、圆盘式脚手架、插孔式脚手架、插槽式脚手架等，以及扣件式脚手架。脚手架扣件大部分采用钢板扣件，并且种类很多，应用范围较广。经上各类脚手架中，仍以门式脚手架为主，使用量约占50%左右。
日本模板、脚手架工程发展方向如下：  门式脚手架
1． 产品的安全性。特别是脚手架和脚手板等产品，在设计上不仅要求装拆方便，更要求安全可靠，在脚手架搭设时，周围要有安全栏杆和网栏，脚手板接头之间不能有缝隙，防止杂物掉落伤人。
2． 产品的多样化。不同类型的工程施工可以采用不同用途的模板和脚手架。土木工程中，除了通过钢模板外，按不同工程要求设计了各种专用钢模板，如道路模板、桥梁 模板、水坝模板、隧道模板、竖井模板、烟囱模板等，并已达到标准化设计。另外，还有木胶板模板、钢框或铝框胶合模板、塑料模板等。脚手架的种类更多，有多 种框式脚手架、承插式脚手架、扣件式脚手架和专用脚手架，可按工程要求采用。
3． 产品的轻型化。目前日本模板工人年龄老化，因此，必须减轻建筑工人的劳动强度，建筑模板、脚手架的设计要趋向轻型人，装拆方便、外表美观，要不断开发新产品。如开发的压型钢脚手板的钢板厚度为1.2mm，每块长3米的板仅重10。5KG，每块长3米的铝合金脚手板仅重7。8KG。
4．产品的环保要求。日本对环保的要求很高，对废旧模板、脚手架的处理要符合环保要求。据介绍，最近由于考虑到木胶合板模板损坏后处理会影响环境，所以对钢框木胶模板和钢模板的用量越来越大。
我国脚手架的技术水平与日本的差距很大。日本钢模板厂已只有2-3家，但门式脚手架厂及附件厂却有450多家。日本在50年代也以单管扣件脚手架为主，由于不断发生施工伤亡事故，到60年代大量推广应用门式脚手架。由于门式脚手架装拆方便，承载性能好，安全可靠，尤其是劳动省对脚手架的安全使用作出了规定，使得门式脚手架成为施工企业的主导脚手架，在各类脚手架中，其使用量占50%左右，日本对脚手架的安全性非常重视，根据不同工程要求采用不同用途脚手架和支撑，能为施工工人提供良好的工作环境和保证施工安全，要求脚手架周围有严密的栏杆和网栏，脚手板接头之间不能有缝隙，防止杂物掉下伤人，据扳设工业会介绍，近10年内，日本没有因脚手架质量安全问题产生伤亡事故，这确实很不容易。
我国脚手架以扣件式钢管脚手架为主，专业脚手架厂很少，技术水平低，生产工艺落后，尤其是大量竹脚手架还在使用，安全性得不到保证。门式脚手架在国内许多工 程中也曾大量应用过，取得较好的效果，但是后来施工单位采用门式脚手架的施工工程越来越少，不少生产门式脚手架的厂家也纷纷关闭或转产。为什么在欧美、日 本门式脚手架均占各类脚手架的主导地位，而我国仅推广使用几年，没有得到发展，反而退回去使用扣件脚手架和竹脚手架呢？原因是多方面的，其中最主要的原因 是产品质量问题如采用的钢管规格不符合设计要求，门架刚度小，运输和使用中易变形，加工精度差，使用寿命短等。
另外，最近国内爬架施工方法也大量应用，但安全管理措施没有跟上，安全事故不断发生，碗扣式脚手架是当前重点推广应用的脚手架之一，全国已建立生产厂40多个，这些厂大部份设备简陋，和产工艺落后，产品质量很难保证。另外还建立生产上下碗扣插头部件的厂家50多 家，其中不少厂家为了降低成本，任意改变碗扣插头的设计，使部件受力性能达不到设计要求，将导致施工中产生安全事故。因此，我国对脚手架的技术水平必须进 一步提高，对落后的竹脚手架必须限制使用，对脚手架的产品质量和安全必须进行监督，并作出具体管理措施。必须吸取门式脚手架推广过程中的教训，使我国脚手 架技术水平和产品质量能不断提高，不断发展。
如何防止门式脚手架、模板倒塌事故
（1）、问题提出
90年代以来，一些地区多次发生脚手架、模板倒塌重大事故，给国家和人民生命财产造成很大损失。如1992年全国建筑施工中发生一次死亡3人以上重大死亡事故共31起，死亡156人，重伤34人，其中脚手架、模板倒塌造成的死亡达59人，重伤20人，分别占38%和59%。1993年脚手架、模板倒塌事故仍屡有发生，在福建、广东、重庆、株州、大连等地的施工工程中，连续发生由于模板支撑失稳，造成模板倒塌的重大事故，死亡19人，重伤10人。为了制止这类事故再度发生，建设部在1993年发布了“关于防止建筑施工模板倒塌事故的通知”，对如何防止脚手架、模板倒塌事故提出了要求，还特别强调今后如再造成模板倒塌，特别是造成一次死亡3人以上事故的，除追究直接责任者外，还应按照有关规定追究有关领导的责任，并对企业给予停止承包工程，降低资质等处罚。
可是“通知”发布后，还有一些施工企业没有高度重视，脚手架、模板倒塌事故几乎每年都有发生。如1995年11月广东翁源县南门坪大桥施工中，模板支架失稳倒塌，造成5人死亡，6人受伤的重大事故；1996年12月广东韶关市坪乳公路白桥坑特大型桥施工中，支架发生过大弯曲变形，最终失稳倒塌，造成死亡32人，受伤59人的重大事故；1998年4月云南永善35m跨度石拱桥工程，由于拱模支撑失稳，模板倒塌，造成死亡人10人，重伤22人，造成14人的重大事故；1998年9月青海桥电某冷却塔施工中，模板支撑失稳全部倒塌，造成死亡4人，重伤10人，轻伤138人的重大事故。又如2000年10月南京电视台演播厅工程，也是由于脚手架失稳，模板倒塌，造成死亡6人，受伤35人。因此，如何防止脚手架、模板倒塌事故，是各地工企业应该高度重视的一个问题。
（2）．事故原因
总的可以讲，造成脚手架，模板倒塌的主要原因是由于管理不善，模板和脚手架没有经过设计、计算，支撑系统强度不足，稳定性差而造成的。
1.材料问题
用作脚手架和模架的材料，主要是钢管和竹杆。按标准要求，用于扣件式脚手架的钢管应采用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接普碳钢管。目前，许多钢管生产厂家为了抢占市场，低价竞争，生产的钢管壁厚为3.0-3.2mm，与用户结算仍按壁厚3.5mm的理论重量计算，每吨钢管实际重量为860-920KG。由于钢管租赁是按长度计价，不是按重量计价，因此租赁单位还是愿意购买壁厚为3.0-3.2mm的低价钢管。但是，这种钢管的惯性矩损失10%左右，如果经过多年施工应用后，钢管锈蚀使壁厚减薄，钢管惯性矩还要减少，所以，今后这些钢管将是脚手架安全的隐患。
2.设计问题
脚手架和模架倒塌的主要原因是支撑失稳，由于许多施工企业在模板工程施工前，没有进行模板设计和刚度验算，只靠经验来进行支撑系统布置，使支撑系统的刚度和 稳定性考虑不足。另外，目前在模板支撑系统或脚手架设计计算时，其计算简图采用钢结构的铰接节点，各杆件交于一点，而钢管搭设是用扣件连接，钢管受力是偏 心荷载，因此，现场实际情况与设计计算有相当大的差距。还有的钢管材料锈蚀或磨损严重，有的局部弯曲或开焊等，使钢管实际受载能力减少很多，在现场管理不 严的情况下，极易发生模板支撑失稳现象。
（3）应用问题
目前有不少施工工地的技术负责人，没有对操作工人进行详细的安全技术交底，加上有些工人素质较差，难免发生应用问题。如有的模架倒塌事故是由于操作工人没有 按设计要求设置剪力撑或纵横水平拉杆的间距，造成模架稳定性不足；有的事故是工人私自拆除外脚手架与建筑物之间的连接拉杆，导致脚手架整体倒塌；还有的事 故是在脚手架和模架上集中堆放建筑材料、预制构件或施工设备等，造成局部杆件超载失稳，引起整体倒塌。因此，施工现场管理混乱，操作人员没有严格按设计要 求安装和拆除支撑，也是造成倒塌事故的重要原因。
门式脚手架的用途
1.用于楼宇、厅堂、桥梁、高架桥、隧道等模板内支顶或作飞模支承主架。  门式脚手架
2.作高层建筑的内外排栅脚手架。
3.用于机电安装、船体修造及其它装修工程的活动工作平台。
4.利用门式脚手架配上简易屋架，便可构成临时工地宿舍、仓库或工棚。
5.用于搭设临时的观礼台和看台。
门式脚手架基本部件
门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构，再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座，并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种标准化钢管脚手架。门式钢管脚手架不仅可作为外脚手架，也可作为内脚手架或满堂脚手架。  门式脚手架
门式脚手架体系
(1) 脚手架的搭设
1) 门式脚手架搭设顺序为：基础准备→安放垫板→安放底座→竖两榀单片门架→安装交叉杆→安装脚手板→以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。
2) 基础必须夯实，并宜铺100mm厚道渣一层，且应做好排水坡，以防积水。
3) 门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。
4) 第步脚手架的搭设，应先在端点底座上插入两榀门架，并随即装上交叉杆固定，锁好锁片，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。
5) 门式钢管脚手架的外侧应设置剪刀撑，竖向和纵向均应连续设置。
6) 脚手架必须设置与建筑物可靠的连结，连结件间距横向不得大于3步架，竖向不得大于3步(脚手架高度〈20m时)、2步(脚手架高度〉20m时)。
(2) 脚手架的拆除
1) 拆除脚手架前的准备工作：全面检查脚手架，重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求；根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准；进行技术交底；根据拆除现场的情况，设围栏或警戒标志，并有专人看守；清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
2) 拆除架子的工作地区，严禁非操作人员进入。
3) 拆架前，应有现场施工负责人批准手续，拆架子时必须有专人指挥，做到上下呼应，动作协调。
4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆，先搭设的部件后拆，严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
5) 固定件应随脚手架逐层拆除，当拆除至最后一节立管时，应先搭设临时支撑加固后，方可拆固定件与支撑件。
6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面，严禁从空中抛掷。
7) 运至地面的脚手架部件，应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆，并按品种、规格入库堆放。
门式脚手架安全技术规范
JGJ 128－2010
中华人民共和国住房和城乡建设部 此规范2010年5月18日颁布，2010年12月1日实施。
关于发布行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的通知
建标[2000]223号
中华人民共和国住房和城乡建设部公告第 577 号文发布JGJ128-2010《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》，自2010年12月1日起实施。其中，第6.1.2、6.3.1、6.5.3、6.8.2、7.3.4、7.4.2、7.4.5、9.0.3、9.0.4、9.0.7、9.0.8、9.0.14、9.0.16条为强制性条文，必须严格执行。原行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000同时废止。
本标准由住房和城乡建设部标准定额研究组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二0一0年五月十八日
门式脚手架检验标准汇总
检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
1
材料：
​​合格
1.1
门架和配件除有特殊要求外，其材质应符合
​均符合
​​GB/T 700规定的Q235
​​​1.2
门架和配件所用钢管规格：
​​​​立杆、横杆： 外径Φ42.7±0.5
mm
平均为Φ42.9
​​壁厚2.5±0.3
mm
平均为2.45
​​交叉支撑杆： 外径Φ25±0.5
mm
平均为Φ25.4
​​壁厚2.0±0.3
mm
平均为2.3
​1.3
门架和配件所用的钢管和钢板，在保证可焊
​均符合
​​性条件下，允许采用Q235钢机械性能相符或
​采用Q235钢
​​更优的材料； 当使用抗拉强度、屈服强度较
​​​​低的Q195钢时，在不影响连接和构造的情况
​​​​下，允许用增加厚度的办法弥补强度的不足。
​​​1.4
柳钉应采用GB 715规定的ML2钢制成。
​均符合
​1.5
焊条应采用GB 5117中E43系列焊条。
​均符合
​2
基本要求：
​​合格
2.1
门架和配件在不同组合的情况下，均应保证
​均符合
​备注：
​​​​检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
​连接性和互换性。
​​​2.2
交叉支撑、连接棒等配件与门架相连接时，
​均符合
​​要有防止退出的止退机构。当连接棒与锁臂
​​​​一起应用时，连接棒不受此限。
​​​2.3
水平架、脚手板与门架的搭钩，应有防止脱
​均符合
​​落的扣紧机构。
​​​3
构造要求：
​​合格
3.1
锁销直径不应小于Φ13
mm
平均为Φ13.4
​3.2
交叉支撑孔径不应大于Φ16
mm
平均为Φ15.2
​3.3
搭构厚度不应小于7
mm
均符合
​3.4
连接棒插管插入立杆长度不应小于95
mm
平均为101
​3.5
面板、踏板的钢板厚度不应小于1.2
mm
均符合
​​并应有防滑措施。
​​​3.6
脚手板由2块面板组成时，其间隙不应大于25
mm
由一块面板组成
​3.7
水平架、脚手板四角的搭钩应焊接牢固可靠。
​均符合
​3.8
脚手板的面板应与纵梁和横梁焊接，如面板
​均符合
​​与纵梁弯折加工为一体时亦应与横梁焊接。
​​​备注：
​​​​检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
4
工艺要求：
​​​4.1
门架和配件的制造，不得因加工而使材料性能
​均符合
​​下降。
​​​4.2
钢管的初始弯曲不应大于L/1000。
​均符合
​4.3
钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀，并不得接长使用。
​均符合
​4.4
焊接连接应采用手工电弧焊，在保证同等强
​手工电弧焊
​​度的情况下也可采用其他办法。
​​​4.5
立杆与横杆的焊接必须用周围焊缝。
​均符合
​4.6
焊缝应平整光滑，不得有漏焊、焊穿、裂纹
​均符合
​​和夹渣。
​​​4.7
焊缝气孔直径不应大于1.0mm，每条焊缝气孔
​均符合
​​数不得超过2个。
​​​4.8
焊接主体金属咬肉深度不应超过0.5mm，长度
​均符合
​​总和不应超过焊缝长度的10%。
​​​5
尺寸要求：
​​合格
5.1
门架：
​​​​高度： 1700±1.5
mm
均为1700.0
​备注：
​​​​检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
​宽度： 1800±1.5
mm
1800.0 - 1801.0
​​对角线之差： ≤3.5
mm
2.0 - 3.0
​​平面度： ≤6.0
mm
均<2.0
​​两钢管相交轴线差： ±2.0
mm
均<1.0
​​立杆端面与立杆轴线垂直度： ≤0.3
mm
均<0.2
​​锁销与立杆轴线位置度： ±1.5
mm
均为±1.0
​​锁销间距离： 1219±1.5
mm
均为1220.0
​​锁销直径： Φ13±0.3
mm
均为Φ13.1
​5.2
脚手板：
​​​​两搭钩中心间距离： 1800±2.0
mm
1800.0 - 1802.0
​​宽度： 400±3.0
mm
399.0 - 400.0
​​平面度： ≤6.0
mm
均为2.0
​5.3
交叉支撑：
​​​​两孔中间距离： 2174±2.0
mm
2172.0 - 2173.0
​​孔中心至锁钉距离： 1087±2.0
mm
1087.0
​​孔直径： Φ14.8±0.5
mm
均为 Φ14.6
​​孔与钢管轴线对称度： ±1.5
mm
均±1.0
​备注：
​​​​检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
5.4
连接棒：
​​​​长度： 225±5.0
mm
均为224.0
​​套环高度： 25±1.5
mm
均为24.0
​​套环端面与钢管垂直度： ≤0.3
mm
均为0.2
​6
性能要求：
​​​6.1
门架：
​​合格
6.1.1
立杆抗压承载能力（h = 1700mm ):
​​​​平均值≥75
KN
75
​​最小值≥70
KN
均为75
​6.1.2
横杆跨中挠度：
​​​​对正横杆中心线加荷至9.8KN时：
​​​​横杆跨中挠度≤10
mm
均为2
​6.2
脚手板：
​​合格
6.2.1
抗弯承载能力：
​​​​平均值≥5.4
KN
5.4
​​最小值≥4.9
KN
均为5.4
​6.2.2
跨中挠度：
​​​备注：
​​​​检 验 结 果 汇 总 表
​​​​NO:2008JW1658
​​​​序号
检验项目及标准要求
计量 单位
检验结果 1# 2#
单项 判定
​跨中载荷为2KN时跨中挠度≤10
mm
4.0 - 5.0
​6.2.3
搭钩（4个）承载能力：
​​​​平均值≥20
KN
20
​​最小值≥18
KN
均为20
​6.2.4
挡板（4个）抗脱承载能力：
​​​​平均值≥3.2
KN
3.2
​​最小值≥3
KN
均为3.2
​6.3
连接棒：
​​合格
​连接棒抗拉承载能力：
​​​​平均值≥10
KN
10
​​最小值≥9.5
KN
均为10
​7
表面涂层要求：
​​合格
7.1
门架，脚手板，交叉支撑，连接棒等表面应
​均符合
​​镀锌。
​​​7.2
镀锌表面应光滑，在连接处不得有毛刺，滴瘤
​均符合
​​和多余结块。
​​​​​​​​备注：
​​​​
门式脚手架安全问答
1,脚手架上的剪刀撑作用是什么 
答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度. 
2,脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定 
答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道.
3,手架是否能与卸料平台连结 
答:不能,应独立设置卸料平台.
4,哪些钢管不准用于脚手架搭设 
答:锈蚀严重,压扁,弯曲,裂纹的钢管.
5,哪种扣件不得使用 
答:凡有裂缝,变形,缩松,滑丝的均不得使用.
6,卸料平台上应悬挂什么标牌 
答:限定荷载的提示牌.
7,门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米 
答:不宜超过5米.
8,吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确 
答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用.
9,整体提升架在升降时有何安全要求 
答:升降时架体严禁站人.
10,整体提升机的主要安全装置的哪些 
答:防坠落装置和防倾覆装置.
11,吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置 
答:制动器,行程限位,安全锁,防倾斜装置,超载保护装置.
12,吊篮脚手架配重有哪些要求 
答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;(2)配重应准确,牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2.
13,脚手架立杆顶端应高出屋面多少 
答:立杆顶端应高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m.
14,钢,竹混搭脚手架是否可用 为什么 
答:不可用.脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃,不变形,保持稳定.杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松弛,架体会产生变形,不能满足脚于
架的受力要求.
15,脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收 
答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月.
16,从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品 
答:戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋.
17,脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件 
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵,横向扫地杆;(2)连墙件.
18,从事架子搭设作业人员须具备哪些条件 
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗.
19,《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求 
答:())脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧.
20,门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求 
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm.
21,对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求 
答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米.
22,人字梯应采取什么防滑措施 
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施.
门式脚手架搭设与拆除安全技术
1．门式脚手架搭设的安全技术要求
(1)门式钢管脚手架的最大搭设高度，可根据下表确定。
施工荷载标准值(kN/m2)　搭设高度(m)
3．0～5．0　≤45
≤3．0　≤60
(2)对门架配件、加固件进行检查验收，禁止使用不合格的构配件。
(3)对脚手架的搭设场地进行清理、平整，并做好排水。
(4)基础处理：
为保证地基具有足够的承载能力，立杆基础施工应满足构造要求和施工组织设计的要求；在脚手架基础上应弹出门架立杆位置线，垫板、底座安放位置要准确。
(5)门式脚手架搭设程序：
1)脚手架的搭设，应自一端延伸向另一端，自下而上按步架设，并逐层改变搭设方向，减少误差积累。不可自两端相向搭设或相间进行，以避免结合处错位，难于连接。
2)脚手架搭设的顺序。铺设垫木(板)+安人底座一自一端起立门架并随即装交叉支撑一安装水平架(或脚手板)一安装钢梯一安装水平加固杆一安装连墙杆一照上述步骤，逐层向上安装+按规定位置安装剪刀撑一装配顶步栏杆。
3)脚手架的搭设必须配合施工进度，一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m，以保证脚手架稳定。
(6)架设门架及配件安装注意事项：
1)交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。
2)不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。
3)交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。
4)各部件的锁、搭钩必须处于锁住状态。
5)水平架或脚手板应在同一步内连续设置，脚手板应满铺。
6)钢梯的位置应符合组装布置图的要求，底层钢梯底部应加设φ42钢管并用扣件扣紧在门架立杆上，钢梯跨的两侧均应设置扶手。每段钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。
7)挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置，栏板(杆)应在脚手架施工层外侧高置，栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。
(7)水平加固杆、剪刀撑的安装：
1)水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求，并与脚手架的搭设同步进行。
2)水平加固杆采用扣件与门架在立杆内侧连牢，剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。
(8)连墙件的安装：
1)连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行，严禁搭设完毕补作。
2)当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时，应采用临时加强稳定措施，直到连墙件搭设完毕后可拆除。
3)连墙件埋人墙身的部分必须牢固可靠，连墙件必须垂直于墙面，不允许向上倾斜。
4)连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。
5)当采用一支一拉的柔性连墙构造时，拉、支点间距应不大于400mm。
(9)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足下列要求：
1)扣件规格应与所连钢管外径相匹配。
2)扣件螺栓拧紧扭力矩值为45—65N·m，并不得小于40N·m。
3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于100mm。
(10)检查验收要求：
1)脚手架搭设完毕或分段搭设完毕时应对脚手架工程质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。
2)高度在20m及20m以下的脚手架，由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收；高度大于20m的脚手架，由工程处技术负责人随工程进度分阶段组织单位工程负责人及有关的技术安全人员进行检查验收。
①验收时应具备下列文件：
必要的施工设计文件及组装图；脚手架部件的出厂合格证或质量分级合格标志；脚手架工程的施工记录及质量检查记录；脚手架搭设的重大问题及处理记录；脚手架工程的施工验收报告。
②脚手架工程的验收，除查验有关文件外，还应进行现场抽查。抽查应着重以下各项，并记人施工验收报告：
安全措施的杆件是否齐全，扣件是否紧固、合格；安全网的张挂及扶手的设置是否齐全；基础是否平整坚实；连墙杆的设置有否遗漏，是否齐全并符合要求；垂直度及水平度是否合格。
③脚手架的水平度：
底步脚手架沿墙的纵向水平偏差应≤L/600(L为脚手架的长度)。
④脚手架搭设尺寸允许偏差：
脚手架的垂直度：脚手架沿墙面纵向的垂直偏差应≤H/400(H为脚手架高度)及50mm；脚手架的横向垂直偏差≤H/600及50mm；每步架的纵向与横向垂直度偏差应≤ho/600(h2为门架高度)。
2．门式脚手架拆除的安全技术要求
(1)工程施工完毕，应经单位工程负责人检查验证确认不再需要脚手架时，方可拆除。拆除脚手架应制订方案，经工程负责人核准后，方可进行。拆除脚手架应符合下列要求：
1)拆除脚手架前，应清除脚手架上的材料、工具和杂物。
2)脚手架的拆除，应按后装先拆的原则，按下列程序进行：
①从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱，然后拆脚手板(或水平架)与扶梯段，再卸下水平加固杆和剪刀撑。
②自顶层跨边开始拆卸交叉支撑，同步拆下顶层连墙杆与顶层门架。
③继续向下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步，否则应加设临时拉结。
④连续同步往下拆卸。对于连墙件、长水平杆、剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关跨门架后，方可拆除。
⑤拆除扫地杆、底层门架及封口杆。
⑥拆除基座，运走垫板和垫块。
(2)脚手架的拆卸必须符合下列安全要求：
1)工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。
2)拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放人袋内，锁臂应先传递至地面并放人室内堆存。
3)拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置，然后开始拆卸，不准硬拉，严禁敲击。
4)拆下的门架、钢管与配件，应或捆和机械吊运或井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。
(3)拆除注意事项：
1)拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁一切非操作人员人内
2)脚手架拆除时，拆下的门架及配件，均须加以检验。清除杆件及螺纹上的沾污物，进行必要的整形，变形严重者，应送回工厂修整。应按规定分级检查、维修或报废。拆下的门架及其他配件经检查、修整后应按品种、规格分类整理存放，妥善保管，防止锈蚀。
门式脚手架规范标准
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130－2001[2]
中华人民共和国建设部2001－02－9批准 2001－06－01实施 
1 总则 
1．0．1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规范。 
1．0．2 本规范适用于工业与民用建筑施工用落地式（底撑式）单、双排扣件式钢管脚手架的设计与施工，以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。 
单排脚手架不适用于下列情况： 
（1） 墙体厚度小于或等于180mm； 
（2） 建筑物高度超过24m； 
（3） 空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体； 
（4） 砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 
1．0．3 扣件式钢管脚手架施工前，应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行设计计算，但在本规范第5.1.5条规定的情况下，相应杆件可不再进行设计计算。 
1．0．4 扣件式钢管脚手架施工前，应根据本规范的规定编制施工组织设计。 
1．0．5 扣件式钢管脚手架的设计与施工，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 
2 术语、符号 
2．1 术语 
2．1．1 脚手架 
为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 
2．1．2 单排脚手架（单排架） 
只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。 
2．1．3 双排脚手架（双排架） 
由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 
2．1．4 结构脚手架 
用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。 
2．1．5 装修脚手架 
用于装修工程施工作业的脚手架。 
2．1．6 敞开式脚手架 
仅设有作业层栏杆和挡脚板，无其它遮挡设施的脚手架。 
2．1．7 局部封闭脚手架 
遮挡面积小于30%的脚手架。 
2．1．8 半封闭脚手架 
遮挡面积占30%~70%的脚手架。 
2．1．9 全封闭脚手架 
沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。 
2．1．10 模板支架 
用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。 
2．1．11 开口型脚手架 
沿建筑周边非交圈设置的脚手架。 
2．1．12 封圈型脚手架 
沿建筑周边交圈设置的脚手架。 
2．1．13 扣件 
采用螺栓紧固的扣接连接件。 
2．1．14 直角扣件 
用于垂直交叉杆件间连接的扣件。 
2．1．15 旋转扣件 
用于平行或斜交杆件间连接的扣件。 
2．1．16 对接扣件 
用于杆件对接连接的扣件。 
2．1．17 防滑扣件 
根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 
2．1．18 底座 
设于立杆底部的垫座。 
2．1．19 固定底座 
不能调节支垫高度的底座。 
2．1．20 可调底座 
能够调节支垫高度的底座。 
2．1．21 垫板 
设于底座下的支承板。 
2．1．22 立杆 
脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。 
2．1．23 外立杆 
双排脚手架中离开墙体一侧的立杆，或单排架立杆。 
2．1．24 内立杆 
双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。 
2．1．25 角杆 
位于脚手架转角处的立杆。 
2．1．26 双管立杆 
两根并列紧靠的立杆。 
2．1．27 主立杆 
双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆。 
2．1．28 副立杆 
双管立杆中分担主立杆荷载的立杆。 
2．1．29 水平杆 
脚手架中的水平杆件。 
2．1．30 纵向水平杆 
沿脚手架纵向设置的水平杆。 
2．1．31 横向水平杆 
沿脚手架横向设置的水平杆。 
2．1．32 扫地杆 
贴近地面，连接立杆根部的水平杆。 
2．1．33 纵向扫地杆 
沿脚手架纵向设置的扫地杆。 
2．1．34 横向扫地杆 
沿脚手架横向设置的扫地杆。 
2．1．35 连墙件 
连接脚手架与建筑物的构件。 
2．1．36 刚性连墙件 
采用钢管、扣件或预埋件组成的连墙件。 
2．1．37 柔性连墙件 
采用钢筋作拉筋构成的连墙件。 
2．1．38 连墙件间距 
脚手架相邻连墙件之间的距离。 
2．1．39 连墙件竖距 
上下相邻连墙件之间的垂直距离。 
2．1．40 连墙件横距 
左右相邻连墙件之间的垂直距离。 
2．1．41 横向斜撑 
与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 
2．1．42 剪刀撑 
在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。 
2．1．43 抛撑 
与脚手架外侧面斜交的杆件。 
2．1．44 脚手架高度 
自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。 
2．1．45 脚手架长度 
脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。 
2．1．46 脚手架宽度 
双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离，单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。 
2．1．47 立杆步距（步） 
上下水平杆轴线间的距离。 
2．1．48 立杆间距 
脚手架相邻立杆之间的轴线距离。