标题：HCU气动调节阀
ACU气动不平衡笼式调节阀
ACU气动不平衡笼式调节阀 阀芯采用套筒导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，耐空化腐蚀。流量特性精度高，符合IEC534-2标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。
阀　体
型  式：直通单座铸造球型阀
公称通径：40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力：ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰连接FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112～9124-2000等
焊接连接：嵌接焊SW（40～50mm）对接焊BW(65～200mm)
材  料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti）、钛等
上阀盖：常温型（P）：-17～+230℃
伸长Ⅰ型（E1）：-45～-17℃+230～+566℃
伸长Ⅱ型（E2I）：-100～-45℃伸长Ⅱ型（E2W）：-196～-100℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式：螺栓压紧式
填  料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式：柱塞型压力不平衡式阀芯
流量特性：高容量流量特性
金属阀座：等百分比特性（%）和线性特性（L）,高精度流量特性，参考图2
金属阀座：等百分比特性（%）和线性特性（L）
材  料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、17-4PH、0Cr17Ni12Mo2、17-4PH、9Cr18、316L）不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
注：司太莱堆焊的适用范围，参考图
执行机构
型  式：LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸动活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布
弹簧范围：20～100、80～240kPa（LHA，LVA5型），190～350、190～400kPa（LVA6型）
供气压力：140～400kPa（LHA型）、140～280kPa（LVA5型）400～500kPa（LVA6型）、300～500kPa（LVP型）
气源接口：Rc1/4”
环境温度：-30～+70℃
阀作用型式：用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附  件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性能
泄漏量：金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级
回  差：带定位器：小于全行程的1%，
不带定位器：小于全行程的3%（LHA1型小于全行程的5%）
基本误差：带定位器：小于全行程的±1%，
不带定位器：小于全行程的±5%
注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围：50：1（0.25≤Cv≤14）或30：1（CV≤0.16）
Cv值和行程
I.高容量阀芯
公称通径40506580100150200阀座直径40506580100150200额定Cv值305085125200420700额定行程25385075II.高精度流量特性阀芯
公称通径40506580100150200阀座直径2532403240504050655065806580100100125150125150200额定Cv值1017241724442444684468996899175175275360275360640额定行程25385075注：1、符号○表示阀的规格范围。
法兰距mm
公称通径AANSI 125 FF
ANSI 150 RF
JIS 10K FF RF
PN1.6 JIS 16K RFANSI 300 RF
JIS 20K RF
JIS 30K RF
PN4.0 ANSI 600RF
JIS 40K RF
PN6.4JIS 16K
沟槽型
嵌入型 JIS 20
沟槽型
嵌入型 JIS 30K
沟槽型
嵌入型 JIS 40K
沟槽型
嵌入型 40222231235251235236248251502542632672862652672762866527628829231129029230331180298313317337310317326337100352364368394360368379394150451465473508475473486508200543560568610570568580610公称通径AANSI 150
RJ ANSI 300
RJ ANSI 600
RJ ANSI 300
LG ANSI 600 LGANSI 150
SW、BWANSI 150、600
SW、BW 40235248251244248251251502672832892762832862866528930831430230831131180311333340327333337337100365384397378391394394150464489511483505473508200556584613578606568610注：法兰距符合IEC534-3标准。
外形尺mm
公称通径执行机构HCφBE常温型（P）伸长Ⅰ型（E1）伸长Ⅱ型（E2I）伸长Ⅱ型（E2W）40LHA2D、R500665780102028126770LHA3D、R590760875114036335050LHA2D、R500670785102528126780LHA3D、R595765875114036335065LHA3D、R630800/810930118036335088LHA4D、R8651035/10451165149552047080LHA3D、R635810/820955119036335098LHA4D、R8701045/105511901505520470100LHA3D、R660860/87010201205363350113LHA4D、R8901100/111012551520520470LVA5D1300151517101940-620LVA5R1420163518202050-620LVA6R1160137515601790-445LVP5940115513401570-345LVP61150136515501780-445150LHA4D、R9551190/121514251570520470170LVA5D1360162018702000-620LVA5R1480174019802110-620LVA6R1220148017201850-445LVP51000126015001630-345LVP61210147017101840-445LVP71290155017901920-545200LHA4D、R1090135015801710520470220LVA5D1475174020252155-620LVA5R1585185021452275-620LVP61375163518752005-445LVP71455171519552085-545备注：
1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数值，如果带顶装手轮机构，那么要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长Ⅰ型H栏尺寸，左边数字为JIS 10K和ANSI 125，150的阀，右边数字为JIS 16K和ANSI300以上的阀。
重量kg
公称通径执行机构法兰连接焊接连接ANSI 125、150
JIS 10KANSI 300
JIS 16、20、30KANSI 600
JIS 40KANSI 150、300、600
JIS 10、16、20、30KPE1E2IE2WPE1E2IE2WPE1E2IE2WPE1E2IE2W40LHA2D、R31343739363942444447505236394244LHA3D、R4346495148515456565962644851545650LHA2D、R37404345424548504750435542454850LHA3D、R4952555754576062596265675457606265LHA3D、R55596365606468707781858760646870LHA4D、R8690949691959910110811211611891959910180LHA3D、R65717780758187909710310911275818790LHA4D、R96102108111106112118121128134140143106112118121100LHA3D、R75859093901001051081251351401438797102105LHA4D、R106116121124121131136139156166171174118128133136LVA5D208218223226223233238241258268273276220230235238LVA5R233243248251248258263266283293298301245255260263LVA6R248258263266263273278281298308313316260270275278LVP5123133138141138148153156173183188191135145150153LVP6198208213216213223228231248258263266210220225228150LHA4D、R188203210213218233240243268283290293208223230233LVA5D290305312315320335342345370385392395310325332335LVA5R315330337340345360367370395410417420335350357360LVA6R330345352355360375382385410425432435350365372375LVP5205220227230235250257260285300307310225240247250LVP6280295302305310325332335360375382385300315322325LVP7390405412415420435442445470485492495410425432435200LHA4D、R268288298303318338348353438458468473308328338343LVA5D370390400405420440450455540560570575410430440445LVA5R395415425430445465475480565585595600435455465470LVP6360380390395410430440445530550560565400420430435LVP7470490500505520540550555640660670675510530540545