标题：利德冷水机
利德冷水机介绍
利德冷水机又叫冷却机、制冷机、冷冻机、工业冷水机、工业冷冻机等等， 因此使用范转广泛，所以叫法也很多。 其主要作用就冷却、降温、制冷、温度控制等等。
利德冷水机在现代工业中的应用
近年随着我国加入WTO,生产制造业进入了一个黄金时期，同时市场竞争激烈对产品质量的要求亦有较大程度的提高。其实，在提高产品的过程中，厂家往往忽略了一个细微而重要的因素。在生产过程中，由于机械、模具及工业反应不断产生热量，当温度超过物料之 承受程度产品质量就不稳定，以塑料产品和电镀生产为例.塑料产品生产中冷却时间占全周期80%以上，冷却时间减少之重要性由此可见，冷冻水能及时吸收热量，使模腔温度快速降低，加速产品定型，缩短开面。电镀生产中,冷冻水能将电镀溶液温度降低,并将温度恒定在某一范围内，使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面，使产品平滑和密度增加。工业冷水机(温度范围：+5℃ TO 30℃可调)广泛应用于多种工业生产： 　　一，塑料、塑胶行业用冷水机：塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。 　　二，挤出线材及抽粒行业用冷水机：很明显，水槽是个开放式的容器，所以，我们在选配冷水机时，要注意一点，冷水机的蒸发器，应选用壳管式，不可以选用盘管式的。其原因如下：盘管式冷水机的蒸发器，是一个开放式的水箱，当冷水机停止工作时，泵浦没有压力，水槽的水位一般高于冷水机，此时，水槽的水会回流到冷水机的水箱，造成冷水机的水箱溢水。壳管式则不同，其蒸发器是一个闭回路，不会有溢水的问题 　　三，控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床用冷水机：应用于数主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。提高机械润滑的效率减少磨损及机械寿命 　　四，电子行业、超声波清洗行业用冷水机：冷水机冷却稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,能降低清洗剂温度，冷凝气态清洗剂，有效防止清洗剂的挥发 　　五，真空离子镀膜行业用冷水机：离化源在初始工作时需加热启动，运行时需冷却，冷却系统故障将会导致离化源损坏。冷却水必须用高压水泵至离化源内的冷却通道冷却离化源 　　六，电镀行业用电镀冷水机 ： 电镀液冷却,使金属、非金属分子稳定.冷水机使金属分子随着稳定的电流快速贴附上镀件表面,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高质量,并可有效地回收各类昂贵的化学物质,工业制冷设备同理也适用于真空镀膜工业 。A.直接冷却：即镀液直接通过过滤机或是过滤网进入冷冻机的蒸发器进行降温再回到氧化槽。此冷却方式的优缺点：冷却时间短、效果好；缺点就是蒸发器需要做防腐处理（一般采用钛合金），蒸发器里容易结垢，需定期清洗，否则影响制冷效果和机器运行。B.间接冷却：氧化槽里铺置钛管，冷冻水通过钛管带走渡液热量达到降温目的；若铺钛管不便可添一换热器（需是钛合金制成）一边走冷冻水一边走镀液 　　七，食品工业用冷水机。冷水机用于各类食品加温后高速冷却,使之能适用入罐及装瓶要求,另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要,提高发酵产品,保证发酵质量,同样也使用于制药业、化学工业;制冷设备！ 　　八，研磨机行业用冷水机：三辊机在研磨过程，由于分子结构发生变化产生温度，温度过高影响原料的质量，生产效率，对设备磨损严重。运用冷水机循环冷却控制温度，可以大大提高生产量，减少设备的损坏。最重要的事保护员工安全！
利德冷水机的分类
利德牌冷水机主要分为三大类，即：风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机:
不同种类利德牌冷水机的主要特点介绍：
利德水冷式冷水机和风冷式冷水机特点：1.采用高品质压缩机作为冷水机主机（产地德国比泽尔全新原装压缩机，内置安全保掮，低噪音，省电耐用） 　　2、蒸发器内置自动补水装置，省去工程安装中的彭胀水箱方便安装 　　3、冷凝器使用最新高效外螺纹铜管制作，散热量大，体积小巧。 　　4、配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀，手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运居行方便了保养。 　　5、机组，操作简单，使用方便。配置单片式控制系统，内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀,手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，方便了保养,能效比较高等特点, 　　6.我公司压缩机采用德国比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland、等品牌；进口半封闭螺杆压缩机或全封闭涡旋压缩机作为制冷主机，主要制冷部件均为美国丹佛斯Danfoss、ALCO、美国merson等国际知名品牌；具有性能稳定、节能高效等 ；配置先进的自动控制系统；能实现工艺冷却连续性24小时运行的要求（可提供-5℃- -45℃低温载冷剂) 　　7. 质量可靠 　　机组出厂前均按国家标准或合同要求进行测试，全部通过测试运行，确保良好的状况，各项指标均达到或超过标准或合同要求。本机组具有高效率、省能源.零缺点、零故障.震动小、噪音低等特点。 　　同时我司可根据用户的要求设计、生产超低温型、防腐型、防爆型工业冷水机组。可为用户提供从工程设计、设备生产、工程安装、维修保养等工程。 欢迎来电来函咨询洽！利德冷水机螺杆式冷水机特点：性能优越 　　*主机采用国际最先进半封闭5：6螺杆式转子压缩机，电机、压缩机采取一体化无轴封渗漏设计，比一般压缩机能效高出20%—30%； 　　*两台压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序，可均衡负荷，延长机组使用寿命； 　　*两台压缩机或以上机组采用多制冷回路，其中一个回路须检修保养时，其余回路仍可正常运行，具有备用功能； 　　*压缩机采用卸载降压启动，避免对电网的冲击。 　　*机组冷冻水出水温度安全范围5℃-20℃。 　　*机组可根据需要加装环保节能的热能回收装置，可以在制冷时生产免费热水。 　　安装便捷 　　*机组结构紧凑，占地面积小，节省机房空间； 　　*整机出厂时，已严格调试定转完成，完全达到设计状态； 　　*机组振动极少，基础不需要特别隔振措施，安装简单； 　　*安装时只需连接蒸发器接口！ 　　运行维护费用低 　　*机组可根据负荷的变化，进行智能化程序控制：100%、75%、50%、25%（或启动）、0，节省能耗； 　　*螺杆压缩机零件总数只有往复式的1/10，结构简单，易损件少，没有吸，排气阀、对湿度行程不敏感，故障率极低； 　　*螺杆压缩机无故障运行可达4万小时。 　　风冷式螺杆式压缩机特点 　　*采用法国进口高效率耐氟电机，效率高，可靠性佳； 　　*最新第三代5-6非对称齿形； 　　*四段容调式连续卸载容量控制系统； 　　*配套德国FAG及瑞典SKF高精度轴承； 　　*低振动、低噪音。 　　*压缩机已获得ISO9001、CRAA、CE、PED、UL等多项国际品质认证及欧美多国专利。 　　微电脑控制 　　*LG微电脑控制，高度自动化，人机界面全中（或英）文显示； 　　*自动监测冷水出水温度及运行状况，通过PLC自动控制滑阀，调节压缩机运行能级，有效跟踪现场使用负荷； 　　*显示屏动画显示直观明了，将机组的运转状态，包括压缩机运转、水流状况、温度、运行时间直接显示出来，一目了然; 　　*自动记录保存最近机组的故障报警情况及发生时间，并发出故障处理提示； 　　*根据实际需要，对原有内容修正（凭密码）。如进出水温、容调所处位置，机组各保护点、压力等。 　　*可根据需要实现远程或中央监控功能。 　　安全保护功能齐全 　　*压力保护：制冷系统高压和低压自动保护装置； 　　*电源保护：欠电压保护，缺相保护，逆相保护，过载保护，电机过热保护; 　　*防冻保护：当冷冻水温度过低时，机组自动停机； 　　*安全阀保护：当冷媒压力超过一定数值时，安全排气阀会自动开启； 　　*延时保护：压缩机延时启动保护，防止压缩机频繁启动； 　　*水流保护：当水流停止或水流降低，继续运行将危害机组时机组自动停机； 　　制冷元器件/电气元气件 　　采用世界品牌的接触器、继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器，确保机组的可靠性。
利德冷水机如何正确选型
一、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量 　　Q = SH * De * F * DT / 60 　　发热量=比热*比重*流量*温差 　　KW=(4.2/1.97 KJ/Kg*C ) *( 1/0.88KG/L ) *(L/min) 　　Q: 发热量KW 　　SH：比热水的比热为4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度) 　　De: 比重水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升) 　　F：流量LPM (L/min 升/分钟) 　　DT: 冷却水（油）进出口温差（出口温度-进口温度) 　　注：是用于将流量升/分变为升/秒；1kW = 1kJ/s 　　例1：冷却水进水为20度，出水25度，流量10升/分钟 　　发热量Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW 　　选择冷水机冷量时可适当加大20%-50% 根据计算出来的结果，请在我们的参数表中选择合理的机型号即可，如 LCA-15 / LCW-15 　　二、通过设备的功率、发热量估算 　　a、如用于主轴冷却，可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。 　　例：7.5KW电机，可选配2.2kw 或2.8kw冷量的制冷机组； 　　b、注塑机可按每安士0.6KW 冷量估算 　　补充说明 ： 　　1、冷水机的制冷量与环境温度及出水温度不同面变化 　　2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化 　　3、使用冷水机后温度下降，连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度，因此会吸收热量导致负荷增大 　　4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的，这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。5、任何的计算方法都有可能会出现偏差，以致实际用的制冷机组过大或过少，所以上面的方法仅作参考
利德冷水机故障解决
冷水机在长时间运行过程中，难免会出现一些小问题，而懂得这些问题出现的原因，那么对于冷水机的驾驭是轻而易举了。 　　下面罗列了一些历年来，客户反应的一些问题，及解决方法： 　　 
状态原因故障排除电源正常，全机不能运转1） 保险丝熔断；2） 逆相继电器故障或脱落。1） 更换备用保险丝2） 逆相继电器重新插坚或更换。无熔丝开关跳脱1） 电器负载线路接地或短路；2） 压缩机，水泵，马达故障接地。1） 换新处理；2） 检查后如确定故障，换新或修理。逆相1） 水泵及风扇逆向；2） 欠相。1） 将电源中任意之两相交换；2） 用电流表测量三相电流是否正常。散热不良指示灯亮1） 高压跳脱；2） 高压开关故障。1） 清洁过滤网，空气保持40℃以下，请依附注一处理；2） 换新《高压跳脱自动复位》，重新启动压缩机。冷媒不足指示灯亮1） 冷媒不足低压跳脱；2） 蒸发器结冰。1） 依附注二处理； 2） 查看膨胀水箱是否缺水，循环水泵是否运转，待正常后，低压自动复位，重新启动压缩机；3） 如蒸发器结冰，请将冰水排出，再加温水，使冰熔化；4） 注意不可用硬物敲打冰块，如穿透铜管进水，将使压缩机损坏过载指示灯亮1）电压异常；2）马达、水泵、压缩机轴承故障，卡住；3）散热不良；4）过载继电器值太低；5）线路接点不良松动。1）三相电源压降或电压不稳及欠相修理；2）更换轴承或换新；3）请依附注一处理；4）依正常调高；5）打紧螺丝。故障指示灯亮，压缩机无法运转保护装置跳脱请依附注五处理。冰水箱水不冷或低压跳脱1） 容量不足够。2） 冷媒不足。3）冷媒阻塞。4）阀片破裂。5）温度开关设定太高。6）温度开关故障。7）散热不良。1）加大主机容量；2）依附注三处理；3）更换阻塞部份如干燥剂或膨阀空气处理再充填冷媒；4）更换压缩机，由附注三叛定；5）往下调低；6）换新；7）效率低，请依附注一处理