标题：深圳市铠卫安全技术有限公司
公司简介
深圳铠卫安全技术有限公司是专门从事消防、安防电子安全产品的研发、生产、贸易为一体的专业化电子公司，产品以外销为主。
  铠卫安全[1]深圳市铠卫安全技术有限公司以：团结、尽责、高效、创新为企业精神，注重企业文化和企业形象,坚持“品质为上”的经营原则,严格控制产品质量，争创行业优秀品牌。
铠卫安全技术有限公司生产的全过程，从原材料的采购、进货检验，工序控制，成品检验到产品交付、直至售后服务都严格遵照ISO9002质量保证体系中的有关规定实施控制。设有完善的信息反馈处理网络，对产品的各项指标均按国家或行业标准严格测定。
铠卫安全技术有限公司以：诚信、专业、快速、优质为企业服务理念。公司以优越的产品性能、价格比，与广大工程商、经销商建立了良好的合作伙伴关系。
产品通过公安部安全与警用电子产品质量中心检测并获得欧盟的CE认证，远销欧洲、美洲、非洲、澳洲及中东地区，深受广大客户好评。
公司位置
深圳市铠卫安全技术有限公司地址：深圳市宝安区福永镇永和路鑫豪盛鼎丰科技园B1栋4楼
乘车路线
在福永大道福永桥底站乘坐M252(原754) 或M236, M237，乘坐大约15分钟在鼎丰工业园站下车即到，进鼎丰科技园第一栋四楼即可. 
或者坐地铁1号罗宝线，到终点站机场东下，再转M331公交,乘坐大约15分钟在嘉隆科技（东方山水酒店）站下即可，鼎丰科技园大门紧邻东方山水酒店。
主营产品
烟雾报警器  烟雾报警器[2]JTY-GD-DG311独立烟雾报警器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。
该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。
性能特点
·新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生
·报警器采用MCU智能设计， 性能可靠
·烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警
·LED灯-显示报警器正常工作和报警状态
·外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方
性能参数：
·报警声音： ≥85dB/3米
·DC9V电池
·电 流 ： 静态电流 ≤800uA 
·报警电流 ≤35mA
·工作温度： -10℃～+50℃
·相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)
·输出形式： 声光报警 (独立型)感温探测器  感温探测器[3]JTW-ZCD-805 型差定温火灾探测器采用高品质线性传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。
该产品适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
性能特点
·高品质线型温度传感器能够有效探测周围环境温度的变化
·联网报警器采用智能微处理器，多种火灾模型算法杜绝误报警，继电器无源触点输出可设置常开或常闭
·联网报警器采用宽电压设计，工程应用方便
·LED灯-显示报警器正常工作和报警状态
·外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方
性能参数：
·供电电源： DC 9V～DC28V
·电 流 ： 静态电流 ≤800uA 
·报警电流 ≤35mA
·定温报警 : 57.2℃
差温报警 : 8.3℃/分钟
·工作温度： -10℃～+50℃
·相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)
·继电器无源触点输出 
·触点容量2A@DC24V紫外火焰探测器  紫外火焰探测器[4]JT-GB-ZW-CF6002 点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾，适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。该探测器与其他探测器配合使用，更能及时发现火灾，尽量减少损失。 
性能特点
·探测器内置单片机，采用智能算法，既可以实现快速报警，又可以降低误报率 
·探测器采用继电器型输出方式（常开，常闭可选），可直接控制其它设备 
·传感器选用高性能进口紫外光敏管，具有灵敏度高，性能可靠，抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点
性能参数：
·工作电压： 额定工作电压：DC24V，工作电压范围：DC12V~ DC30V
·工作电流： 监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA
·输出容量： 无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC24V
·输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)
·指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮
·光谱响应范围：180nm～290nm燃气报警器  燃气报警器[5]GA502Q 独立型家用燃气报警器系列采用高品质催化燃烧式气体传感器，寿命长，工作稳定，一致性好，环境适应范围宽，无需调试，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可以检测天然气、液化石油气，人工煤气。
当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号。
当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。
性能特点
·高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好
·微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移
·催化燃烧式气体传感器工作稳定，寿命长，杜绝误报警
·测试按钮-测试报警器的电路、报警输出
·LED灯-显示报警器正常工作、报警状态
·外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方
性能参数：
·工作电压：AC90~270V
·功 耗：正常监控状态≤3W
·报警状态≤5W
·报警浓度：天然气： 5500ppm(11%LEL)
·人工煤气： 1200ppm(3%LEL)
·液化石油气：3000ppm(15%LEL)
·报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响
·环境温度：-10℃～+50℃
·相对湿度： ≤95%，不结露一氧化碳报警器  一氧化碳报警器[6]CO302 型一氧化碳探测器系列采用高品质气体传感器，微处理器结合精密温度传感器能够智能补偿气敏元件的漂移，环境适应范围宽，工作稳定，无需调试，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在一氧化碳气体的场所进行安全监控。 
当环境中一氧化碳气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号, 联网型还可以输出报警信号给相应的报警主机。当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态 
性能特点
·高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好 
·微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移 
·采用精密温度传感器探测环境温度进行补偿，彻底杜绝误报警 
·测试按钮-测试报警器的电路、报警输出 
·LED数码浓度显示-在线显示气体浓度值 
·外壳采用防火ABS工程塑料，美观大方 
性能参数：
·工作电压：AC90V～AC270V(独立型)
·功 耗：正常监控状态≤3W 报警状态≤5W
·检测范围：0 0 p p m - 1 0 0 0 p p m，CO报警设定： 
浓度在7 0 P P M时，约在6 0 - 1 8 0分钟发出警报。 
浓度在1 5 0 P P M时，约在1 0 - 3 0分钟发出警报。 
浓度在4 0 0 P P M时，约在3 - 1 5分钟发出警报。 
浓度在7 0 0 P P M时，约在1 - 5分钟发出警报。 
·报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响
·工作温度： -10℃～+50℃
·相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃)
企业文化
深圳市铠卫安全技术有限公司以：团结、尽责、高效、创新为企业精神，注重企业文化和企业形象,坚持“品质为上”的经营原则,严格控制产品质量，争创行业优秀品牌。
公司以：诚信、专业、快速、优质为企业服务理念。公司以优越的产品性能、价格比，与广大工程商、经销商建立了良好的合作伙伴关系。