标题：稳压器
工作原理
由于部分电器中含有线圈组件，在通电初期会产生阻碍电流的涡流，涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压，导致启动缓慢，又会加强断路后产生的瞬时电压，可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成，当输入电压或负载变化时，控制电路进行取样、比较、放大，然后驱动伺服电机转动，使调压器碳刷的位置改变，通过自动调整线圈匝数比，从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器，还采用电压补偿的原理工作。  稳压器
作用[1]
随着社会飞速前进，用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后，以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低，而线头用户则经常电压偏高，对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备，独如一颗不定时炸弹。市电系统作为公共电网，上面连接了成千上万各种各样的负载，其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能，还会反过来对电网本身造成影响，恶化电网或局部电网的供电品质，造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故，如地震、雷击、输变电系统断路或短路，都会危害电力的正常供应，从而影响负载的正常工作。
不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作，影响生产，造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件，使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备，浪费资源；严重者甚至发生安全事故，造成不可估量的损失。
根据电力专家的测试，电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种：
⒈电涌（power surges）：指输出电压有效值高于额定值110%，而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时，电网因突然卸载而产生的高压。
⒉高压尖脉冲（high voltage spikes）：指峰值达6000v，持续时间从万分之一秒至二分之一周期（10ms）的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
⒊暂态过电压（switching transients）：指峰值电压高达 20000V，但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲，只是在解决方法上会有区别。
⒋电压下陷(power sags）：指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态，并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机，大型电动机启动，或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
⒌电线噪声（electrical line noise）：系指射频干扰(RFI）和电磁干扰（EFI）以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等，都会引起线噪声干扰。
⒍频率偏移（frequency variation）：系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行，或由频率不稳定的电源供电所致。
所以使用稳压器，对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。技术参数项目单相三相（三相四线制，分调式） 
稳压器输入电压范围160V～250V 相电压为160V ～ 250V
线电压为280V ～ 430V 
稳压器输出电压 220V或110V 相电压220V线电压380V 
稳压器过电压保护值 246V±4V 相电压246V±4V（以相电压为准）
线电压426V 
稳压器稳 压 精 度 ±3%
A.稳压器有一个输入电压适应范围。IEC标准为输入电压在额定值的±10范围内变化.超出范围即自动声光报警且不能使输出电压稳定在要求范围内.
B.输出电压调整率，是输入电压的变化而引起输出量变化的效应﹐当负载为额定值时﹐将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值，测量输出电压的最大变化量（±）。此值越小越好﹐是衡量交流稳压器性能的重要指标。
C.负载调整率：是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小﹐测量输出电压的变化量（±）。此值越小越好﹐也是衡量交流稳压器性能的重要指标。
D.输出电压相对谐波含量（亦称输出电压失真度），通常用THD表示，是谐波含量的总有效值与基波有效值之比﹐当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时（一般应小于3）﹐在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度﹐取其最大者.此值越小越好.
E.效率：是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比（百分数）﹐
F.负载功率因素
稳压器容量都用伏安（VA）或千伏安（KVA）值表示﹐是负载中除纯电阻性负载外﹐还有感性和容性负载﹐即负载中除有功功率外﹐还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。
一般交流稳压电源，负载功率因素cosφ为0.8﹐当产品为1KW时﹐输出的有功功率（即带阻性负载的能力）最大为800W.如果产品用1KW表示时（cosφ仍为0.8）﹐可输出有功功率1KW﹐这时可输出的功率S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时﹐表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。
G.交流稳压器的参数还有输出功率﹑输入频率﹑源频率效应﹑随机偏差（时间漂移）﹑空载输入功率﹑源功率因素（此值与负载功率因素不同﹐希望越大越好﹐最大为1）﹑源电流相对谐波含量﹑音频噪声等项﹐三相交流稳压电源﹐还有三相输出电压不平衡度等﹐这些指针的定义及测试方法可参考有关标准。适用范围稳压器可广泛应用于：工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影（CT）、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备，特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
产品分类
根据稳压器的输出性质不同，一般把稳压器分为交流稳压器（交流稳压电源）和直流稳压器（直流稳压电源）两大类。以下着重介绍直流稳压电源，简称稳压电源。
根据调整管的工作状态，常把稳压电源分成两类：线性稳压电源和开关稳压电源。此外，还有一种使用稳压管的小电源。
开关稳压器
  稳压器开关稳压器使用输出级，重复切换“开”和“关”状态，与能量存贮部件（电容器和感应器）一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中，通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时，这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中，开关脉冲的宽度和频率保持恒定，但是，输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
根据开关和能量存贮部件的排列，产生的输出电压可以大于或小于输入电压，并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下，在同样的输入电压和输出电压要求下，脉冲（降压）开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。补偿式---高精度交流补偿式稳压电源（单相0.5kVA及以上，三相1.5kVA及以上）有补偿变压器，有110V输出。
参数稳压器
  线性稳压器LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET，从应用的输入电压中减去超额的电压，产生经过调节的输出电压。所谓压降电压，是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO（低压降）稳压器通常使用功率晶体管（也称为传递设备）作为 PNP。这种晶体管允许饱和，所以稳压器可以有一个非常低的压降电压，通常为 200mV 左右；与之相比，使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备，其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
更新的发展使用 CMOS功率晶体管，它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS，通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小，这种方式产生的压降只有几十毫伏。激光切割机用稳压器根据大功率激光切割机的使用要求，再结合我国供电现状，应严格制定符合激光切割机使用的稳压器，专为稳定交流电压而研制的节能型产品。当配电网络供电电压波动或负载变化时，能自动保证输出电压的稳定。必须具有容量大，效率高，稳压范围宽，无附加波形失真和相移，应变时间快，平稳等特点。具有短路，机械故障等完善报警保护功能，同时体积要尽可能紧凑小巧，使用方便。
产品比较
​优点
缺点
线性稳压器
输出纹波电压低 
出色的 line 和负载稳压 
对负载和 line 的变化响应迅速 
电磁干扰 (EMI) 低 
效率低 
如果需要冷却设备，则要求较大的空间 
开关稳压器
效率高（降低了冷却所需的源电源需求） 
能够处理较高的电源密度 
拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压，
大于或小于生成的输出电压 
输出纹波电压高 
瞬时恢复时间较慢 
产生电磁干扰（EMI) 
开关电容式转换器 
一个典型的开关电容式转换器包括四个大型 MOS 开关，其开关顺序为典型的开关、加倍或减半输入电源电压。能量的传递与存贮由外部电容器提供。
在开关周期的第一部分，输入电压作用于一个电容器（C1）。在开关周期的第二部分，电荷从 C1 传送到第二个电容器 C2 上。最传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器，其中 C2 具有一个接地正端，其负端传递负输出电压。经过几个周期之后，通过 C2 的电压将被施加到输入电压。假设 C2 上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻，则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中，电荷传送的效率（以及由此导致的输出电压的精确性）取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组，但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率，并且在一些情况下，使用专门的开关次序来产生分数关系（例如 3/2）。在各种最简单的形式中，开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的 National 半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出；其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。
错误标记
错误标记是一个集电极开路输出，当经过稳压的输出电压低于额定输出电压 5%（典型的）时，它会发出 
  稳压器一个信号。开始时，错误标记为低，直到输出电压达到额定输出电压的 95% 为止。在一些情况下，电源转换中出现的错误标记会有延迟。这个延迟是由外部电容器设置的，并可用作开机重置功能将微处理器重新设置为加电。如果显示状态“错误”，输出电压为低情况使得集电极开路的输出为高（标记晶体管显示 OFF）。当输出电压在额定电压上下 5% 范围以内时，此标记输出为低。开关“开/关”或“停机”功能使稳压器能够在带电的情况下打开或关闭。尽管在“关闭”或“停机”模式下，稳压器的供给电流因为输出被禁用而降至一个较低的级别，但是内部偏置电路仍处于运行状态。当重新启用之后，稳压器将以比输入电压关闭又打开的情况下快得多的速度重新对输出电压进行稳压。如果显示在”开”的状态，则稳压器将被逻辑高电平启动。否则，将被逻辑低电平启动。调整在开关稳压器和开关电容式转换器中，使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件，确定转换器产生的噪音的频率，并影响转换器的性能。某些转换器允许通过调整内部震荡器频率（“频率调整”）或通过同步振荡器与外部电源（“同步”）来更改开关频率。一般来说，通过提高开关频率，可以在转换器输出级中使用较小的部件（电容器，感应器）。这可能降低转换器的效率，因为增加了开关损耗，除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。如果一个板上有几个转换器，则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音，并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器（例如 5W 或更高功率）通常很重要。在许多情况下，开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。
选型方法
安全系数交流稳压电源是以输出视在功率（kVA）为标称额定容量，而一般情况下负载都不是纯电阻性的，即功率因数COS￠≠1，稳压器实际能输出的有功功率kW=容量（kVA）×COS￠。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源，其输出功率应留有适当余量，特别是冲击性负载选型时余量要更大，具体选型安全系数见下表
负载性质设备类型 安全系数 选择稳压电源容量 
纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率 
感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率 
大电感性、电容性负载（如电动机、电脑）环境下，选型时应考虑负载的起动电流特别大（达额定电流的5~8倍），所以选择稳压器容量时应是负载功率的2.5~3倍。
如：三相电机2.2kW 1台，5.5 kW 1台，选用稳压器时，容量≥（2.2kW+5.5 kW）×2.5=19.25 kVA，即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。容量曲线自耦式稳压器（单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下，三相9kVA及以下）当输入相电压低于198V时，输出容量就开始下降；输入相电压等于160V时，下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用，以免使稳压器过载烧毁；
自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时，稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%，否则就是过载使用。
安装使用
⒈将稳压器输入接到配电板上，并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝，以确保用电安全。[2]
⒉将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上，注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致，切勿接错。
⒊先开启稳压器的电源开关，工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时，再开启用电设备电源开关，本稳压器即 能自动调整电压，正常供电。
⒋当用电设备长期不用时，请关闭用电设备的电源开关，以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。
⒌稳压器不得过载使用。市电电压较低时，输出容量减少，应相应减少稳压器负载。
⒍当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时，应选择3倍以上容量的稳压器，以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。
⒎与稳压器连接的导线应有足够载面，防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接，应选用单根铜质导线，并尽量拧 紧端子螺丝，防止连接处发热。
⒏无论是单相或三相稳压器，在接好所有输入输出线后，应先关掉负载的电源开关，再开启稳压器，检查输出电压正常后，再开启负 载的电源开关。
基本特性
全自动补偿式电力稳压器
基本结构：采用电机带动碳刷在自藕变压器绕组匝间滑动而直接调节输出电压或通过补偿变压器调节输出电压.
优点：带负载能力强、工作效率高、波形失真小、电源自身抗干扰能力强.
缺点：响应时间慢（≥1S）、有机械磨损、需定期维护、在稳压过程中交流接触器及电机产生较大的噪声.
应用：工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。
交流净化稳压器
基本结构：采用正弦波能量分配与滤波器相结合的方法，通过调节初级回路可控硅的导通角来调节输出电压.
优点：稳压精度高≤±1%，响应时间快≤40ms，有尖锋脉冲滤波作用。
缺点：输出与输入电压之间有移相、有少许波形失真（附加≤3.5%）带某些特殊负载（如可控硅负载）不理想.
应用：精密电子设备、医疗设备、计算机房、实验室、产品老化及测试。
无触点交流稳压器
基本结构：通过电压或电流过零时切换一组或多组可控硅而使而使补偿变压器组中的某一个或多个变压器的补偿绕组升压，降压，初级短路，或切换自藕变压器的抽头来调节输出电压.
优点：带负载能力强、工作效率高、波形失真小、响应时间快、噪音低。
缺点：稳压精度不高
应用：一切需要稳压的场所。
基本结构
利用铁芯材料饱和特性来突现输出电压基本稳定.
优点：工作可靠、过载能力强、输出短路时能自动保护、结构简单、稳压范围大.抗干扰能力强.
缺点：重量大、体积大、价格高、噪音大、铁芯温升高、对输入电源工作频率要求高.
应用：电脑相关产品、医疗监控系统、程序控制系统、自动测试设备、广播电视设备、邮电通讯设备、自动插件机、生产线、印刷设备、塑胶注射设备、自动取款机、SMT设备、科研试验等。
磁放大式交流稳压器基本结构
通过改变串联在自藕变压器的初级回路的磁放大变压器的磁阻来稳定输出电压.
优点：稳压精度高、响应时间快
缺点：重量大、体积大、价格高.
应用：精密电子设备、医疗设备、计算机房、实验室、产品老化及测试。
智能净化稳压器：
主要特点：
SBW5B -YL型单、三相净化电源是稳压与抗干扰融合一体的交流稳压电源，
智能净化稳压器它不仅具有稳压精度高、效率高、响应快、可靠性好、噪声低、体积小、重量轻等特点，而且能有效地仰制电网中的尖峰电压和各种噪声干扰。
可以广泛的应用在计算机、复印机、音像设备、医疗设备、计量设备、工业设备、办公设备、电子仪器和自动化控制系统的理想供电设备。
SBW5B -YL单相净化稳压器
规 格 产品尺寸（cm) 重量（kg) 规 格 产品尺寸（cm) 重量（kg) 
JJW-1KVA 30×13×27 10 JJW-10KVA 48×21×44 33 
JJW-2KVA 40×19×37 16 JJW-15KVA 55×27×53 55 
JJW-3KVA 40×19×37 18 JJW-20KVA 55×27×53 63 
JJW-5KVA 48×21×40 26 JJW-30KVA 60×45×100 96 
SBW5B -YL三相净化稳压器
规 格 产品尺寸（cm) 重量（kg) 规 格 产品尺寸（cm) 重量（kg) 
JSW-3KVA 48×21×44 34 JSW-100KVA 80×55×140 310 
JSW-6KVA 50×25×58 46 JSW-150KVA 100×60×180 370 
JSW-10KVA 55×27×73 61 JSW-180KVA 100×60×180 550 
JSW-15KVA 60×45×100 105 JSW-225KVA 110×70×200 800 
JSW-30KVA 60×45×100 130 JSW-300KVA 110×70×200 920 
JSW-60KVA 70×50×130 240
相关介绍
注意事项1 、避免猛烈振动，防止腐蚀性气体及液物流入，防止受溉并置于通风干燥处，切勿盖上织物阻碍通风散热。
2 、请使用三插（有接地）插座，机上的接地螺钉要妥善接地，否则用测电笔测机壳将有带电现象，这是由于分布电容感应电引起的，属正常现象，可通过接地线消除。如果机壳严重漏电，测绝缘电阻小于2MΩ，可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路，应查明原因排除故障后再使用。
3 、0.5 ～ 1.5KVA 小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用，2 ～ 40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用，如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸，应检查用电是是否过大。
4 、当输出电压超过保护值时（出厂时相电压保护值调整为250V±5V），稳压电源自动保护，切断稳压电源输出电压，同时过压指示灯亮，用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电（有输入无输出），应检查市电电压是否高于28OV。若低于280V 应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。
5 、若稳压器输出电压偏离220V 较多，请调节控制板上电位器至输出电压正常（输入电压达不到稳压范围的不能调节）。
6 、当市电电压经常在稳压器输入电压下限（<150V）或上限（>260V) 时，限位微动开关经常受碰触，易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高（或只能调低），应先检查微动开关是否损坏。
7 、请保持机内清洁，灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。请及时清理和维护线圈接触面清洁。碳刷磨损严重时应调整压力，以免碳刷和线圈接触面跳火。碳刷长度不足2mm 时应予以更换。线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。
⒏三相稳压器输入端必须接下零线（中线），否则稳压器无法工作，并将会损坏稳压器和用电设备。切勿用地线替代零线使用，零线不得接入保险丝。
9 、稳压器输出电压低于额定电压（220V 或三相380V）时，应检查输入电压是否过低。当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压，这是由于输入线路载面太小，负载时线路压降太大，使用输入电压低于稳压器调节范围下限，这时应更换较粗的输入导线。
10 、当单台负载功率较大（如空调等），而输入线路较长，载面又不足时，负载工作时电压严重降低，可能使用负载难以启动；当负载工作时又暂时停机，易发生输出瞬间过压断电，如发生这样的现象，并非稳压器故障，应改善输入线路（线路加粗，尽量缩短输入线长度，以减少线路中压降）。
11 、当稳压器输出电压严重偏离220V 时，应检查①输入电压是否稳压范围内；② 电机齿轮是否严重磨损，转动是否灵活；③ 限位开关是否受损：④ 线圈平面是否光滑；⑤ 控制板有无损坏安全事宜⒈稳压电源在通电启动时，请勿随意拆开稳压电源或拨拉稳压电源输入输出连线，以防触电或其它电气安全事故。
⒉稳压电源输入输出连线一定要布置合理，防止踩踏磨破，造成漏电事故。
⒊稳压电源一定要可靠接地，因不接地线运行而造成的触电或人体伤害，由用户自行负责。
⒋稳压电源的地线不能接在暖气管道、供水管道、燃气管道等公益设施上，以免侵犯第三方权利或造成危害。
⒌应定期检查稳压电源的输入和输出连线，以免松动或脱落，从而影响稳压电源的正常使用和用电安全。
⒍稳压器的连接线的选配必须达到规定能承载足够的电流容量的连接线。
⒎.稳压器应轻拿轻放，在工作的时候避免剧烈振动；
⒏、保证稳压器的碳刷弹簧有足够的压力，以免碳刷和线圈接触面跳火；
⒐、非专业人员请不要拆开稳压电源或对稳压电源进行维修。工作原理  400KVA以上原理图  400KVA以下原理图
如图所示选择方法首先要看你的用电设备是属于什么类型，一般情况下负载都不是纯电阻性的。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源，其输出功率应留有适当余量，特别是冲击性负载选型时余量要更大，具体怎样选型如下：
⒈纯阻性负载如白炽灯、电阻丝、电炉等设备，稳压器功率应为负载设备功率的1.5倍~2倍。
⒉感性、容性负载如荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等。稳压器功率应为负载设备功率的3倍。
⒊大电感性、电容性负载环境下，选型时应考虑负载的起动电流特别大（达额定电流的5~8倍），所以选择稳压器功率时应是负载功率的3倍以上。区分稳压器和UPS是不同的概念，但很多朋友总是错误的认为稳压器就是UPS，实质上是有区别的；UPS分为在线式和后备式，一般电脑配备的就是属于后备式的，它属于应急电源的一种；后备式的是带稳压部分的，电子开关稳压器的一种，可以当做稳压器用，但稳压效果不理想；稳压器：它是针对电压不稳设计的，主要是当作后端设备保护之用，对设备保护功能较完善。一般大型UPS还必须配备稳压旁路系统，即LW-PLG稳压器。上面介绍了稳压器的概念，这里说说UPS是什么？ 
UPS的中文意思为“不间断电源”，是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写，它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中，主要起到两个作用：一是应急使用，防止突然断电而影响正常工作，给计算机造成损害；二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”，改善电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。
从基本应用原理上讲，UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。
1）整流器：整流器是一个整流装置，简单的说就是将交流（AC）转化为直流（DC）的装置。它有两个主要功能：第一，将交流电（AC）变成直流电（DC），经滤波后供给负载，或者供给逆变器；第二，给蓄电池提供充电电压。因此，它同时又起到一个充电器的作用；
2）蓄电池：蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置，它由若干个电池串联而成，其容量大小决定了其维持放电（供电）的时间。其主要功能是：当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载；
3）逆变器：通俗的讲，逆变器是一种将直流电（DC）转化为交流电（AC）的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成；
4）静态开关：静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅（SCR）反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换；并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。
稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压稍有波动，或在一定范围内其它电器的开放或关闭，都会引起电力稳压器的自动纠正电路启动，使继电器频繁跳动。每一次继电器跳动换挡，都会使供电电源发生一次短暂的中断。尽管这一中断未影响家庭其它电器的正常使用，但对高度灵敏的电脑内的读写干扰却很大，每一次稳压器跳动换档，犹如电脑内瞬间输入一个脉冲，容易造成电脑出现错误信号，严重时还会使硬盘损坏或软盘驱动器卡死。
故障分析
故障表现 、原因分析 、总结排除
开机无输出、无电压指示 、或无启动
⒈过压或欠压保护了 1、调节内部输出电压可调电位器
⒉错相和缺相保护了 2、三相任意调换两相
⒊主控电路板已坏 3、更换
⒋输出交流已坏 4、更换
输出电压不正常
⒈是同调稳压器 1、更换分调稳压器
⒉超过稳压器自身的稳压范围 2、更换宽范围稳压器
⒊行程限位开关已坏 3、更换
⒋相电路板已坏 4、更换
⒌伺服电机烧毁 5、更换
不稳压
⒈超过稳压器自身的稳压范围（更换宽范围稳压器）
⒉行程限位开关已坏（更换）
⒊电路板已坏（更换）
⒋伺服电机烧毁（更换）
工作中无故跳闸
⒈总闸容量选择小了（更换合适容量空气开关）
⒉空气开关已坏（更换）
⒊浪涌电压瞬间过高（更换无触点高精度稳压器）
稳压器内部嗡嗡的 声音很大
⒈超负荷带载了（减少后接设备）
⒉里面内部有碎屑（去除掉碎屑）
稳压器内部吱吱的 声音很大
⒈电压不稳 1、正常
⒉碳刷表面有灰垢 2、除去污垢 停电后来电
稳压器不能自动运行
⒈全自动钮子开关未开启 1、开启
⒉电路板故障 2、更换
按面板升降压无升压或降压 （非电力稳压器无此功能）
⒈伺服电机烧毁 1、更 换
⒉行程限位开关已坏 2、更换
⒊电路板烧毁 3、更换
⒋手动、自动旋钮未开至手动 4、开至手动
友情提示：若稳压器出现故障，你无法排除时，又不能停止给后端设备供电时；请联系专业公司。
作用
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备，稳压器的作用是将波动较大和不合用电器设备要 求的电源电压稳定在它的设定值范围内，使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。所有的稳压器，都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样，误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。下面我们看看稳压器的作用。
最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时，电力稳压器的自动纠正电路启动，使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近，这种电路优点是电路简单，缺点是稳 压精度不高并且每一次继电器跳动换挡，都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。
后期也是现在的稳压器一般是工业级稳压器，工业级稳压器是利用感应原理来做电压调整、无接点于负载中呈线性升降压调整，电压调整中，不会产生频率偏移及电涌，致负载电力品质与输入端相 同。采用高效率和宽大的安全范围工业级零件组合而成，可以承受恶劣的温度、湿度、震动及污秽环境。
稳压器主要由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成，当输入电压或负载变化时，控制电路进行取样、比较、放大，然后驱动伺服电机转动，使调压器碳刷的位置改变，通过自动调整线圈匝数比，从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器，还采用电压补偿的原理工作。
随着社会飞速发展，用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后，以及设计不良和供电不足等原因造成未端用户电压的过低，而线头用户则经常电压偏高，对用电设备特别是对电压要求 严格的高新科技和精密设备，犹如一颗不定时炸弹。
说到稳压器的作用，市电系统作为公共电网，上面连接了成千上万各式各样的负载，其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能，还会反过来对电网本身造成影响，恶化电 网或局部电网的供电品质，造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故，如地震、雷击、输变电系统断路或短路，都会危害电力的正常供应，从而影响负载的正常工作。
不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作，影响生产，造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件，使业主面临需要维修的困扰或短期内就 要更新设备，浪费资源；严重者甚至发生安全事故，造成不可估量的损失。
稳压器对于用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的，这也促使我们要求我们开发高新技术和更先进的稳压器去满足各种仪器设备的需求了。　因此，我们应该要知道使用稳压器，而且还要清楚稳压器的作用。
技术参数
稳压器技术参数∣稳压器参数衡量标准
⒈稳压器有一个输入电压适应范围。IEC标准为输入电压在额定值的±10%范围内变化。该公司产品的输入范围是±20%；最大可±50%。超出欠压、过压范围即自动声光报警且不能使输出电压稳定在要求范围内。
⒉输出电压调整率，是输入电压的变化而引起输出量变化的效应，当负载为额定值时，将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值，测量输出电压的最大变化量（单相220V±10%）。此值越小越好，是衡量交流稳压器性能的重要指标。
⒊负载调整率：是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小，测量输出电压的变化量（±8%）。此值越小越好，也是衡量交流稳压器性能的重要指标。
⒋输出电压相对谐波含量（亦称输出电压失真度），通常用THD表示，是谐波含量的总有效值与基波有效值之比，当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时（一般应小于3%），在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度，取其最大者。此值越小越好。（力威系列稳压器小于1%；其中电力稳压器无谐波含量）
⒌效率：是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比（百分数）。
⒍负载功率因素。稳压器容量都用伏安（VA）或千伏安（KVA）值表示，是负载中除纯电阻性负载外，还有感性和容性负载，即负载中除有功功率外，还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。一般交流稳压电源，负载功率因素cosφ为0.8，当产品为1KVA时，输出的有功功率（即带阻性负载的能力）最大为：800W.如果产品用1KW表示时（cosφ仍为0.8），可输出有功功率1KW，这时可输出的功率
S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时，表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。
⒎交流稳压器的参数还有输出功率﹑输入频率﹑源频率效应﹑随机偏差(时间漂移）﹑空载输入功率﹑源功率。因素（此值与负载功率因素不同，希望越大越好，最大为1）﹑源电流相对谐波含量﹑音频噪声等项，三相交流稳压电源，还有三相输出电压不平衡度等，这些指标的定义及测试方法详细可参考行业有关标准。
维修
稳压器一般性的维护检查项目如下：
⒈稳压器是否还存在设计、安装缺陷；
⒉检查稳压器的负荷电流、运行电压是否正常；
⒊检查稳压器有无渗漏油的现象，油位、油色、温度否超过允许值，油浸自冷稳压器上层油温一般在85℃以下，强油风冷和强油水冷稳压器应在75℃以下；
⒋检查稳压器的高、低压瓷套管是否清洁，有无裂纹、破损及闪络放电痕迹；
⒌检查稳压器的接线端子有无接触不良、过热现象；
⒍检查稳压器的运行声音是否正常；正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声，如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象，如出现不均匀的电磁声，可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
⒎检查稳压器的吸湿剂是否达到饱和状态；
⒏检查稳压器的油截门是否正常，通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态；
⒐检查稳压器的防爆管隔膜是否完整，隔膜玻璃是否刻划有“十”字；
⒑检查稳压器的冷却装置是否运行正常，散热管温度是否均匀，有无油管堵塞现象；
⒒检查稳压器的外壳接地是否良好；
⒓检查瓦斯继电器内是否充满油，无气体存在；
⒔对室外稳压器，重点检查基础是否良好，有无基础下沉，对变台杆，检查电杆是否牢固，木杆、杆根有无腐朽现象。
⒕对室内稳压器，重点检查门窗是否完好，检查百叶窗铁丝纱是否完整；
⒖其他应该检查的项目。
区别
我们知道，电是能产生磁场的，磁场也是能转换成电的。把一个线圈通上交流电，就会产生交变的磁场，再把这个交变的磁场穿过另一个线圈，另一个线圈上就会感应出电压，这就是变压器的原理，变压多少和这两个线圈的匝数有关；简单的说，变压器是利用磁耦合的原理，都由原副边绕组（线圈）组成，线圈两端电压大小和线圈匝数成正比，所以原副边线圈匝数的比值就决定了这台变压器的变比。很显然变压器没有稳压作用，因为副边电压随原边电压变化而变化。
稳压器则是利用的负反馈原理，打个比方说，将自来水的龙头开到一半，在龙头的出口处装上一个传感器，能够检测出出水量的多少，如果出水量大了，就自动的将水龙头关小一点，如果出水量小了，就自动的将水龙头开大一些，这样一直保持出水量恒定。稳压器原理大致如此，在稳压器中有一个可以检测出输出电压变化的电路（误差放大器反相输入端的分压电阻采样电路，这个电路现在可以缩小到只有一个集成芯片），当输出电压改变时，检测出输出电压变化的电路由芯片提供反馈给私服电机，再由私服电机带动转臂自动的调整电刷的所在位置，从而使输出电压稳定，这是最简单的稳压器。
综上所说，变压器是没有稳压的作用，但利用负反馈技术可以设计出具有稳压作用的变压器，这是没有问题的，但一般的变压器都不是这样的。变压器在一定的使用范围内输出电压变化是不大的，和我们所说的稳压不是一个概念。
所有的稳压器，都利用了相同的技术实现输出电压的稳定.输出电压通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样，误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压。误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此，它提供负载电流以保证输出电压稳定（也就是负反馈）
知识补充：
稳压器的类型较多，常见的稳压器有：全自动交流稳压器，净化电源交流稳压器，参数稳压器，大功率补偿式电力稳压器，无触点智能稳压电源。
电信部门的机电系统是通过现代化电子技术和设备来实现的现代化管理，它涉及到通讯技术，电子技术，自动控制，计算机技术等多门学科，具有技术密集型，高科技，高性能等特点。供电是机电设备的基础，供电出了问题，会带来一系列问题，甚至中断。所以现实情况下用电对很多设备包括进口设备等精密仪器设备提出了严格的要求，相关部门为了提高供电系统的可靠性，在这些设备前面增加了相应的稳压器，稳压电源，大功率补偿式电力稳压器以其经济、实用等优点在配电中广为应用。
发展趋势
数十年来，我国的电力发展迅速，电力供应出现紧张局面，大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设给稳压器行业带来了机遇和挑战，促使行业得到了有史以来的大发展。　 
近年来，电子产品所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨，上游原材料形成卖方市场。作为下游的电子稳压器的电源用户，可以在全球范围内选择和采购，形成买方市场。处于中间位置的电子稳压器行业，只有走技术创新之路，才能摆脱这种两头受气的困境。然而，在成熟的电子稳压器行业里，技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进，就可以带来新的理念和新的产品。　 
走技术创新之路，要时刻记住要达到的目的。电源中的电子稳压器，象所有作为商品的产品一样进行任何技术创新，都必须在具体使用条件下完成具体功能中，追求性能价格比最好。现在的电源产品，普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。电子稳压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时，电子稳压器的原材料价格上涨。因此，如何减小体积和重量，如何降低成本，成为近年来电子稳压器发展的主要方向。 
我国从事电子稳压器研究、开发生产的单位已超过2000家，其中有国营、民营和外资企业。虽然我国在小容量方面已经拥有相当的实力，并在国际市场中占有重要的地位，但是在高容量、超高容量稳压器方面，我国的技术实力还非常薄弱，这就造成了欧美发达国家高容量、超高容量稳压器市场我国无法进入的情况，这将阻碍我国稳压器行业今后的发展，需要引起高度的关注。 
随着我国国民经济的发展迅速对电力的需求也日趋上升，作为输变电系统中的主要设备——稳压器也得到了长足的发展。未跟上市场的步伐以及适应用户的需求，众多的稳压器厂家纷纷积极改革研发新型产品，以期望能不被市场所淘汰。　 
国内稳压器行业通过引进国外先进技术，使稳压器产品品种、水平及高电压稳压器容量都有了大幅提高。国内企业生产的稳压器品种包括超高压稳压器、换流稳压器、全密封式稳压器、环氧树脂干式稳压器、卷铁心稳压器、组合式稳压器。此外随着新材料、新工艺的不断应用，国内各稳压器制造企业还不断研制和开发出各种结构形式的稳压器。 创新将是稳压器行业的一大发展方向。