标题：湖南嘉威供水设备有限公司
湖南嘉威供水设备有限公司简介
湖南嘉威供水设备有限公司是集研发、生产、销售、售后为一体的现代化高新技术企业，公司的产品涉及无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、无塔供水系统、自控式泵站、电气控制设备、成套供水设备、水泵、自动泵、消防泵、消防稳压设备、水处理设备等多项类别。其中获得多项专利技术，并获得了ISO9001质量管理体系认证、CCC证、GS认证。面对全球日益关注的节能、环保等焦点问题，湖南嘉威供水设备有限公司特研发出多系列高科技节能、环保专利产品。
公司产品适用于高楼供水、宾馆酒店热水循环、小区改造、农村安全饮水工程、水厂自动化系统、加压泵站、工矿企业用水工程、消防供水系统。
随着全球节能减排、环保事业的倡导，湖南嘉威供水设备有限公司以“真诚做人，认真做事。责任比盈利更重要”为企业核心价值观，秉持“以质量为生命，以产品求快速发展”经营理念，专注专业，优质优惠与时俱进，不断创新，共同发展，确保产品质量长期稳定可靠。不断推出环保节能产品，为社会和企业创造可观的社会效益和经济效益，进而达到三赢效果。
客户问题就是我们的答案，帮助客户解决每一个问题，竭尽全力快速服务于每位客户。放下自己，坚持到底，真诚地与国内外新老客户精诚合作，共同发展，共创辉煌。
湖南嘉威供水设备有限公司产品简介
产品概述湖南嘉威供水设备有限公司生产的供水设备分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、无塔供水系统、自控式泵站、电气控制设备、成套供水设备、水泵、自动泵、消防泵、消防稳压设备、水处理设备等多项类别。嘉威牌供水设备现已广泛应用于我国中部5省生活供水等领域。嘉威牌供水设备系统原理当自来水管网的压力低于用户所需的设定压力时，微机会自动控制变频泵软启动运行，直到输出管内的实际压力等于设定的压力时微机才控制变频泵以一定的转速工作。
自来水压力越高，微机控制泵的转速越低，自来水压力越低，微机控制变频泵的转速就越高。既充分利用自来水的压力，以确保用户所需压力恒定。当用水低谷时自来水管道的压力高于用户所需要的设定压力时，微机便控制设备停止工作，由自来水直供，不做无用功。变频泵的进水口稳流补偿器相连，当稳流补偿器内压力降低时，真空抑制器自动工作，破坏负压的形成，从而确保自来水管网的正常供水。当自来水管网停水时，微机会作出判断自动控制设备停机，当自来水来水后微机会自动控制设备开机工作。
变频恒压供水设备简介：
概述：交流电机变频驱动是我国近几年来发展较快的高新技术，这种变频技术主要应用于变负荷的水泵和风机，它比用阀门、节流孔来调节流量要节省很多的能源，这种技术的应用，正符合国家的节能产品推广计划。
根据流体力学的基本原理，当水泵变频调速替代阀门进行流量调节时，节能效果十分显著。因为水泵的流量与转速成正比；压力与转速的平方成正比；轴功率与转速的三次方成正比。所以水泵采用变频调速时，节能效果与调节阀门相比，可省电40-50%。
据统计，常规水泵大部分时间在额定负荷下运行工作。特别是自来水厂和居民小区的生活给水泵，设计时均按最大用水负荷选泵，而每天24小时用水负荷变化很大，在夜间用水负荷更低。随着空调、淋浴设施进入家庭，进一步加大了用水的波峰与波谷的差值。对水泵采用变频调速，根据用水量的变化来调节水泵的转速，不仅可以节省大量的能源，而且降低了水泵运行躁声，廷长了水泵的使用寿命。
我公司研制、生产的JBH系列变频调速生活恒压给水设备取代了水塔、高位生活水箱和传统的气压供水设备，选用世界知名品牌的高性能进口变频器，采用高档微控机自动控制单台或多台水泵实现恒压供水。控制方式特点：运行方式比较：变频控制是改变水泵转速来保持供水压力的稳定，而压力控制是由压力罐和压力开关来控制压力。
特点：变频控制1、比一般设备成本高。2、供水压力稳定。3、节电，运行费用低。4、水泵及电机寿命长。5、无水锤现象，运行稳定
压力控制：1、价格较低。2、供水压力偏差大。3、控制方式简单，维修方便。4、水泵及电机的寿命短。控制方式说明：调节水泵的转速来保持管网压力恒定，在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时，能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时，系统按顺序启停P2、P3水泵；随着用水量的减少，出口压力上升，水泵的转速逐渐降低。如果水泵转速降至系统设置的最低转速，系统按P3、P2、P1停止水泵运行。
  
当管网压力大于启动压力设定值时，由与出水管路连接的压力罐供水，如果管网压力等于启动压力设定值时启动水泵，水泵运行中管网压力达到停止压力时水泵停止运行，水泵启动后管网压力超过启动压力，但未达到停止压力时水泵持续运行；水泵全速运行后管网压力仍未达到启动压力时系统追加其它水泵启动。
  变频恒压供水设备的优点：A 解决低水压问题
采用恒压变频供水系统使得整个建筑屋内的供水保持压力恒定。
B 避免使用屋顶水箱造成的水质污染
取代传统的屋顶水箱供水方式，消除了水污染的源头。
C减少建筑成本，增大窨面积
取消传统的屋顶水箱，使建筑受力减小，结构简单，成本降低。
D节约电能，缩小占地面积
比一般供水设备节电30%以上，该设备占地面积小，安装简单，缩短施工工期。
5、设备运行性能曲线
利用智能控制器，在流量极度变化下保持恒压，可以看出变频供水系统具有提供最合适的供水条件的优越性能。
性能测试：恒压变频供水系统 型 号:JBH8-60-3 日 期：2009-10-14
容 量：200LPMX68X3台 压力罐容量：100L 时 间: 09:56:04
控制方式：变频恒压控制 启动方式：直接 测试时间:8分钟
  变频恒压供水设备分类：1）、生活水池自灌式供水方式
  
2）、生活水池自吸式供水方式。
  
这种供水方式水池的水面低于水泵的进水口，称为自吸式，水泵吸水不可靠，容易出现掉水引水的现象，解决的办法是设置引水罐，如图，泵前加一引水罐。供水模式：我公司新一代智能数控变频恒压供水设备，恒压按需调流，根据不同时段用水量智能选择水泵台数，节能的同时也让用户喝到符合国家卫生标准的饮用水。供水示意图为：
  
无负压变频供水设备概述：
概述：无负压变频供水设备是由无负压装置和恒压变频设备组成的供水设备。无负压装置分为开式和闭式，开式流量调节器为不锈钢水箱（称箱式无负压设备），闭式流量调节器为不锈钢无负压罐（称罐式无负压设备）。将系统设备串接在市政自来水管网压力不足的地方，设备通过压力传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较，运算出在市政自来水管网的原有压力基础上需要增加的压力值，确定水泵投人运行台数和变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以符合用水曲线实现恒压。无负压变频供水设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力，对市政自来水管网不产生负压，用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池，减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。适用范围：居民生活用水：如高层建筑、居民水区、别墅等
公共场所：如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场
商用大厦：如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等
灌 溉：如公园、游乐场、果园、农场等
制 造 业：如生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂
其 他：水池及其它形式供水的改造变频范围：调节水泵的转速来保持管网压力恒定，在系统出水管路处检测到的压力小于水泵的启动压力值时，能够自动调节水泵转速使出口压力，叵定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时，系统按顺序启动P2、P3水泵；随着用水量的减少，出口压力上升，水泵的转速逐渐降低，如果水泵转速降至系统设置的最低转速，系统按P3、P2、P1停止水泵运行。
功能特点：
无负压：—系统与市政自来水管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。
—高品质智能型电脑控制
—专用自主开发，具有多样化功能，能够提供尖端水准的精密控制，已经达到世界领先水平。借压（或叠压）：—设备在运行时借助市政自来水管网的压力，并在此基础上增压，与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。保持恒压压力：—设备实时通过压力传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较运算，确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率（反应为电机及水泵转速），以实现恒压供水的目的。停电不断水：—供电线路停电时，系统通过CPS及旁通等手段实现停电不断水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。高度自动化：—系统能实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。卫生：—过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造，符合国际涉水卫生规范。
—箱式无负压装置能确保水箱内贮水通过用户用水每天自动更新，罐式无负压装置实时置换，确保用水卫生。节省投资：—系统没有蓄水池等土建贮水设施，节省了占地面积，降低了建筑承载负荷，因而大大降低了投资费用。节省运行费用：—系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度，用水量大时投入功率大，用水量小时投入功率小。小用水量时（如夜间）系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。
—如市政管网有一定的压力，运行时只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。节能效果十分显著。
—系统全自动运行无须专人值守：又因没有蓄水池等土建贮水设施，也没有水质处理仪器，免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。
型号含义：
示例：带小流量泵的3台式泵组。
嘉威无负压变频供水设备型号表示如下：
JBW 60- 70- 7.5- 3
JBW——嘉威变频无负压供水设备
60——流量
70——扬程
7.5——主泵功率
3——水泵台数
使用环境：
控制方式
变频控制
安装场所
室内
温度环境
+5℃--+40℃
输送液体
清水
液体温度
0-70℃
压力范围 
0—2.5MPa
水泵
立式/卧式多级离心泵
水泵组合台数
2-6台
电源
三相X 220/380V X 50Hz
控制功率
≤550kw
材质
铸铁或不锈钢钢管
流量范围
O-10000m&sup3;/h
稳流补偿器
0.5m&sup3;— 100m&sup3;

无负压变频供水设备示意图：
  
供水模式：
本方案选用我公司新一代智能数控变频无负压供水设备，恒压按需调流，根据不同时段用水量智能选择水泵台数，节能的同时也让用户喝到符合国家卫生标准的饮用水。
  
嘉威消防增压稳压设备简介：
型号说明：嘉威消防增压稳压设备型号表示如下：
ZW 5.0/ 10- 7.5- 2
ZW—— 嘉威消防增压稳压设备代码
10——流量(L/S)
5.0——压力（1/10MP)
7.5——水泵功率(kw)
2——水泵台数
我公司生产的ZW消防增压稳压设备是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成，适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。本设备的最高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa，消防储水容积大于150L、300L、450L，稳压水容积大于50L，用于消火栓系统时，水枪每股流量为2.5L/S、5L/S，充实水柱长度为7M、10M、13M；用于自动喷水系统时，每个喷头流量为1.0L/S，喷头压力为0.1MPA。 
ZW消防增压稳压设备是为消防灭火工程配套的设备，主要作用：保持水灭火管网的消防压力，发生火警打开水灭火设备能立即喷出充实水柱，给报警联动启动大消防泵赢得30秒以上的初期灭火扑救时间，直至消防主泵全负荷启动进行，由于该设备能始终保持管网压力，使管网不存空气启动大消防泵不打呛管网无颤动危险。工作原理：是通过隔膜将气水分开。一次充气常年运行使用，工作时起动水泵水室进水，水压升高，气室的气体被压缩。水泵在设定的高压停车，当水压下降时，气室气体膨胀，隔膜收缩，压迫水室出水，在设定的压差低压时补水泵启动，这样周而复始，通过电接点压力表和自动控制箱控制连续供水。产品特点：一、隔膜罐一次充气持久使用，能防止水质污染。
二、设备占地小投资省，自动运行。
三、故障保护，故障自动切换。
四、可与控制中心联网（可根据设计）
五、本设备根据标准图集，98s205、GA30-92、GA30-2002等标准组织生产制造.
造型说明：ZW消防增压稳压设备的造型是根据用户自来水管线，压力与流量，用户实际用水量，用户实际用水量，建筑物的高度等数据来确定的，设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的，如果自来水管路很细，流量不能满足用水高峰期的用水要求，需要重新计算调节器的容积，推荐公式如下：
V容积=（Q出-Q进）△t
Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量
Q出=一天最高用水高峰期用户用水量
t=最大用水高峰期持续时间产品用途：适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。订货须知：◆ 所用尺寸；
◆ 泵的介质、压力等使用环境；如果用于消防以外的场合，请及时与技术部门联系，加以确认；如果用于易燃，易爆场合，应使用防爆电机，并注明所要求防爆电机的有关技术要求；对于立式泵，如有防振要求时，可提出隔振器或隔振垫要求，并在合同中注明，但 上述附件价格另议；
◆ 泵材质说明；
2.注明泵的使用日期；
3.注明产品支付时间、支付地点及运输方式等。
安装要求：
1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。嘉威牌供水设备优点（1）结构紧凑，安装便捷。省去高位水箱，气压水罐，节省投资，节能30～50%。
（2）全自动运行无人值守，面板显示设备各种工作状态，各种故障，键盘操作可按用户要求实现各种方式调节和控制。
（3）恒压供水，对泵组能可靠实现软启，调速运行并在必要时投向工频。
（4）故障自检、自显、报警功能。
（5）保护功能齐全，如低位水池缺水自动停机，水位恢复时自动起机功能。缺相、过压、欠压、过载、短路等电机综合保护功能。停电后复电时自动启动功能。小流量自动停机功能。
（6）其他可设功能：0～24小时内可任意设置定时轮换或开机关机；辅助小泵及辅助气压罐；当从水井抽水或从泵部以下水池抽水时可设立真空引水罐或引水箱，并对引水进行自动控制，引水停水时自动停机，恢复时自动复机等。嘉威牌供水设备适用范围1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。
3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。 
4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。
湖南嘉威供水设备有限公司企业文化
1、使命：创世界品牌，铸一流企业！
2、企业核心价值观：真诚做人，认真做事，责任比盈利更重要！
3、经营理念：以质量求生存，以改革求发展！
专注专业，优质优惠，与时俱进，不断创新，共同发展！
不断推出环保节能产品，为社会和客户创造可观的效益，从而达到三赢效果。
4、服务宗旨：客户问题就是我们的答案，竭尽全力快速服务于每位客户！
5、服务理念：优质的产品加上贴心的服务，让客户省事省心更放心！