标题：肉牛棚圈建设技术规程(试行)
范围
本规程规定了肉牛棚圈建设的基本要求、建筑要求、施工技术及使用注意事项。
本规程适用于牧区、半农半牧区肉牛舍饲散栏饲养，农区也可参照本标准执行，适于存栏10-100头牛群规模使用，其它规模也可参照使用。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。?
GBJ 202—1983   地基与基础工程施工及验收规范  ?
GBJ 206—1983   木结构工程施工及验收规范  ?
GBJ 16—1987    建筑设计防火规范  ?
GBJ 18—1987    冷弯薄壁型钢结构技术规范  ?
GBJ 17—1988    钢结构设计规范  ?
GB 50205—1995  钢结构工程施工及验收规范?
GB 50203—1998  砌体工程施工及验收规范?
基本要求
根据牛的生物学特性及对温度、湿度、光照等环境的要求，结合当地气候条件，建造肉牛棚圈。采用透光性能好、易封闭的覆盖材料，尽可能地利用太阳辐射热和畜体本身所散发的热量。棚圈应便于通风换气，防止冷风侵袭和舍内结露，创造有利于牛生长发育和繁殖的小环境；减少能量损耗，降低维持需要。建筑要求4、1　棚址选择?
应选择地势较高、向阳、背风、干燥、水源充足、水质良好、地段平坦且排水良好之处，应避开冬季风口、低洼易涝、泥流冲积的地段，并要考虑放牧、饲草（料）运送和管理方便。
4、2　建筑朝向?
坐北朝南或南偏东不大于15°。?
4、3　建筑型式?
棚圈可采用开放式、半开放式，产房宜采用半开放式或密闭式；屋顶可采用单坡、双坡、不等坡或拱形。?
4、4　舍内平面布置 ?
宜采用单列双走道形式，北侧为饲料通道，南侧为清粪通道，通道宽以1.2-1.5m为宜。也可采用双列三走道形式，中间为饲料通道，宽以1.6-2.5m为宜；两侧为清粪通道，宽以1.2-1.5m为宜。成年牛的牛床尺寸以长1.6-1.8m、宽1.0-1.2m，饲槽宽0.8 m为宜。?
4、5　建筑尺寸?
棚舍跨度不宜过小，单坡屋顶的跨度以6.0m左右为宜，北侧檐高不小于2.0m，南侧檐高不应低于2.6m。双坡、不等坡屋顶的跨度以 9m左右为宜；拱形屋顶的跨度以9m、12m为宜，檐高不小于2.6m。棚舍长度可根据场地的地形地势、建筑结构材料、饲养规模来综合考虑。
4、6　建筑面积和运动场面积?
每头成年牛的饲养面积以7.5-8.5m2为宜，棚圈最大建筑面积不宜超过300m2。棚圈南侧设运动场，运动场面积以圈舍建筑面积的 2倍为宜。在棚舍西侧设一饲料间，其面积根据饲料存放量及贮存时间确定，建议每头牛配饲料间面积1.2-1.5m2（按每头牛日耗精料5kg、存放15 天，干草8kg、存放1周计算），必要时东侧设一工作间。?
每20头成年牛设产房一间，其建筑面积以16-18m2为宜。产房可单建，也可与其他牛舍相连。草料堆放可采用草垛或草料库，布置在距棚圈20m以上的侧风向处，占地面积按每10头牛50m2计算。
不同规模肉牛所需面积参见下表。
规模（头） 10 20 50 100 建筑面积（m2） 75-85 150-170 375-425 750-850 饲料间面积（m2） 12-15 24-30 60-75 120-150 运动场面积（m2） 150-250 300-500 750-1250 1500-2500 草垛或草料库占地面积（m2） 50 100 250 500 工作间面积（m2） 8-15 8-15 10-15 10-15 4、7　通风  ?
为满足冬季排湿、夏季降温及排除舍内污浊空气需要，棚圈一般采用南侧开放式建筑形式，北墙通风窗面积不宜少于舍内地面面积的10%。?
4、8　湿度  ?
舍内相对湿度不宜超过75%。?
4、9　抗风雪  ?
不低于当地民用建筑抗风雪强度设计规范要求。?
4、10　抗震  ?
抗震裂度设计可按低于当地民用建筑1度设防。?
4、11　栋间距?
牛群规模较大需建设2栋以上棚圈时，栋与栋之间应保持3-5倍檐高的间距。?
4、12　供水?
有稳定的水源，水质良好。冬季供牛直接饮用的水的温度应保持在0℃以上。?
4、13　粪污处理?
宜在距棚圈50m以上的下风向设堆粪场，将粪便集中堆放，经堆沤腐熟后作为肥料使用。?  4.14 防疫?
应严格按照兽医防疫卫生要求进行。注意净污分道，防止交叉；不从疫区购买牛只，对病牛及外来牛只，须在远离棚圈 20m以上的下风向处设置活动围栏进行隔离观察；做好牛群、人员、圈舍、设备、运输车辆等的清洗消毒，入口处设消毒槽；在饲养区四周宜设置防疫沟或隔离带。具体可参见畜禽场场区设计技术规范中的有关规定。?
4、15　防火?
应满足GBJ 39—1990的要求。草料堆或草料库宜设在棚圈侧风向处，并保持20m以上距离。确保安全用电，并配备必要的防火设施、设备及工具等。?建筑材料5、1　墙体  ?
宜用砖或复合夹芯板等新型材料，也可用片石、土坯、草泥、土板等。?
5、2　门窗  ?
宜采用塑钢等新型材料，也可用木料、竹等材料。?
5、3　屋面  ?
保温部分采用草泥或复合夹芯板等新型材料，采光部分采用塑料中空板、塑料薄膜等透光材料。?
5、4　地面  ?
采用混凝土、砖等。?
5、5　结构骨架  ?
采用钢、木、竹、玻璃钢等。?施工技术要点6、1　场地平整?
在主体建筑施工前应进行场地平整，场地应设1%-2%的排水坡度。?
6、2　地基与基础?
地基开挖前应按图纸定位放线；开挖后应验槽，遇土质土层结构复杂情况时，应采取专门的地基处理方法处理。基础埋置深度应在当地冻土深度以下。具体施工可按GBJ 202—1983中次要建筑要求执行。对个别特殊地区可按当地习惯施工。?
6、3　墙体?
用复合夹芯板等新型材料时，施工可根据厂家提供的建设安装要求进行。建造土板或土坯墙时，表面可用草泥或沙灰抹面，但须进行防水处理。用砖、毛石、砌块等砌筑的承重墙体，施工应符合GB 50203—1998的规定。留门洞口应避开冬季主导风向。?
6、4　地面?
地面应铺设在均匀密实的基土上，遇不良基土时应换土或进行加固；地面材料宜选用混凝土或砖。地面应利于排水，并进行防滑处理。面层下应设150mm灰土垫层。地面垫层宜选用保温和排水均良好的灰土，面层用砖时应用灰浆将砖缝填实。?
粪沟宜选用混凝土，必须进行防水处理。应采用倒梯形，其尺寸以上口宽400mm、下口宽300mm、深300mm、2%纵坡为宜。?  6.5 骨架结构?
简易的钢、木、竹骨架结构，施工时应用铁钉、铁丝、木楔、螺丝钉等连接固定，与两端墙体连接用草泥固定密封。骨架采用轻钢结构和木结构时，施工可分别按GB 50205—1995、GBJ 18—1987和GBJ 206—1983中的次要建筑执行，但轻钢结构骨架的耐腐蚀、耐久性要求应高于一般建筑的标准。?
6、6　其它围护结构?
在支架上覆盖塑料薄膜时，周围余出300-400mm搭在围墙、屋檐上，拉紧铺平并固定。可用以下三种方法固定：用板条、铁钉、绳子等固定在支架上，四周封严；将做支架用的木杆、钢筋等两端固定在屋檐和墙上用草泥抹平后再覆膜，在塑料薄膜上面每隔两杆间压上Φ40— 60mm的木杆，最后压实封严；用细尼龙绳编成500mm×500mm的网罩在薄膜上，四周固定；若覆双层膜，两层膜间隔30-100mm。双层塑料中空板、聚苯夹心板等新型覆盖材料的安装参见生产厂家的安装技术要求。?
6、7　门窗结构
门必须坚固灵活，门向外开，不设门槛或台阶。窗户宜采用卷帘、推拉窗或旋转窗，安装高度应大于牛体的身高。北侧墙的窗洞口应便于冬季采用泥草等材料进行封闭，防止形成贼风。工程质量验收工程质量可按批准的工程设计图纸进行验收。?注意事项8、1　棚圈基础施工应在结冻前完成。?
8、2　棚圈建成后，风干后方可使用。?
8、3　使用前，应进行彻底消毒。检查圈舍、设施、设备是否完好，是否有引起牛损伤的利器、钝器等。特别要注意易于损坏的部件如门窗等是否有保护措施。