标题：光缆
敷设
1、一般规定
1．1 光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍，施工过程中不应小于20倍。
1．2 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。主要牵引应加在光缆的加强件（芯）上。
1．3 光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。直埋或水底铠装光缆，可作网套或牵引端头。
1．4 为防止在牵引过程中扭转损伤光缆，牵引端头与牵引索之间应加入转环。
1．5 布放光缆时，光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形。光缆布放过程中应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生。
1．6 光缆布放采用机械牵引时，应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。
1．7 机械牵引用的牵引机应符合下列要求：
1)牵引速度调节范围应在0～20米/分，调节方式应为无级调速；
2)牵引张力可以调节，并具有自动停机性能，即当牵引力超过规定值时，能自动发出告警并停止牵引。
1．8 布放光缆，必须严密组织并有专人指挥。牵引过程中应有良好联络手段。禁止未经训练的人员上岗和无联络工具的情况下作业。
1．9 光缆布放完毕，应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理，不得浸水。
2、管道光缆
2．1管道光缆敷设前应作好下列准备
1)按设计核对光缆占用的管孔位置；
2)在同路由上选用的孔位不宜改变，如变动或拐弯时，应满足光缆弯曲半径的要求；
3)所用管孔必须清刷干净。
2．2人工布放光缆时每个人孔应有人值守；机械布放光缆时拐弯人孔应有人值守。
2．3光缆穿入管孔或管道拐弯或有交叉时，应采用导引装置或喇叭口保护管，不得损伤光缆外护层。根据需要可在光缆周围涂中性润滑剂。
2．4光缆一次牵引长度一般不大于1000米。超长时应采取8字分段牵引或中间加辅助牵引。
2．5光缆布放后，应由专人统一指挥，逐个人孔地将光缆放置在规定的托板上，并应留适当余量避免光缆绷得太紧。
2．6接头所在人孔的光缆预留长度应符合表中的规定；设计要求作特殊预留的光缆绷得太紧。
2．7管道光缆的保护措施应符合下列要求：
1)人孔内的光缆可采用蛇形软管（或软塑料管）保护并绑扎在电缆托板上或按设计要求的措施处理；
2)管口应采取堵口措施；
3)人孔内的光缆应有识别标志；
4)严寒地区应按设计要求采取防冻措施，防止光缆损伤。
2．8塑料子管道的布放方法基本上与光缆布放相同，还应符合下列要求：
1)布放两根以上无色标的子管时，在端头应做好标志；
2)布放塑料子管道的环境温度应在-5oC--+35oC间；
3)连续布放塑料子管道的长度，不宜超过300米；
4)牵引子管的最大拉力，不应超过管材的抗张强度，牵引速度要求均匀；
5)子管在人孔中的余长应符合设计要求；
6)穿放塑料子管的管孔，应安装塑料管堵头（也可采用其他方法），以固定子管；
7)子管在管道中间不得有接头；
8)子管布放完毕，应将管口作临时堵塞；本期工程不用的子管必须在管端安装堵塞（帽）。
3、直埋光缆
3．1光缆的埋深应符合表3.1的要求。
直埋光缆埋深表 表3.1
敷设地段或土质
埋深(米)
备注
普通土（硬土）
≥1.2
半石质（砂砾土、风化石）
≥1.0
全石质
≥0.8
从沟底加垫付10厘米细土的上面算起
流砂
≥0.8
市郊、村镇
≥1.2
市区人行道
≥1.0
穿越铁路、公路
≥1.2
距道碴底或路面
沟、渠、水塘
≥1.2
农田排水沟(沟宽1米以内)
≥0.8
3．2直埋光缆与其他建筑物及地下管线的距离，应符合规定要求。
3．3同沟敷设的光缆，不得交叉、重叠，宜采用分别牵引同时布放的方式。
3．4直埋光缆敷设应符合下列要求：
1)光缆沟的深度应符合规定，沟底应平整无碎石；石质、半石质沟底应铺10厘米厚的细土或沙土；
2)机械牵引时，应采用地滑轮；
3)人工抬放时，光缆不应出现小于规定曲率半径的弯曲以及拖地、牵引过紧等现象；
4)光缆必须平放于沟底，不得腾空和拱起；
5)光缆敷设在坡度大于20度，坡长大于30米的斜坡上时，宜采用“S”形敷设或按设计要求的措施处理；
6)布放过程中或布放后，应及时检查光缆外皮，如有破损应立即修复；直埋光缆敷设后应检查光缆护层对地绝缘电阻。
7)光缆中光纤及铜导线必须经检查确认符合质量验收标准后，方可全沟回土。
3．5光缆沟回填土应符合下列要求：
1)先回填15厘米厚的碎土或细土，严禁将石块、砖头、冻土等推入沟内，并应人工踏平；
2)回填土应高出地面10厘米。
3．6埋式光缆的防护措施应按设计规定并符合下列要求：
1)光缆线路穿越铁道以及不开挖路面的公路时，采取顶管方式。顶管应保持平直，钢管规格及位置应符合设计要求，允许破土的位置可以采取埋管保护，顶管或埋保护管时管口应做堵塞。
2)光缆线路穿越机耕路、农村大道以及市区、居民区或易动土地段时，应按设计要求的保护方法施工。在光缆上方铺红砖时，应先覆盖20厘米厚碎土再竖铺红砖，同沟敷设两条光缆应横铺红砖。
3)光缆线路穿越有疏竣和挖泥取肥的沟、渠、塘时，在光缆上方应覆盖水泥板或水泥沙袋保护。
4)光缆穿越0.8米以上（含0.8米在内）的沟坎、梯田时应作护坡，护坡方式按设计要求。穿越0.8米以下的沟坎时除设计有特殊要求外，一般均不做护坡，但必须分层夯实恢复原状。
5)光缆线路穿越白蚁活动区域应按规定作防蚁处理。
6)光缆线路的防雷措施，必须按设计规定处理。采用防雷排流线时，应在光缆上方30厘米处敷设单根或双根排流线；当回填土后因故又挖出光缆重新敷设时，必须严格检查排流线是否位于光缆上方，严禁出现颠倒现象。
7)特殊地段标志带的敷设应符合设计要求。
3．7接头点的预留光缆应妥善地置于接头坑中，端头必须做密封防潮处理，防止光缆浸水或人为损伤。
3．8光缆线路标石的埋设应符合下列要求：
1)光缆接头、光缆拐弯点、排流线起止点、同沟敷设光缆的起止点、光缆特殊预留点、与其它缆线交越点、穿越障碍物地点以及直线段市区每隔200米，郊区和长途每隔250米处均应设置普通标石。
2)需要监测光缆内金属护层对地绝缘、电位的接头点均应设置监测标石。
3)有可以利用的标志时，可用固定标志代替标石。
4)标石埋深60厘米出土40厘米，标石周围土壤应夯实。
5)普通标石应埋设在光缆的正上方。接头处的标石应埋设在光缆线路的路由上，标石有字的一面应面向光缆接头。转弯处的标石应埋设在光缆线路转弯的交点上，标石朝向光缆弯角较小的一面。当光缆沿公路敷设间距不大于100米时，标石可朝向公路。
6)标石用坚石或钢筋混凝土制作，规格有两种：一般地区使用短标石，规格应为100×14×14厘米；土质松软及斜坡地区用长标石，规格为150×14×14厘米。
7)标石编号为白底红(或黑)漆正楷字，字体端正，表面整洁。编号应根据传输方向，自A端至B端方向编排。一般以一个中继段为独立编号单位。
4、水底光缆
4.1水底光缆敷设方式应根据河床土质、河宽、水深、流速以及现场条件，可采用水下冲挖机、人工冲挖或冲水泵冲槽以及抛锚慢放、拖轮快放、人工布放等不同方法，不论采用何种施工方法，均应达到设计要求。
4.2水底光缆的埋深，应根据河流的水深、通航、河床土质等具体情况，按设计文件规定，并应满足下列要求：
1)水深不足8米（指枯水季节）的区段：河床不稳定或土质松软时，埋深应不小于1.5米；河床稳定或土质坚硬时，埋深应不小于1.2米；石质、半石质河床，埋深应不小于0.5米；
2)水深超过8米的区段：一般可将光缆直接放在河底不加掩埋，特殊地段按设计文件要求处理。
4.3敷设水底光缆应符合下列要求：
1)应控制光缆布放速度和规定位置；
2)敷设过程中，光缆不得在河床腾空，不得打小圈；
3)敷设过程中和敷设以后，应监测光纤是否良好，发现问题及时处理，以确保水底光缆的敷设质量；
4)敷设长度应按复测路由时确定的光缆长度，一般水底光缆应伸出堤外或岸边50米；
5)当设计规定光缆在河底按弧形敷设时，应以测量时的基线为基准，向上游做弧形敷设。
4.4岸滩部分埋深、保护应符合下列要求：
1)岸滩位置埋深应不小于1.5米。石质、半石质区域，其沟底先填10-20厘米细土或沙土，光缆上方回填碎土或沙土，夯实后再填至高出地面。岸滩受洪水冲刷、不稳定地段以及船只靠岸地段，在光缆上方填碎土或沙土后，上面应覆盖水泥板或水泥沙袋保护。
2)岸滩坡度宜小于30度，超过时应按设计要求采取加固措施。
4.5凡敷设水底光缆的通航河流，应按设计要求划定禁止抛锚的区域，在过河段的河堤或河岸上设置水线标志牌，并应符合下列要求：
1)水线标志牌应按设计要求或河流大小采用单杆或双杆标志牌，并应在水线敷设前安装在设计确定的位置上；
2)水线标志牌应设置在地势高、无障碍物遮挡的地方，其牌的正面应分别与上游或下游方向成250-300的角度；
3)水线标志牌设置在土质松软地区或埋深达不到规定时，应加拉线，水泥杆根部应加底盘、卡盘等加固措施。
5、架空光缆
5.1架空光缆垂度的取定应十分慎重，要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率应小于0.2%。工程中应根据光缆结构及架挂方式计算架空光缆垂度，并应核算光缆伸长率，使取定的光缆垂度能保证光缆的伸长率不超过规定值。
5.2架空光缆的布放应通过滑轮牵引，布放过程中不允许出现过度弯曲。
5.3中负荷区、重负荷区和超重负荷区布放吊挂式架空光缆应在每根杆上作预留，轻负荷区应每3～5杆档作一处预留。预留及保护方式可参照图5.3-1。光缆经十字吊线或丁字吊线处亦应安装保护管，如图5.3-2所示。 
图5.3-1光缆在杆上预留、保护示意图
图5.3-2光缆在十字吊线处保护示意图
5.4吊挂式架空光缆布放后应统一调整，挂钩程式可按照光缆外径参照表5.4选用。光缆挂钩的卡挂间距为50厘米，允许偏差应不大于±3厘米。挂钩在吊线上的搭扣方向应一致，挂钩托板齐全。
挂钩程式选用表 表5.4
挂钩程式
光缆外径（毫米）
65
32以上
55
25～32
45
19～24
35
13～18
25
12及以下
5.5吊挂式架空光缆的引上光缆安装方式和要求可参照图5.5所示。
5.6架空光缆防强电、防雷措施应符合设计规定。吊挂式架空光缆与电力线交越时，应采用胶管或竹片将钢绞线作绝缘处理。光缆与树木接触部位，应用胶管或蛇形管保护。 
图5.5引上光缆安装及保护示意图
6、局内光缆
6.1局内光缆一般从局前人孔经地下进线室引至光端机。由于路由复杂，宜采用人工布放方式。布放时上下楼道及每个拐弯处应设专人，按统一指挥牵引，牵引中保持光缆呈松弛状态，严禁出现打小圈和死弯。
6.2局内光缆应作标志，以便识别。
6.3光缆在进线室内应选择安全的位置，当处于易受外界损伤的位置时，应采取保护措施。
6.4光缆经由走线架、拐弯点（前、后）应予绑扎。上下走道或爬墙的绑扎部位，应垫胶管，避免光缆受侧压。
6.5按规定预留在端机侧的光缆，可以留在光端机室或电缆进线室。有特殊要求预留的光缆，应按设计要求留足。
光缆的制造
光缆的制造过程一般分以下几个过程：
1.光纤的筛选：选择传输特性优良和张力合格的光纤。
2.光纤的染色：应用标准的全色谱来标识，要求高温不退色不迁移。
3.二次挤塑：选用高弹性模量，低线胀系数的塑料挤塑成一定尺寸的管子，将光纤纳入并填入防潮防  光缆水的凝胶，最后存放几天（不少于两天）。
4.光缆绞合：将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
5.挤光缆外护套：在绞合的光缆外加一层护套。
种类
1.按照传输性能、距离和用途的不同，光缆可以分为用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆。
2.按照光缆内使用光纤的种类不同，光缆又可以分为单模光缆和多模光缆。
3.按照光缆内光纤纤芯的多少，光缆又可以分为单芯光缆、双芯光缆等。
4.按照加强件配置方法的不同，光缆可分为中心加强构件光缆、分散加强构件光缆、护层加强构件光缆和综合外护层光缆。
5.按照传输导体、介质状况的不同，光缆可分为无金属光缆、普通光缆、综合光缆（主要用于铁路专用网络通信线路）。
6.按照铺设方式不同，光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。
7.按照结构方式不同，光缆可分为扁平结构光缆、层绞式光缆、骨架式光缆、铠装光缆和高密度用户光缆。
施工
多年来，做光缆施工使得我们已有了一套成熟的方法和经验。
（一）光缆的户外施工：
较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的，还要注意土地的使用权，架设的或地埋的可能性等。
必须要有很完备的设计和施工图纸，以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。
光缆转弯时，其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。
1.户外架空光缆施工：
A.吊线托挂架空方式，这种方式简单便宜，我国应用最广泛，但挂钩加挂、整理较费时。
B.吊线缠绕式架空方式，这种方式较稳固，维护工作少。但需要专门的缠扎机。
C.自承重式架空方式，对线杆要求高，施工、维护难度大，造价高，国内很少采用。
D.架空时，光缆引上线杆处须加导引装置，并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个杆上要余留一段用于伸缩的光缆。
E.要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多雷雨地区一般要 每公里有3个接地点，甚至选用非金属光缆。
2.户外管道光缆施工：
A.施工前应核对管道占用情况，清洗、安放塑料子管，同时放入牵引线。
B.计算好布放长度，一定要有足够的预留长度。详见下表：
自然弯曲增加
长度（m/km）
人孔内拐弯
增加长度（m/孔)
接头重叠长度（m/侧）
局内预留
长度（m）
注
5
0.5~1
8~10
15~20
其它余留按设计预留
C.一次布放长度不要太长（一般2KM），布线时应从中间开始向两边牵引。
D.布缆牵引力一般不大于120kg，而且应牵引光缆的加强心部分，并作好光缆头部的防水加强处理。
E.光缆引入和引出处须加顺引装置，不可直接拖地。
D.管道光缆也要注意可靠接地。
3.直接地埋光缆的敷设：
A.直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘，标准见下表： 
直埋光缆埋深标准
敷设地段及土质
埋深（m）
普通土、硬土
≥1.2
沙砾土、半石土、风化石
≥1.0
全石质、流砂
≥0.8
市郊、村镇
≥1.2
市区人行道
≥1.0
公路边沟：石质（坚石、软石）
其他土质
边沟设计深度以下0.4
边沟设计深度以下0.8
公路路肩
≥0.8
穿越铁路（距路基面）、公路（距路面基底）
≥1.2
沟渠、水塘
≥1.2
河流
按水底光缆要求
B.不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。
C.沟底应保证平缓坚固，需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。
D.敷设时可用人工或机械牵引，但要注意导向和润滑。
E.敷设完成后，应尽快回土覆盖并夯实。
4.建筑物内光缆的敷设：
A.垂直敷设时，应特别注意光缆的承重问题，一般每两层要将光缆固定一次。
B.光缆穿墙或穿楼层时，要加带护口的保护用塑料管，并且要用阻燃的填充物将管子填满。
C.在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道，待以后要敷设光缆时再用牵引或真空法布放光缆。
参数
光缆型号
芯数（根）
松
管
数
填
充
绳
数
光缆
直径
mm
光缆
重量
Kg/km
允许拉力
（N）
长期和短期
允许压扁力
（N/100mm）
长期和短期
弯曲半径
（mm）
静态/动态
GYTA/2-6
2-6
1
4
9.2
80
600/1500
300/1000
10D/20D
GYTA/8-12
8-12
2
3
9.2
80
600/1500
300/1000
10D/20D
GYTA/14-18
14-18
3
2
9.2
80
600/1500
300/1000
10D/20D
GYTA/20-24
20-24
4
1
9.2
80
600/1500
300/1000
10D/20D
GYTA/26-30
26-30
5
0
9.2
80
600/1500
300/1000
10D/20D
GYTA/32-36
32-36
6
0
9.7
97
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/38-48
38-48
4
1
10.5
109
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/50-60
50-60
5
0
10.5
109
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/62-72
62-72
6
0
11.5
126
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/74-84
74-84
7
1
13.2
153
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/86-96
86-96
8
0
13.2
153
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/98-108
98-108
9
1
14.6
182
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/110-120
110-120
10
0
14.6
182
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/122-132
122-132
11
1
16.5
221
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/134-144
134-144
12
0
16.5
221
1000/3000
300/1000
10D/20D
GYTA/146-216
146-216
18
0
16.5
222
1000/3000
300/1000
10D/20D

注意事项
一．用户收到光缆后，检查光缆合格证及随盘光资料，核对光缆盘号、型号、芯数及长度等，并检查外包装有无破损失。
二．光缆布放时，须用一段牵引绳与光缆加强件，相连接，并用网套或者胶带与护套相固定。若是管道光缆，牵引绳与光缆加强件之间必须加专用旋转牵引头，不允许直接拉光缆外护套牵引。
三、对于2KM以上段长的光缆的布防，不允许一次性从头至尾放完，须要把光缆盘在地段的中间，倒8字形向两头放。
四．从汽车上卸载光缆时最好用叉车或吊车葫芦把光缆从车上轻轻地放置地上
五．野外施工场合，从汽车上卸载光缆时宜用平直板放置在汽车平台与地面之间，形成一个于45度的斜坡用一绳子穿过光缆中间孔，人在车上拉住绳子两端，是光缆顺着木板斜坡速下滑。卸载光缆是时，严谨堆放，平放，严禁直接将光缆从高处垂直落下来，放置强烈冲击光缆造成损坏。
六．需要滚动光缆时应按缆盘标明的旋转箭头方向滚动，但不得做长距离滚动。
七．施工前需要对光缆进行单盘检测，如外护套质量，衰减指标。
八．管道或架空光缆敷设时最大拉力不超过1500N，直埋光缆敷设时最大拉力不超过3000N。
九．光缆施工和布放定位是时，不得弯折或形成90度直角弯；动态弯曲（如施工时），对管道、架空光缆，弯曲半径应大于20倍光缆外径；对直埋光缆，弯曲半径应大于25倍光缆外径；布放定位时，对管道、架空光缆，弯曲半径应大于10倍光缆半径；对直埋光缆，弯曲半径应大于12.5倍光缆外径。切忌光缆严重弯曲导致打“死扣”。
十．光缆施工时受到拉力不得超过它所能承受的允许短暂力的规定（管道、架空光缆：1500N；直埋光缆：3000N；ADSS光缆：20%RTS）,运行使用时应不超过允许长期力的规定（管道、架空光缆600N；直埋光缆1000N；ADSS光缆：MAT）。光缆施工应在相应资格的技术人员指导下进行。
光缆按正确的方法布线非常重要，施工不当容易造成其衰减加大、使用寿命缩短、断纤、破皮、铠甲断裂等。光缆特别是馈电光缆这种直径较大、质量较重，放线的时候一定要用支架把光缆盘架起来，一边滚动光缆盘一边拉线，如果是没有配备光缆盘的散线，一定要理顺以后再布线，拉线人员和防线人员要配备对讲机，保持联系，遇到拉不动的时候不要用蛮力拉扯，一定要慢慢理顺后再继续，这样才能保证我们“脆弱”的光缆被安全的布放。[1]
选用
光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外，还要根据光缆的使用环境来选择光缆的外护套。 [2]
1.户外用光缆直埋时 ，宜选用铠装光缆。架空时，可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。
2.建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃  中美直达国际海底光缆但有烟的类型（Plenum），暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟 的类型（Riser）。
3.楼内垂直布缆时，可选用层绞式光缆（Distribution Cables）；水平布线时，可选用可分支光缆（Breakout Cables）。
4.传输距离在2km以内的，可选择多模光缆，超过2km可用中继或选用单模光缆。
直埋光缆埋深标准
敷设地段或土质 埋深（m） 备注
普通土（硬土） ≥1.2 
半石质（沙砾土、风化石） ≥1.0 
全石质 ≥0.8 从沟底加垫10cm细土或沙土
流沙 ≥0.8 
市郊、村镇 ≥1.2 
市内人行道 ≥1.0 
穿越铁路、公路 ≥1.2 距道渣底或距路面
沟、渠、塘 ≥1.2 
农田排水沟 ≥0.8
连接检测
光缆的连接方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。
1.永久性光纤连接（又叫热熔）：
这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低，典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时，需要专用设备（熔接机）和专业人员进行操作，而且 连接点也需要专用容器保护起来。
2.应急连接（又叫）冷熔：
应急连接主要是用机械和化学的方法，将两根光纤固定并粘接在一起。这种方法的主要特点是连接迅速可靠，连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。但连接点长期使用会不稳定，衰减也会大幅度增加，所以只能短时间内应急用。
3.活动连接：
活动连接是利用各种光纤连接器件（插头和插座），将站点与站点或站点与光缆连接 起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠，多用在建筑物内的计算机网络布线中。其典型衰减为1dB/接头。光纤检测光纤检测的主要目的是保证系统连接的质量，减少故障因素以及故障时找出光纤的故障点。检测方法很多，主要分为人工简易测量和精密仪器测量。
1.人工简易测量：
这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤。它是用一个简易光源从光纤的一端打入可见光，从另一端观察哪一根发光来实现。这种方法虽然简便，但它不能定量测量光纤的衰减和光纤的断点。
2.精密仪器测量：
使用光功率计或光时域反射图示仪（OTDR）对光纤进行定量测量，可测出光纤的衰减和接头的衰减，甚至可测出光纤的断点位置。这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。
应用系统
光纤的应用人类社会已发展到了信息社会，声音、图象和数据等信息的交流量非常大。通讯手段已经不能满足21世纪的要求，而光纤通讯以其信息容量大、保密性好、重量轻体积小、无中继段距离长等优点得到广泛应用。其应用领域遍及通讯、交通、工业、医疗、教育、航空航天和计算机等行业，并正在向更广更深的层次发展。光及光纤的应用正给人类的生活带来深刻的影响与变革。网络系统设计光纤系统的设计一般遵循以下步骤：
1.首先弄清所要设计的是什么样的网络，其现状如何，为什么要用光纤。
2.根据实际情况选择合适是光纤网络设备、光缆、跳线及连接用的其它物品。选用时应以可用为基础，然后再依据性能、价格、服务、产地和品牌来确定。
3.按客户的要求和网络类型确定线路的路由，并绘制布线图。
4.路线较长时则需要核算系统的衰减余量，核算可按下面公式进行：
衰减余量=发射光功率－接受灵敏度－线路衰减－连接衰减（dB）其中线路衰减=光缆长度×单位衰减；
单位衰减与光纤质量有很大关系，一般单模为0.4~0.5dB/km；多模为2~4dB/km。
连接衰减包括熔接衰减接头衰减，熔接衰减与熔接手段和人员的素质有关，一般热熔为0.01~0.3dB/点；冷熔0.1~0.3dB/点；接头衰减与接头的质量有很大关系，一般为1dB/点。系统衰减余量一般不少于4dB。
5.核算不合格时，应视情况修改设计，然后再核算。这种情况有时可能会反复几次。设计实例1.某校园网的改造：
根据其情况,在已有细缆网的一边使用一台三口中继器（双绞线-光纤-细缆），另一边使用一台带光纤主干的双绞线HUB。中间用架空或地埋匀可的束管式4芯室外多模光缆再经过熔接为带ST头的室内跳线（因设备的光纤接口为ST型）。
衰减核算：（一般多模设备在2km范围内不用核算，这里只做个例子）
发射功率：－16dBm 
接收灵敏度：－29.5dBm
线路衰减：1.5km×3.5dB/km=5.25dB
连接衰减：接头2个衰减为：2点×1dB/点=2dB
熔接两个点为：2点×0.07dB/点=0.14dB
衰减余量=－16dBm－（－29.5dBm）－5.25dB－0.14dB－2dB=6.11（dB）
经过上面的计算，可以看出系统容量大于4dB，以上选择可以满足要求。
型号识别
例：
  光缆第一部分分类的代号
GY
通信用室（野）外光缆
GS
通信用设备内光缆
GH
通信用海底光缆 
GT 
通信用特殊光缆
GJ
通信用室（局）内光缆
GW
通信用无金属光缆
GR
通信用软光缆
GM
通信用移动式光缆
注：第一部分与第二部分之间：加强件（加强芯）的代号
加强构件指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件：
无符号-金属加强构件；G-金属重型加强构件
F-非金属加强构件；H-非金属重型加强构件
（例如：GYTA：金属加强芯；GYFTA：非金属加强芯）第二部分缆芯和光缆内填充结构特征的代号
光缆的结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构，当光缆型式有几个结构特征需要注明时，可用组合代号表示。第三部分B
扁平形状
C 
自承式结构
D 
光纤带结构
E 
椭圆形状
G
骨架槽结构
J
光纤紧套涂覆结构
T
油膏填充式结构
R 
充气式结构
X
缆束管式（涂覆）结构
Z
阻燃
第四部分护套的代号
A
铝-聚乙烯粘结护套
G
钢护套
L
铝护套
Q
铅护套
S
钢-聚乙烯粘结护磁
U
聚氨脂护套
V
聚氯乙烯护套
Y
聚乙烯护套
W
夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套
​​注：第四部分与第五部分之间：
其代号用两组数字表示，第一组表示铠装层，可以是一位或两位数字；第二组表示涂覆层，是一位数字
铠装层代号
代号
铠装层
5
皱纹钢带
44
双粗圆钢丝
4
单粗圆钢丝
33
双细圆钢丝
3
单细圆钢丝
2
绕包双钢带
0
无铠装层
涂覆层代号
代号
涂覆层或外套代号
1
纤维外被
2
聚乙烯保护管
3
聚乙烯套
4
聚乙烯套加覆尼龙套
5
聚氯乙烯套
第六部分：光缆规格型号
A 多模光纤
B 单模光纤
B1.1（B1）
非色散位移型光纤
G652
B1.2
截止波长位移型光纤
G654
B2
色散位移型光缆
G653
B4
非零色散位移光纤
G655
注：多模光纤因模间色散的原因不能进行长距离光传输，几乎被淘汰。
障碍维修
常见障碍原因障碍现象 
障碍的可能原因
一根或几根光纤原接续点损耗增大 
光纤接续点保护管安装问题或接头盒漏水
一根或几根光纤衰减曲线出现台阶
光缆受机械力扭伤，部份光纤断裂但尚未折断开 
一根光纤出现衰台阶或断纤，其它完好
光缆受机械力影响或由于光缆制造原因造成
原接续点衰减台阶水平拉长
在原接续点附近出现断纤障碍
通信全部阻断
1.光缆受外力影响挖断、炸断或塌方拉断 
2.供电系统中断
障碍点的查找在端点或中继站使用OTDR测试判断光缆线路障碍点的方法步骤大致如下： 
1）用OTDR测试出障碍点到测试端的大至距离。 
2）当遇自然灾害或外界施工等外力影响造成光缆阻断时，查找人员根据机务人员提供的障碍地点。如非上述情况，则巡查人员就不容易从路面异样找到障碍地点。此时，就必须按照OTDR测出的障碍点到测试端的距离，同原始测试资料进行核对，查出障碍点大概是处于哪个标石（或哪两个接头）之间，通过必要的换算后，再精确丈量其间地面长度，便可断定障碍的具体位置。 
3）倘若断纤是由于光缆结构缺陷或光纤老化所致，用OTDR难以精确测出其断点，只能测出障碍段落，则应换用一段光缆。障碍的修复光缆线路发生障碍，必须分秒必争，临时调通电路或布放应急光缆临时抢通电路，并应尽快组织力量进行修复。 
1、应急抢修
1）某一方向光缆线路全部阻断 
按预定的电路调度方案，立即临时调通全部电路或部份主要电路。 
2）某一方向光缆线路个别光纤阻断 
光纤中如有备用光纤，或另有迂回电路，立即用备用光纤或迂回电路临时调通障碍电路；光缆中如有备用光纤，无迂回电路，则按规定的调度原则处理，保证重要电路畅通，暂停次要电路。 
3）某一方向光缆线路部分光纤阻断 
光缆中如有备光纤，除用备用光纤临时调通电路外，可挑选无阻断的光纤临时配对，按照规定的调度原则和调度顺序，临时调通电路，倘若临时配对的光纤还是不够用，而无迂回电路，则暂停次要电路。 
注意事项： 
1、以上光纤的临时调度，必须由机线双方共同商议调度方案报告上级主管部门批准后，在双方密切配合下完成。 
2、按原线序配对的光纤，只要由两端机务站按系统调度，倒换电路即可；光纤临时配对使用的，则应在障碍点两侧中继站内光分配架（或终端盒）的连接器上进行调接。 
3、如果主用光纤接有光衰耗器，而备用光纤未预接衰耗器，则在调用备用光纤时，也应接上相应的光衰耗器。光纤临时配对用时也应当注意这个问题。 
2、布放应急光缆
1）布放应急光缆的条件 
当某一方向光缆线路全部阻断，在全部电路或主要调通之后，可以考虑一次性修复光缆，不必采用应急抢通电路。在没有条件临时调通电路，或临时调通部分电路尚不能满足大容量通信需要的情况下，应布放应急光缆，按照“电路调度制度”规定的调度原则和调度顺序来抢通电路，临时恢复通信，然后再重新选择路由布放新光缆，进行正式修复。 
2）应急光缆布放范围的确定 
光缆遭受自然灾害或外力影响发生阻断障碍，一般在测定障碍点大致位置后，根据路面异样比较容易找到障碍点，便可确定应急光缆的布放范围。但是，用OTDR在端点站或中继站仅测出障碍点，是发生在哪两个接头之间，而不能确定障碍的具体位置时，就很难确定应急光缆的布放范围。这时如有条件，可以在对端中继站用OTDR进测试，把两边测试结果进行综合分析，一般可准确判断出光缆断点，如果没有条件从两个方向用OTDR测试，则可分别发下两种情况进行处理： 
a) 障碍点比较靠近某一个接头，应急光缆拟由这个接头开始布放，就打开这个接头，用OTDR在接头处往障碍方向测试，这时测试的距离短，可较准确地测出障碍的具体位置，便可确定应急光缆布放到哪里为止。 
b) 障碍点处于两个接头较居中的位置，不宜由某一接头处开始布放应急光缆，就必须进一步判定障碍点的位置，在障碍点两侧布放一段应急光缆。遇到这种情况，可采用逐步延伸试探法，查找障碍具体位置，即：在端站或中继站用OTDR初步测出障碍点，在障碍点的前方挖出光缆，切断某光纤进行复测，如发现障碍点尚不在切断范围之类，则应判断出大致差多远，再往前方挖出光缆，切断另一根光纤再复测一次，直到障碍点纳入切断点之内，便可确定应急光缆的布放范围。一般复测两次便可断定障碍点的具体位置。 
c) 同型号光缆加速连接器应急抢修 
另一种光缆应急抢修方法，即使用与障碍光缆同一型号的光缆作为应急抢修光缆，使用连接器（活接头）加匹配液进行临时接续，抢通电路。 
3）正式修复
正式修复光缆线路障碍时，必须尽量保持通信，尤其不能中断重要电路的通信，施工质量必须符合光缆线路建筑质量标准与维护质量标准的要求。 
正式修复光缆线路全阻障碍时，应注意以下问题： 
1、 接头盒或接头附近的障碍，应利用接头盒内预留光纤或接头坑预留光缆进行修理，不必另增接头。在障碍点附近有预留光缆时，应利用预留光缆进行接续，仅增加一个接头。 
2、 需要用介入或更换光缆的方式正式修复光缆障碍时，应采用同一厂家、同一型号的光缆。 
3、 介入或更换光缆的长度可由下面三个因素考虑： 
（1）考虑到正式修复光缆接续光纤时须由端站或中继站使用OTDR监视，或者在日常维护工作中便于分辨邻近两个接续点的障碍；介入或更换光缆的最小长度必须满足OTDR仪表的响应分辨率（两点分辨率）要求，一般宜大于100米。 
（2）考虑到不影响单模光纤在单一模式稳态条件下工作，以保证通信质量，介入或更换光缆的最小长度应大于22米。 
（3）介入或更换光缆的长度，可参照（1）、（2）两点的原则要求，结合实际情况综合考虑，灵活掌握。如：在介入或更换光缆的附近已有接头，应尽量把光缆延伸放至接头处，仅增加一个接头。 
4、介入或更换光缆，光纤割接的一般顺序： 
（1）首先应按照“电路调度制度”规定的调度原则和调度顺序机线双方共同商定光纤割接方案，报上级主管部门批准。 
（2）光纤割接过程应尽量不中断电路（尤其不能中断重要电路）。由应急光缆割接原新布放光纤，应首先接通备用光缆，用备用光纤作为替代线对，按原定的割接顺序，逐对割接还原电路，以原障碍光缆中的完好光纤临时配对调通电路，或原来光缆中无备用光缆的，应暂停次要电路，首先割接该系统的光纤作为替代的线对，然后再按原定的割接顺序，逐对割接，还原电路。
鉴别优劣
一、外皮：室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯，外表应光滑、光亮，具柔韧性，易剥离。质量不好的光缆外皮光洁度不好，易和里面的紧套、芳纶粘连。
室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯，成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、没小气泡。劣质光缆的外皮一般用回收材料生产，这样可以节约不少成本，这样的光缆表皮不光滑，因原料内有很多杂质，做出来的光缆外皮有很多极细小坑哇，时间长了就开裂、进水。
二、光纤：正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯，一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤，这些光纤因来源复杂，出厂时间较长，往往已经发潮变色，且多模光纤里还经常混着单模光纤，而一般小厂缺乏必须的检测设备，不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤，施工中碰常到的问题是：带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀，不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性，盘纤的时候一弯就断。
三、加强钢丝：正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的，表面呈灰色，这样的钢丝成缆后不增加氢损，不生锈，强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替，鉴别方法很容易--外表呈白色，捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆氢损大，时间长了，挂光纤盒的两头就会生锈断裂。
四、钢铠：正规生产企业采用双面刷防锈涂料的纵包扎纹钢带，劣质光缆采用的是普通铁皮，通常只一面作过防锈处理。
五、松套管：光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料，这样的套管强度高，不变形，抗老化。劣质光缆一般采用PVC做套管，这样的套管外径很薄，用手一捏就扁，有点象我们喝饮料的吸管。
六、纤膏：室外光缆内的纤膏可以防止光纤氧化，因水气进入发潮等，劣质光纤中用的纤膏很少，严重影响光纤的寿命。
七、芳纶: 又名凯夫拉，是一种高强度的化学纤维，目前在军工业用的最多，军用头盔、防弹背心就是这种材料生产。至2013年，世界上只有杜邦和荷兰的阿克苏能生产，价格大约是三十多万一吨。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是用芳纶纱作加强件，因芳纶成本较高，劣质室内光缆一般把外径做得很细，这样可以少用几股芳纶来节约成本。这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。ADSS光缆因为是根据跨距、每秒风速来确定光缆中芳纶的使用量，一般不敢偷工减料。[3]