标题：漏电断路器
类型
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时，零线对地出现一个比较高的电压，引起继电器动作，电源开关跳闸。 
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时，由零序电流互感器检测出一个漏电电流，使继电器动作，电源开关断开。
选用原则
简介根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
1）直接接触触电的防护 
因直接接触触电的危害比较大，引起的后果严重，所以要选用灵敏度较高的漏电断路器，对电动工具、移动式电气设备和临时线路，应在回路中安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅，最好安装在进户电能表后。 
如果一旦触电容易引起二次伤害（比如高空作业），应在回路中安装动作电流为15mA，动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备，应安装动作电流为6mA，动作时间在US之内的漏电断路器。 
2）间接接触触电防护 
不同场所的间接接触触电，能对人身造成不同程度的伤害，所以，不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所，要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多，一般应安装动作电流为15-30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备，应安装动作．电流为6- l0mA，动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备，只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下，动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备，当外壳接地电阻在500fZ以下时，单机可安装动作电流为30mA，动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路，可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器，对用电设备的接地电阻在1000以下时，可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。根据电路和设备的正常泄漏电流来选择1）单机配用的漏电断路器．动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。 
2)用于分支线路的漏电断路器，动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍，同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。 
3)主干线或全网总保护的漏电断路器，其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。 
如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流，可按照下面的经验公式进行估算： 
照明回路或居民生活用电回路：漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000； 
动力与照明混合回路：漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000. 
公式中IDZ为漏电断路器动作电流，ISJ为电路中的最大电流。根据电气设备的供电方式选择1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 
2)三相三线制380V电源供电的电气设备，应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
安装事项
1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。 
2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。 
3.漏电断路器动作电流大于15mA时，其所保护的设备外壳要可靠接地。 
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。 
5.安装具有短路保护的漏电断路器，必须保证有足够的飞弧距离。 
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路，应使用铜导线，截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后，不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施，同时断路器负载侧中性线，不得与其他回路公用，以免误动作。 
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中，经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用，也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。 
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路，不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。 
10.安装结束后，应操作试验按钮，检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上，并且都能正常动作才行。
接线事项
1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线，不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器，当采用三相五线制或单相三线制时，保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上，中途不得穿过零序电流互感器。
3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备，零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中，一旦装设了漏电断路器，工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用，不能重复接地，也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧，不允许一端接在负荷侧，而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中，要尽量使三相负荷平衡。
常见故障
1．刚投入运行就跳闸 
1)三相电源线，包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器，改正接线即可。 
2）安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接，将两种电路分开即可。 
3)线路中存在一火一地负荷，消除这样的负荷即可。 
4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象，应消除重复接地。 
5)漏电断路器本身有故障，应更换。
2．发生误动作 
1）过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作，这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器，也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压，也可在线路中投人过电压吸收装置。 
2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停，应调整漏电断路器的安装位置，远离这样的电气元件。 
3)环流影响。如果两台变压器并联运行，都有各自的接地，因两台变压器的阻抗不可能完全相等，这样会在接地线中产生环流，引起断路器动作，拆除一个接地线即可。另外，同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电，两条回路中的电流也不可能完全相同，也可能出现环流，所以，应将两条回路分开运行。 
4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时，如果三相负荷不平衡，在零线上会出现比较大的工作电流，并经人地流向其他分支路，从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流，使断路器误动作。 
5）接地不当。如零线重复接地，会引起漏电断路器的误动作。 
6）过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时，当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作，此时调节整定电流值即可。
国家标准
GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器
GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 
GB 16916.1-2003|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分：一般规则 
GB 16916.21-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分：一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 
GB 16916.22-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分：一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 
GB 16917.1-2003|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则 
GB 16917.21-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分：一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 
GB 16917.22-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分：一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 
GB 1984-1989|交流高压断路器 
GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验 
GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验