标题：保温截止阀
简介
  保温截止阀保温截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。纹管截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。
保温截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。
保温截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。
液化气截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
产品优点
1、结构简单，制造和维修比较方便。 
2、工作行程小，启闭时间短。 
3、密封性好，密封面间摩擦力小，寿命较长。 
保温截止阀的缺点如下：
1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。 
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 
3、调节性能较差。 
液化气截止阀
的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
应用规范
BJ45W直流夹套保温截止阀的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口。直流保温截止阀特别适用于化工、化肥行业的管路上，夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。保温截止阀被广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。保温截止阀的设计制造按GB12234-89 GB12234-89；结构长度按GB12221-89 GB12221-89；保温截止阀法兰尺寸按JB/T79-94 JB/779-94；阀门检查和试验按GB13927。
保温截止阀主要零件材质
零件名称LTEM  ZG1CR18NI9TI系列  ZGOOCR18NI10系列  ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列  ZGOOCR17NI14MO2系列  WCB系列
阀体/阀盖世BODY/CAP  ZG1CR18NI9TI  ZGOOCR18NI10  ZG1Cr18Ni12MO2Ti  ZGOOCR17NI14MO2  WCB
闸板WEDGE  ZG1CR18NI9TI  ZGOOCR18NI10  ZG1Cr18Ni12MO2Ti  ZGOOCR17NI14MO2  1Cr13
阀杆STEM  1CR18NI9TI  00cr18ni10  1CR18NI12MOTI  OOCR17NI14MO  1Cr13
填料PACKING  PTFE纺织  PTFE纺织  PTFE纺织  PTFE纺织  石墨 GRAPHITE
垫片GASKET  304L+PTFE  304L+PTFE  316L+PTFE  316L+PTFE  石墨+304 GRAPHITE+304
压盖GLAND FLANGE  ZG1CR18NI9TI  ZG00CR18ni10  ZG1Cr18Ni12MO2Ti  ZGOOCR17NI14MO2  WCB
填料压环 STUFFING RING  1CR18NI9TI  00CR18NI10  1Cr18NI12MOTI  OOCR17NI14MO  1Cr13
螺栓BOLT  1cr17ni2  1CR17NI2  1Cr17NI2  1Cr17Ni2  35CrMoA
螺母NUT  1cr18ni9ti  1CR18NI9TI  1Cr18NI9ti  1Cr18NI9ti  45
保温截止阀主要外形尺寸及重量
PN(MPa)  DN(mm)  尺寸(mm)  重量
kg
L  L1  H  3-G  D  D1  D2  b  Z-φd  Do
2.5  15  200  50  210  1/2  105  75  55  16  4--φ14  120  14
20  220  50  240  1/2  115  85  65  16  4--φ14  140  18
25  220  50  250  1/2  135  100  78  18  4--φ18  160  25
32  250  55  270  1/2  145  110  85  18  4--φ18  160  30
40  270  60  310  1/2  160  125  100  20  4--φ18  160  36
50  300  60  330  3/4  180  145  120  22  8-φ18  240  40
65  350  65  360  3/4  195  160  135  22  8-φ18  240  54
80  380  70  400  3/4  230  190  160  24  8-φ23  280  70
100  430  75  480  1  270  220  188  28  8-φ25  320  100
125  490  80  550  1  300  250  218  30  8-φ25  360  130
150  570  90  620  1  330  280  248  32  12-φ25  360  170
200  690  95  750  1  395  340  302  36  12-φ25  400  250
4.0  15  200  50  210  1/2  105  75  55  16  4--φ14  120  14
20  220  50  240  1/2  115  85  65  16  4--φ14  140  18
25  220  50  250  1/2  135  100  78  18  4--φ18  160  25
32  250  55  270  1/2  145  110  85  18  4--φ18  160  33
40  270  60  310  1/2  160  125  100  20  4--φ18  160  41
50  300  60  330  3/4  180  145  120  22  8-φ18  240  45
65  350  65  360  3/4  192  160  135  22  8-φ18  240  62
80  380  70  400  3/4  230  190  160  24  8-φ23  280  80
100  430  75  480  1  270  220  188  28  8-φ25  320  100
125  490  80  550  1  300  250  218  30  8-φ25  360  130
150  570  90  620  1  350  295  258  34  12-φ30  360  185
200  690  95  750  1  415  355  315  40  12-φ34  400  268
安装维护
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 
2、手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。 
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。  
保温截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。 
保温截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。 
保温截止阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。
保温截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。