标题：北京京华防火门厂
公司简介
北京京华防火门厂是集防火门科研、生产加工、销售于一体的厂家，多年来公司始终紧持“高标准、严要求、抓质量、树品牌”的宗旨，强化质量管理。引进国内外先进的技术和设备，采用流水生产线和世界最先进的数控设备，严格按标准、按规范生产。生产的产品有北京钢质防火门，北京防火卷帘门，特级无机布防火卷帘门手续齐全，每种产品都带有消防局验收的检验报告。北京京华防火门厂生产的防火门畅销全国各地。
北京京华防火门厂坚持以消化吸收先进的技术和工艺为突破口，不断进行技术改革，以先进的技术设备和工艺形成规模化生产，求数量、保质量、降成本、增效益。坚持以市场需求为导向，顾客要求为动力，提供优质产品，优质的售后服务。广大顾客的选用是北京京华防火门厂的荣幸，从而印证了“京华”牌系列产品在行为一中的名牌地位。为此依靠广大用户的信赖，任着强大的实力，对产品的实用性、可靠性、耐用性及造型 ，推向一个更高、更好的发展平台。
公司主要生产产品
一、北京防火门系列：北京钢质防火门，北京玻璃防火门，北京不锈钢防火门等所有北京品牌的防火门。消防级别有甲级防火门，乙级防火门，丙级防火门；
二、防火卷帘门系列：甲级钢质防火卷帘门，特级无机布防火卷帘门，双轨双帘特级无机布防火卷帘门。
企业文化
因为专注所以专业，因为专业所以做到更好！
企业的宗旨： 与用户真诚合作，做用户可靠朋友,用高质量的产品赢得客户满意<br>
企业文化核心： 以人为本、客户为本 <br>
产品方针： 实用、好用、耐用 <br>
服务方针： 专业、及时、真诚 <br>
质量方针： 实用、好用、耐用 的产品，专业、及时、真诚的服务
防火卷帘门的发展历史
防火卷帘门在在消防门中应用比较广泛的一种卷帘门，由单片防火卷帘发展为双片复合型，及双轨双帘无机布型，为了适应更好的防火要求各大防火门生产厂家也是在不断研究和探索当中。北京京华防火门厂经历了防火卷帘门这一发展变化。
早期的钢质防火卷帘门是单板式的，其帘面一般是用0.5～1.5mm厚的薄钢板经剪裁轧制成的带状帘片串接而成。单板式钢质防火卷帘帘面具有结构简单、强度高、抗风压、防盗、塑性好、加工、安装、使用都比较方便等优点，但耐火性能和隔热性能却很差。耐火性能差是因为在高温下钢材强力下降。比如普通低碳钢温度超过350℃，强力开始迅速下降，在500℃时其强力约为常温的1/2，600℃时强力约为常温的1/3。此外，钢材在一定温度和应力下，随时间推移，会发生塑性变形。钢材在低温下就会发生徐变，在高温下徐变明显。如普通低碳钢一般在300～350℃、合金钢在400～450℃时徐变明显，易产生变形，降低了防火性能。钢材隔热性能差是因为钢是热的良导体，导热系数大。根据燃烧理论和热学原理，燃烧、传热和温升是互相联系、互相作用、不可分割的物理现象。由于单板式钢质防火卷帘帘面隔热性能差，当火灾发生时，建筑物内瞬间产生的巨大热量从受火面通过热传导、热辐射、热对流等方式大量地传递到背火面，从而使背火面温度急剧上升。当背火面温度升至一些可燃物的燃点时，防火卷帘的防火性能就大大降低乃至丧失了。
后期复合型钢质防火卷帘是目前国内使用较多的防火卷帘。与单板式钢质防火卷帘相比，由于结构的改进，使之除保留单板式钢质防火卷帘的优点外，隔热性能也有明显提高。从帘面结构上讲，复合型钢质防火卷帘帘面是由两层薄钢带中间夹一层无机纤维隔热材料组成的复合夹芯帘片串接而成。各厂家使用的无机纤维隔热材料主要有岩棉、矿棉、玻璃棉或硅酸铝纤维等。由于无机纤维导热系数小，因此复合型钢质防火卷帘隔热性能比单板钢质防火卷帘有较大提高。然而，从表1可以看出：对于岩棉、矿棉和玻璃棉纤维，其最高使用温度均低于国际标准升温曲线1小时的924℃。假如不考虑钢板本身的隔热作用，理论上除非有足够的厚度，否则这三种材料根本不能满足《高规》中关于防火卷帘耐火极限≥3小时的标准。事实上，由于受复合型钢质卷帘帘片结构的限制，我国市场上复合型钢质防火卷帘无机纤维层一般不超过20mm且不是连续层，这个厚度远远不能保证防火卷帘耐火极限≥3小时而背火面温升又不≥140℃。对于硅酸铝纤维，虽然耐高温达到1200℃以上，但≤20mm的单层厚度也远远不能满足耐火极限≥3小时的条件。所以说复合型钢质防火卷帘虽然比单板式钢质防火卷帘防火隔热性能有明显改善，但仍不能克服单板式钢质防火卷帘的主要缺陷，无法满足《高规》新标准的要求。
特级无机布双轨双帘防火卷帘门以其帘体重量轻，遇到高温的时候不变形，在耐火极限、噪声、辐射热、大洞口等多项指标优势明显，表面耐酸碱腐蚀，使用寿命更长；等自己独有的特点，克服了上钢质防火卷帘门的缺点得到了广泛应用。
无机布防火卷帘门具有以下特点：
1、帘面采用非金属材料经特殊处理后缝制而成，质地柔韧且抗拉强度大，耐腐蚀性及抗潮性与钢卷帘（带喷淋装置）的特级防火卷帘相比更有独到之处，具有更好的防火性能。
2、 由于帘面采用非金属材料制成，帘面厚度小，占用空间小，在同等建筑物中可提高有效利用空间，亦可降低对建筑层高的要求。
3、帘面每平方米重量不大于5Kg，只有钢帘的五分之一，降低了对建筑物的有效负荷的要求。
4、不需水幕保护，取消了供水管路和控制设备，减少了消防用水量，可大幅度降低工程造价。
5、 启动灵活，噪音小。
防火卷帘门选购要点
选择防火卷帘门时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。
防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:
一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定;
二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102－93）的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。
按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。 
根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。
由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。[1]
防火卷帘门面积计算
北京长城防火门厂专业生产各式防火门，防火卷帘门。我公司拥有行业最先进的生产设备及整套的生线。我公司出厂的每一套门均带有最新标准下的防火门检验报告。我厂拥有一套批高级管理人员及技术骨干。
下面把防火卷帘门的面积计算列出一个公式：
W：洞口宽 H：洞口高 Y：预卷尺寸 F：封箱尺寸 B：后背 S：面积
公式一：无封箱后背防火卷帘门的面积的计算：
内部安装：W*（H+Y)=S
外部安装：（W+0.2)*(H+0.4+Y)=S （单位：m）
公式二：带封箱和预卷防火卷帘门的面积的计算：
内部安装：W*（H+F+Y+B)=S (F=1.0m B=0.4m） 外部安装：（W+0.2)*(H+0.4+Y+F+Y+B)=S 
注：二面封箱：F=1.0m ；三面封箱：F=1.6m B=0.4m[2]
京华防火门厂声明
北京京华防火门厂与北京长城防火门厂是一个生产厂家，京华防火门的生产基地在河北，长城防火门的生基地在北京。特此声明！
防火门等级在消防上的划分
在消防中对防火门等级的划分是有明确规定的，在新标准出台之后对原有防火门等级做了一些调整。对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类，改为按隔热防火门(A类)、部门隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类；同时，将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h，丰硕了我国防火门产品的种类，增加了实际应用的选择余地，对于仅需要防火门具有部门隔热性或耐火完整性要求的应用场合，可以选用部门隔热或非隔热的防火门。A类防火门：又称为完全隔热防火门，在划定的时间内能同时知足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门：又称为部门隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 
C类防火门：
又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在划定的耐火时间内仅知足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS尺度中，就有非隔热防火门的内容[3]