标题：江苏科宁舒适家居系统集成有限责任公司
世界一流品牌的产品
科宁舒适家居多年来一直选用美国、德国、法国等国际知名品牌，与大金、特灵、八喜、博世等30多家国际一线品牌建立战略合作伙伴关系。科宁的技术研发部门引进任何一种产品都会综合考虑、分析、实验，并始终以舒适为前提、以全新舒适家居理念为核心，旨在倡导舒适、健康、生态、节能的生活理念。
给每个家庭提供最完美的个性化设计
舒适的家居环境离不开每一个环节的舒适设计和各个环节的相辅相成。一直以来，科宁舒适家居系统是一个集成产品，科宁舒适家居除了要求保证每一个零部件是最优秀的，保证每一个设备是最优秀的，保证每一个系统是最优秀的，保证每一项施工是最优秀的，与此同时，还必须保证设计是最优秀的。
科宁舒适家居的设计师在每一次设计之前都要花费大量的时间和精力做详细的考究，结合客户的家庭情况、生活习惯、房型结构、使用习惯、经济能力等多方面的因素综合考虑，给客户做最好的个性化设计。
专业的技术团队打造优质的工程
科宁舒适家居拥有自己专业的施工队，其管理体系完善，实行星级考核标准，科宁为您打造的任何一项舒适系统工程都经过严格的验收程序，确保工程的每个环节都安全无忧。科宁学校以及技术研发中心，为科宁舒适家居源源不断的提供专业人才和技术支持，保证客户在每个工作环节都能享受到专业、科学、系统、规范的服务。
主动式的服务体系
科宁一直认为，从客户选择科宁的第一时间起，实际上也就是选择了科宁的服务。这种服务不仅仅是简单的售后服务或者维修保障，而是一种主动地、快速地、及时地、无忧地服务。科宁的每一名客户都会接受到销售、客服、工程、维保4个部门，设计、审图、交底、调试等20道工作流程的服务，我们承诺：“在您想到问题之前，我们已经为您考虑周到了。” 
科宁舒适家居是百安居、好美家、家居乐等大型建材超市指定的唯一舒适家居系统合作商，06年开始走出南京，在镇江、扬州、苏州、马鞍山、芜湖等地成立分公司，销售业绩增长速度连续三年超过50%，如今，科宁是唯一一家被各大建材超市认可并有很好合作的舒适家居系统合作商。
科宁凭借着严谨、专业的精神获得了业界和客户的认可，并获得众多荣誉。至今，科宁陆续“中国优质名牌产品”、“质量、服务、信誉AAA级金牌单位” 、“重质量、讲诚信、消费者满意单位”的荣誉称号，连续多年获得“南京家居行业最具影响力品牌”、“南京最受消费者欢迎冷暖品牌” 、“建材行业最价值品牌”等奖项。
专业技术与施工工艺
▲章鱼式连接　　　　
章鱼式管路连接方式，就是采用集分水器，从集分水器到每个散热器都是使用独立的一根管子，仿佛章鱼的触须一样。章鱼式连接方式一管到底，在地下等隐蔽工程中没有任何管路接头，所有的管路连接处都露在外面，有问题非常容易发现，也容易解决。采用这样的连接方式就完全规避了管路接头漏水的可能性，当然这样的系统就会更安全可靠。章鱼式连接方式为用户带来安全可靠等优点，而这种方式对地面开槽等工程施工要求比较高，而且需要做章鱼专门的盘管。 
科宁结合十几年的工程施工经验，专研出行业领先的章鱼式管路连接方式。配合采用台湾开泰PEXL高密度交联聚乙烯夹铝管，杜绝漏水现象，承诺50年管路质保！
▲分水器安装
分、集水器是水系统中用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器，集水器。所以称为分集水器或集分水器，俗称分水器，实际上就是水流量分配和汇集的装置。在供暖系统中，供暖末端大部分结构都埋在隐蔽工程内，只有分集水器露出在外面，作为地暖控制的关键部件，其作用十分重要。
科宁公司在分水器安装中，使用科宁工厂自制的分水器外罩，金属质地，外壳喷塑防锈处理，保护分水器装潢时不受损坏，并起到美化装饰作用。　科宁公司在安装分水器时，在分水器下打斜孔，防止湿区（卫生间等）的水顺着管路流淌到干区（客厅、过道等）。每隔2－3孔之间留5CM左右墙体，保持墙体结构，不影响干区域。
▲成品保护
装潢期间灰尘落入中央空调风机内，将打破电机动平衡，导致噪音加大。大量灰尘吸附在盘管换热器，将导致热交换效率大大降低。科宁工程人员在安装中央空调时，必须在出风口和回风口安设专用保护挡板，保护风机和盘管；而且在主机开启调试前套上科宁专用的防尘保护套，防止后期装饰中对室外机外观造成损伤。   另外，出于对用户利益考虑，区别于同行由装饰公司负责空调电路系统，空调电路系统全部由科宁公司工程技术人员进行自主安装，大大提高系统稳定性，减少后期责任不明确的隐患，还为用户有效降低费用。
▲专用配件
科宁公司使用大金专用分歧管。 大金原配产品，含铜量高于市场普通产品，壁厚0.9公分，质量可靠；焊接工艺精湛，无漏氟隐患；市场价格是普通分歧管的4到5倍。(部分同行为节省成本使用替代品。)科宁公司冷凝水管用的是上水管道，属于用有压力的管子做无压力的冷凝水管，保证水流量畅通。（部分同行为节省成本使用一些价格低廉的材质，甚至用PPR管来做，极不规范。）
科宁使用的中央空调管路专用支架，是科宁根据多年空调安装经验专门研发、由专业生产车间统一制作，喷塑处理，美观耐用。
精确：管路支架以全牙螺杆固定，以特定间距安装，确保整管保持1%的坡度；
牢固：角钢材质，能承受百倍管道重量的双全牙螺杆固定管路坡度，抗外力干扰，不易产生移位；
耐用：防锈漆加白瓷漆的双层喷塑处理，抗腐蚀、不生锈；
全面：圆弧形扣固定管路的同时不破坏外部保温层，而针对经常出现90度弯角、横竖管交替的情况设计的多功能支架，更是进一步确保整管的公正平直。
（同行一些小公司用铁丝、绳子捆扎铜管，很不规范。）
▲专业打孔
在建筑上打孔，是一件极其慎重的专业事务。百年大计，安全第一。科宁希望您将房子传承给后辈时，依然牢固耐用，安全可靠。　　
科宁拥有专门的打孔技师，工人经过南京建筑质监局培训并通过考核上岗作业。
打孔作业时，孔径最大直径不超过8公分，并根据现场测量数据，合理定位打孔位置，避免主筋遭受破坏，影响整体建筑构造。
▲高品质保温板
欧文斯科宁保温板
科宁使用美国欧文斯科宁的挤塑保温材料，2.5CM厚度可达到40CM厚混凝土墙的保温效果。
科宁根据不同房型铺设不同规格保温板，抗压系数达每平方米25吨。
（业内绝大多数企业所用保温板密度不够、压强不高、厚度达不到标准，对地暖的使用造成严重影响。）
▲合理预留伸缩缝
累积十多年工程经验的科宁，在伸缩缝设置、内外墙面伸缩缝铺料、回路伸缩缝标准、管路边长伸缩缝标准等诸多环节有着独特的施工工艺，既防止了因热胀冷缩造成找平层开裂，还有效较少热量向外流失，而且不影响卫生间等二次防水效果。
大金空调工艺特色
▲科宁是大金公司授权的专业安装认定机构（南京仅两家），科宁有自己的专业施工队，决不用外包队伍做工程。对施工队公司进行星级考核和管理，不断提高施工质量。
▲科宁公司用氮气吹污，纤焊的时候用氮气冲刷管内壁，防止管内积存氧化膜。（这是工程很关键之处，但很多同行并不在意，而一旦氧化膜进入设备内部，必将造成设备损害）。
▲科宁使用上水管道作为冷凝水管，这种使用耐压管做无压力的冷凝水管，将确保水流量畅通。（大部分同行为节省成本从而使用一些价格低廉的材质，甚至用PPR管来做，极不规范）。
▲科宁使用的专门研制的角铁管路支架，是根据科宁多年空调施工经验专门研发并由专业生产车间统一制作，经喷塑工艺处理，一道防锈漆，一道白瓷漆喷塑，洁白美观。（很多同行使用铁丝、绳子捆扎铜管，既不规范也不安全）。
▲科宁使用大金专用分歧管。大金原配产品，含铜量高于市场普通产品，壁厚0.9公分，质量可靠；焊接工艺精湛，无漏氟隐患，市场价格是普通分歧管的4到5倍。(部分同行使用替代品)。
▲科宁拥有专门的打孔施工队，工人经过南京建筑质监局培训并通过考核上岗作业。 打孔作业时，孔径最大直径不超过8公分，并根据现场测量数据，合理定位打孔位置，避免主筋遭受破坏，影响整体建筑构造。
特灵空调工艺特色
▲科宁自行研发的中央空调水系统分水器管路连接法，解决了中央空调水系统最大的安全隐患问题。科宁采用铝塑复合管通过空调分水器与室内的风机盘管连接，属于新式章鱼式连接法。其优点：
①分水器至风机盘管之间管道无接头，全部整管连接，无漏水隐患，解决PPR管焊点多，漏水现象频频发生的安全隐患问题；
②采用铝塑复合管材，兼金属管与塑料管两大优点于一身，强度更大，安全性更高，使用寿命更长，铝塑复合管质保50年；
③水力平衡，水温平衡，因为从分水器分到每台风机盘管出水流量和温度都是一样的，确保了所有风机盘管制冷/制热时的效果均衡。
▲施工中风机盘管的出风口与回风口用纸箱挡板保护，防止施工中的灰尘落入风管中，对内部电机造成损坏，影响电机的使用寿命。这一保护直到装潢结束安装风口。
▲冷媒管与风盘之间用金属软管连接，以防止在风盘开启时的震动与管路产生的共震；所有的保温接头处先用橡塑胶水沾接，再用缠带包裹，杜绝因保温施工不到位造成管路的能量损耗，影响制冷（制热）效果，同时也防止空气与冷媒管路的直接接触，有效的抑制了冷凝水的产生。
▲冷凝水积水盘与冷凝水管之间用软接连接，防止共振的产生；风盘的进水处安装电磁两通阀，减少了能量的损耗，降低了中央空调的使用成本。
▲外机安装的时候支架处使用减震垫，降低外机压缩机在运行时带来的震动，主机开启调试前用科宁专用的防尘保护罩，防止在装潢中的意外对室外机外观造成损伤。
锅炉散热片系统工艺特色
1.章鱼式连接
在锅炉散热片系统的管路中采用集分水器的做法，将管道从集分水器处分散连接至每个散热片处，每一根管道都是独立的整管，仿佛章鱼的触须一样。 
这样的连接方式，每一组散热片可独立控制，互不影响，发生故障也不影响其他散热片的正常使用。
2.铝塑复合管  
从锅炉下方到分水器，从分水器到每一组散热片都是整管，没有一个接头。 
相比较传统的紫铜管或其他塑料管材多接头、多焊点的焊接并联式，完全规避了管路中出现弯角焊接的出现，防止接头漏水的可能性，主要优点就是系统更安全可靠，无隐患。
3.出墙管管道保护 
用直径20mm的PVC电管套到出墙管上，并在电管上贴上 “严禁悬挂物品”提醒标贴，以防止其他人员悬挂物品对管道造成损坏。
4.隐蔽工程长期进行保压观察  
从隐蔽工程结束到完全装潢完工，在这期间管路有任何损坏都可以通过压力表查看到，可及时进行补救处理。
5.自行设计分水器保护罩  
样式美观大方，对分水器起到了防损坏保护，杜绝了分水器排气阀经常被砸断的问题。
地暖工艺特色
1.科宁所用的采暖管材是台湾开泰管业专业提供，强强联合，质量有保证。
2.开泰铜质分水器，经久耐用，每个回路都有独立阀门，可以实现单独控制。
3.分水器如果是背出走管，离原始地面10cm打斜孔，防止湿区的水通过管道流到干区，造成损坏。  如果打孔数目较多，每隔2~3孔之间留5cm左右墙体，有利于保持墙体结构。
4.保温板铺设紧凑，平整。公司用的保温板是美国欧文斯科宁的挤塑保温材料，2.5CM厚度可达到40CM厚混凝土墙的保温效果，而其他公司所用保温板都不合格，密度不够，压强不高，厚度达不到标准，有的公司达不到2CM，对后期地暖的使用造成严重影响。
5.管路铺设整齐美观，伸缩缝预留合理。内外墙面伸缩缝满铺，减少热量向外流失。卫生间不铺设伸缩缝，不然会影响二次防水效果。回路与回路之间和管道边长超过6m都设有伸缩缝，防止因热胀冷缩造成找平层开裂。
区位信息：江苏 - 南京