标题：执行器
定义
执行器是自动控制系统中的执行机构和控制阀组合体。它在自动控制系统中的作用是接受来自调节器发出的信号，以其在工艺管路的位置和特性，调节工艺介质的流量，从而将被控数控制在生产过程所要求的范围内。
基本构成
类型在过程控制系统中，执行器由执行机构和调节机构两部分组成。调节机构通过执行元件直接改变生产过程的参数，使生产过程满足预定的要求。执行机构则接受来自控制器的控制信息把它转换为驱动调节机构的输出（如角位移或直线位移输出）。它也采用适当的执行元件，但要求与调节机构不同。执行器直接安装在生产现场，有时工作条件严苛。能否保持正常工作直接影响自动调节系统的安全性和可靠性。
[1]结构自动化技术工具中接受控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。执行器按所用驱动能源分为气动、电动和液压执行器3类。[1]  
分类
（1）执行器按所用驱动能源分为气动、电动和液压执行器三种。
（2）按输出位移的形式，执行器有转角型和直线型两种。
（3）按动作规律，执行器可分为开关型、积分型和比例型三类。
（4）按输入控制信号，执行器分为可以输入空气压力信号、直流电流信号、电接点通断信号、脉冲信号等几类。[1]
工作原理
在齿轮级，发动机的转速可通过两套齿轮传送到输出杆上。主减速器由行星齿轮完成，副减速器由蜗轮实现，它被一套绷紧的弹簧固定在中心位置。在发生过载的情况下，也就是输出杆超过了弹簧的设定转矩时，中央蜗轮会发生轴向位移，对开关及信号装置进行微调，为系统提供保护。 受由外部变化控制杆操纵的耦合的作用，输出杆在发动机工作时与蜗轮耦合，在手动操作时与手轮耦合。当发动机不工作时，可以很容易地断掉电机驱动，并且只需压一下控制杆即可连上手轮。由于电机驱动优先于手动操作，因此当发动机再次启动时，会自动发生反向动作。这样就可以避免当发动机运转时还开启手轮，有利于保护系统。
由于手轮直接与输出杆耦合，因此可以保证在内部齿轮失灵或损坏时阀门的正常手动操作。
安装在齿轮上的开关与信号装置是一个密封外壳，保护其内部的元件实现以下功能：
l 本地或远程显示阀门位置
l 执行器/阀门的过载保护 
l 限定阀门行程范围 
l 电气接口
执行器在不同型号阀门上的安装是通过输出杆来完成的，它可适用于现有的多种阀杆组态。[1]
双作用执行机构的选用
双作用执行机构的选用以DA系列气动执行机构为例。齿轮条式执行机构的输出力矩是活塞压力(气源压力所供)乘上节圆半径(力臂)所得，如图4所示。且磨擦阻力小效率高。如图5所示，顺时针旋转和逆时针旋转时输出力矩都是线性的。在正常操作条件下，双作用执行机构的推荐安全系数为25-50%
[1]
单作用执行机构的选用
单作用执行机构的选用以SR系列气动执行机构为例在弹簧复位的应用中，输出力矩是在两个不同的操作过程中所得，根据行程位置，每一次操作产生两个不同的力矩值。弹簧复位执行机构的输出力矩由力(空气压力或弹簧作用力)乘上力臂所得第一种状况：输出力矩是由空气压力进入中腔压缩弹簧后所得，称为"空气行程输出力矩"在这种情况下，气源压力迫使活塞从0度转向90度位置，由于弹簧压缩产生反作用力，力矩从起点时最大值逐渐递减直至到第二种状况：输出力矩是当中腔失气时弹簧恢复力作用在活塞上所得，称为"弹簧行程输出力矩"在这种情况下，由于弹簧的伸长，输出力矩从90度逐渐递减直0度如以上所述，单作用执行机构是根据在两种状况下产生一个平衡力矩的基础上设计而成的。[1]
直行程式的调节机构
1、直通单座阀
所谓单座是指阀体内只有一个阀芯和一个阀座。其特点是结构简单、泄漏量小(甚至可以完全切断)和允许压差小。因此，它适用于要求泄漏量小，工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差，防止阀门关不死。
2、直通双座阀
直通双座调节阀的阀体内有两个阀芯和阀座。它与同口径的单座阀相比，流通能力约大20%～25%。因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消，但上、下两阀芯不易同时关闭，因此双座阀具有允许压差大、泄漏量较大的特点。故适用于阀两端压差较大，泄漏量要求不高的干净介质场合，不适用于高粘度和含纤维的场合。
3、角形阀
角形调节阀的阀体为直角形，其流路简单，服力小，适用于高压差、高粘度、含悬浮物和颗粒状物料流量的控制。一般使用于底进侧出、此种调节阀稳定性较好。在高压场合下，为了延长阀芯使用寿命，可采用侧进底出，但在小开度财容易发生振荡。[1]
角行程式的调节机构
1、蝶阀
蝶阀[图8-2(g)]的挡板以转轴的旋转来控制流体的流量。它由阀体、挡板、挡板轴和轴封等部件组成。其结构简单、体积小、重量轻、成本低、流通能力大，特别适用于低压差、大口径、大流量气体和带有悬浮物流体的场合，但泄漏量较大。其流量特性在转角达到70&ordm;。前和等百分比特性相似，70&ordm;以后工作不稳定，特性也不好，所以蝶阀通常在0&ordm;～70&ordm;转角范围内使用。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。
2、凸轮挠曲阀
凸轮挠曲阀又称偏心旋转阀，也是一种新型结构的调节阀。其球面阀芯的中心线与转轴中心偏离，转轴带动阀芯偏心旋转，使阀芯向前下方进入阀座。
偏心旋转阀具有体积小，重量轻，使用可靠，维修方便，通用性强，流体阻力小等优点，适用于粘度较大的场合，在石灰、泥浆等流体中，具有较好的使用性能。[1]
信息化解决方案
执行器（final controlling element）是自动化技术工具中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。
执行器行业随着业务的不断扩大和客户的增多，销售人员在管理起客户来感觉非常的吃力，他们表示，管理30个客户用电子表格还是可以接受的，就不知道怎么办了。同时对企业老总来说销售人员的离职，销售过程的管理等都遇到了很大的麻烦。为了提高公司的销售业绩，方便销售人员对客户的管理和老总对销售人员和客户的管理， 客户是企业最宝贵的资源，而执行器行业的客户资源高度集中，因此客户资源的管理对于节能设备来说显得尤为重要。但是随着公司销售网点的不断增加，客户资料往往都分散在各分支机构，而对于客户资源的管理也只局限于相关销售人员，机构与机构，总部与机构甚至同一机构的两个销售人员之间，客户信息往往不能共享，最头疼的是，一旦销售人员离职，那么公司就会流失相当一部分客户，长此以往，后果堪忧。因此，建立一套科学的客户关系管理体系，搭建高效持久的客户资源共享平台.[1]
优势
执行器企业通过应用CRM系统，能够建立起完善、高效、灵活、集成的营销信息化平台，实现了下列目标，并且帮助了企业在激烈的市场竞争中取得优势：
>1、 全面有效的管理客户信息资源与市场竞争信息；
>2、 全程掌握销售中机会线索、采购、销售、合同、费用、服务、关怀等每个细节；
>3、 全方位多角度的客户、销售、应收帐款分析为决策提供了依据；
>4、 全新的服务关怀管理思想贯穿售前、售中、售后；
>5、 全员实现协同办公、信息发布共享、文档集中管理
>6、客户关系管理系统能够使销售人员方便快捷的管理客户，详细记录客户信息，免去每天查找传统的记事本时的麻烦；系统每天会提醒销售人员去做今天应该去做的事情；同时可以方便的确定客户类型，便于对重要客户的跟踪工作，提高工作效率。
>7、销售员工管理系统能够记录销售人员联系业务记录和事件记录，详细记录销售全过程，方便企业掌握客户的所有资料，同时领导可以随时指导销售员的销售进程，及时调整销售，促成销售。实现对所有销售网点的销售人员进行统一管理，方便了领导进行员工考核，同时保证客户资料不会因为员工离职造成流失。
>8、客户服务管理系统能对客户服务部门的工作进行全程记录与跟踪，客户服务人员可以通过系统实现任务的转交和协同。通过系统能使公司各地的客户服务部门把任务有机的协调起来，即使异地也同样可以在最短的时间内接受任务并实现协同，实现了“24小时内服务到位”的承诺。
上述简要分析了执行器CRM应用的几个典型方面，面向生产资料市场或生活资料市场时，系统/设备/部件、成品/粗加工产品、药品/食品/饮品、耐用品/快速消耗品等制造品，各自适应的商业模式等有所差别，采用的策略和方法也有所不同。如果您的企业属于生产制造行业，如果您企业的商务组织（销售、服务、市场营销）实施CRM管理。[2]
控制屏介绍
控制屏的主要用途是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示柴油发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。在控制屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。对于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在柴油机仪表盘上。控制屏内部安装的部件主要与发电机采用的励磁方式和柴油机的自动控制有关。柴油发电机组控制屏的内部结构。
简单的控制屏内部一般都安装有电压调节器、硅整流二极管、变阻器、自动空气开关和电流互感器等部件，较复杂的控制屏内部还要安装过载及短路保护装置、电子调速器、可控硅、继电器以及各种保险装置和小型变压器等电气设备。[3]  
发电机控制器
一、发电机控制器发展历史 发电机组自动化控制?经历了继电器控制、?大大简化了控制线路?可靠性也随之得到提升?更人性化的地步?也有一些发电机厂家生产小汽油机的一体机?实用且方便。 
二、柴油发电机组结构 柴油发电机组一般由三个部分组成?发动机、发电机和控制器。其中发动机提供动力?发电机将发动机的机械能转换为电能?控制器是发电机组的大脑部分?不但提供发动机的开机、停机、数据测量、数据显示和故障保护功能?而且还提供发电机的电量测量、电量显示和电量保护等功能。 
三、(即仅提供开机、停机和水温高、油压低、超速保护?不提供电量显示?控制面板上尚需安装水温表、油压表、小时计、蓄电池电压表、交流电压表、交流电流表等仪表)?标准型(提供电量显示、提供保护功能?不带通信接口)?高档型(除提供标准型的功能外?还可提供通信接口?可进行遥控、遥测、遥信功能?有些还具备网络接口?可通过因特网进行监控?还有些具备发短信功能?比较适合偏远地区的无人值守机房)。 
四、柴油发电机组试机的检查步骤 柴油发电机组在选购的时候?客户最关心的还是发电机组价格?发电机组根据品牌分有很多种?而且不同的柴油机功率配备的发电机组价格也不一样?柴油发电机组厂家为您介绍一下柴油发电机组价格怎么去比较。
一问? 询问旧柴油机的购置时间、询问以往的修理情况?更换过哪些主要部件?询问在使用中有什么问题?以便对旧柴油机有一较全面系统的了解。
二看? 看旧柴油机的标牌和外表。看是哪家工厂生产的?何时出厂的?距离现在有多长时间?看外表的油漆是脱落?部什是否缺损?机型是否被淘汰等。从标牌和外表来判别旧柴油机的新旧程度。
三试? 进行试机。通过摇转曲轴、扳动飞轮、起动机器等?对旧柴油机作仔细检查。试机是非常重要的一步?具体的检查步骤如下? 1?摇转曲轴?使喷油嘴供油。如喷油嘴发出清脆的声音?说明喷油嘴和柱塞副性能尚好?如轮室内无"哗"等异常的响声?则说明齿轮的磨损不严重。
2?上下扳动飞轮?如无响声?说明曲轴主轴茎与轴瓦之间的间隙不大。
3?扳转飞轮?使活塞接近下止点?然后左右晃动飞轮?如无"嗒嗒"声?说明连杆轴茎与瓦之间的磨损不严重。
4?使气缸减压?摇转曲轴?当去除减压时?如活塞的反弹力大?飞轮迅速回转?说明气缸、活塞、活塞环的磨损程度小。在摇转曲轴时?机油压力表的指针应不低于1或机油批示红标能很快升起?手下压应费力。
5?起动机器。如容易起动?排烟无色或浅灰?转速稳定无杂音?说明旧柴油机的技术状况是好的。 备注?柴油发电机组的测试过程?最好全部在柴油发电机控制器中进行操作和跟踪监测气压、油压等方面数据的变化。因此?柴油发电机控制器质量的稳定性?设计人性化等方面的要求很高?这款控制器?市场评价很高? 五、如何选购柴油发电机组 企业在选购柴油发电机组时?应该注意哪些问题呢?柴油发电机组广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业等特殊用途的独立电源。企业在选购柴油发电机组要有自己的标准。 
1、选购的柴油发电机组性能和质量必须符合有关标准要求 选购通信用柴油发电机组?必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求?同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求?同时要通过中国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。 选购军事通信用柴油发电机组?必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定《通信电源设备的质量检测标准》规定?并要通过组织部门对设备质量的严格检验。
2、选购柴油发电机组应考虑的主要因素 选购柴油发电机组应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。 
1?柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。 ?
2?柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围?确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。 
3?柴油发电机组的使用环境条件?主要指海拔高度和气候条件? ?
4?柴油发电机组的选择 
5?选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式 
6?柴油发电机组的自动化功能的选择 
六、发电机控制器三大品牌 
1、英国深海DSE 
2、香港凯讯Harsen 凯讯实业有限公司是一家港资企业。自1997年成立以来?一直从事低压电器产品及发电机组配套产品在中国?包括香港、澳门特区?的销售及推广?为厂家和客户构筑起良好的沟通桥梁。 
3、美国GAC 备注?常用的并车当然是英国深海DSE和美国的AGC配合应用?柴油机控制器方面?香港凯讯Harsen做的也很不错。[4]