标题：转轮除湿机
产品概述
转轮除湿机属于空调领域的一个重要分支，是升温除湿的典型代表。目前全球转轮除湿机的主要产地集中在美国、日本、瑞典和中国等地，中国的转轮除湿机也已发展了20多年，但核心技术仍掌握在美国、日本、瑞典等国企业中，所以在市场中的地位并不显著。但是近几年中国产业升级，转轮除湿机需求猛增，中国的转轮除湿机企业也获得了很大的发展，逐渐被中国的消费者认知。
发展现状转轮除湿机以前由于除湿转轮高密集技术的特点，在中国的发展可以分为3个阶段，2000年之前为初级阶段，国内无自主产权，所有转轮全部国外进口；2005年-2008年，中级阶段，大量国外品牌转轮抢占中国市场，国内自主研发转轮开始并有小批量产品；2009年以来，飞速发展阶段，各类转轮结构的除湿机从结构形式到风量规格，百花齐放，国内配套组装技术渐趋成熟，国内目前已有大量转轮除湿机生产厂家，主要集中在北京、上海、无锡、杭州等地，都是以采购进口除湿转轮进行整机组装为经营模式。各个生产厂家都各自有一定的市场，但是产品质量良莠不齐。
发展历程转轮除湿技术最早是由美国的Bryant（布莱恩特）在1950年发明的，但是随着技术的发展，日本瑞典在转轮制造技术上逐步领先。同时转轮的组成成分，2008年之前，发展到第四代：硅胶，目前最先进的为分子筛+硅胶结构。采用先进的专利固体吸附技术，可以连续稳定、大负荷的空气调湿运行，特别是低温低湿工况下可实现—70℃的超低空气露点。空气固体吸附分离采用国际通用的转轮式金属硅酸盐干燥剂吸附体。在除湿过程中，吸附转盘在驱动装置带动下缓慢转动，当吸附转轮在处理空气区域吸附水分子达到饱和状态后，进入再生区域由高温空气进行脱附再生，这一过程周而复始，干燥空气连续的经温度调节后送入指定空间，达到高精度的温湿度控制。
产品特点除湿机采用最先进最成熟技术，效率高，除湿量大，其性  上海奥泰单机式转轮除湿机样图能远高于其他国产或进口组装机。1：通过直接物理吸附处理除去湿气。无论周围环境如何，它都可控制相对湿度（RH）低达1%，并且可提供80M3/H~42 500M3/H标准容量的除湿机系统:。2：转轮边缘独家采用钢圈法兰固定,转轮强度远高于国内外同类产品:。3：不同型号机组配备有不同型号的除湿转轮，保证通过转轮风速的均一， 从而保证各型号机组在不同工况下的额定除湿量与出口余压:。4：由于使用专利性能的硅胶或分子筛干燥剂，具有优异的选择吸附性能,能够选择性吸附水分子；而排出粉尘等杂质，因此不易堵塞。5：控制系统采用PLC控制，具有良好的操作界面。可数字化显示各种重要温度，并可突出显示各主要部件运行状态。遇到故障时，可自动诊断，并指示故障种类。其功能包括：
再生风高温保护 
转轮阻塞报警与保护 
再生侧过滤器阻塞报  上海奥泰组合式转轮除湿机警 
处理侧过滤器阻塞报警 
转轮意外停转报警及保护 
关机后再生风延时控制 
风机过载报警以及保护 
湿度自动控制（提供开关量信号给电加热再生器） 
处理侧进风温度显示 
处理侧出风温度显示 
再生侧进风温度显示
再生侧出风温度显示
再生侧再生温度自动控制
中国的转轮除湿机成熟之路还需要一段不短的时间，技术提升（特别是核心技术的掌握）、运行能效的提高、产品功能和外观的多样化是行业亟需解决的问题。另外国家还需要出台相关标准来引导促进和规范转轮除湿设备市场。
工作原理
一．除湿方式的种类 
1.冷却除湿 
将空气冷却至露点以下，再除去冷凝后的水分。在露点  标准转轮除湿机为以上的场合有效。 
2.压缩除湿 
对潮湿空气进行压缩、冷却，分离其水分。在风量小的场合有效，但不适宜于大风量。 
3.固体吸附式除湿 
采用毛细管作用将水分吸附在固体吸湿剂上。可降低露点，但吸附面积大时设备也随之变大。 
4.液体吸收式除湿 
采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分。露点可降至左右，但设备较大，而且必须更换吸收液。 
5.吸附转轮除湿 
将浸渍吸湿剂的薄板加工成蜂窝状转轮，进行通风。其除湿结构简单，经过特殊组配露点可达-70℃以下。 
二．除湿适宜范围
在世界各地的各种行业得到广泛应用。我们的主要顾客包括了制药﹑废水处理设施﹑食品加工﹑电子﹑医疗产品﹑国防应用行业等等。
加工和生产领域
﹡酿造 ﹡化学和石油化工
﹡电子 ﹡食品
﹡制药 ﹡底片
﹡安全玻璃 ﹡喷砂处理 等等
储存
﹡腐蚀性金属 ﹡电子
﹡食品 ﹡皮革
﹡军用设备 ﹡精密部件
﹡种子 ﹡糖 等等
包装
﹡化学 ﹡奶制品
﹡肥料 ﹡茶咖啡
﹡吸湿粉末 等等
保护
﹡防卫设备 ﹡电厂暂停使用设备
﹡水处理工厂 等等
  除湿机适宜范围图三．空气处理的原理
  空气处理的原理图连续不断地提供干燥空气。空气处理是采用蜂窝式除湿转轮的高性能干式除湿机。
空气处理的蜂窝式转轮在旋转时，持续重复吸湿再生动作，不影响空气流动,连续不断地提供超低露点的干燥空气。
四．蜂窝式转轮
  蜂窝式转轮除湿机的转轮采用美国Eco-Fresh CS系列全热转轮/轮芯， Eco-Fresh CS系列转轮全热转轮适用于各种用途：
⑴用于腐蚀环境中的EcoFresh轮 金属硅酸盐干燥剂合成在无机纤维基材上，以保证高性能和高耐腐蚀性，可用水洗。
⑵显热转轮 EcoFresh显热转轮有采用铝制基材的，也有采用无机纤维基材的，可提供最大显热的回收。转轮采用交替的平面和波纹铝箔制成，宽度均匀。转轮蜂窝状铝箔通过缠绕和附着而形成一种结构强度非常好的﹑刚性的介质，不会因为温度或湿度的变化而发生破裂或变形等现象。
⑶用于喷漆车间的EcoFresh轮 喷漆系统消耗大量的能量，因此能量回收成为该系统中节约运行费用的重要途径。应用于喷漆车间的EcoFresh转轮能最大的回收能量。轮经过了专门的设计，可确保轮子不会被漆堵塞。
⑷分子筛涂层的EcoFresh热回收转轮 高选择性......几乎没有交叉污染
五．空气处理的除湿原理
该系统采用蜂窝式结构的除湿转轮，如图所示，驱动电机每小时使除湿转轮旋转8~18次，连续重复吸湿再生动作，从而提供干燥空气。 
转轮分为吸湿区和再生区。空气中的水分在吸湿区被除掉后，鼓风机将干燥后的空气送入室内。 
吸收了水分的转轮移动到再生区，这时从逆方向送入的再生用空气（温风）将驱除水分，使转轮继续工作。 
再生用空气的加热方式分为蒸汽、天然气、煤气、燃气、燃油、电等多种装置。 
由于 美国Eco-Fresh CS系列全热转轮的特殊性能，使金才盛系列除湿机可在很大风量下能连续除湿，可以达到极低的含湿量要求。经配套组合后，处理空气的含湿量可低于0.0007g/kg 
如果想要干燥空气的温度保持稳定，可以通过安装冷气设备或加热器的方式，对除湿机出口的空气进行冷却或加热。 
空气处理的特征 
在产品生产过程中，湿气对产品带来的烦恼无时不在困扰着人类。应用固体吸附剂进行吸湿的过程中同步对吸湿后的吸附剂进行再生脱水处理，使固体吸附剂循环使用，整个吸湿工作可以连续进行。克服了静态固体吸附不能连续除湿而制冷冷凝除湿在低温低湿情况下无能为力的缺点。可发挥其在低温低湿条件下可连续稳定、大除湿量的特点。金才盛公司的转轮除湿机就是应用这一先进技术研制而成，具有能人所不能的特殊功能。转轮式除湿机，与其它除湿方法比较，有其独特的特点；
能简单地获得超低湿度的干燥空气。
可连续提供冷却除湿方式无法实现的露点在6℃以下的超低湿度的干燥空气，成本低廉。 
运转操作和维修简单。
结构单纯，驱动部简单，只需除湿转轮、再生用加热器和送风机运转，即可得到干燥空气，所以操作非常简便。另外，它属于干式除湿型，无需补充吸湿剂，维修保养方便，运转和维修费用等成本低廉。 
耐久性能超群。
在清洁的空气环境下，除湿转轮的性能几乎不会下降或退化，可胜任长年的连续运转。 
机器种类齐全。
从普通用途的标准型，到可得到超低湿度干燥空气的低湿型，本公司机器种类齐全，适用于各种不同的使用条件。 
无公害的绿色机器由于采用美国Eco-Fresh CS系列全热转轮的分子筛吸湿剂，所以除湿机在使用过程中安全，环保，洁净，无飘逸粉尘及无腐蚀作用，况且还能杀菌，对制药、食品、生化等产业尤为适用。 
1、除湿转轮的制造是以耐温300℃以上的铝制无机纤维基材制成，经由成型机制成蜂巢状转轮后，再涂布硅胶于铝制及才上，因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用，而非化学作用，因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上，然后在转轮再生区，将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化，至交流式热交换器入口处，形成高温高湿的空气，接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时，由于露点差异而成凝结水排出。
空气除湿概述：恒温恒湿系统如为组合式机组，通常具有新风冷却和转轮除湿段。当处理空气经过新风过滤器洁净后，在新风表冷段与表冷器表面接触，由于新风表冷器的表面温度低于空气的温度，于是空气被冷却，温度降低；同时，空气中的水份变成凝结水析出，并由冷凝水管排除，空气的温度和含水量都得到降低；之后，再由转轮进行吸附除湿，以达到低湿度的要求；最后，所有空气再由后表冷器或加热器控制温度，由送风机将温湿度都符合要求的工艺空气送出。
2、 冷却除湿原理：
由于空气在不同的温度及能量下，空气所能容纳的水分是不同的，空气中的水分含量随着空气温度的降低而减小。当室外空气通过新风表冷器时，空气被表冷盘管冷却降温，空气随着温度的降低，空气中的水蒸汽逐渐凝结，并达到饱和状态，当空气的露点继续降低时，空气的中的水蒸汽就变成凝结水并析出，从而空气中的绝对含水量得到降低，空气实现了除湿过程。
3、吸附式转轮的除湿原理：
除湿转轮在除湿段内部由密封系统分为处理区域和再生区域，除湿转轮以 8-10转/小时的速度缓慢旋转，以保证整个除湿为一个连续的过程。当处理空气通过转轮的处理区域时，其中的水蒸汽被转轮中的吸湿介质所吸附，水蒸气同时发生相变，并释放出潜热，转轮也因吸湿了一定的水份而逐渐趋向饱和；这时，处理空气因自身的水份减少和潜热释放而变成干的、热的空气。同时，在再生区域，另一路空气先经过再生加热器后，变成高温空气（一般为100-140度）并穿过吸湿后的饱和转轮，使转轮中已吸附的水份蒸发，从而恢复了转轮的除湿能力；同时，再生空气因水份的蒸发而变成湿空气；之后，再通过再生风机将湿空气排到室外。
作为转轮吸附式除湿机，其最主要的核心部件是除湿转轮，转轮是由玻璃纤维和耐热的陶瓷材料作为转轮的内部支撑载体，加以特殊的效吸湿介质材料（如高效硅胶）而合成。这样，高效吸湿剂加以转轮自身的特殊蜂窝结构，不仅保证了转轮与空气接触的巨大表面积，也提高转轮的吸湿效率，增加了吸湿能力；转轮可通过气体吹扫清洗，以便除去转轮表面的一些机械污染物质，如灰尘，油污等。
4、组合除湿的优点 ：
在夏天高温高湿的情况下，湿负荷最大：这时，湿负荷有两个处理段同时负担，首先充分发挥新风表冷器在高温和高湿工况下的除湿效率高，除湿量大的特点，除去空气中大部分的水份，并降低空气的温度；而当冷冻除湿效率下降时，再经过转轮除湿，使空气湿度达到低湿控制要求； 这样，系统充分利用了两种除湿方法的优点。而在其他季节，如春秋季节，由于湿负荷下降，此时，通过制冷系统的能量调节，控制前冷后的空气温度，湿负荷完全由除湿转轮段承担。系统后冷和加热的目的是为了精确控制送风温度。
5、购买除湿机需要注意事项：
由于组合式除湿机涉及的技术方面较多，对选用的各个部件与对整个现场应用均要有通盘的了解，才能设计与制作出可靠的产品，现在一些生产厂家都是只以接单、制作为主，缺乏相应的技术人员，导致了华而不实的产品大量充斥市场，一些所谓的老厂家由于近年来市场竞争激烈，凭借原来建立的良好口碑，利用客户对产品的不了解，在不想降低原有利润，不惜牺牲产品质量，千方百计节省成本而采用低成本不合格材料，以次充好来欺骗客户。
所以客户在购买前要充分了解转轮除湿机的技术性能、产品配置与生产厂家的能力，与专业的技术人员进行沟通，才能选择到性价比高的产品！！！
产品分类
按使用功能分，可分为：一般型、降温型、调温型、  组合式转轮除湿空调机组多功能型。 
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿，由再热器加热升温，降低相对湿度，制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走，其出风温度不能调节，只用于升温除湿的除湿机。 
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走，只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，可用于降温除湿的除湿机。 
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走，剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，其出风温度能进行调节的除湿机。 
多功能型除湿机是指集升温除湿（一般型）、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机，在无室外机（风冷）或冷却水（水冷）时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。 
按有无带风机分，可分为：常规除湿机、风道式除湿机。 
按结构形式分，可分为：整体式、分体式、整体移动式。 
按适用温度范围分，可分为：A型（普通型18 ~ 38℃）、B型（低温型5 ~ 38℃）。 
按送回风方式分，可分为：前回前送带风帽型、后回上送型等。 
按控制形式分，可分为：自动型和非自动型等。 
按特殊使用情况分，还有全新风型、防爆型等
保养维护
1、转轮除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。
2、转轮除湿机应置于室内中央位置。
3、冷凝器应该时常清洗，保持干净。
4、空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%～60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。
5、周围温度低于15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为15℃～40℃。
6、转轮除湿机内储水量过满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。
7、转轮除湿机定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。
8、转轮除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。
9、停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
抽湿节能技巧
尽可能地把电器放在通风的位置，有待机状态的电器如彩电等，应尽量使其通电处于待机状态，其内部零件就会散发热量，驱散机体内的潮气,防爆除湿机，防止内部元件损坏。另外，房间居于低层，湿气比较大的居民，最好可以考虑选购一台除湿机来改善空气湿度。若发现电器有不正常现象，应立刻关闭电源，及时请专业人员修理。在这样的天气，市民可适当在室内放些吸湿性物质，也可使用除湿机或开启空调机。一旦出现晴好天气，一定要注意家中被褥和枕头多晾晒，保持衣物干燥。根据居住情况以及除湿机的除湿能力来选择，就是据除我们要求除湿的区域面积、层高、现在湿度、空气流通程度，客厅、卧室、书房，大概常用的使用面积有多大就应该选择湿机的适用面积以及除湿量来决定选择除湿机。根据空间的实际应用适用性来选择。除湿机是要固定安装还是方便移动。这是考虑到不同区域对空气湿度的要求不同来选择。一些比较潮湿的地方，可以安装固定除湿机，这样比较节省空间。除湿机配合冷冻进行除湿，两者相比较的话，后者比前者总耗电可节约20-30%。如果用户具备供应蒸汽的条件，则这种方式的节能效果将更为显著。
转轮除湿机使用时注意哪些问题
一些工业产品在保存的时候都要特别注意产品的湿度问题。如果湿度超了规定的标准，有可能会对物品造成损伤，出现的损伤有：光学镜头、磁记录材料、仪器、电子信息媒体、纸张、仪表、烟草、丝绸、茶叶等产品中，那么为了很好的控制湿度，就要使用转轮除湿机才能解决这个问题。一般除湿机可以分为分转轮式和冷冻式两种。冷冻式除湿机采取的是压缩机制冷的原理，当空气中的水分进入到蒸发器中，会迅速冷凝成霜，会慢慢的聚集成滴落下，排到小水口。
除湿机和空调除湿的方法是不一样，它们的主要区别为：用空调除湿会使整个房间的温度迅速下降，达到除湿的效果，在夏季和炎热的情况下用的较多；而除湿机除湿是机器内部的局部降温，将空气中的水分排出去，空气的温度会略微上升点，但是总体的温差不大，在一年四季都能使用，而且也不耗电。转轮除湿机应该避免放在离热源进的位置，保证通风出口的流畅，通常情况下，除湿机放置在房间的中间位置时最好的，四周有足够的空间，最好不要堆放物品。确保空气流通，这样除湿的效果更为明显。[1]
国内外转轮除湿机发展现状

转轮除湿机在国外的发展起始于上世纪六十年代的瑞典，在国内的发展起始于上世纪八十年代。在美国、日本、瑞典等少数发达国家，由当初单一的氯化锂除湿转轮发展到现在的活性硅胶、分子筛、有机合成材料等多种除湿转轮；而国内限于多种原因，到目前只有氯化锂除湿转轮趋于成熟，硅胶、分子筛材质的还极不成熟。
我们在二十多年生产和销售除湿转轮及整机中累计出经验：在正常使用时(按一年运行300天，每天按运行8小时计，温度要求20-45%范围内)，国产除湿转轮的使用寿命是两到三年，伴随着使用时间的增长，吸湿剂会逐渐衰减或脱落直至干燥风出口的温度达不到用户需求，这时需更换除湿转轮。
国产除湿转轮的吸湿材质为氯化锂，至于活性硅胶及分子筛的皆为不成熟产品，凡是宣传国产活性硅胶及分子筛或者是以上三种吸湿剂的合成除湿转轮的皆有炒作概念和误导消费者之嫌，不值得科学推敲．举一个十分筒单的例子，三种材质吸湿之后的再生温度各自不同，特别是氯化锂在再生温度140℃时而发生潮析分离，而活性硅胶和分子筛的再生温度分别且必须要达到140~C和160'C才起作用，那三种材质组合在—起的再生温度是多少呢?吸附分离技术与纳米材料、基因工程、膜技术、超临界流体萃取技术同为当今世界高科技之范畴．转轮除湿属于吸附分离技术，目前日本、美国、瑞典等少数几个国家相继研制出无腐蚀性的活性硅肢和分子筛除湿转轮以替代氯化锂除湿转轮，而国内在这方面
的研究可说是—片空白。[2]