标题：成都力拓环保设备有限公司
企 业 简 介
[1]
公司从研发、设计、制造、安装、调试及售后服务等方面均具有丰富的经验及人才储备，同时为企业运营、客户服务提供了强有力的保障。
公司以“品质源于科技、科技以人为本”为企业经营的基本理念，坚持以精品工程、产品作为企业经营活动的核心，对每一台设备、工程，公司都将以准确的数据化设计、严格质控的设备制造、专业的安装调试以及周到及时的售后服务，兑现我们的承诺！
我们愿同社会各界、各方同仁共谋发展，真诚合作。为我国的水处理事业、为明天的天更蓝、水更清、地更绿而努力奋斗！  
--让污染远离生命，生活更有品质！
目前主要生产的定型产品及工程有：
◇ LTG过滤器系列 变频恒压供水系统
◇ LTCY热力除氧器 循环冷却水系统
◇ LTJY全自动加药装置 一体化净水设备
◇ LTFN系列离子交换设 中水回用设备及工程
◇ LTM-UF超滤设备 工业用纯水设备及工程
◇ LTM-RO反渗透设备 工业污水处理设备及工程
◇ LTM-EDI超纯设备 生活一体化污水处理设备及工程
◇ LTFQ废气净化设备 游泳池、景观水处理设备及工程
◇ LTWS磷化废水回用系统
LTG过滤器系列
LTG-Z系列重力式无阀过滤器1、概述
LTG-Z系列重力式无阀过滤器产品广泛应用于地表水净化、地下水除铁除锰、工业循环水旁流过滤、生产废水除悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤以及室内游泳池水的过滤，是一种理想的水处理设备。
设备主要特点是无阀门、管配件少、运行费用低，无需用电、即可自动运行过滤和反冲洗，达到人值班运行。
3、主要技术数据
型 号LTG-Z流量范围10～1000 m/h进水浊度≤20 mg/L出水浊度≤5 mg/L平均反冲洗强度15L/ m·s反冲洗膨胀高度800～1200×40%外加100mm安全高反冲洗历时5min滤料层高度800～1400mm承托层厚度270mm控制方式全自动控制期终水头损失值1.50m、1.70m、1.90m（三档任选）LTG-D系列多介质过滤器1、概述
LTG-D系列多介质过滤器，是一种压力过滤器（又称机械过滤器），因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性碳过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。多介质过滤器
在水处理工艺中，对水的前级预处理，以满足深层净化的进水水质要求，多介质过滤器是水净化的重要组成部分。因而广泛应用于小型水厂、电厂、化工、钢铁、轻工等工业循环水的过滤及反渗透设备的前级预处理。
2、主要技术数据
型 号LTG-D流量范围10～100 m/h进水浊度含量≤100 mg/L出水浊度含量≤5 mg/L设计压力<0.6 MPa平均反冲洗强度15L/ m·s过滤平均压力损失～0.05MPa控制方式手动或自动控制LTG-Q系列纤维球过滤器1、概述
LTG-Q系列纤维球过滤器为钢制圆形罐体结构，采用压力式过滤方式。采用以涤纶纤维丝结扎成的纤维球为过滤材料，它与传统的刚性颗粒滤料不同（如石英砂、活性炭），它是弹性滤料，有极大的比表面积和空西率,其特点为截留量大、滤速高、水头损失小、工作周期长。由于滤料为柔性，滤料和孔隙可压缩，随着过滤时工作压力和滤料的自重，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，形成上疏松下致密的理想分布状态。当进行反冲洗时，作用于纤维球上的压力释放，纤维球在搅拌的作用下松散并膨胀，在反冲洗水的冲击下达到清洗的目的。
2、主要技术数据
型 号LTG-Q流量范围6～280 m/h设计压力<0.6MPa过滤速度20～85m∕h水头损失<0.15MPa悬浮物去除率≥85%反冲时间15～30min控制方式手动或自动控制工作周期8～48h滤层高度1500mm截污量10～25kg/m冲洗水量比≤3%反冲强度20-44L∕m.s (气冲)、8-15L∕m.s（水冲）粗 滤进水ss≤150 mg/L、出水ss≤10mg/L、≥10μm粒径去除率≥95%精 滤进水ss≤20mg/L、出水ss≤2mg/L、≥5μm粒径去除率≥96%LTG-P系列自动盘式过滤器1、概述
LTG-P盘式过滤器由过滤单元并列组合而成，其过滤单元主要是由一组带沟槽的工程塑料盘片构成，相邻盘片上的沟槽棱边形成交叉点把水中的固体物截留，由于同时具有表面拦截和深度凝聚的作用，大大提高了过滤效果。
A、工作状态：过滤器在弹簧力和水力的作用下被紧紧的压在一起，当含有杂质的水从外侧进入通过时，杂质颗粒被截留。
B、反洗状态：控制阀门改变水流方向使盘片被松开，位于盘中央的喷嘴沿切线方向喷射，盘片旋转，被截留的固体物被冲洗排出。
2、特点
A、标准模式化：用户可按需配置，灵活变化，互换性强。
B、精确过滤：5μ、10μ、20μ、50μ、100μ、150μ、200μ、0.30～0.80mm。
C、高效反洗：高速的彻底的反洗，20秒（时间可调）即可完成。
D、全自动运行，连续出水：在过滤器组套内，反洗过程轮流交替进行，工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水。
3、主要技术数据
型 号LTJ-P流 量10～1500 m/h工作压力0.08～1.0 MPa系统压损0.001～0.08MPa反洗压力0.25～0.50 MPa反洗用水量30～100L（单个滤头）反洗时间10～60s（可调）工作温度5～70C电 源～380V、50HZPH 值5.0～12.04、过滤等级参考
优质供水预处理20u生活饮用水预处理、生产用水、喷嘴保护50u循环水过滤、给水处理预过滤100u中水处理、废水处理200u水电站用水、钢铁循环水0.20～5mm
LTG-X过滤器系列
自清洗过滤器(又名滤水器)1、概述
LTG-X系列全自动滤水器在工业制造生产中得到广泛的应用：火力发电厂、水电站、石油化工、钢铁冶炼、印染、造纸纺织等工矿企业的循环冷却水系统，工艺用水，热网水系统及其它供用水管道上。
2、全自动滤水器特点
a、本机排污采用吸污管与刷式同时作用，清污效率高，比普通的滤水器效率高。
b、排污方式可以按用户设定的时间定时清污或者当进出口压力达到设定值时，自动排污，反冲洗所需水量小，也可手动清污。 
c、本机设置了故障保护功能、差压过高报警、电动故障报警、排污故障报警。 
d、该滤水机采用的是全不锈钢特殊编制滤网，耐酸、耐腐蚀能力强，滤网面积大比普通滤网的过滤面积高出30%。
e、控制系统采用PLC控制，可接DCS系统并实现对滤水器进行远程监控操作。
f、本机可适用于无人值班的场合；维护、检修方便且工作量小。 
3、主要技术数据
型 号LTG-X流 量50～10000 m/h工作压力0.6～5.0 MPa(等级)系统压损0.01～0.03MPa反洗压力0.28～0.6 MPa反洗用水量0.5%～1%反洗时间3～5min（可调）压差设定范围0.02-0.12MPa电 源～380V、50HZ过滤精度0.08～0.84/1～6mmLTCT除铁除锰设备1、概述
水中含有过量的铁（锰）对水质的影响。
a、在锅炉补给水中，铁和锰易在锅炉受热面上结成水垢和罐泥发在生产过程中引起危害。
b、饮用水中的铁本身虽然对人体无害，但会增加水的色度、浊度并散发出一种金属性臭味（铁腥味），使用这种水时可影响口
感，使食品的味道变坏。
b、在纺织，造纸、酿造、食品工业中铁锰一经沉淀或附着在物体上，使织物色泽不佳，甚至产生褐色斑点，这种斑点在纤维织物的洗涤，染色加工以及造纸业中，是造成产品品质下降的原因之一。
d、在冷却水中，它们附着于加热管壁上，降低管壁的传热效率。
e、在工业用水处理中，它们对离子交换树脂和各种膜均会有影响。
f、当水中铁与空气中的氧气O2充分接触后生成Fe（OH）3絮状沉淀，Fe（OH）3被过滤器滤去，从而达到除铁的目地； Mn与空气中的氧气O2充分接触后生成MnO2，MnO2被成熟后的天然锰砂（成熟后的天然锰砂表面会形成一层致密的有机滤膜）所吸附，使水中的铁,锰质通过接触、吸附、催化、氧化、分离等过程而被去除；接触催化除铁采用石英砂和天然锰砂作滤料，接触催化除锰主要以天然锰砂滤料为主。
2、产品特点
a、曝气部分：不需投加药剂和催化剂, 只是加注少量的空气，可降低运行成本。
b、设备主体部分是将强氧化反应、分离除沙器、分组式悬浮池等工艺融为一体的装置, 结构独特。
c、压力式滤池反冲洗强度高, 使滤层冲洗均匀、干净，反冲洗时间短，过虑周期长，延长滤料使用寿命。
e、该设备可直接向用户和管网供水，不需配备清水池和二级泵站，减少设备投资, 避免二次污染。
3、主要技术数据
型 号LTCT流量10～96 m/h气水混合时间3～5min滤速8～12 m/h反洗强度16～18 L/m.s滤层高度1.0～1.4m工作压力0.20-0.60MPa控制方式手动或自动进水要求铁≤20mg/L，锰≤5mg/L，PH≥5.5出水指标铁<0.3mg/L，锰≤0.1mg/LLTJS一体化净水设备1、概述
一体化净水设备是一种集加药、混合、反应、絮凝
沉淀、泥渣浓缩及排泥、配水、澄清、过滤等部件于一
体的水质净化设备。该净水器对不同浊度的源水适应性
强、净水能力大、效果好、设备结构简单、运行成本较
低、操作简单、维修方便。广泛适用于制造符合生活饮
用水标准的生活用水和工业用净水，也可在工业废水处
理中应用。
2、主要特点
a.除了对一级泵房及加药系统的管理外，净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序，达到了自动运行的要求，值班人员只要定时作水质监视测定工作外，无需对净水装置操作管理。
b.高浓度的絮凝层，能使原水中的杂质颗粒，在其间得到充分的碰撞接触，吸附的机率，因而能适应各种原水的水温和浊度，杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时，还具有除藻功能。
c.迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统，能保证多余的泥渣杂质及时排除，从而保证稳定的杂质颗粒去除率。
d.高效的絮凝及沉淀效果，使沉淀出水水质一直保持良好的状态。
e.新颖独特的集水系统及最低的集水水头，使集水更均匀有效，不仅提高了体积利用系数，因其集水水头极小，累积的省电效果客观。
f.净水系统自动化，既保证了净水系统的高效过渡，（在原水浊度小于2000mg/L时，滤后水浊度可保持在3mg/L以下）又能自动反冲洗，无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备，可节省大量的基建投资及日常运行、维修保养费用。
g.自耗水率低约在﹤5%左右，对节省有限的水资源起着积极的作用。
h.占地面积小，与一般的净水构筑物相比，可节省占地50%以上，高度在4.10米左右，室内外均可安置。
3、LTJS型净水器型号及主要技术数据 运行压力：常压
型号规格处理水量m/h进水浊度mg/L出水浊度mg/LLTJS-5050<20003LTJS-100100<20003LTJS-150150<20003LTJS-200200<20003
LTJY全自动加药装置
1、概述
LTJY系列自动加药装置该设备由传感器、PLC控制器、计量泵、溶药箱及手动控制等组成。计量精度高而广泛用于各类水处理、高低压锅炉、钢铁、化工及工业循环水系统中，用以投加混凝剂、消毒剂、缓蚀阻垢剂、酸、碱等药剂。
电站锅炉加药可分为：自动磷酸盐加药装置、自动加氨装置、给水自动加联氨装置、循环水加药装置等。
2、主要技术数据
型 号LTJY加药范围1～5000 l/h工作压力范围0.2～55 MPa电源～380V 50HZ工作温度5～50C（高温可特制）控制系统手动或自动控制
LTCY喷雾式热力除氧器
1、 概述
LTCY系列喷雾式热力除氧器是作为去除锅炉用水中所含的溶解氧的设备；以保护锅炉免受氧腐蚀。
2、 喷雾填料型式除氧器特点
a、由于传热效果的迅速而充分,在相同的体积时,喷雾填料式就有较大出力,或者在具有相同的出力时,喷雾填料式体积较小,重量较轻,从而降低了钢材的消耗量。 
b、除氧器的出力可以在很大范围内变动,除氧效果仍然保持稳定,当负荷突变25%时，瞬间再增补10%,出水含氧量始终小于0.1毫克/升,符合电力部部颁标准。 
c、从启动到正常运行所需时间短。
3、主要技术数据
型 号
规 格额定出力T/H水箱有效
容积m工作温度（℃）工作压力Mpa进水温度（℃）设计温度（℃）设备净重（Kg）LTCY-6.56.53.51040.0220-402503000LTCY-1010520-404600LTCY-20201020-405370LTCY-40402020-406320LTCY-50502520-508130LTCY-75753520-509370LTCY-1001004020-5010200LTCY-1301305020-5013700LTCY-1501505020-5014500
LTFN-全自动钠离子交换器
一、 LTFN系列钠离子交换器
1、设备简介
设备主要由二根交换柱，一台多功能旋转阀（平面多路阀）、一台微电脑控制器和两个盐罐组成。采用浮动满式床工艺，强酸性苯乙烯系阳离子树脂装填在二根交换柱内，对原水进行浮动软化，二根交换柱交替工作连续产水。微电脑控制器控制多功能旋转阀实现液体流动方向和大小的切换，从而完成原水的软化。储于盐罐内的再生剂溶液通过软水压差输入多功能旋转阀，并在其内部稀释后进入交换柱内，流过树脂，实现逆流再生，废液经旋转阀排废管排出；采用软水溶盐、清洗工艺最大限度的还原树脂的工交容量，是一种高效节能的设备，用户节约了大笔运行费用。
2、适用范围
广泛适用工业，民用蒸汽锅炉、热水锅炉、换热器、中央空调、循环冷却等需要软化水的场合。
3、主要技术数据
型 号LTFN流量1～300m/h (或根据客服要求设计)进水压力0.15-0.35MPa再生流速2-5m/h交换流速30-60m/h进水温度5-45C 盐耗比1.2-1.5:1自耗水率<3 %出水残硬≤0.03mmol/L电源～220V 50HZ 进水水质硬度≤10mmol/L 悬浮物≤3mg/L 余氯≤0.3mg/L 铁≤0.3mg/L控制方式微电脑全自动控制（时间控制或流量控制）三、LTFN-H混床脱盐
1、概述
混床离子交换器是将阳、阴离子交换树脂及惰性树脂按一定
的体积比例装填于同一交换器内，在均匀混合状态下阳、阴离子
交换反应同时进行，所产生的H和OH随即结合成H2O,交换反应
进行得非常彻底，因而出水的脱盐率很高。混床一般设置于（
阳、阴）离子交换器、电渗析、反渗透装置之后，用于组成制备
纯水或超纯水系统。
2、 主要技术数据
型 号LTFN-H流 量1～450 m/h（或按客服要求设计）工作压力0.15-0.40MPa交换流速40-60m/h进水温度5-50C再生流速3-5m/h酸、碱耗比1.05～1.2:1压缩空气压力0.1-0.15MPa树脂类型强酸强碱混床压缩空气流量2.0～3.0m/(m.s)自耗水率<1～2%出水电导率≤0.1～0.2&micro;s/cm SiO2≤10&micro;g/L控制方式手动或PLC全自动控制(～380V 50HZ)
LTM系列膜分离设备
一、LTM-UF（超滤）系统
1、概述
超滤分离是筛分分子级的物质，即在一定的压力作用下，高分子物质、胶体在膜表面的一次吸附，在孔内被阻塞而截留以及膜表面的机械筛分。它只允许溶剂和小于膜孔径的溶质透过，阻止水中的悬浮物、微粒、胶体、大分子有机物和细菌等被超滤膜截留浓缩。与反渗透相比，超滤的操作压力较小，一般为0.07-0.7MPa。由于具有分离过程中不发生相变、无化学变化、处理效率高、节能、设备简单、操作方便等特点，超滤设备不仅广泛应用于化工、食品、医药等工业领域，而且也是一种新型的浓缩分离设备。
2、主要技术特点
◇ 完整的膜结构形式 卷式、中空纤维、管式
◇ 特有的宽流道设计，可以满足不同的固含分离要求
◇ 优异的清洗可恢复性能
◇ 对化学清洗药剂和温度的良好耐受性
◇ 膜设备结构紧凑、工艺设计合理，占地面积小
◇ 系统能耗低，生产周期短，提高经济效益
3、 主要技术数据
型 号LTM-UF流 量1～300 m/h（或按客服要求设计）设计压力≤0.7MPa截流分子量500～500000道尔顿工作压力0.3～0.4MPaPH 值1.8～11电 源～380V 50HZ进水温度5-45C膜材质PS、PVDF、PAN、PES、TFC复合膜膜组件形式膜组件形式：中空纤维、管式、卷式对应膜孔径0.001μm、-0.05 μm控制方式PLC全自动控制二、
LTM-RO系统（反渗透）
1、概述
用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜（或称半透膜）分离出来。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物，如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用水、太空水的生产，还应用于生物、医学工程。
2、主要技术优点
◇ 在常温不发生相变的条件下，对热敏感物质的分离、浓缩。
◇ 它还具有膜的筛分作用，能去除极小的细菌、病毒和热源。
◇ 单位膜面积上透水量大，脱盐率高。
◇ 设备构造紧凑、占地面积小、设备操作简单、维护方便及能量消耗少。
3、主要技术数据
型 号LTM-RO流 量1～100 m/h（或按客服要求设计）脱盐率96～99%回收率65～90%PH 值2～12进水温度25C电 源～380V 50HZ
LTM-EDI电去离子系统
1、概述
EDI技术是一种新型的纯水和超纯水制备技术。该技术将电渗析技术和离子交换技术相融合，通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用，在直流电场的作用下实现离子的定向迁移，从而完成水的深度除盐，水质可达16MΩ.cm以上。在进行除盐的同时，水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生，因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。它具有技术先进、操作简便和优异的环保特性，是纯水制备技术的绿色革命。
2、特点
可连续生产合格超纯水，出水质量稳定；无需化学药品进行再生，没有化学物排放；结构紧凑，占地面积小，制水成本低；模块化组合，便于系统水量的调整；全封闭式设计，完全杜绝泄露，日常维护、保养简便等特点广泛应用于电子工业、电力工业、医药工业、化学工业、冶金工业、表面涂装和实验室等。 
3、EDI系统工艺流程
原水处理系统—双级反渗透—EDI系统—精处理系统—≥16 MΩ.㎝（高纯水）
4、进水水质要求
电导率<40&micro;s/cmPH值6.0～9.0总硬度（CaCO3/l）<1.0ppm余氯<0.05ppmTOC<0.5ppmSiO2<0.5ppmFe、Mn、H2S<0.01ppmSDI15<1浊度<1.0NTUCO2<1.0ppm 5、设备出水指标
型 号LTM-EDI流量0.25～150 m/h按客户的要求设计产水电导率≥16 MΩ.㎝水利用率90～95%控制方式PLC全自动控制耗电量/(KW.h/m)0.25～0.45
恒压变频供水设备
一、概述
LT-BP系列全自动变频调速供水设备是把微机技术、变频
技术与电机控制技术相结合的新型的供水设备；是取代高位水
箱、水塔的理想产品；是对气压供水设备的发展和补充。该设
备由可编程控制器、变频调速器、控制电路及电机泵组成闭环
供水控制系统，完全满足供水系统管网中的压力保持恒定；使
得整个供水系统始终保持高效节能的最佳运行状态。
LT-BP系列全自动变频调速供水设备有生活专用供水、生活消防两用供水、变频定压补水等系统。
二、适用范围
1、生活供水。
2、工业用水，特别要求恒压的生产用水。
3、高层建筑、生活小区、军事设施的消防用水。
4、旧有给水系统（气压、水塔、高位水箱）的改造。
5、变频定压补水系统。
三、主要特点
1、采同微机控制，全自动运行，管理简单，使用方便、可靠。
2、结构紧凑，占地面积小，投资省，安装方便，便于集中管理。
3、功能齐全，通过面板操作实现用户所需的各种功能。
4、按所需压力，根据用水量的变化来调节电机泵的转速，使设备恒压供水，达到高效节能的目的。
5、对多台电机泵均能可靠地实现软启动，大大延长了设备的使用寿命。
6、根据流量的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。
7、带有小型气压水罐装置，由远传压力表发馈到控制器，从而使设备在小流量或零流量时可以停机，进一步降低能耗，延长了设备的使用寿命。
8、保护功能完备：欠压保护、超压保护、过载保护、短路保护、失速防止等。
9、工作泵与备用泵具有周期性运转，自动巡检和手动巡检功能
LTBL玻璃钢冷却塔
一、 概述
LTBL系列玻璃钢冷却塔，产品分为圆形、方形逆流式冷
却塔，横流式冷却塔、无填料喷雾冷却塔。同时生产各种规格
的冷却塔填料、冷却塔风机、冷却塔电机、布水器、喷头、玻
璃纤维布等玻璃钢冷却塔配件，并可根据用户需要，进行非标
设计和生产。产品广泛应用于油田、化工、机械、造纸、电力、
食品、给排水、中央空调、纺织印染行业，深受用户好评。
二、 主要技术数据
型 号LTBL流 量12～1000m/h (或根据客服要求设计)标准设计
工况温度湿球温度
τ=28℃进水温度t1=38℃出水温度t2=32℃△t=6℃t1=42℃t2=32℃△t=10℃t1=60℃t2=35℃△t=25℃
LTFQ废气净化设备
一、概述
LTFQ型系列玻璃钢高浓度酸雾净化塔,是净化较高浓度的
盐酸、硫酸雾和氮氧化物废气的新型净化设备，它具有净化效
率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量
轻，便于安装、运输、管理、维修等特点。
LTFQ型系列玻璃钢高浓度酸雾净化塔适用于化工、机械、
电子仪表等行业，电镀酸洗腐蚀时酸雾废气的净化处理。
二、工艺简介
酸雾废气由风机压入净化塔外筒处理器，经二级高速喷淋，填料处理后，再迫使气体由鼓泡管进入贮液箱的吸收液中产生鼓泡，然后再经过筛板层，减速进入内筒处理器经过二级喷淋、填料处理后，再由渐扩段进入。上部慢速喷淋、填料功能段处理。这样使酸雾废气经过多功能段，多级处理逐步地使酸雾废气得到中和吸收。最后由除雾器脱液除雾后，尾气通过排风管排入大气；净化后的酸雾尾气符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2的规定。
三、主要技术数据
废气性质初始浓度净化效率（%）HCL≤600 mg/m95～99H2SO4≤600 mg/m92～98NOX<300 mg/m80～90吸收中和液2～6%NaOH溶液四、设备规格
净
化
塔型 号5101520253035404550处理风量5000100001500020000250003000035000400004500050000设备阻力180～200mmH2O(1760～1960pa)选
配
风
机型 号GBF4-724.5A5A6C8C8C8C10C10C10D10D电机功率KW7.5151522303737375555水泵
选配PF-50-50-65-65-80-80-80-100-100-100电机功率KW335.55.57.57.57.5111111LTWS系列污水处理设备
LTWS-D地埋式生活污水处理设备
1、概述
该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下，故亦称"地埋式生活污水处理设备"。本公司LTWS-D系列地埋式生活污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。
2、LTWS-D设备工艺
设备的设计主要是对生活污水和与之相似的工业有机污水的处理，其主要手段是采用以射流曝气为技术核心的生物接触氧化法，水质设计参数也按一般生活水水质设计计算，按进水平均BOD5200mg/l计，出水BOD5按200mg/l计，共有六部分组成：（1）初沉池；（2）射流曝气池；（3）二沉池；（4）消毒池、消毒装置；（5）污泥池；（6）全自动控制系统房，控制柜组成。现分别说明如下：
（1）污水经格栅进入调节初沉池，除去大杂物后，用无堵塞潜水排污泵进入射流曝气池，污水经射流曝气装置吸入空气，使空气充分与污水接触并与活性污泥完全混合，使污水中的污染物得到有效降解而除去，然后流入二沉池沉淀。其出水可根据需要进入消毒池，消毒后出水排放。
（2）二沉池的污泥绝大部分流入污泥池，污泥池中的泥量到一定量后用潜水排污泵输送到调节初沉池中进行一定量消化污泥，消化后剩余少量污泥再进入射流曝气池进行活性污泥还原培养。为此采用本工艺所产生的污泥量较少，一般运行一年只需清理污泥一至二次。清理方式可用吸粪车从调节初沉池中的人孔抽吸后外运即可。 
（3）采用射流曝气时间可根据进水水质情况来决定，并可由自动控制系统操作控制，增加或减少射流曝气的时间（用定时器来控制），控制柜在单独的泵房内，可根据需要放置在室内或室外。控制系统电器电路图详细见控制室内。
（4）消毒池可根据污水性质或当地环保部门排放的要求来设置。
（5）消毒方式采用国内较为成熟的紫外线管进行的消毒工艺，达到消毒杀菌的目的（医院应用固体氯片及其它消毒溶液设备）。
设备特点
1、 采用组合地埋式，一般以地下设置为主，也可地面或半地下组合形成，占地面积小。
2、 采用射流曝气技术，不需要风机，节能并降低噪声。
3、 设备配套水泵采用南京与德国ABS公司生产的AS型高效节能潜污泵，它能把Φ30-Φ80毫米的固体颗粒及长纤维物撕裂。连续安全运行达8000小时以上。本装置中的水泵均用一备一用，水泵的启闭通过浮球开关控制，二台水泵在24小时内通过PLC控制器实行自动切换交替使用。
4、 污泥量小。污泥通过潜污泵直接回流到初沉池，污泥基本可以不清除。
5、 污染物去除率高。CODcr BOD5去除率分别在80%、85%以上并对氮、磷也有较高的去除率。
6、 由于采用射流曝气技术，避免了接触氧化使用一段时间后，效果下降，需要换填料的弊病、射流曝气池中采用弹性立体填料，该填料强度好、耐腐蚀、耐老化、表面积大、充氧动力效率高，挂膜块等效果，因此适应范围广，出水效果好。 
7、 采用自动控制系统，曝气、运转可定时进行，运行极为灵活，并节省电能40%。
8、 消毒采用紫外线管消毒方式，或用固体氯片及其它消毒溶液，降低污水处理成本。
9、 整套设备采用全自动控制系统，不需要管理人员，故操作简单，运行费用比其它同类污水处理设备低。
3、主要技术数据
名称\型号LTWS-D1.5LTWS-D3LTWS-D5LTWS-D10LTWS-D20LTWS-D30流量范围(m/h)1.2～2.02.8～3.24.6～5.68～1217～2327～35风机功率(KW)1.52.247.5水泵功率(KW)1.12.2进水BOD5mg/l≤200出水BOD5mg/l20-30控制方式PLC全自动控制系统说明：1、当进水BOD5≤200mg/L时，则出水BOD5≤30mg/l 2、30m/h以上资料另行提供.
LTWS-Y含油污水处理设备
1、概述
LTWS-Y含油污水处理设备广泛用于石油工业的采油，炼
油，贮油，运输以及石油化工工业，油轮压船水，洗船水，
油罐车蒸洗，机械工业，炼焦轧钢，煤气发生站，食品工业，
肉类加工，皮毛加工，工业废油再生，润滑油制造，肥皂与
合成洗涤剂工业等。
2、全自动膜式滤油器
将含油污水经过有机弹性膜，浮油、较大颗粒油滴首先吸附在有机弹性膜上，组成一层油膜；随后而来的微小乳化油穿过油膜时，靠油、水在油膜中的不同迁移速度，完成乳化油滴的长大，油滴长大到一定程度靠重度差离开有机弹性膜。经过不同孔径组成的三层液膜式油分，乳化油变成了可见油滴，完成液膜式油分工作。
3、工艺流程 油排放或回收
含油污水→预处理→精滤→膜分离机→水排放或回收
4、主要技术数据
型号LTWS-Y流量1～150m/h（或按客服要求设计）进 水 含 油 5000～10000mg/L工 作 温 度 20～40C出水含油量<10 mg/l电源～380V 50Hz工作压力<0.30 MPa控制方式PLC全自动控制
LTWS-M含煤废水处理回收利用装置
1、概述
含煤废水处理回收利用装置广泛应用于火电厂、煤矿等；含煤废水中的煤尘呈胶体状分散在水中，不能靠自然沉淀的方法去除，去除水中胶体颗粒只能用混凝沉淀的方法实现；故我公司投入并成功开发出了含煤污水处理回收利用装置；该装置由调节沉淀池、过滤装置、自动加药装置、废水自动提升设备、自动控制技术进行有机结合使得整个系统布局紧凑合理，效率高，处理效果显著等特点，得到广泛应用和推广。
2、LTMS-M型含煤污水处理设备外观尺寸
型 号处理量(m/h)L(mm)B(mm)H(mm)LTMS-M-55170016502300LTMS-M-1010210016502350LTMS-M-1515250024002450LTMS-M-202035025002500LTMS-M-30303900260026003、主要配套设备一览表：
型号/流量
配套设备LTMS-M 5 m/h10 m/h15 m/h20 m/h30 m/h刮泥机LTGN-3，-15(池宽3～15m，池深3-5 m，N=1.5KW行车)提升泵Q=12m/h
H=12m
N=1.5KWQ=25m/h
H=12m
N=2.2KWQ=50m/h
H=12m
N=4KWQ=50m/h
H=12m
N=4KWQ=80m/h
H=12m
N=5.5KW加药装置LTJY-2/2-60注：对超过30 m/h，请来电咨询。
LTWX污水处理系统工程
LTWX－SBR污水处理工艺
SBR工艺是一种结构形式简单，运行方式多变，空间上完全混合，时间上理想推流的污水生物处理方法。该工艺主要有格栅、沉沙池、粗沉池、曝气池、二次沉沙池、曝气系统及污泥回流系统等组成，近年来在国内外污水处理系统得到了非常广泛的应用。废水进入集水井，通过格栅，除去大颗粒的悬浮物后，进入调节池，污水泵自调节池吸水，提升到SBR生化设备中和活性污泥充分混合，根据废水水质和排放要求，可合理地进行厌氧、好氧、兼氧生化处理。在好氧阶段开动罗茨鼓风机。把压缩空气输入SBR进行曝气，充氧一定时间后，停止曝气。根据需要进行厌氧好氧处理阶段，处理水在理想状态下泥水分离，分离后的清水从出水管排出。污泥进行适当的静止过程，为第二周期运行作准备，上述过程为一处理周期。
1、适用范围
a、 冷冻厂，罐头厂，饮料厂及其它食品行业高蛋白、高淀粉废水处理
b、 肉联厂的屠宰废水净化
c、 啤酒、麦芽、黄酒厂等废水净化
d、 高浓度含醇化工厂水处理
e、 车辆的洗涤废水处理
f、 高浓度皮革废水的去除
g、 化工废水的溶剂、油溶、油漆及苯胺废水 
分析项目
污水种类去除率% 备注CODcr BOD5NH3-N食品废水 80-85>9070-80 
屠宰废水 80-85 >90 70-80 
苯胺废水 >85 >90 70-80 
皮革废水 80-85 >90 70-80 
J二醇废水 80-85 >90 70-80 
2、主要特点
a、 运行过程的自动化控制、运行操作管理简单
b、 可省去二沉淀池和污泥回流，降低造价，节约能耗，处理单元结构简单，占地小
c、 有调节冲击负荷的作用，系统运行稳定
d、SBR的沉淀是理想的沉淀，受外界和进水出水干扰小，沉淀效果好
e、 在相同条件下，SBR有比较完全混合式和推流式更好的基质去除，处理效果好
f、 能有效地抑制丝状生长和污泥膨胀
g、 池内溶解氧浓度梯度大，溶解氧的利用率高，运行费用低
LTWS-UASB反应器简介
也称升流式厌氧污泥床。它由进配水区、反应区、三相分离器以及出水区四部分构成，是环保成熟的厌氧生物处理制备。广泛用于有机废水处理和高浓度有机废水处理和高尝试有机废水的前期处理。UASB由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。
基本出要求有：
（1）为污泥絮凝提供有利的物理、化学和力学条件，使厌氧污泥获得并保持良好的沉淀性能；
（2）良好的污泥床常可形成一种相当稳定的生物相，保持特定的微生态环境，能抵抗较强的扰动力，较大的絮体具有良好的沉淀性能，从而提高设备内的污泥浓度；
（3）通过在污泥床设备内设置一个沉淀区，使污泥细颗粒在沉淀区的污泥层内进一步絮凝和沉淀，然后回流入污泥床内。
带式脱水机简介
带式脱水机是连续运转的固液分离设备，污泥经絮凝后进入机械浓缩脱水再进行预重力浓缩脱水，二次重力脱水、预压脱水和梯形压榨脱水后，泥饼随滤布运行到卸料辊时落下是污水处理中污泥脱水或原料脱水必须的固液分离设备。适用于污水处理厂、啤酒厂、酒精厂、果汁厂、淀粉厂、植物蛋白厂、化工等行业废水处理。是环境保护和回收资源的首选设备，它将取代板框脱水和离心脱水机，实现连续作业。降低工作强度，同时保证脱水效果。
【工作原理】
物料通过布料器，进入重力脱水区，使游离水充分脱去，然后进入楔型脱水区、压榨脱水区。物料在张紧的上下两条带网之间绕辊筒作多次“S”形正反向弯曲移动，结合压力调节，逐渐加大挤压力；并又通过对辊重压，将物料内的大量水份挤压出来，产生较干的糟渣层，得到最终脱水效果。
【特点】
1、重力脱水区较长，在压榨阶段不外溢。
2、气动加压，对辊重压，脱水效果好，处理能力大。
3、自动纠偏，跑偏调控装置，保护滤布。
4、运行费用低，运行平稳。
5、操作安全可靠，采用特殊的安全保护和全方位的紧急安全停车装置。
6、各辊筒排列科学，重力脱水、楔型脱水、压榨脱水各自独立排出，互不干扰，脱水辊筒直径比率大，脱水效果好。
7、滤网洗涤系统设有先进的正反冲洗装置，脱水效果好。
8、根据不同物料选配不同型号的滤带，为客户特殊设计制作。
设备配套供应
代理销售：离子交换树脂、反渗透膜、超滤膜、滤芯、阀门、计量泵、专用水泵、电子除垢仪、过滤器、板式换热器、消毒设备（臭氧、紫外线）、变频供水设备、家用纯水机、水处理用化学药剂、加工各类油罐等非标设备；同时为您提供各种水处理常用耗材。
LTG过滤器系列
LTG-Z系列重力式无阀过滤器
LTG-D系列全自动多介质过滤器
LTG-Q系列全自动纤维球过滤器
LTG-X系列自清洗过滤器(又名滤水器)
LTCT全自动除铁除锰设备
LTJS一体化净水设备
LTJY全自动加药装置
LTFN全自动钠离子交换器（软化水）
LTFN-H混床脱盐
LTBP变频供水设备
LTM系列膜分离设备
LTM-UF（超滤）系统
LTM-RO系统（反渗透）
LTM-EDI电去离子系统
LTWS-D地埋式生活污水处理设备
LTWS-Y含油污水处理设备
LTWS-M含煤废水回收利用装置
LTWS-L磷化废水处理回用系统
污水处理系统