标题：管网叠压供水设备
设备概述
管网叠压供水设备，其实也就是我们经常所说的无负压变频供水设备，又叫做变频无负压供水设备，它是由博永供水专家潜心研发出来的新一代智能化供水设备。
管网叠压供水设备的主要控制参数包括设备的流量、压力、电机容量等，它采用了系统工程技术，流体控制技术、微机变频技术、过秤组态技术、数据处理技术、远程通讯技术实现叠压（无负压）供水的全过程，通过可调控人机界面显示运行状态。以全新的设计原理、流程和结构，实现了真正意义上的管网叠压技术，节能、降耗、环保、卫生。
管网叠压供水设备是一种在原有管网水压力基础上再次加压的供水设备。据“供水设备推广中心”的资料介绍它突破了以往只能对无压水进行加压的误区，并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压。不对管网产生压力影响。在用户前段安装管网叠压供水设备，可解决自来水由于管网压力限制不能送到用户的问题，满足远端高地势用户的需求。
给水管网是由埋在地下的各种管道所组成，其规模通常是指取水点到水厂再到用户间的输配水管道体系。它是包管输水到给水区内而且配水到一切用户的悉数设备。包罗：输水管渠、配水管网、泵站、水塔和水池。
在无塔供水铅水过程中根本没有流量分出的管渠称为输水管渠，它主要是指从水源到水厂的输水管渠、从水厂到用水区或从用水区到远间隔大用户的清水输水管。
配水管网散布于整个用水区，其使命是将输水管送来的水分配给用户。
一、管网在给水体系中的效果　　输配水管网是城市给水体系的重要组成有些，担负着向用户运送、分配水的使命，以满意用户对水且、水压的需求。因为给水管网的散布面广、间隔长、原料需求高，无塔供水设备管井建造步骤因而它在给水体系中所占的出资份额较高，约占总出资的60%—80%，在无塔供水设备总出资中有着无足轻重的效果。在输配水过程中需求耗费很多的能量，供水公司的能耗有90%用于一级、二级泵站的水力晋升，这有些能耗占制水本钱的30%--40%。一起，配水管网运转状况的好坏直接影响到供水压力和水量，影响到服务质量。因而，输配水管网在给水体系中占有重要的方位。
二、管网安置　　管网的安置方法是与乡镇总体计划相照应的，其联系十分亲近。在描绘给水管网时，应契合以下几个准则：管网有必要散布在整个给水区内，在水量，水质和水比方面能满意用户的需求，包管供水安全可靠；当个别管线发作毛病时，断水的规模应减到最少；在安置管网时应思考乡镇建造计划，为管网分期开展留有余地；安置变频无塔供水管网时应尽量使管线最短而到达一样的意图。选用管材要恰当，以施工简洁、造价低为准则。　　
管网叠压供水设备说明
1、 管网叠压供水设备主要控制参数选用管网叠压供水设备的主要控制参数包括设备的流量、压力、电机容量等。2、 管网叠压供水设备分类  1）、按结构形式可分为室内整体式、室内分体式、室外整体式
室内整体：水泵机组与稳流罐采用整体基础，安装方便。
室内分体：水泵机组与稳流罐分别采用独立基础，可根据场地条件灵活布置。
室外整体：水泵机组与控制系统设置在保护箱内，多用于室外小型工程。
2）、按工作水泵数量可分为单台、多台
单台：采用两台同型号水泵交替运行，一用一备，适用于用水量变化不大的场合。
多台：两台以上水泵并联运行，调度较灵活，适用于用水量变化较大的场合。
3）、 按水泵机组工作频率可分为工频、变频
工频：水泵机组恒速运行，适用于供水管网水压和用户水量变化均不大的场合。
变频（恒压供水或变压供水）：水泵机组调速运行，能够较好地适应供水管网水压和用户水量的变化。
4）、按控制技术可分为PLC控制、微机控制、智能控制
PLC控制：PLC是可编程序控制器的简称，具有可靠性高，稳定性好，编程简单，使用维修方便，价格相对便宜等优点。
微机控制：功能更多、控制更灵活。
智能控制：应用了遗传算法、人工神经网络等现代优化计算方法，可实现优化调度。3、管网叠压供水设备基本参数（CJ/T 254-2007）
序号
名称
基本参数
1
流量范围
1.0～1000m/h
2
压力范围
0.1～1.6MPa
3
控制电机容量（单台）
0.37～315kW
4
给水方式
设备出口恒（变）压
5
基本显示内容
频率、电压、电流、设定压力、出口压力、水泵状态、故障、谐波
6
工频回路启动方式
电机功率≤15kW时，直启；电机功率≥18.5kW时，软启；
7
调节精度
≤±0.01MPa
8
稳定时间
≤40s
9
噪声
<水泵定额噪声，同时符合设置地点环境噪声标准
10
防护等级
控制柜不低于IP20（室内）、IP24（室外）
11
启动时间
电机功率≤22 kW，≤30 s；电机功率>22 kW，≤50 kW，≤40s；电机功率≥55kW，≤55s
4、管网叠压供水设备要求1）、设备应符合CJ/T 254-2007的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件进行制造。
2）、环境和工作条件
环境温度：4～40℃；相对湿度：<90%（20℃）（室外型可允许为95%）；供电频率：50Hz±5%；供电电压：380V±10%；海拔高度：不超过1000m；设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸气。
3）、一般要求
（1）设备的额定电压及额定电流应符合GB 156及GB 762的规定。
（2）用于生活饮用水时，设备对水质的影响应符合GB/T 17219及国家相关规范的要求。
（3）设备配套的水泵、压力传感器、流量传感器、水位控制器和电气、电子元件应符合各自相应标准的要求，选用器件应有产品合格证。
（4）设备的整体结构及部件安装位置应合理，水气管路及电气线路的布置应便于安装和维修。
（5） 压力、流量等参数的显示，控制仪表、其类型、量程、精度选用应合理。
（6）设备所配气压水罐应符合GB 150的规定；稳流罐材质宜为不锈钢。
（7）电机的性能应符合GB/T 7060中的要求。
（8）水泵机组的管路系统应在配管系统最低处设有泄水设施。
（9）管材、管件、阀门等的选用及连接方式应符合GB 50015中的要求，设备的各种阀门及其他活动部件的动作应灵活可靠。
4）、性能要求
（1）设备运行时应运转平稳，各种开关动作应灵活、可靠。
（2）设备流量、扬程在额定频率时，不应低于设计值的5%。
（3）恒压精度。压力调节精度应小于等于0.01MPa。
（4）限压控制。当进水管水压降至限定压力时，30s内设备应自动停止运行，或减速运行，或转换至从水箱吸水。
（5）噪声
设备正常运行时所产生的噪声，不应大于配套水泵机组的噪声。设备正常运行时噪声：单机功率2.2kW以下不大于55dB(A)，3～15kW不大于75dB(A)。
（6）连续运行试验
设备连续运行试验时，各种动作、功能应正常运行。
（7）保护功能
设备应具有对过压、欠压、短路、过流、缺相等故障进行报警及自动保护的功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。5、管网叠压供水设备设计选用要点1）、设计时应遵守各地主管部门的有关规定。
2）、按照工程具体情况技术经济比较确定采用变频或工频运行方式。
3）、确定管网叠压供水设备的形式和规格时，应考虑系统形式；系统设计压力、系统可资利用水压和压力变化、设备自身水头损失；系统设计流量；设备安装条件；工作水泵数量、性能和运行方式；当地电力供应情况；用户对供水的要求。
4）、管网叠压供水设备的进水管应单独接自供水管网的供水干管，供水管网为环网时，宜从环网接入。
5）、设备的进水管管径宜比供水管网小两级或两级以上，或不大于供水管网过流断面积的1/3。
注：1.工作泵两台及以上，供水设备进水管管径应按两台及以上水泵吸水管过水断面积叠加后换算确定。
2.对管径级差和过流断面积比有特殊要求时，应征得供水部门同意。
6）、 管网叠压供水应根据当地供水和用水实际情况，确定有效防止影响供水管网水力工况的技术措施和可靠的防负（降）压控制系统。
7）、当建筑物具备双电源、双水源条件时。该建筑物的管网叠压供水设备和供水系统应采用同等标准设计。
网叠压无负压供水设备宣传问题
一些对管网叠压无负压供水设备的长处宣扬，都无视或略过不谈这些长处建立的前提条件。这里对此作一个弄清，以防止选用时受其误导而乱用。　　“扬程差多少补多少，不必建水池，施工周期短，不必为设备设置专门的安放当地，不污染水质、不需要装置消毒设备，出资小”等等，一切长处，都有必要有一个前提条件，那就是“市政管网可利用的水量有必要大于用户的用水址，市政管网有必要有满足的余压”。因为在市政管网的可利用水量小于用户的用水址时:水泵的扬程和传统的水箱、水泵体系没任何差异;用该高层供水设备虽不必独自建水池、水箱，但有必要加大稳流罐的容积，或选用自带水箱的设备，且其容积的计算方法和巨细与单建水箱是相同的，而稳流罐为有压容器，造价更高;施工周期短是没错，但因其是制品，其施工周期已转嫁到工厂;若是按前面所述，选用了一个和传统水箱容积相同大的稳流罐时，不可能不要专门的当地设置，一起因为有了贮存容积，储水有较长的停留时间，且自带水箱和稳流罐内也绝非真实的真空，所以也不可能彻底做到根绝二次污染、不需要消毒，其出资更不会比传统的独立设水箱、水泵体系低。　　事实上，管网叠压无负压变频供水设备是一套只能在市政管网水址、水压富余时才干叠压供水、并有显着节能和环保作用的设备。
管网叠压供水设备施工、安装要点
1、管网叠压供水设备施工、安装要点：1）、管网叠压供水设备安装前应完成进出口管道的试压、冲洗工作，不得利用管网叠压供水设备进行进出口管道的试压和冲洗。
2）、设备安装的垂直度控制值不应大于5mm/m；水泵机组安装的垂直度不应大于1mm/m。
3）、进出口管道试压应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
4）、给水系统需用自来水进行通水冲洗，冲洗后应采用消毒液对管网消毒，消毒后再冲洗直至出水水质与进水水质相同为止，并进行水质检验。
5）、管网叠压供水设备的安装除符合CECS 221：2007《管网叠压供水技术规程》外，还应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。控制系统的电气安全应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。2、管网叠压供水设备执行标准：1）、产品标准
《管网叠压供水设备》CJ/T 254-2007
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219–1998
《液体泵 带频率转换器的泵设备 保证和兼容性试验 》EN 12483-1999
2）、工程标准
《管网叠压供水技术规程》CECS 221:2007
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003
3）、相关标准图
06SS109《管网叠压供水设备选用与安装》
说明：以上主要参考CJ/T 254-2007《管网叠压供水设备》的部分标准条文编写，对水泵、控制柜、电气性能、温升、环境试验等和以上未说明的要求参见标准正文。