标题：颜巴赫燃气发电机组
GE颜巴赫简介
GE 是全球领先的反复式燃气发动机、成套发电机组及热电双联供等发电设备制造商。
GE 颜巴赫的燃气发动机以其高效、低运行成本和高度可靠性闻名于世。
其燃气发动机有机结合了高输出效能、低排放和低建设成本等优点。
  奥地利总部工厂
GE颜巴赫燃气发电机组是颜巴赫(Jenbacher)燃气内燃机组，它的功率输出范围为0.25至9.5兆瓦，可依靠天然气或各种特种燃气运行，包括火炬气及煤层气及其它替代燃料如生物质气、垃圾填埋气、木质气、污水气体和工业废气等。荣获专利的燃烧系统，加上先进的发动机和设备管理系统，帮助客户能够达到严格的国际排放标准，同时为客户提供高效率、耐久性和可靠性。
在超过50年的时间里，GE在奥地利为基地的燃气内燃机业务已被公认为在使用燃气驱动内燃机获得高效热能、电能的研发和生产领域中占据全球领先地位。
颜巴赫0.25至4兆瓦发电功率范围内燃气内燃机被设计为固定式、具有连续运行能力的发电设备，并且具备高效率、低排放、耐久性和高可靠性等特点。
GE Jenbacher(颜巴赫)的燃气发动机与发电机组占有率达到35%以上，特殊气体的发动机与发电机组占有率更高达80%。它已经为全世界提供了数以万计的各种规格的燃气发动机，获得了全球客户的普遍好评，2007年底全球累计装机容量已达4GW。
名称
3系列
4系列 
6系列
J920系列
功率范围
500~1100kW
800~1500kW
1.8~4.4MW
9.5MW

发动机特点
机械强度高GE颜巴赫燃气发动机是按照燃气特性来进行设计的，缸体及曲轴连杆设计更适应于燃气长期运行的要求与特性，其12.5：1的压缩比远低于柴油机的17：1，大大提高发动机的使用寿命。 
GE颜巴赫燃气发动机的大修周期长达60000—80000小时就充分说明了这一点。
  曲轴图片采用电子点火系统采用电子点火系统可以使燃气发动机的各个汽缸点火正时，点火持续时间控制更加精确 ，真正使燃气的燃烧性能达到理想的燃烧曲线，排放烟气中的NOX、CO下降到低于环保要求的满意数值，大大降低了燃气排放的污染，真正做到绿色环保排放。  模块化设计GE Jenbacher燃气发动机可以使用各种不同的燃气，如天然气、石油气、垃圾填埋气等。由于每种气体的成分有很大的不同，因此其燃烧曲线也各不相同。但是，对于GE Jenbacher(颜巴赫)燃气发动机来说，这是一个非常容易解决的问题。用户只需要告诉各种燃料的气体成分，就可以针对这种可燃气体定做相应的控制模块，然后只需要更换不同的控制模块就可以用同一台机组来燃烧不同的气体。  高效维修间隙长，便于维护的内燃机设计和低燃料消耗确保了效率的最大化。
  耐久即使使用混有杂质的燃气，如垃圾填埋气时，内燃机的零部件仍能保持较长的使用寿命。
  可靠优化设计和完美的监控系统使得设备具有良好的预防性维护性能，并达到最高的运行安全性和可用性。
  
三、GE-颜巴赫Janbarche燃气发电机组技术参数
GE颜巴赫燃气发电机组参数表格一
发电机组型号
电功率
电效率
机械功率
机械效率
总效率
频率
转速
燃气类型
构造
缸数
缸径
冲程
NOx
kW
%
kW
%
%
Hz
rpm
mm
mm
mg/m3N
J312GS
435
39.7
511
46.6
86.3
60
1200
天然气
V70°
12
135
170
500
J316GS
583
40.3
665
45.9
86.2
60
1200
天然气
V70°
16
135
170
500
J320GS
795
40.7
874
44.8
85.5
60
1200
天然气
V70°
20
135
170
500
J312GS
635
40.4
731
46.5
86.9
50
1500
天然气
V70°
12
135
170
500
J316GS
835
40
994
47.6
87.6
50
1500
天然气
V70°
16
135
170
500
J320GS
1067
40.9
1208
46.4
87.3
50
1500
天然气
V70°
20
135
170
500
J312GS
633
38.1
814
49
87.1
60
1800
天然气
V70°
12
135
170
500
J316GS
848
38.3
1089
49.2
87.4
60
1800
天然气
V70°
16
135
170
500
J320GS
1059
39
1324
48.8
87.8
60
1800
天然气
V70°
20
135
170
500
J312GS
635
39.7
694
43.3
83
50
1500
生物沼气
V70°
12
135
170
500
J316GS
835
39.7
936
44.4
84.1
50
1500
生物沼气
V70°
16
135
170
500
J320GS
1067
40.6
1122
42.7
83.2
50
1500
生物沼气
V70°
20
135
170
500
J312GS
633
38.1
787
47.4
85.5
60
1800
生物沼气
V70°
12
135
170
500
J316GS
848
38.3
1054
47.6
85.9
60
1800
生物沼气
V70°
16
135
170
500
J320GS
1059
39
1269
46.7
85.7
60
1800
生物沼气
V70°
20
135
170
500
J412GS
634
41.3
679
44.2
85.6
60
1200
天然气
V70°
12
145
185
500
J416GS
850
41.5
905
44.2
85.8
60
1200
天然气
V70°
16
145
185
500
J420GS
1063
41.6
1135
44.4
85.9
60
1200
天然气
V70°
20
145
185
500
J412GS
889
42.8
901
43.4
86.2
50
1500
天然气
V70°
12
145
185
500
J416GS
1191
43
1201
43.4
86.4
50
1500
天然气
V70°
16
145
185
500
J420GS
1487
43
1502
43.4
86.4
50
1500
天然气
V70°
20
145
185
500
J412GS
845
41.9
843
41.8
83.7
50
1500
生物沼气
V70°
12
145
185
500
J416GS
1130
42
1124
41.8
83.8
50
1500
生物沼气
V70°
16
145
185
500
J420GS
1413
42.1
1405
41.8
83.9
50
1500
生物沼气
V70°
20
145
185
500
J612GS
2002
45.1
1850
41.6
86.7
50
1500
天然气
V60°
12
190
220
500
J616GS
2679
45.5
2439
41.4
87
50
1500
天然气
V60°
16
190
220
500
J620GS
3352
45.6
3048
41.4
87
50
1500
天然气
V60°
20
190
220
500
J624GS
4029
45.6
3048
41.4
87
50
1500
天然气
V60°
24
190
220
500
J612GS
1990
44.8
1861
41.9
86.6
60
1500
天然气
V60°
12
190
220
500
J616GS
2664
45.3
2453
41.7
87
60
1500
天然气
V60°
16
190
220
500
J620GS
3344
45.4
3048
41.4
86.9
60
1500
天然气
V60°
20
190
220
500
J624GS
4008
43.8
3870
42.3
86
60
1500
天然气
V60°
24
190
220
500
J612GS
1637
42.3
1645
42.5
84.8
50
1500
生物沼气
V60°
12
190
220
500
J616GS
2188
42.4
2194
42.5
84.9
50
1500
生物沼气
V60°
16
190
220
500
J620GS
2739
42.5
2741
42.5
85
50
1500
生物沼气
V60°
20
190
220
500
J612GS
1621
41.9
1653
42.7
84.6
60
1500
生物沼气
V60°
12
190
220
500
J616GS
2175
42.2
2205
42.7
84.9
60
1500
生物沼气
V60°
16
190
220
500
J620GS
2728
42.3
2755
42.7
85
60
1500
生物沼气
V60°
20
190
220
500
GE颜巴赫燃气发电机组参数表格二
发电机组型号
单缸排量L
总排量L
活塞平均速度m/s
发电机组尺寸mm
发电机组重量kg
热电联供系统尺寸mm
热电联供系统重量kg
集装箱型尺寸mm
集装箱型发电机组重量kg
集装箱型热电联供系统重量kg
J312GS
2.43
29.2
6.8
4700*1800*2300
8000
4700*2300*2300
9400
12200*2500*2600
19400
20800
J316GS
2.43
38.9
6.8
5200*1800*2300
8800
5300*2300*2300
9900
12200*2500*2600
22100
23200
J320GS
2.43
48.7
6.8
5700*1700*2300
10500
5700*1900*2300
11000
12200*2500*2600
26000
26500
J312GS
2.43
29.2
8.5
4700*1800*2300
8000
4700*2300*2300
9400
12200*2500*2600
19400
20800
J316GS
2.43
38.9
8.5
5200*1800*2300
8800
5300*2300*2300
9900
12200*2500*2600
22100
23200
J320GS
2.43
48.7
8.5
5700*1700*2300
10500
5700*1900*2300
11000
12200*2500*2600
26000
26500
J312GS
2.43
29.2
10.2
4700*1800*2300
8000
4700*2300*2300
9400
12200*2500*2600
19400
20800
J316GS
2.43
38.9
10.2
5200*1800*2300
8800
5300*2300*2300
9900
12200*2500*2600
22100
23200
J320GS
2.43
48.7
10.2
5700*1700*2300
10500
5700*1900*2300
11000
12200*2500*2600
26000
26500
J312GS
2.43
29.2
8.5
4700*1800*2300
8000
4700*2300*2300
9400
12200*2500*2600
19400
20800
J316GS
2.43
38.9
8.5
5200*1800*2300
8800
5300*2300*2300
9900
12200*2500*2600
22100
23200
J320GS
2.43
48.7
8.5
5700*1700*2300
10500
5700*1900*2300
11000
12200*2500*2600
26000
26500
J312GS
2.43
29.2
10.2
4700*1800*2300
8000
4700*2300*2300
9400
12200*2500*2600
19400
20800
J316GS
2.43
38.9
10.2
5200*1800*2300
8800
5300*2300*2300
9900
12200*2500*2600
22100
23200
J320GS
2.43
48.7
10.2
5700*1700*2300
10500
5700*1900*2300
11000
12200*2500*2600
26000
26500
J412GS
3.06
36.7
7.4
5400*1800*2200
10900
6000*1800*2200
11500
12200*3000*2600
28200
28800
J416GS
3.06
48.9
7.4
6200*1800*2200
13100
6700*1800*2200
13700
12200*3000*2600
30900
31500
J420GS
3.06
61.1
7.4
7100*1900*2200
14600
7100*1800*2200
15200
12200*3000*2600
25200
35800
J412GS
3.06
36.7
9.3
5400*1800*2200
10900
6000*1800*2200
11500
12200*3000*2600
28200
28800
J416GS
3.06
48.9
9.3
6200*1800*2200
13100
6700*1800*2200
13700
12200*3000*2600
30900
31500
J420GS
3.06
61.1
9.3
7100*1900*2200
14600
7100*1800*2200
15200
12200*3000*2600
25200
35800
J412GS
3.06
36.7
9.3
5400*1800*2200
10900
6000*1800*2200
11500
12200*3000*2600
28200
28800
J416GS
3.06
48.9
9.3
6200*1800*2200
13100
6700*1800*2200
13700
12200*3000*2600
30900
31500
J420GS
3.06
61.1
9.3
7100*1900*2200
14600
7100*1800*2200
15200
12200*3000*2600
25200
35800
J612GS
6.24
74.9
11
7600*2200*2800
19100
7600*2200*2800
19600
​​​J616GS
6.24
99.8
11
8300*2200*2800
22400
8300*2200*2800
22900
​​​J620GS
6.24
124.8
11
8900*2200*2800
28000
8900*2200*2800
28600
​​​J624GS
6.24
149.8
11
12000*2200*2600
45000
​​​​​J612GS
6.24
74.9
11
7600*2200*2800
19100
7600*2200*2800
19600
​​​J616GS
6.24
99.8
11
8300*2200*2800
22400
8300*2200*2800
22900
​​​J620GS
6.24
124.8
11
8900*2200*2800
28000
8900*2200*2800
28600
​​​J624GS
6.24
149.8
11
12000*2200*2600
45000
​​​​​J612GS
6.24
74.9
11
7600*2200*2800
19100
7600*2200*2800
19600
​​​J616GS
6.24
99.8
11
8300*2200*2800
22400
8300*2200*2800
22900
​​​J620GS
6.24
124.8
11
8900*2200*2800
28000
8900*2200*2800
28600
​​​J612GS
6.24
74.9
11
7600*2200*2800
19100
7600*2200*2800
19600
​​​J616GS
6.24
99.8
11
8300*2200*2800
22400
8300*2200*2800
22900
​​​J620GS
6.24
124.8
11
8900*2200*2800
28000
8900*2200*2800
28600
​​​1、电功率输出根据ISO标准。输出功率和标准参考条件根据ISO 3046/I-1991以及PF=1.0根据VDE 0530 REM，误差见相关标准。
2、总的热能输出误差+/-8%，废气排放温度120℃，生物沼气废气排放温度180℃。
3、特殊型号设备可提供更高的压缩比。
所有的数据在设备满负荷时得出，而且会随技术的发展而变化和改进。
发电机分类的方式
发电机的分类方式通常有以下三种：
1. 按转换的电能方式分类
按转换的电能方式可分为交流发电机和直流发电机两大类。
交流发电机又分为同步发电机和异步发电机两种。同步发电机又分为隐极式同步发电机和凸极式同步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机，异步发电机很少用。
交流发电机组又可分为单相发电机和三相发电机两种。三相发电机输出电压为380V,单相发电机输出电压为220V.
2. 按励磁方式分类
按励磁方式可分为刷励磁发电机和无刷励磁发电机两类
有刷励磁发电机的励磁方式为他励式，无刷励磁发电机的励磁方式为自励式。他励式式发电机的整流装置是在发电机定子上，而自励磁式发电机的整流装置是在发电机组的转子上。
3. 按驱动动力分类
发电机驱动动力的形式有多种，常见的的动力机有：
（1）风力发电机
风力发电机就是依靠风力带动发电机转动，产生电流；这种发电机无需消耗额外能源，是一种无污染的发电机；
（2）水力发电机
水力发电机是利用水流的落差，产生动力，带动发电机发电，也是利用绿色自然资源发电的设备，又称水轮发电机
（3）燃油发电机[1]