标题：服务器机柜
技术要求
服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。常规高度为47U、42U、37U、32U、27U、22U、18U；宽度为800mm、600mm；深度为800mm、900mm、960mm、1000mm、1100mm、1200mm。
可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源插排、脚轮、支撑地脚、理线环、理线器、L支架、横梁、立梁、风扇单元，机柜框架、上框、下框、前门、后门、左右侧门可以快速拆装。
固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。
滑动托盘：用于安装键盘及其他各种设备，可以方便地拉出和推回；19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。滑动托盘的承重不小于20KG。
电源插排：适合于10A国标电源插头，可直接安装在机柜安装量上。规格：6插口。参数：~220V，10Amp。
理线器：19"标准理线器。可选配安装在机柜内使用，安装在机柜立梁上。
理线环：使用内的理线装置，安装在机柜立梁上，安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整。
L支架：L支架可以配合机柜使用，用于安装机柜中的19"标准设备，主要是用于安装机架式服务器使用。
盲板：盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途，有1U、2U......等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。
横梁、立梁：主要是用于扩展机柜内的安装空间之用，可根据设备大小自由调整。安装和拆卸非常方便。
安装螺母（方螺母）：用于机柜内的所有设备的安装，包括机柜的大部分配件的安装。
键盘抽屉：用于安装标准计算机键盘，适用于19”大小计算机键盘。键盘抽屉必须配合滑动托盘使用。
风扇单元：安装于机柜的顶部，用于机柜内排风，有效的降低了机柜内温度，使设备更好的运作。
机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。
网孔前门：网孔门有效的解决机柜内设备散热问题，使机柜内设备更好的运作。常规网孔门通风孔通风面积不少于柜门面积的70%，能提供最佳的水平空气流通。
网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器 配丝架等等的东西，工程上用的比较多 . 一般情况下:网络机柜的深小于等于800mm,而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。
相关链接
机柜配件－机柜冷却器机柜的局部过热可以通过加装散热单无，增加风的流速和流量；也可通过在本柜内加装制冷设备；还可以能过增加机柜进口冷风的进风量。机柜冷却器，解决机柜内部的局部过热问题。
压缩空气流经涡旋管后变成冷、热两股气流。热气流通过涡旋管排气装置以稍高的压力排出，冷气流通过分流器导入机箱内的发热部位，降低并稳定机箱内部温度，而外界空气不会进入机箱。以低成本，性能可靠的涡旋管冷却器为核心部件，屏柜制冷器可将压缩空气温度降低45度。冷气流通过分流器导入屏柜内的发热部位同时在柜内形成正压，使外界空气不能进入，对屏柜进行有效的冷却和净化。那些小型紧凑的多功能电子控制系统、变速驱动系统、伺服系统和可编程序的逻辑控制系统等对热和污染是极端敏感的。过热造成这些敏感的电子电气元件失效, 数显系统误显示、控制系统漂移和系统在低于额定负荷的情况下误动作停车。 结果是因机器或生产线的经常停车而降低生产效率。风扇只能提供不充分冷却效果，而且经常把环境中的肮脏、潮湿、腐蚀的空气带入柜内，引起电器设备的损坏。 空调体积大、难于安装并且要经常维护，运行费用高。涡流制冷器没有运动部件的损耗, 仅使用一支内部涡流管将压缩空气转换成低压、均匀分布在屏柜之中的冷气。冷气流在柜内形成轻微的正压，可防止尘土或污染物的进入，特别适用于恶劣的工作环境。 从小型计算机控制柜、触摸屏控制板到大型电子屏柜, 涡流制冷器提供了高效的、可靠的，不会因热量和环境污染而造成故障停车的封闭保护。 
工作原理
涡流管从压缩空气中产生涡流，并把它分成两股气流——一股是热气流，另一股是冷气流。压缩空气进入一个圆柱型涡流发生器，这个发生器比产生旋转气流的热（长）管相比要大些，接下来，旋转的气流被迫以1,000,000 rpm的旋转速度沿热管壁进入热管内部。在热管的终端，一小部分空气通过针型阀以热空气方式泻出。剩余的空气则以较低速度通过进入热管的旋转气流的中心返回。热的、较慢速度旋转的气流通过进入热管的快速旋转的气流。这股超速冷气流通过发生器中心并冷气排气口泻放冷气。
发热和灰尘、潮湿、危险易爆或腐蚀物质使工业控制电气系统出现故障
1、过热将使得产线在额定负载下经常跳闸 
2、敞开式散热使得灰尘聚积，并增大噪音，违反OSHA标准 
3、阻塞的空气过滤装置必须经常清洗或更换 
4、过热使电子测量、秤重、计数或记录仪器读数错误 
5、使用氟利昂的制冷器无法在食品行业使用 
6、使用氟利昂的制冷器在工厂环境恶劣或高温环境中损坏的非常快 
7、电气类的空调会产生冷凝水损坏箱体内部元件 
8、电气类的空调会产生振动损毁箱体内部元件 
应用范围
1.可编程控制器、工业精密控制微机系统的冷却及环境屏蔽
2.大功率电源中整流、变流元件的散热降温，高频电源系统的降温
3.发动机控制中心、电气系统微机保护中心的冷却
4.继电器控制面板、敏感液晶显示屏的冷却、恒温
5.数控加工中心电子控制装置的冷却
6.CCTV镜头的降温及灰尘、水汽的吹除
7.电气机箱的降温、恒温及污染、防暴等危险环境中的环境屏蔽、隔离
8.激光器壳体的降温，光电传感器的降温，光电镜头的降温、清洁
9.电子称的冷却带恒温器的电气机箱冷却装置套件KVM多电脑切换器多电脑切换器又称电脑共享器或多电脑控制器，它使多台主机共用一组显示器、键盘、鼠标。 随着计算机及网络技术的不断发展，服务器、PC机及工作站的不断增加，节省空间、提高效率的重要性就更加突现出来。假设您公司有十台服务器（或PC机），在大半时间里您可能都不需要操作这十台服务器，而这十台服务器所连接的十组显示器、键盘和鼠标在大半时间里都没有发挥作用，却持续不断地耗费您的电力，占用您的空间。而采购显示器、键盘和鼠标本身就是一笔不小的开支。现在一切都解决了----对您来说，KVM多电脑切换器可以将所有服务器原来各自使用的显示器、键盘及鼠标移走，由一套显示器、键盘及鼠标进行控制。刀片服务器（Blade Server）刀片服务器是一种单板型态的服务器，于2001年由RLX公司提出。 传统直立式服务器，体积大且又占空间，当企业使用多台服务器时，主机存放空间更是可观。 因此有机架式（Rack Mount）的服务器主机出现，将数台1U高度的主机放置机柜统一管理。1个全高的机柜约42U的空间，内部容积高度约1867mm。 而刀片服务器〔Blade Server〕则是机架式主机再进化。更合乎商业经济运用而设计， 比机架式主机更省空间。刀片服务器有一个完整的机座，统一集中的方式，提供电源，风扇散热， 网络通信的功能。而基座上可插置多张单板电脑，因状似刀片（Blade），因此称之为刀片服务器， 而基座则称之为刀片基座。IBM HS20 blade server由于刀片服务器上，密集的单板电脑组装特性，导致它对于电源的供应与散热的需求比一般的服务器来得高。在一个散热不佳的机房中，刀片服务器比一般的服务器更容易导致过热当机。而且就IDC（主机代管）的机房而言，主要的费用是以其租用的带宽计费，而非承租的机柜空间的单位数计费，故在于考虑服务器运算的稳定性的前提下，使用IDC者，大多不采用刀片服务器。
选择
遵循下面的检查顺序，就能选出既符合你装置优先顺序 ( 包括平安性、耐久度、兼容性和是否易于装卸 ) 又不会超出你预算的机柜。最先考虑的应是平安性。将执行关键任务的 IT 设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松，这样也限制了能够打开机柜的人数。物理要求列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据：高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然，高的机柜能装进更多的设备，而且更省地方。
当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑，机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要丈量机柜深度的原因。选择较深的机柜，可以把两套设备面对面地装进去，从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备，一排从机柜的前门装卸，另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间 ( 以 “ U 或 1.75 英寸为单位 ) 之后，还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完，这些多出的设备往往就出现了所以，作为一条基本原则，机柜高度要多出 20% 30% 以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。 装有支架的设备不需要考虑宽度，因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设，宽度是不能忽视的。 
由于设备的总重量往往不轻，所以要选一个能装大约 1500 磅的机柜，也就是说，要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面，设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能 100% 兼容所有服务器的机柜，要符合或超过所有 OEM 
厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备，滑动架和安装附件是必需的。 
由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆，需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内，则再好不过。无论哪种情况，机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环 ( 来保护电缆 ) 也可以通过把机柜底板上抬，以便下面走线。机柜档次虽然机柜看上去都差不多一个样，但细分起来根据其用处的不同还是有几种类型，罕见的就是用于布线的机柜和用于安放服务器的机柜，用于布线的机柜一般是用来放置多台终端交换机，因此会有很多的网线需要接出，机柜不方便弄个门，于是这种机柜看上去更像机架，也有机柜生产厂家就把这种产品称为布线架；另外用于放置服务器的机柜就肯定是有门有锁的因为要保护里面的贵重设备，所以比较高贵的路由器、防火墙一般也是放在这种机柜里面。 
拿服务器机柜来说，还有档次之分：这种就是普通的服务器机柜，玻璃门，服务器机柜的散热风扇有四把，装置在机柜的顶部，主要用作通风散热用途，为机柜内部提供良好的恒温环境，机柜底部是镂空的用于通风散热。这种机柜顶部的服务器散热效果非常好，但是中低部的服务器散热就不太理想。 
上面这种机柜就是相对高端的服务器机柜，通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热，因此机房空调的冷气可以很好的分布到机柜内每一台服务器周围，整个机柜的散热效果都不错，而且这种机柜用料讲究，防腐防锈、承重能力也比较强。
用户在对机柜的选购时应该考虑的因素
可靠的质量保证
选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要，稍有疏忽，则可能导致巨大的损失。不管是哪一个品牌的产品，质量都是用户首先要考虑的环节。承重保证随着机柜内所放置产品密度的加大，良好的承重能力，是对一款合格机柜产品的基本要求。不符合规格的机柜，可能因为机柜品质差劣，不能有效妥善保护机柜内的设备，结果可能会影响整个系统。 
温度控制系统
机柜内部有良好的温度控制系统，可避免机柜内产品的过热或过冷，以确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列，可配备风扇(风扇有寿命保证)，在炎热的环境下可安装独立空调系统，在严寒环境下可安装独立加热保温系统。 
抗干扰及其它
一款功能齐备的机柜应提供各类门锁及其它功能，例如防尘、防水或电子屏蔽等高度抗扰性能;同时应提供适合附件及安装配件支持，以让布线更为方便，同时易于管理，省时省力。 
售后服务
企业所提供的有效服务，以及所提供的全面设备保护方案，可为用户的安装、维护带来巨大的便利。 
在数据中心的机柜解决方案除了兼顾以上几点，还应该考虑线缆布局、电源分配等方面的设计，才能保证系统的良好运行和升级的方便。线缆布局从机柜内部线缆附设的角度看，今天的数据中心，机柜配置密度更高，容纳的IT设备更多，大量采用冗余配件(如佛山电器、存储阵列等)，机柜内设备配置频繁变换，数据线和电缆随时增减。所以，机柜必须提供充足的线缆通道，能从机柜顶部、底部进出线缆。在机柜内部，线缆的敷设必须方便、有序，与设备的线缆接口靠近，以缩短布线距离;减少线缆的空间占用，保证设备安装、调整、维护过程中，不受到布线的干扰，并保证散热气流不会受到线缆的阻挡;同时，在故障情况下，能对设备布线进行快速定位。 
我们在规划一个包含服务器、存储产品在内的数据中心时往往不会在意机柜、电源这些“细枝末节”，但在系统实际安装和使用中，这些配套设施同样对系统的可靠性有着举足轻重的影响。从价格看，机柜、机架从几千元到上万元不等，完全无法和内部设备的价值相比。由于机柜内部设备集中，决定了对机柜和机架的一些特别“苛刻”的指标要求，如果在选择的时候不加以注意，那么使用时带来的麻烦可能是巨大的。
由来
机柜原本是美国军方电子控制仪器的一种规格,其设定的目的在于统一仪器的外形尺寸和方便快速组装抽换和维护,最后随着军方技术转移民间,此规格亦广泛的被企业界所采用。
机柜的优点在于提供机箱安全保护和扩充的便利性,早期常用于工业控制机台,近几年由于网络的发展,网络通讯设备也开始大量使用;因此其产品的种类大致可区分成办公室用和工业用产品两大类。
看点
看机柜的类型：如果有来放交换机、路由器等的，就买网络型机柜，这种机柜的走线槽做得比较好。如果是买来放置服务器的，就买服务器型机柜，这种机柜的散热效果相比之下会更好。看材质看钢板，钢板一定要厚，货比三家，你用手指敲一下，就能感觉到哪些厚哪些薄了。还有机柜内部的支架要粗大，现在一般来说能做到九折型材的稳固性和承重性都很好，铁三通焊接支架的在稳固性方面做得不错。看喷漆一个合格的机柜，所有的钢材都需要喷漆，而且喷漆一定要均匀，这样才能良好地防锈、防尘等。 看玻璃：玻璃一定要厚一点的，还要注意玻璃的周边是否有裂痕，如果有裂痕，就意味着有隐患了，还有要注意是否棘手。看配件由于安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆，需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内，则再好不过。无论哪种情况，机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环（来保护电缆），也可以通过把机柜底板上抬，以便下面走线。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等，也要足量。不要因日后扩展而带来配件不足的麻烦。看功能最先考虑的应是安全性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松，这样也限制了能够打开机柜的人数。看散热估计一下设备发热量有多大，一般来说，网络机柜，装2-4个风扇就可基本解决散热问题，但是如果是高密度装置的服务器机柜，则最好使用散热单元，有一体的散热解决方案最好。看架构布局一般来说，挡板要多，而且具有散热孔，一些用来固定线缆的铁皮要包边，预防损坏线缆。看万向脚虽然机柜，一般来说放好后，都不会再移动，但偶尔总会动一下吧，这个时候，它就有用处了，现在好多机柜是有脚轮的，要选择万向脚的。看价格：价格总是要重点考虑的，但是不能因为它而牺牲重要特性。需选择性价比最好的机柜。服务器及外设更换很快，但好的机柜要用很长时间。比较机柜的优劣，关键是比较几个公认的性能指标。