标题：地漏
地漏的分类
地漏分为直落式和防臭式。
简介
地漏 dìlòu 
1、英文名称：floor drain
2、地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具。 
3、地漏的特殊之处：
它排除的是地面水，水质比其它任何器具都差，固体物、纤维物多，毛发，易沉积物等。
4、中华人民共和国国家标准GB50015－2003《建筑给水排水设计规范》节选 4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:
1 应优先采用防臭地漏。
条文说明：
4.5.10 据调查，钟罩式地漏，存在水封浅、扣碗易被扔掉之弊端，许多宾馆、旅馆、住宅等居住和公共建筑的卫生间内，地漏变成了通气孔，污水管道内的有害气体窜入室内，污染了室内环境卫生。
自封地漏有磁铁，弹簧等原理的看似新颖，但是效果一般，因卫生间排水，水质差所以不能有效防臭，不推荐家庭使用
5.、排水建筑规范第18章地漏G2010-040
6、地漏的主要功能：
防臭气、防堵塞、防蟑螂、防病毒、防返水、防干涸
认知地漏
地漏应具备四性：排水快、防臭味、防堵塞、免清理。
地漏，地漏，顾名思义就是要漏，地漏只漏的单一功能已经跟不上时代了。
地漏不但要下水速度快，最重要的还是要防堵塞，不然的话老得清理，就后患无穷了。
现在市场上各种各样地漏品种繁多，价格从3至5元到100多元不等，但能够真正起到防臭效果的就不好找了，都说是防臭地漏，可使用效果只能等到你用上之后才会知道。
地漏的重要性
新华网 2001-12-05 09:53:05　
新华网北京12月5日电　(“新华视点”记者 孙玉波）
室内空气质量，从来没有像今天这样牵动着千家万户的心，也牵动着国家领导人的心。 　
今年6月至9月，国务院两位副总理连续3次批示，指出居室环境问题关系居民身体健康，必须引起高度重视，并责成有关部门进行研究。与此同时，建设部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局等有关部委，制定相关法规和标准的工作正在紧锣密鼓地进行。 
68%的人体疾病与室内污染有关
1997年6月北京某写字楼暴发军团病，一时间内大楼内有108位人员患病，患病率34．62%，患者出现浑身疼痛，部分人扁桃体发炎、腹泻、高烧。
军团病1976年在美国费城一个退伍军人的大会上首次发现，因此而得名。军团病主要由格兰氏阴性杆菌引起，嗜肺军团菌定居、生长在水源里，主要通过空调冷却塔的冷却水、空调送风管道、水龙头、淋浴器等传播。发病症状是发热、发冷、头痛、呼吸困难、呕吐、腹泻等，类似肺炎症状。据报道，国内已有7次军团病发作。事实上，空气中可检出300多种污染物，有约68%的人体疾病与室内污染有关。
中国室内装饰协会主任宋广生分析认为，室内环境污染主要是由装修材料使用不当而引起的。一是设计不合理，房间过多使用一种材料，如大面积铺复合地板引起甲醛超标；二是工艺不合理，传统工艺没有考虑室内环境问题，如复合地板下铺大芯板，墙上刷清漆防止裂缝，传统工艺家具不封边都会带来空气污染；三是选择劣质的装修材料。
2003年香港陶大花园非典事件就是不合格地漏惹得祸，这次事件足以印证地漏的重要性。
选用要点
1）、CJ/T 186-2003 标准仅适用于一般工业和民用建筑物使用的地漏，不适用于特殊场所如人防工程专用的防波地漏，石化企业专用的防爆地漏。对于特殊场所的地漏，除参照本标准外，还应符合相关行业的技术要求。
2）、水封是有水封地漏的重要特征之一。选用时应了解产品的水封深度是否达到50mm。侧墙式地漏、带网框地漏、密闭型地漏一般大多不带水封；防溢地漏、多通道地漏大多数带水封，选用时应根据厂家资料具体了解清楚。
对于不带水封地漏，应在地漏排出管配水封深度不小于50mm 存水弯。此部件可由地漏生产厂家配置，或由安装地漏的施工单位设置。
3）、地漏箅子面高低可调节，调节高度不小于35mm，以确保地面装修完成后的地漏面标高和地面持平。地漏设防水翼环，是为了做好地漏安装在楼板时的防水要求。
设在地下车库汽车通道或承受荷重场所的地漏，其箅子强度应能满足相应荷载。
4）、带水封地漏构造要合理，流畅，排水中的杂物不易沉淀下来；各部分的过水断面面积宜大于排出管的截面积，且流道截面的最小净宽不宜小于10mm。
5）、地漏连接方式有三种：承插；螺纹；卡箍。连接口尺寸可按现行国家有关规定确定
6) 、应优先采用防臭地漏。不需要排水的地方，可以不设置地漏。建筑商留地漏没有设置回水湾不得竣工。
美化
干区的地漏可以设置在不显眼的位置，因为地面不会有太多积水；而湿区比如淋浴区内，为了要保证下水通畅，所以不仅不能隐藏，还得让它低于地面10mm左右，可能不太好看。这时，就可以通过一些设计来进行装饰。比如，将地漏隐藏起来，在上面做一个悬空的金属镂空装饰，它与室内效果产生共鸣的同时，也能起到一个“二次过滤”的作用。或者，可将地漏周边的地面用马赛克铺贴出弯曲、倾斜的图案，这样的形状既漂亮又有利于加快水流速度。 
另外，也可以利用卫生间地面被垫高的特点，以地漏为圆心做一个小“池塘”。
安装
地漏的安装比较复杂，必须交由专业人员来完成。安装时需注意：更换地漏要拆掉原先地漏避免过深挖地砖下水泥避免破坏防水层，安装地漏避免杂物掉下水道堵塞下水道。安装地漏尽量使用水泥等材料避免使用玻璃胶等因为固定不好。
地漏
安装新地漏第一：修整排水预留孔，使其与买回的地漏完全吻合，因为房地产商在交房时排水的预留孔都比较大。其中，地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间，可防止头发、污泥、沙粒等污物的进入；
第二：应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏是近年来开发的产品，一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水)，这种结构不仅影响地漏的排水量，而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多，有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)完全可以满足需要了。加装地漏在原没有地漏的地方加地漏一般有两种方法：一是加高地面，布下水管；二是打穿楼板，重新布下水管。
材质
地漏使用的材料
主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。
1、铸铁：价格便宜，容易生锈，不美观，生锈后挂粘脏物，不易清理；
2、PVC： 价格便宜，易受温度影响发生变形，耐划伤和冲击性较差，不美观；
3、锌合金：价格便宜，极易腐蚀；
4、陶瓷：价格便宜，耐腐蚀，不耐冲击；
5、铸铝：价格中档，重量轻，较粗糙；
6、不锈钢：价格适中，美观，耐用；
7、铜合金：价格适中，实用型。
8、黄铜：质重，高档，价格较高，表面可做电镀处理。
地漏-检修
地漏泛味原因分析：可能是地漏的水封高度不够，极易干涸，致使排水管道内的臭气泛入室内。 
解决方法：其一，地漏中不一定有返水弯，加一个进去即可；其二，换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时，注意不要破坏防水层。另外，要提醒的是，在使用中，就应防止水封干涸，须定期注水。如果长期离开，最好用盖子将地漏封起来。地漏溢水原因分析：可能是地漏的过水断面不够流畅，污水不能迅速通过，或因地漏内部构造凸凹，挂住了毛发、纤维之类的污物等。
解决方法：地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此，与之配套选用的地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内，而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。为了满足卫生间净高及人体工学的要求，前者的下沉净空为300mm，后者的垫层高度最高为170mm.地漏渗水解决方法：将地漏周围地砖打开，四周的水泥挖出3cm深，然后用“堵漏灵”封一下，1小时后做闭水试验，观察其是否还渗水，如不渗了那说明恢复原状。
地漏如何安装
[1]装修房子的时候在容易出现积水的地方都会预留下水管道，在管道上方一般就要求安装地漏，比如卫生间，阳台等。一般安装区多是容易积水的地方，首先会做防水，然后是地坪，最后是铺瓷砖。装地漏是在做地坪的过程中，将地漏预埋在地坪里的。要想水下的快，无残留，就要求地坪区域内以地漏为最低点，成斜面状，有利用水排尽。地漏的高低位置一般也分下沉式和平齐式。
防臭地漏
防臭地漏介绍原理图
  六防地漏原理图[2]