标题：离心通风机
离心通风机原理
离心通风机叶片之间的气体在叶轮旋转时，受到离心力作用获得动能（动压头）从叶轮周边排出，经过蜗壳状机壳的导向，使之向通风机出口流动，从而在叶轮中心部位形成负压，使外部气流源源不断流入补充，从而使风机能排出气体。
电动机通过轴把动力传递给风机叶轮，叶轮旋转把能量传递给空气，在旋转的作用下空气产生离心力，空气延风机叶轮的叶片向周围扩散，此时，风机叶轮越大，空气所接受的能量越大，也就是风机的压头（风压）越大。如果将大的叶轮割小，不会影响风量，只会减小风压。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成，小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气，用单级叶轮；流量大的可双侧进气，用两个背靠背的叶轮，又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件，它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡或动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同，叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜；径向叶轮的叶片顶部是向径向的，又分直叶片式和曲线型叶片；后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
前向叶轮产生的压力最大，在流量和转数一定时，所需叶轮直径最小，但效率一般较低；后向叶轮相反，所产生的压力最小，所需叶轮直径最大，而效率一般较高；径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单，机翼型叶片最复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布，一般采用曲线型叶片，如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘，以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻，流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
常见故障及解决方法
故障现象一故障现象:
离心式通风机转子不平衡引起的振动
原因：
1、离心式通风机风机叶片被腐蚀或磨损严重；
2、风机叶片总装后不运转、由于叶轮和主轴本身重量、使轴弯曲；
3、叶轮表面不均匀的附着物，如铁锈、积灰或沥青等；
4、运输、安装或其他原因，造成叶轮变形，引起叶轮失去平衡；
5、叶轮上的平衡块脱落或检修后未找平衡；
处理方法：
1、修理或更换；
2、重新检修，总装后如长期不用应定期盘车以防止轴弯曲；
3、清除附着物；
4、修复叶轮，重新做动静平衡试验；
5、 找平衡；故障现象二故障现象：
离心式通风机的固定件引起共振
原因：
1、水泥基础太轻或灌浆不良或平面尺寸过小，引起风机基础与地基脱节，地脚螺栓松动，机座连接不牢固使其基础刚度不够；
2、风机底座或蜗壳刚度过低；
3、与风机连接的进出口管道未加支撑和软联结；
4、邻近设施与风机的基础过近，或其刚度过小；
1、加固基础或重新灌浆，紧固螺母；
处理方法：
2、加强其刚度；
3、加支撑和软联接；
4、增加刚度；故障现象三故障现象：
离心式通风机轴承过热
原因：
1、离心式通风机主轴或主轴上的部件与轴承箱摩擦；
2、电机轴与风机轴不同心，使轴承箱内的内滚动轴承别动；
3、轴承箱体内润滑脂过多；
4、轴承与轴承箱孔之间有间隙而松动，轴承箱的螺栓过紧或过松；
处理方法：
1、检查哪个部位摩擦，然后加以处理；
2、调整两轴同心度；
3、箱内润滑脂为箱体空间的1/3~1/2；
4、调整螺栓；故障现象四故障现象：
离心式通风机轴承摩损
原因：
1、离心式通风机滚动轴承滚珠表面出现麻点、斑点、锈痕及起皮现象；
2、筒式轴承内圆与滚动轴承外圆间隙超过0.1mm；
1、修理或更换；
2、应更换轴承或将箱内圆加大后镶入内套；故障现象五故障现象：
离心式通风机润滑系统故障
原因：
1、油泵轴承孔与齿轮轴间的间隙过小，外壳内孔与齿轮间的径向间隙过小；
2、齿轮端面与轴承端面和侧盖端面的间隙过小；
3、润滑油质量不良，黏度大小不合适或水分过多；
处理方法：
1、检修，使之间隙达到要求的范围；
2、调整间隙；
3、更换离心式通风机润滑油；故障现象六故障现象：
风量降低
原因：
1、转速降低；
2、管路堵塞；
3、密封泄漏；
处理方法：
1、检查电源电压；
2、疏通清理管路；
3、修理或更换密封；故障现象七故障现象：
风压降低
原因：
1、系统阻力过大；
2、介质密度有变化；
3、叶轮变形或损坏；
处理方法：
1、修正系统的设计使之更合理；
2、对进口的叶片进行调整；
3、更换损坏的叶轮；故障现象八故障现象：
振动
原因：
1、基础不牢、下沉或变形；
2、主轴弯曲变形；
3、出口阀开度太小；
4、对中找正不好；
5、转子不平衡；
6、管路振动；
处理方法：
1、修复并加固基础；
2、更换主轴；
3、对阀门进行适当调整；
4、重新找正；
5、对转子作动平衡或更换；
6、加固管路或调整配管；故障现象九故障现象：
轴承温度高
原因：
1、轴承损坏；
2、润滑油或润滑油脂选型不对；
3、润滑油位过高或缺油；
4、冷却水量不够；
5、电机和风机不同一中心线；
6、转子振动；
处理方法：
1、更换轴承；
2、重新选型并更换合适的油品；
3、调整油位；
4、增加冷却水量；
5、找径向、轴向水平；
6、对转子找平衡。

基本信息
《离心通风机》  离心通风机
作　者：成心德 著 
丛 书 名： 冷配在线
出 版 社：化学工业出版社
ISBN：9787502598099
出版时间：2007-03-01
版　次：1
页　数：341
装　帧：平装
开　本：小16开
内容简介
本书详细论述了离心通风机的工作原理，通风机的相似，通风机的噪声、气动设计及强度计算，通风机的运转特性以及离心鼓风机等内容。
本书内容实用且新颖，在书中融入了当前新的科研成果，在通风机的工作原理方面，不仅介绍了一元流动理论，还介绍了二元流动理论；在通风机的流动损失计算方面，除常用的损失系数法和管道计算法外，还介绍了计算边界层内摩擦阻力的方法。在离心通风机设计方面，充实了前弯叶片通风机的设计和叶片型线绘制等内容；书中还对要求低噪声的多叶通风机和屋顶通风机进行了重点分析。
本书可供从事离心通风机设计、应用的工程技术人员参考，也可作为高等院校相关专业的师生参考。
图书目录
第一章绪论1
第一节流体机械的分类1
第二节离心通风机的结构及主要部件2
第三节通风机的性能参数3
■第二章离心通风机叶轮内的无黏流动6
第一节通风机的基本方程式6
第二节叶片出口角对离心通风机性能的影响9
第三节离心叶轮内二元无黏流动概述11
第四节回转面内的二元无黏流动12
第五节子午面内的二元无黏流动17
第六节有限叶片数的影响19
参考文献26
■第三章损失和效率27
第一节离心叶轮内的实际流动状态27
第二节通风机内的流动损失31
第三节容积损失40
第四节轮盘摩擦损失41
第五节通风机的效率44
第六节气体压缩性对通风机性能参数的影响52
参考文献54
■第四章性能曲线和工况55
第一节通风机的性能曲线55
第二节管网特性曲线58
第三节通风机的工况和合理工作区域61
参考文献63
■第五章通风机的相似64
第一节相似原理概述64
第二节通风机的相似准则与准则关系式72
第三节比转速74
第四节无因次性能曲线与空气动力学略图79
第五节比例定律与通用性能曲线82
第六节系列通风机的对数坐标性能曲线84
第七节考虑气体压缩性的相似换算88
第八节考虑雷诺数和尺寸影响的相似换算91
第九节通风机的相似设计96
参考文献101
■第六章通风机的噪声103
第一节声波及其传播103
第二节噪声的物理量度105
第三节噪声的主观评价109
第四节噪声测量与声功率级计算113
第五节通风机的噪声源117
第六节通风机的噪声特性119
第七节一般声场条件下测量偏差的修正121
第八节通风机设计中对降低噪声的思考123
参考文献126
■第七章离心通风机叶轮的设计127
第一节对通风机设计的要求和设计步骤127
第二节转速、叶片出口角与叶轮外径的确定128
第三节叶片入口宽度的确定131
第四节叶轮入口直径的确定133
第五节叶片入口角的确定136
第六节确定叶片数138
第七节叶片出口宽度的确定与轮盖形状的绘制141
第八节叶片的形状145
第九节叶片强度计算152
第十节轮盘和轮盖的强度计算156
第十一节叶轮用铆钉的强度计算159
第十二节叶轮材料的选用160
参考文献161
■第八章固定通流部件163
第一节无叶扩压器163
第二节蜗壳外周型线设计165
第三节蜗壳宽度、蜗舌和蜗壳出口169
第四节蜗壳内流动损失的计算172
第五节进气装置174
第六节扩散器180
参考文献183
■第九章主轴设计与转子平衡184
第一节主轴承受的力184
第二节主轴尺寸的确定185
第三节轴的临界转速189
第四节轴承的选用195
第五节转子平衡的基本概念198
第六节静平衡202
第七节动平衡208
参考文献215
■第十章离心通风机设计举例216
第一节设计举例一216
第二节设计举例二228
■第十一章多叶通风机与屋顶通风机234
第一节多叶通风机概述234
第二节强前弯多叶通风机速度模型的分析和计算238
第三节叶轮几何参数的确定241
第四节多叶通风机叶片型线的绘制245
第五节多叶通风机的蜗壳247
第六节屋顶通风机251
参考文献255
■第十二章离心通风机的运转特性256
第一节失速与喘振256
第二节通风机的并联运行261
第三节通风机的串联运行265
第四节离心通风机调节综述267
第五节前导器调节271
参考文献277
■第十三章通风机的安装、启动与故障排除278
第一节通风机的安装278
第二节通风机启动时间计算282
第三节运行中应注意事项285
第四节故障及排除方法286
■第十四章离心鼓风机289
第一节能量方程289
第二节压缩功和效率291
第三节鼓风机的泄漏损失和轮盘摩擦损失297
第四节级数和叶轮主要参数的确定300
第五节鼓风机的固定通流部件306
第六节鼓风机的模型化326
参考文献331
■附录一332
■附录二336
■附录三337
■附录四338
■附录五339
■附录六通风机常用材料的力学性能340 
·