标题：环保空调
环保空调简介
又名节能环保空调,冷风机，冷气机,水冷空调，节能空调，中央空调，是国家倡导的节能产品！
环保空调原理
蒸发式降温换气机组原理：
根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，使空气经过实际换热面积为表面多倍的蒸发湿帘，将大量的热量吸收，从而达到降温的目的。  冀北极冰土空调降温原理图“多层波纹纤维叠合物”湿帘特性
核心部件是直接蒸发式湿帘—“多层波纹纤维叠合物”湿帘是瑞典的专利发明，它是经过特殊的“多层波纹纤维叠合物”，其特点是：有良好的吸水性能和通风性能，质地结实，耐水浸泡而不变形；耐腐蚀，正常使用寿命可超过5年。“澳蓝”使用的蒸发湿帘，其换热面积为表面面积的100倍，因而降温效果显著。
蒸发式降温换气机组换气原理
蒸发式降温换气机组适用于敞开式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经科瑞莱蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。  冷风机构造
环保空调适用场所
环保空调的适用范围：人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所，
如：礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等；　
有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所，
如：医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶 厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等；  环保空调案例有发热设备或高温的生产场所，
如：机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间：
需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室；适用于农业科研培植中心或基地。　
随着国民生活水平的整体提高、人们对健康的认识越来越强烈，对工作环境的要求也越来越高，一要有称心如意的薪水待遇，二还希望有一个健康舒适的工作环境。而且，保护环境，维护健康，也是当今全球集中的焦点。　
水冷式环保空调如今在家用机方面的开发已经成为一种趋势，必将为家庭空调节能作出应有的贡献。
环保空调选配
环保空调安装位置选择：
环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。
环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长  安装示例图（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。
环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。
环保空调安装说明
底出风机组挂墙式说明  环保空调底出风工程图
采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 三角支架焊接和安装要牢固；
2、 检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、 主机安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有外墙风管都要作好防水处理；
6、 主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、 风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第二：顶出风机组挂墙式安装说明
  环保空调顶出风工程图采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 支架焊接和安装要牢固；
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、安装必须水平；
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、外墙风管都要作好防水处理；
6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第三：锌铁瓦屋顶安装说明
  环保空调锌铁瓦屋顶安装图例技术要求：
1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
3、 安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
6、 四角必须加支撑架。
第四：水泥屋顶安装说明
  水泥屋顶安装图例技术要求：
1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
2、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
4、 安装必须水平；
5、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
7、 四角必须加支撑架。
环保空调送风弯管规格说明
1、 为保证送风阻力最小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。
环保空调底架及防震说明
防震安装方式：
1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。[1]
节能环保空调换气次数参考：
一般环境要求换气次数为25－30次/小时
人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时
有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数
机组数量的计算方法：
■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）)
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
■岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。
■室内各种不同安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。
怎样安装环保空调
环保空调又称冷风机、冷气机。环保空调安装主要有两部分：空调主机的安装于送风管的安装，一般情况下，在室外安装主机，空气通过送风管道进入室内。　　环保空调送风管道的安装方式：送风管道必须与空调的机型相匹配，送风管道要根据实际的安装环境及出风口数量来进行设计。假如送风距离要求在20米范围内，则一般采用直线安装方式。为了保持风速，超出20米的送风距离，一般采用变径方式，采用高风压及大风量集中送风。　　设计送风管道要注意，为了让整个空间送风均匀，所以出风口的安装间隔要合理。需要追求最小的风阻喝噪音是的送风管设计的基础。根据实际情况，定向送风要考虑工作岗位分布，同时也要注意管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。管道的分支太多户影响送风量，合理有效的分配分支的风量。在安装的时候应该尽可能缩短送风管道，因为直线送风比弯道的效果更好。　　环保空调室外安装方式：为使环保空调主机能更好的发挥其优势，不要采用回风方式运行，要用全新风运行。最好装在通风较好的地方，建筑物的中部是冷风输送最佳位置。　　主机安装应该注意：　　1、通畅的清新空气供应是环保空调对安装环境的要求，要有敞开或半敞开的门或窗。　　2、环保空调的支架要确保能支撑整个机体及维修人员的重量，最好采用钢管焊接而成。　　3、要做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。另外电源是直接连接室外主机的，所以应装有空气开关。　　安装时注意好以上几点，会有效的提高环保空调的使用效率，节约使用耗能，使用空间也会更好的享受到环保空调优越之处[2]。　　
环保空调选购
一款优秀的水蒸发制冷空调应该具备什么样的条件和指标呢？
环保空调是企业在新的世纪招工必备的一种车间设备。为员工提供更舒适的生产环境。因为其单位耗电量只是传统空调器的八分一左右，能为企业更节省生产成本。  环保空调工程图其实不论购买什么产品，质量、品牌、售后服务、价格等几个方面永远都是我们目光的关注点，蒸发式制冷式空调也同样如此。
在下面的内容里，我们就这几个方面进行具体的分析：
一、质量要有保障
1、看外观。外观越光洁、漂亮的产品，其使用的模具精度就越高。
2、看工艺。在选购产品时，可以看各结合处是否连接严密，使用的螺丝、按钮等小部件制作是否细腻、安装是否紧密、接触是否良好等等。
3、看部件。整机是由各零部件精密组合而成的，零部件的优劣直接关系到设备使用寿命和效果。因此，看主要配件是整个选择过程中最重要的一环。蒸发制冷空调的主要部件有：主控制箱，排污阀，水泵电机、风机。
主控制箱内装有控制线路板，是整个空调运行的控制系统，保证空调正常运行的各项指标都在这里进行调整。因此线路板设计的是否合理，使用元件的品质高低都将影响它运转的效果。不过，一般消费者很难对此进行准确的鉴定。在选择时候，可以问问销售人员其产品内部各元件的品牌等情况。
排污阀是蒸发制冷空调的一个关键部件。由于这种空调不使用制冷剂，是用循环水泵不间断内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋发过滤层上，室外空气进入蒸发降温介质CELDEK内与水充分进行热量交换，因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声风机压送入室内。而排污阀的作用就是对循环水中的杂质进行过滤净化，以保证效果。现在，高档的排污阀内置有高精度电磁元件，灵敏度很高。佛山西克姆机电设备有限公司自主研发了一种专利排污阀，在溢流、排水功能方面性能突出，不易阻塞和漏水。
水泵电机、风机是整个系统的运行动力。对于蒸发制冷空调的电机，最重要的就是要防潮效果好；一般的劣质电机很容易发生漏电，生锈等情况，严重的还可能因为进水烧坏电机。此外，电机的工作效率也是评估的一个重要方面每台机器的电机配比必须合理，否则就会影响工作效率。
二，服务要热情、即使最好的产品，也不可能永远无故障运行，良好的售后服务是解除后顾之忧最有效的手段。尽管我们在购买现场很难看到厂家的售后服务人员，但从业务员身上看服务是一种简单而有效方法。具备独立研发、生产的企业，其售后服务在技术方面一般都不会存在问题。因此，服务态度才是最重要的。
一个企业会将他的经营理念，企业文化全面贯彻到每个员工的工作之中。销售人员态度热情、精神饱满、用词专业等的企业，他内部的管理肯定是严格而有效的。同样，他的售后服务人员也肯定是素质较高，服务内容跟进及时。
三，品牌要有知名度
品牌是靠产品的质量和厂商的宣传完美结合打出来的。同时，具备较强品牌意识的厂家一般都有长远的战略规划，不会出现今天做这个产品，明天就消声灭迹的现象。因此，个人认为选购产品名牌优先。如果名牌企业的产品都不能保证，非名牌产品就更没有让我们信任的理由了。在产品选购之前要多留意媒体的报道、评价；比如专业杂志，展会，网络等等。
另外，在产品上必须贴有国家强制认证的“CCC”标志，没有这个许可标志的产品是不允许在市场中流通的。管理严格的企业还会通过ISO9000系列等国际通用质量体系认证。专家对于产品的评价、政府部门颁发的荣誉称号等也都可以纳入考虑因素。政府机关的认证，至少表明了这家企业在某个地区范围内获得的认可，具备的规模，肯定比什么都没有的企业会要好得多。
四，售价要合理
对于价格，我认为并不是说产品单纯的售价，而更多的是你打算花多少钱来购买设备。现在市场上生产蒸发制冷空调设备的厂家有近十家，竞争相当厉害，价格也比较透明。因此同一档次的产品价格相差都不会不会很大。反而如果一个产品价钱便宜得太离谱，倒是值得引起注意。毕竟，生产设备的引进，配件材料的采购，经营管理的费用等等都是用钱建立起来的，任何厂家都不会做亏本生意。
五，选型要恰当
蒸发式空调设备的购买与其它传统空调选购基本一样：应该选购恰当的型号。
蒸发式空调适用于需要户开放、有发热设备及高温热源、且对空气质量要求较高、人员密集需要快降温、有污染性气体或异味浓烈的家庭、工厂、商场等场所，选用蒸发式节能环保空调要充分了解空调安装现场的实际情况，比如安装场所的名称、位置、结构；再根据不同型号空调的性能特点（如风量、送风距离、外型尺寸等）结合现场的实际情况进行选型，选小了达不到效果，选大了造成浪费。
环保空调维护保养
1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
2）、为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品：
a)环境温度：18℃——45℃
b)环境相对湿度：≤85%；
c)大气压：86Kpa-106Kpa；
d)供水需经软化处理，供水温度≤45℃,供水压力：0.15-0.6Mpa；
e)电压偏差不超过额定电压的±10%；
f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g)无腐蚀性的环境。
3）、本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。
4）、在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。
5）、为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗 或安装其他机械通风设备。
6）、本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
7）、安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。
8）、为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。
9）、对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。
10）、本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。
预防性维护保养：
1）、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
2）、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
3）、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。
4）、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。
5）、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。
警告:
1、以上事项请用户严谨遵守，如是不正确使用机器所发生的意外，厂家无义务承担责任。
2、请勿自行进行改装、维修、移装机器。以上工作均需要专业人员完成，否则有可能造成意外。
清洗环保空调主机
环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。
1、断开空调机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。
2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦类同）。
3、小心拆下八块过滤网（或湿帘），用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高
以免冲坏过滤网和湿帘）。
4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
5、用清水将主机的底盆冲洗干净。
6、将八块过滤网（或湿帘）重新装回主机。
7、重新接上环保空调的主电源，过5分钟后再执行其它操作。
注：高空作业时必系安全带，做好安全工作。
环保空调使用细节
加入池口的水应该为清洁水，以保持环保空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水（池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.）对于水帘+环保空调控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好，以免杂物进入机内,防止灰尘.
环保空调基础知识
对于环保空调的核心是什么呢？不知大家有了解过吗?对于环保空调主要的核心是蒸发过滤网,而蒸发过滤网主要采用多层波纹状的纤维叠合起来,实际蒸发面积相当于蒸发过滤网所占面积100倍.快速蒸发,并且通过空气与水热交换,实理了空气的降温,并且通过通风系统送入机房,从而达到通风降温的目的.
环保空调采用了普通的自来水,通过一些技术一方面实现水资源的部分回收,一方面确保机房不能进水.环保空调通常情况下的降温幅度可达到3到15摄氏度，具体的降温幅度主要取决于环境的湿度。越干燥的地方，蒸发效果越好，降温幅度就越大.[3]
环保空调清洗方法
在清洗环保空调时需要断开电源,折开空制板，以防有人误导开关，造成危险.拧下环保空调过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当然湿帘的拆法也是如此。
小心的拆下环保空调四块过滤网，用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘。
用胶袋套住环保空调，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。用清水环保空调的底盆冲洗干净。
将四块过滤网或者湿帘重新装回环保空调上面.然后重新接上环保空调的主电源，过几分钟后再执行其它的操作.[4]
环保空调注意事项
当我们在使用湿帘冷风机前,首先我们就需检查水池中是否有尘土等一些杂物,在每年使用期内应清洗1—2次，加入池中的水应为自来水或其它清洁水。
1. 风机是湿帘冷风机的心脏，若发生故障应立即切断电源，及时请电工修理。安装时要注意接好地线，拆装叶轮时要小心，以免使叶片变形与箱体相碰。
2.湿帘冷风机浮球阀若控制失灵，发现池中缺水或溢流滴水时，应及时调整或更换。
3.如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口尤其是是喷水管路上的小孔是否堵塞，并检查喷水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度应大于80mm。
4.由于湿帘冷风机的风机是低压型的(静压、动压均小)故不在能在冷风机出风口用加长管道的办法来远距离送风。
5.湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。
8、冬季冷风机不用时，要将池内水放净，并用塑料布或棉布把箱体包扎好，以免风沙进入室内。
环保空调异味解决方法
第一主要因素是因为环保空调没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用环保空调时，灰尘积到滤网上面，对此环保空调就会散发出一种异味.
1.当环保空调使用一段时间后,里面的里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.
2、因为环保空调在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把环保空调关了以后，那没有干燥防霉功能的环保空调就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了。
其实对于出现这种现象是正常的,而不是环保空调本身的质量有问题,而在于维护保养.当发生这种情况的时候,我们只要把灰尘擦除,把滤网洗干净.注意一点:水质一定要好,要保持干净清晰.[5]