标题：机房
释义
词目：机房
拼音：jī fáng
详细解释
1. 旧时从事丝、棉织业的手工业作坊。
《儒林外史》第三十回：“打听得这位姑娘，在 花牌楼 住，家里开着机房。”
2. 装有动力机器的房子。 
杨朔 《龙马赞》：“本来每天要三十人轮流管理三个机房，现在只需三个人便绰绰有余了。”
基本概念
概念一旧时手工、丝棉织业的工作场所和生产单位的通称。明清官办染织局、织造局中纺织工场称机房。民间以织造为专业的机户，苏州、南京称机房，杭州称机坊。这些机房（坊）置备织机，自织自销或领料代织；大多由业主本人、家属和学徒在内生产，亦有雇用短工的。清末机电丝织业兴起，机房遂趋衰落。 
《清朝续文献通考·实业考八》：“（织绸缎业私人经营者）往时无所谓工场。在丝织业发展之区，人民于家中置木机从事织造，普通多称机房。有自织、代织之分。代人织者，原料由人供给。此种雇主，江浙等处称为账房，皆饶有资本之绸商，各埠有代彼趸卖之店，名为分庄。”这种绸缎织造业有一定的分工，以南京为例，陈作霖《凤麓小志·记机业》：“开机之家，谓之账房；机户领织，谓之代料；织成送缎，主人校其良楛，谓之雠货。”乾隆、嘉庆年间，南京的机房共有织机三万张，其后减少到一万七八千张。概念二现在指电脑学习室。概念三在IT业，机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者  机房企业等，存放服务器的，为用户以及员工提供IT服务的地方，小的几十平米，一般放置二三十个机柜，大的上万平米放置上千个机柜，甚至更多，机房里面通常放置各种服务器和小型机，例如IBM小型机，HP小型机，SUN小型机，等等，机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求，非专业项目人员一般不能进入，机房里的服务器运行着很多业务，例如移动的彩信、短消息，通话业务等。机房很重要，没有了机房，工作、生活都会受到极大影响，所以每个机房都要有专业人员管理，保证业务正常运行！
现在，机房就是互联网数据中心，简称IDC。
互联网数据中心
互联网数据中心（Internet Data Center）简称IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。 
通过使用电信的IDC服务器托管业务，企业或政府单位无需再建立自己的专门机房、铺设昂贵的通信线路，也无需高薪聘请网络工程师，即可解决自己使用互联网的许多专业需求。 
IDC主机托管主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。比如网站发布，单位通过托管主机，从电信部门分配到互联网静态IP地址后，即可发布自己的www站点，将自己的产品或服务通过互联网广泛宣传；虚拟主机是单位通过托管主机，将自己主机的海量硬盘空间出租，为其他客户提供虚拟主机服务，使自己成为ICP服务提供商；电子商务是指单位通过托管主机，建立自己的电子商务系统，通过这个商业平台来为供应商、批发商、经销商和最终用户提供完善的服务。 
IDC是伴随着互联网不断发展的需求而迅速发展起来的，成为了新世纪中国互联网产业中不可或缺的重要一环。它为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。
目前对IDC(互联网数据中心)还没有一个权威的定义，但它比传统的数据中心有着更深层次的内涵，它是伴随着互联网不断发展的需求而发展起来的对为ICP、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。数据中心在大型主机时代就已出现，那时是为了通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护，以达到专业化管理和降低运行成本的目的。
IDC是对入驻（Hosting）企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟其分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。
IDC的两个特征
在网络中的位置和总的网络带宽容量，它构成了网络基础资源的一部分，就像骨干网、接入网一样，它提供了一种高端的数据传输（Data Delivery）的服务，提供高速接入的服务。网络带宽容量IDC起源于ICP对网络高速互联的需求，而且美国仍然处于世界领导者位置。在美国，运营商为了维护自身利益，将网络互联带宽设得很低，用户不得不在每个服务商处都放一台服务器。为了解决这个问题，IDC应运而生，保证客户托管的服务器从各个网络访问速度都没有瓶颈。在网络中的位置IDC不仅是数据存储的中心，而且是数据流通的中心，它应该出现在Internet网络中数据交换最集中的地方。它是伴随着人们对主机托管和虚拟主机服务提出了更高要求的状况而产生的，从某种意义上说，它是由ISP的服务器托管机房演变而来的。具体而言，随着Internet的高速发展，网站系统对带宽、管理维护日益增长的高要求对很多企业构成了严峻的挑战。于是，企业开始将与网站托管服务相关的一切事物交给专门提供网络服务的IDC去做，而将精力集中在增强核心竞争力的业务中去。可见，IDC是Internet企业分工更加细化的产物。
物理环境
作为机房（电脑学习室/数据中心），它的物理环境是受到了严格控制的，主要分为几个方面：温度、电源、地板、防火系统。温度说到温度，一般用的都是空调了。空调用来控制数据中心的温度和湿度，制冷与空调工程协会的“数据处理环境热准则”建议温度范围为20-25℃(68-75℉)，湿度范围为40-55%，适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃。在数据中心电源会加热空气，除非热量被排除出去，否则环境温度就会上升，导致电子设备失灵。通过控制空气温度，服务器组件能够保持制造商规定的温度/湿度范围内。空调系统通过冷却室内空气下降到露点帮助控制湿度，湿度太大，水可能在内部部件上开始凝结。如果在干燥的环境中，辅助加湿系统可以添加水蒸气，因为如果湿度太低，可能导致静电放电问题，可能会损坏元器件。电源机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或柴油发电机组成备用电源。为了避免出现单点故障，所有电力系统，包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说，要同时连接到两个电源，以实现N+1冗余系统的可靠性。静态开关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。地板机房的地板相对瓷砖地板要提升60厘米(2英尺)，这个高度现在变得更高了，是80-100厘米，以提供更好的气流均匀分布。这样空调系统可以把冷空气也灌到地板下，同时也为地下电力线布线提供更充足的空间，现代数据中心的数据电缆通常是经由高架电缆盘铺设的，但仍然有些人建议出于安全考虑还是应将数据线铺设到地板下，并考虑增加冷却系统。小型数据中心里没有提升的地板可以不用防静电地板。计算机机柜往往被组织到一个热通道中，以便使空气流通效率最好。防火系统机房的防火系统包括无源和有源设计，以及防火行动执行计划。通常会安装烟雾探测器，在燃烧产生明火之前能够提前发现火警，在火势增大之前可以截断电源，使用灭火器手动灭火。在数据中心是不能使用自动喷水灭火装置的，因为电子元器件遇水后通常会发生故障，特别是电源未截断的情况下使用水灭火情况会变得更糟。即使安装了自动喷水灭火系统，清洁气体灭火系统也应早于自动喷水灭火系统启动。在数据中心还应该安装防火墙，这样可以将火源控制在局部范围内，即便是发生火灾也可以将损失减到最低
机房如何管理
1.严格管理，贯彻始终
机房管理是项看得见、摸得着的实际工作，面对诸多因素和关系，必须“严”字当头。首先是部门领导和机房的管理人员一定要有从严管理的指导思想。新建机房从一开始使用就要严格管理、严格要求，并使这种严格思想贯彻落实到管理工作的全过程和机房使用的始终。在实际工作中要常讲、常查，要不怕得罪人，必要时还要制定各种奖惩措施。
2.健全制度，依章行事
建立健全计算机机房各项规章制度是做好机房管理关键。有了章法，机房管理就有了依据，严格管理的指导思想也能落在实处。在机房日常管理工作中根据实际需要，可制订《机房设备维护管理制度》、《机房安全保卫制度》、《机房管理制度》、《机房值班员守则》等规定和制度。使机房的日常管理工作有章可循，有据可依。
3.定期检修，重视完善
机房以及有关设备也有老化、更新、修复等问题，除进行日常的检修另外，还应对机房建设时存在的缺陷、机件的磨损、老化、紧固件的松动、装修变形等问题定期检修、更改或完善。坚持每年定期对机房整修一次。调整活动地板、检测安全防火设备、空调设备检修、除尘、玻璃隔断调整坚固、照明设备检修、安全防盗、建立健全机房管理制度。
4.机房管理涉及多方面的问题，重视学习、加强宣传是提高机房管理效率的重要措施。
一是学制度，就是积极组织有关人员学习机房管理的各项制度和规定，使新、老同事人人皆知，条条搞清，提高大家遵守机房各项管理制度的自觉性,使每个人自觉用有效的制度约束自己;二是学各种设备的正确操作方法。如：配电系统、地线系统、空调、防火设备、UPS等正确的操作方法，从而杜绝因操作不当造成的人为事故;三是加强宣传，机房是公共办公场所，大家都应自觉维护和遵守正常的机房工作秩序。保证计算机管理工作有序进行，提高计算机运行效率，促进计算机应用工作顺利开展。
服务器租用及机房介绍
东莞电信东城枫桦园IDC是2006年道滘IDC的扩容工程，该工程2006年5月动工，已于2007年3月全部建成完工。总共七层，是中国电信下属的，提供高档次、全方位服务的互联网数据中心。东莞电信互联网数据中心以标准电信级A级机房和中国电信的强大的网络资源为依托，以高度自动化的管理系统和高度可扩充的设施系统，为不同用户提供安全、可靠、快速、全面的数据存放业务及其它增值服务。同时，东莞电信互联网数据中心作为广东省电信有限公司在广东省地区的三家旗舰中心之一，为用户提供全国联动的“一站式”IDC服务。
机房安全保障
7x24小时专业保安值勤，采用指纹门警、IC门禁卡系统，7x24小时瑞典AXIS数字视频监控系统。
防盗、防非法闯入报警系统：机房及重要出入口均装有双监探测器；随时进行布防和撤防，能及时报警及打印报警信息，大楼共设有15个双监探测器。
电视监控系统：在公共区域和出入口处、机房内机架间、VIP机房、核心机房、网管中心、动力机房，楼梯与走廊，电梯等均装有高清晰度彩色摄象机，一期共装有15台摄象机。17英寸大屏幕监视器使得每一监视点都清晰可见，并进行7×24全方位闭路电视监控录像。
专业保安人员365天24小时保卫大楼。
空调系统
IDC机房采用活动地板下送风，电源机房采用上送风的方式精确控制机房空间的温度及湿度。机组制冷功率完全能满足机房设备制冷功率要求并有较大冗余，为客户的网络系统提供最佳运行条件。
电力保障
机房采用双路市电输入，分别为主用和备用，2套400KVA 2+1并机电源，每台主机各配置1200AH后备电池1组。提供多重电源保障，具有多套双路冗余1+1UPS，油机负荷约为2404KW，还配备有两台1200KW大容量柴油机发电机组、大容量电池和移动油机，从而保障充足、持续的电力供应，保证99.99%以上的持续供电率。机房各独立区域均提供主备双路电源。
消防系统
机房消防系统使用大楼管网式气体自动灭火消防系统，灭火药剂为烟烙尽，采用高灵敏度的早期烟雾探测报警系统，保证在第一时间发现火灾隐患，并自动启动气体灭火系统在保证设备正常运行的情况下实施灭火。大楼设有一台专用消防电梯及一座防烟楼梯，并在楼道及机房内醒目位置设有安全指示牌，提示机房内人员在发生火情时能以最快速度远离危险区域。
[1]