标题：同心水库
概况
重庆市璧山县同心水库位于河边镇龙江村，原名天星水库，距县城约6km，属长江水系璧南河右岸支流，库区由三条溪沟汇成，集雨面积20.4平方公里。于1958年10月动工修建，1960年6月坝高为8m时，被洪水冲毁。1970年重新动工建设，1972年3月坝高为26m时，大坝内外坡均产生严重滑坡，坝顶出现裂缝。针对病险，当时采取了加宽基础，抛石压脚，放缓边坡，坝顶裂缝开挖回填等措施，整个水库工程于1975年5月竣工，并改名同心水库。当时，水库大坝为均质土坝，最大坝高25.91m，坝顶高程346.90m，坝顶长219m，坝顶宽5m，溢洪道为旁侧开敞式溢洪道，堰顶净宽28m，侧槽宽2～10m，溢洪道全长118m。
2008年再次整治后水库大坝为均质坝，坝高26m，坝顶宽4m，坝顶长219m，坝顶高程346.78m，总库容1386万立方米，正常库容1154万立方米，兴利库容820万立方米，水域面积0.119万亩,设计灌溉面积2.03万亩，实际有效灌溉面积1.99万亩,其中自流灌溉1.168万亩，电力提灌0.822万亩。同心水库与盐井河水库（正常库容728万立方米，有效库容613万立方米）联合调度运行，它是一座以县城供水、农业灌溉为主，兼有防洪（下游有12万人的璧山县城、驻璧部队、319国道线等重要设施）等综合利用的中型骨干水利工程。
同心水库整治情况
过去，同心水库工程建设周期长、质量较差，经多年运行后出现的主要问题是：坝基、坝肩、底涵渗漏，溢洪道损毁且功能不完善等。四川大学工程设计研究院于2000年11月对大坝进行了安全鉴定，其结论为三类坝，国家水利部大坝安全管理中心进行了核查，同意三类坝鉴定结论意见。因此，必须对同心水库进行除险加固，完善工程管理设施，确保水库的正常运行。
璧山县水务局委托重庆市水利电力建筑勘测研究院进行了除险加固工程设计，2001年9月完成了《璧山县同心水库除险加固工程初步设计报告》，2003年10月完成了施工设计。
重庆市水利局、重庆市发改委以渝水水复[2003]19号批复同意同心水库除险加固整治方案。2004年2月开工整治，2005年4月整个主体工程完工并投入运行。
同心水库除险加固工程完成总投资1690万元，其中国债1100万元，县自筹590万元。
1．大坝
（1）坝体及坝基防渗灌浆
对坝基和坝肩，在坝顶布置帷幕灌浆孔一排（老河床坝基帷幕灌浆布置2排孔），孔距3m，灌至基岩相对不透水层；对坝体与坝基接触面采用水泥浆进行接触灌浆；对坝体进行劈裂灌浆，孔距6m。帷幕灌浆为纯水泥，浆劈裂灌浆为粘土浆。
（2）上游坝坡
将原坡比1:1.76、1:2.07、1:3.0分别放缓为1:2.0、1:2.75、1:3.5;在高程333.78m（死水位）以下采用块石抛填压脚，该高程以上采用边长0.3m，厚0.15m的六边形C15预制砼块护坡。
（3）坝顶
按公路路面结构要求进行布置，路宽5m（包括上游侧防浪墙和下游侧栏杆），路面从上至下依次为0.2m厚C20砼面层、0.15m厚小碎石垫层、0.3m厚手嵌片石基层。坝顶上游侧设M7.5水泥砂浆砌条石防浪墙，墙高1.2m、厚0.6m，坝顶下游侧设1.2m高、0.3m条石花墩栏杆。
（4）下游坝坡
对下游坝坡进行修补和完善，采用厚0.15m的六边形C15预制砼块护坡，美化环境，完善纵横排水沟。
2．溢洪道
（1）溢洪道侧槽冲毁部分全部采用M7.5浆砌块石填补恢复后，再用0.3m厚C20钢筋砼浇筑底板；对溢流堰侧墙采用0.3m厚C20挂筋砼进行加固。
（2）溢洪道陡槽边墙进行修整和完善，陡槽末端增设消力池，池底高程305.5m，底板采用C15块石砼浇筑，边墙采用M7.5浆砌条石衬砌。
（3）消力池末端增设导流明渠，长80m，宽10m，高1.5m，渠底比降1%。底板为0.3m厚M7.5浆砌条石衬砌，两边侧墙为重力式档土墙，采用M7.5浆砌条石衬砌。
（4）原人行桥改为钢筋砼公路桥，桥面宽5.0m，跨度10.6m，桥面两边设预制砼栏杆。
3．非常溢洪道
采用均质土坝填平非常溢洪道，上下游护坡与原坝内外坡一致，上游坡比1:2.0、下游坡比1:1.85；坝后设高1.5m的排水棱体。
4．放水设施
（1）整修放水竖井，替换竖井旋梯，更换拍门4个，增设φ14防锈钢丝绳300m的手动卷扬机2台。
（2）整修南干渠渠道明渠92m，更换原砼水管为DN250球墨铸铁管2000m。
（3）修复放空底涵，对原消力池顶拱重新进行防渗处理，并修建放空竖井。放空竖井内空直径2.0m，高19.4m，竖井前沿设净空尺寸1×lm平板钢闸门，以作检修用，采用手电两用葫芦起吊；井内设DN600手电两用闸阀一个，用钢管将库水引入原消力池内。
5．防汛公路
按四级公路标准改造水库防汛公路3.5km,，路面采用0.25m厚C20砼硬化，宽3.5m，两边设置M7.5条石路肩各0.75m，路基总宽度为5.0m，每隔300m设置6.5m宽错车道。
6．观测设施
设置大坝变形、渗流、水位、库容等自动化观测系统。
7．附属工程
新建管理综合楼1335㎡，完善管理处范围内的地坪、花台、围墙等其他附属设施。
整治浅释
同心水库除险加固工程自2005年5月开始蓄水至今，经过2年多时间的运行表明，该工程整治取得了较好的效果。
1．消除病险
通过对水库大坝、坝肩、坝基进行灌浆处理及坝坡、坝顶整治后，坝体、坝基渗漏水量从加固前的12.0L/S，下降到0.294L/S，小于坝体渗流稳定渗流量的理论计算值0.33L/S，大坝安全状况得到明显改善，病险水库已销号。
2．改善工程特性
实施除险加固工程后，工程效益已初步显现，满足和达到了国家规定的防洪标准，使其防洪预案得以落实，大坝的安全隐患得以消除。水库的调洪调蓄功能大大增强，减轻了县城防洪的压力，防洪效益十分明显。
通过除险加固，原坝肩、坝基渗漏水骤然减小，通过2年多时间的蓄水运行，大坝上下游坝坡稳定，无变形和塌陷产生。水库管理处拆除了原来的危房700㎡，新建砖混结构房屋1600㎡，改善了办公和住宿条件；同时设置了水库大坝变形、水位、库容、渗漏自动观测设施，工程管理设施大为改善，为同心水库工程步入正轨化管理创造了有利条件。
3．提高了水库经济效益
同心水库除险加固后，取得了显著的经济效益。一是恢复了农田灌溉面积1.12万亩，每年可增加农业灌溉水费收益20.52万元；二是提高了对县城供水的保障率，2006年，璧山县遭受了百年不遇的特大干旱，给全县经济社会带来巨大损失，由于同心水库经过整治后比上年多蓄水435万立方米，因此，在特大干旱时，县城供水基本未受到影响。据测算，城镇供水保证率从整治前的70%提高到了95%，平均每年可增加城镇供水量230万立方米，增加供水收入155.25万元(同心水库供水综合价格为0.675元/立方米)；三是每年可增加水产养殖收入3.07万元（同心水库由于是饮水水源水库，故只能进行少量的淡水养鱼）。
4．产生了显著的社会效益
同心水库除险加固后，水库下游的近20万人民群众（县城约12万人）的生命财产安全得到了可靠保障。水库恢复正常蓄水，取消限蓄水位的限制，每年可多蓄水500多万立方米，使灌区农田的灌溉保证率明显提高，为灌区的农业高产稳产创造了有利条件,同时为璧山县城提供了充足的水源保障。2007年7月17日，璧山县遭遇了百年不遇的特大洪涝灾害，全县水利工程共拦蓄洪水3350万立方米。其中，距璧山县城上游6公里的同心水库，在“7.17”洪灾中仅8小时就拦蓄洪水520万立方米（非溢洪情况下），大大减轻了洪水对璧山县城和璧南河下游的洪水威胁，降低了洪灾损失。经测算，通过同心水库洪水的拦截和削峰，使璧山县城淹没水深降低了1.2m，淹没时间减少了4h以上，可减少各类直接经济损失5000万元以上，对璧山抗御百年不遇的洪涝灾害，最大限度地降低洪灾损失发挥了巨大作用。
创建国家级水利工程
2010年12月8日，水利部国家级水利工程管理单位考核验收专家组一行，在重庆市水利局相关负责人和璧山县水务局相关领导陪同下，对璧山县同心水库创建国家级水利工程管理单位进行了考核验收。
专家组一行深入到水库进行了实地查看。在听取工作情况汇报后，专家组表示同心水库各项硬件设施完善，报告数据资料详尽，工作管理精细、规范，各项指标都达到规定标准。因此，一致同意同心水库管理处通过考核验收，成为重庆市首批获得该殊荣的两家水管单位之一。
图片