标题：陕西翔宇通信工程有限公司
公司简介
公司自投入运营以来，始终坚持社会效益和经济效益并举的经营指导思想，以“优质、高效、安全、快捷”为宗旨，以“建设一流队伍、实行一流管理、提供一流服务、创造一流业绩”为目标，坚持“内强素质、外塑形象”，狠抓经营管理和服务质量，积极开拓通信市场，努力打造“陕西翔宇通信”品牌形象，实现了跨越式发展。公司始终以团结、求实、开拓、奋进为企业精神，始终恪守：质量第一、服务第一、誉第一的原则，公司建立了符合市场和现代企业要求的经营运作模式和管理机制。有一套较科学的经营管理制度、通信服务制度、通信作业规范化操作程度和标准。建立了较为完善的服务质量跟踪管理和服务质量监督保证体系，为公司高效、有序运作，优质服务提供了可靠保障。 公司运营多年，在通信工程服务中做到了优质、安全，万无一失，得到了客户的一致好评和信任，而且得到了各级领导的肯定和社会各界的广泛赞誉，“陕西翔宇通信”已成为古城西安一道靓丽的风景线。
企业文化
  总经理——刘楠陕西翔宇通信工程有限公司自创建以来，经公司全体干部职工的努力，历经多年的建设发展，公司从无到有，从小到大，现发展成为一个大型现代化电线电缆架设企业，公司架设的高低压电线电缆在市场上享有很高声誉，这些成绩的取得，离不开一贯支持和爱戴陕西翔宇通信的广大用户及朋友们，我谨代表公司全体员工向您们表示衷心感谢。 
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，在崭新的时代，我公司将继续秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，坚持以诚信为本，用户至上，互惠互利，实现双赢的经营方针，高起点、高标准地不断完善公司内部管理，将技术、装备、环境不断提高，我们将竭诚为广大用户提供一流产品、一流服务，携手共创美好未来。
经营理念
一、 经营理念：诚信经营 优质高效 服务为本 
经营理念是企业经营者对社会承担责任的核心价值观的集中体现。"诚信经营，优质服务"的经营理念准确反映了公司多年来坚持市场和顾客导向的治业理念和以服务为客户创造价值的经营道德观。诚信经营既是市场经济对企业的基本道德要求，也是公司讲诚信、重信誉的经营风格的具体体现，它反映了我们实事求是、克已守信的经营承诺；优质服务表明我们追求以超值的、零距离的服务最大限度地满足客户需求的服务宗旨。 
二、企业精神：以人为本 创建和谐 
企业精神是企业为实现自己奋斗目标所倡导的精神，是企业在长期的生产经营过程中所形成的被广大员工所认同的先进意识。 
"以人为本"的企业价值观就是把人作为公司发展的根本，它奉行的是以人才开发为核心，以用人、分配机制改革为动力，以事业吸引人，以情感凝聚人，以发展鼓舞人的原则，追求的是把人才视为企业竞争优势的核心来源，最大限度地发掘人的潜力；它意味着把公司的发展和员工自身的发展结合起来，使员工拥有足够的成长空间；意味着要创造一个人人参与、发挥集体协作精神、鼓励创新、开放坦诚的工作环境；意味着要关心员工福利、营造和谐温暖的公司生活。 
"创新"是公司发展的灵魂，是一种与时俱进、勇于超越过去、敢于超越自我的、敢闯敢试的工作方式，它包括观念创新、管理创新、技术创新、市场创新、服务创新等多个层面；"高效"是衡量员工工作效能的准则，具体内涵包括高标准、高速度、高效率、高效能、高质量、高效益，它要求我们全体员工以最快的速度、最小的投入，生产最好的产品，提供最好的服务，创造最好的效益，贡献企业，服务社会。 
三、员工行为准则：敬业 自律 自强不息 团队协作 
员工行为准则是被员工所广泛认同的一种先进群体意识，是公司倡导的企业风尚和员工自觉自愿遵守的行为规范。 
"敬业"是公司每一位员工对企业深厚情感与崇高使命感的集中体现，也是职业行为准则的具体体现，严格按照岗位职责，热爱本职工作，努力把工作做得最好，是对每一位员工的基本要求; 
"合作"强调的是团结一致的团队协作精神，倡导的是团结和谐的人际关系以及为实现工作目标共同协作的精神。 
"自强"要求员工不断提高工作技能和综合素质，增强自身竞争实力，工作积极上进，学习积极进步，生活乐观向上； 
"自律"是每一位员工正确处理国家、集体、个人利益关系的根本准则，它要求员工诚实正直，忠于职守，忠于企业，自我管理，自我控制，自我约束。 
四、企业形象用语：真诚服务 争创一流 
它是企业与客户双方利益都得以实现的双赢目标，体现了顾客至上的原则。这不仅仅是一名广告词，更是公司日复一日、年复一年以真诚的心对客户所赢得的盛誉。我们正是以自己的真诚，营造起厂家与客户之间的密切关系，不仅使客户通过与我们的合作获得竞争优势，也使我们获得广泛而牢固的信任与支持，为公司的发展奠定广阔的市场基础。
光缆施工方案
一．工程概述施工内容包括：
1． 光缆敷设
由小区千兆交换机架空或管道敷设光缆至各住宅楼的楼宇百兆交换机；
2． 五类线敷设
楼宇百兆光交换机到级联百兆电交换机敷设五类线，单元之间电缆交接箱敷设大对数电缆，各机箱内电缆接续。
3． 光缆接续
光缆分路焊接点的熔接。
4． 换机机箱安装，电源安装和电源线敷设以及单元接续箱的安装。
二．工程步骤及技术（一）光缆的施工
光缆的户外施工：
较长距离的光缆敷设最重要的是根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的，还要注意土地的使用权，架设的或地埋的可能性等。按照施工设计和施工图纸合理施工。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时，其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。
1． 户外架空光缆施工采用吊线托挂架空方式，包括挂钩加挂、整理。
2. 户外管道光缆施工：
A. 施工前应核对管道占用情况，清洗、安放塑料子管，同时放入牵引线。
B. 计算好布放长度，一定要有足够的预留长度。详见下表： 
自然弯曲增加长度(m/km)人孔内拐弯增加长度(m/孔)接头重叠长度(m/侧)局内预留度(m)备注50.5~18~1015~20其它余留安设计预留C. 一次布放长度不要太长(一般2KM)，布线时应从中间开始向两边牵引。
D. 布缆牵引力一般不大于120kg，而且应牵引光缆的加强心部分，并作好光缆头部的防水加强处理。
E. 光缆引入和引出处须加顺引装置，不可直接拖地。
D. 管道光缆也要注意可靠接地。
3. 直接地埋光缆的敷设：
A. 直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘，标准见下表：
B. 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。
C. 沟底应保正平缓坚固，需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。
D. 敷设时可用人工或机械牵引，但要注意导向和润滑。
E. 敷设完成后，应尽快回土覆盖并夯实。
直埋光缆埋深标准
敷设地段或土质埋 深 (m)备 注普通土（硬土）≥1.2
半石质（沙砾土、风化石）≥1.0
全石质≥0.8从沟底加垫10cm细土或沙土流沙≥0.8
市郊、村镇≥1.2
市内人行道≥1.0
穿越铁路、公路≥1.2距道渣底或距路面沟、渠、塘≥1.2
农田排水沟≥0.8
4. 建筑物内光缆的敷设：
A. 垂直敷设时，应特别注意光缆的承重问题，一般每两层要将光缆固定一次。
B. 光缆穿墙或穿楼层时，要加带护口的保护用塑料管，并且要用阻燃的填充物将管子填满。
C. 在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道，待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。
施工准备
制定施工组织方案和安全措施。
⑴组织措施：
设定总指挥、现场负责人、技术负责人、安全员和施工班成员，线路需停电和输工作标由安全员负责，施工班接到安全员工作许可通知后方可进入现场施工。
⑵施工方案：
1.采用张力放线和紧线。
2.先放牵引绳，再将光缆牵引。
3.施工班对负责地段的施工工具和杆塔夹具提前做好准备。
4.施工工具、牵引绳、光缆由施工班组织运往工地。
5.光缆金具、附件、材料由专人负责。
6.沿线跨越带电线路及障碍采用吊线滑轮组牵引过滑轮。
光缆搬运及敷设中的技术要点
1. 光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立，严禁将缆盘平放或叠放，以免造成光缆排线混乱或受损。 
2. 短距离滚动光缆盘，应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动，并注意地面平滑，以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止长距离滚动。
3. 光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行，严禁直接从车上滚下或抛下，以免损坏光缆。 
4. 敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力，必要时应询问光缆相关机械强度指标。
5. 敷设时应严格控制光缆的弯曲半径，施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。
6. 光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲，必要时宜采用倒“8”字方法，使光缆始终处于无扭状态，以去除扭绞应力，确保光缆的使用寿命。
7. 光缆接续前应剪去一段长度，确保接续部分没有受到机械损伤。
8. 光缆接续过程应采用OTDR检测，对接续损耗的测量，应采用OTDR双向测量取算术平均值方法计算
光缆接续与终端
（1）光缆分路焊接点的连接采用永久性光纤连接(熔接)。这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低，典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时，需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作，而且连接点也需要专用容器保护起来。
（2）光纤接续后应排列整齐、布置合理，将光纤接头固定、光纤余长盘放一致、松紧适度，无扭绞受压现象，其光纤余留长度不应小于1.2m。
——（3）光缆接头套管的封合若采用热可缩套管时，应按规定的工艺要求进行，封合后应测试和检查有无问题，并作记录备查。
——（4）光缆终端接头或设备的布置应合理有序，安装位置须安全稳定，其附近不应有可能损害它的外界设施，例如热源和易燃物质等。
——（5）从光缆终端接头引出的尾巴光缆或单芯光缆的光纤所带的连接器，应按设计要求插入光配线架上的连接部件中。如暂时不用的连接器可不插接，但应套上塑料帽，以保证其不受污染，便于今后连接。
——（6）在机架或设备（如光纤接头盒）内，应对光纤和光纤接头加以保护，光纤盘绕方向要一致，要有足够的空间和符合规定的曲率半径。
——（7）屋外光缆的光纤接续时，应严格按操作规程执行。光纤芯径与连接器接头中心位置的同心度偏差要求如下：
——①多模光纤同心度偏差应小于或等于3μm；
——②单模光纤同心度偏差应小于或等于1μm。
——凡达不到规定指标，尤其超过光纤接续损耗时，不得使用。应剪掉接头重新接续，务必经测试合格才准使用。
——（8）光缆中的铜导线、金属屏蔽层、金属加强心和金属铠装层均应按设计要求，采取终端连接和接地，并要求检查和测试其是否符合标准规定，如有问题必须补救纠正。
——（9）光缆传输系统中的光纤跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前，应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部，要求清洁干净后才能插接，插接必须紧密、牢固可靠。
——（10）光纤终端连接处均应设有醒目标志，其标志内容应正确无误，清楚完整（如光纤序号和用途等）。
（二）五类双绞线的施工
根据实际情况，双绞线采用墙内穿管和室外明线敷设两种施工方式，管内穿线应将讲究穿线方法及对标号和余长的处理，以及穿线过程中的保护电缆的。室外明线敷设应在双绞线外穿上PVC管，以保护线缆以防遭到破坏。双绞线的安装应三人一组,线路过长必须接力安装,敷设中应注意减轻线的拉力,以防止绞线损伤。所有线路敷设完毕,必须在两端用强力不干胶做好标记。
敷设缆线应采用人工牵引，单根大对数的电缆可直接牵引不需拉绳。敷设多根小对数（如4对对绞线对称电缆）缆线时，应组成缆束，采用拉绳牵引敷设。牵引速度要慢，不宜猛拉紧拽，以防止缆线外护套发生被磨、刮、蹭、拖等损伤。必要时在缆线路由中间和出入口处设置保护措施或支撑装置，也可由专人负责照料或帮助。
（三）设备安装
电源安装及电源线的敷设按照国家有关强电安装标准进行，楼宇交换机箱的安装应符合甲方的要求，保证安装质量的同时应讲究美观。
（1） 机架、设备的排列位置和设备朝向都应按设计安装，并符合实际测定后的机房平面布置图的要求。
（2） 机架、设备安装完工后，其水平度和垂直度都应符合厂家规定，若无规定时，其前后左右的垂直度偏差均不应大于3mm。要求机架和设备安装牢固可靠，如有抗震要求时，必须按抗震标准要求加固。各种螺丝必须拧紧，无松动、缺少和损坏，机架没有晃动现象。
（3） 为便于施工和维护，机架和设备前应预留1.5m的过道，其背面距墙面应大于0.8m。相邻机架和设备应互相靠近，机面排列平齐。
三．系统服务(一.)施工具体要求
1) 要求施工人员遵守业主的各项管理制度。
2) 要求严格遵守各项技术指标和国家标准，使工程达到设计要求。
3) 要按期完工。
(二.)施工前期的准备工作
1） 根据建设部关于综合布线系统工程质量的有关要求，合理组织和实施全面质量理。
2） 认真组织技术人员学习设计图纸，了解设计意图，切实作好图纸交底会审工作。
3） 进一步学习有关施工规范、验收规范和技术标准。
4） 在要求书的基础上，根据财政局的意见修订施工设计图和施工方案。
5） 对工程质量容易出现问题的环节，采取预防措施。
6） 加强工程有关材料的采购和检验管理工作，建立质量保证制度，确定质量责任人制度。加强与业主的技术人员的交流、沟通，做到管理、监督、施工不脱节，保质保量完成工程。
(三.)施工过程中的质量保证
7） 设置质量监督组，切实负责项目实施过程中的质量管理检查工作。
8） 对施工人员做好技术交底工作，严格按照设计图纸，规范工艺操作规程，组织各分项、分部工程的施工。
9） 加强对有关施工人员的施工工序管理工作，施工质量要经过监理、设计部门的检查。
10） 对各专业施工交叉较为复杂的部位要预先组织图纸会审，同时作好协调工作，避免出现安装后拆除返工现象。
11） 作好安装成品、半成品的保护工作，采取相应的保护措施，并对现场成品进行巡护。
12） 作好安装材料设备的检验工作，杜绝不合格产品的流入。
13） 对已完工分项、分部工程，及时进行质量自检和报请甲方进行评定和验收，合格后再覆盖，不留隐患。
14） 加强与其它各专业施工单位的协调与配合，确保各系统的施工质量。
  组织安全学习