标题：湿帘风机
湿帘风机简介
湿帘风机，又称蒸发冷风机，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。北极冰湿帘风机除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。  湿帘风机在冷库中用也叫空气冷却器：它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。湿帘风机依靠风机强制冷库房内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换，使空气冷却，从而达到降低库温的目的。 
北极冰湿帘风机按冷却空气所采用的方式可分为干式冷风机、湿式和干湿混合式三种。
其中，制冷剂或载冷剂在排管内流动，通过管壁冷却管外空气的称为干式冷风机；
以喷淋的载冷剂液体直接和空气进行热交换的，称为湿式冷风机；
混合式冷风机除冷却排管外，还有载冷剂的喷淋装置。
  冷库常用的干式冷风机按其安装的位置又可分为吊顶式和落地式两种类型。它们都由空气冷却排管，通风机及除霜装置组成，且冷风机内的冷却排管都是套片式的。大型干式水帘风机常为落地式。
1、落地式湿帘风机：落地式冷风机主要由上、中、下三部分组成。
冷库用的落地式冷风机有三种：081型——用于冻结物冷藏间；082型—用于冷却物冷藏间；083型—用于冻结间。　2、吊顶式冷风机：吊顶式冷风机装在库房平顶之下，不占用库房面积。根据吊顶式湿帘风机的送风形式，可分为单面送风和双面送风；根据它的翅片形式，有绕片式和套片式。环境要求  湿帘风机1.对于水帘风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的最佳距离，风机与湿帘安装在两端.
2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。
3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。
4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。
5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。
6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。[1]安装技巧湿帘风机是一款相当不错的降温设备，如今己被很多客户所认可.对于湿帘风机安装需要专业人员进行安装,安装好坏可关系到事后降温效果.
1.首先我们要检查一下运输时有没有毁坏，避免漏水.
2.安装时要选用配对的外接PVC管材，配大了水压不够，配小了又因为水压大了而导致漏水。
3，安装好后，调水是关键，不能太大或太小。大了就容易导致漏水，湿帘风机小了就因为湿度不够，而达不到冷却的效果。
  湿帘风机底出风底出风机组挂墙式说明
采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。 
技术要求：
1、 三角支架焊接和安装要牢固；
2、 检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、 主机安装必须水平；
4、 湿帘风机主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有外墙风管都要作好防水处理；
6、 主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、 风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
顶出风机组挂墙式安装说明
  顶出风技术要求：
1、 支架焊接和安装要牢固；
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、安装必须水平；
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、外墙风管都要作好防水处理；
6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
锌铁瓦屋顶安装说明
  锌铁瓦屋顶技术要求： 
1、 锌铁屋架要有足够的强度承受机组和湿帘风机维修人员的重量；
2、 屋顶开口尺寸应不大于湿帘风机风管安装尺寸20mm；
3、 安装必须水平；
4、主机法兰与湿帘风机送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
6、 四角必须加支撑架。
水泥屋顶安装说明
  水泥屋顶技术要求： 
1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
2、 湿帘风机屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
4、 安装必须水平；
5、 湿帘风机主机法兰与湿帘风机送风弯管的截面必须平齐；
6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
7、 四角必须加支撑架。
送风弯管规格说明
1、 为保证送风阻力最小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。
底架及防震说明
防震安装方式：
1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。日常保养1.水泵停止30分钟后再关停风机，保证彻底晾干湿帘风机。
系统停止运行后，检查水槽中积水是否排空，避免湿帘风机底部长期浸在水中。
2.湿帘风机清理
湿帘风机表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干湿帘风机后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。（可先刷一部分，检验一下该湿帘风机是否经得起刷。）然后只启动供水系统，冲洗湿帘风机表面的水垢和藻类物。（避免用蒸汽或高压水冲洗湿帘风机）。
鼠害控制
在不使用湿帘风机的季节，可通过加装防鼠网或在湿帘风机的下部喷洒灭鼠药.。
3.喷水管清理
打开两端的螺塞，用一外径约为25的橡皮软管插入，另一端接自来水，冲洗即可。
4.水泵若一段时间不用，应放在清水中，通电运行5分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处.[2]
使用技巧
对于湿帘的使用不是很了解的朋友很容易出现一些误解,认为有了湿帘与风机则室内自然清凉无比,而忽略了温室结构与湿帘必须完善配合才能发挥湿帘最大的功率.
湿帘是安装在窗户的另一侧,空气穿过湿帘蒸发,再由风扇吹向各各角落,致使室内温度迅速下降起来.
在我们的印象中有些人以为有了湿帘则无须负压风机了,其实笔者在这里可以告诉大家湿帘一定要结合负压风机使用,而负压风机结不结合湿帘使用,这个可以自己决定,只是降温效果没那么明显.[3]使用说明1、应在以下条件正确使用本产品：
a）环境温度：18℃--45℃；
b）环境相对湿度：≤85；
c）大气压：86kpa--106 kpa；
d）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15—0.6Mpa；
e）电压偏差不超过额定电压的±5%；
f）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g）无腐蚀性的环境；
2、机组使用时间久，应保证机组安装牢固，如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本产品在运输，安装、运行过程中请切勿靠近火种，否则会导致机组烧毁，甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）
9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
警告：
1、 以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、 请勿自行进行改装、维修、移装机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。
无调速机型操作说明
水位控制功能（假定：D点为高水位，A点为中水位，B点为低不位，C点为缺水）
1、 初次上电，若不位在C点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到A点，缺水灯熄灭，水位达到D占才停止进水。若水位在C点与D点之间时，水泵可以启动显示低水位而不显示缺不故障，自动打开进水阀进水，水位达到D点时停止进水。
2、 运行过程中，当水位在C点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作，当水位上升到A点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭，当水位上升到D点时，进水阀停止工作，当水位下降到B点时，进水阀打开，自动补水到D点停止。
注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，峰鸣器报警。
进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：
开15m→停15m→开15m→停15m→开15m→停30m→开15m→停30m
主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主机运行10秒后将停止，转为待机状态；若10秒内重新接通则继续运行。
故障报警功能：制冷或送风状态下，故障指示灯闪烁表示欠流，故障指示灯闪烁及峰鸣器报警表示过流，所有设备将停止工作。
有调速机型操作说明
本机有自动清洗功能，当面板清洗符号在闪烁时，表示自动清洗功能已启动，可在3小时---8小时设定（无调速功能机型不能自行设定，默认为3小时），出厂值为3小时，如需另外设定，方法是：打开控制面板后盖，在控制面板反面有5位拨码开关，自动清洗时间请参见下图。如安装一台以上机器请尽量将自动清洗时间错开。维护与保养A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；
第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。（警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。[4]