标题：ZSZM型电动套筒调节阀
结构特点和应用范围
ZSZM型电动套筒调节阀由SKZ户外型或防爆型电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构由伺服放大器和直行程执行机构组成，接受统一标准信号控制运转，调节机构用平衡式阀塞结构，具有阀塞稳定性好，不易震动，噪音低，对温度敏感性小，允许使用压差较大等特点，适用于流量大，泄漏量要求不严格的场合。
型号、规格
类  别
常温型
中温型
低温型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
型  号
ZSZM-16～64B/K
ZSZM-16～64B/K d
ZSZM-40B/K G
ZSZM-64B/K G
ZSZM-40B/K Gd
ZSZM-64B/K Gd
ZSZM-16～64B/KD
ZSZM-16～64B/KDd
规  格
DN 25 ~300

技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
公称通径     mm
25
40
50
65
80
100
150
200
250
300
额定流量系数   Kv
2-10
25
40
63
100
155
370
580
900
1300
16
25
40
63
100
250
400
580
1000
公称压力    MPa
1.6  ;  6.4
行  程     mm
16
25
40
60
100
额定行程时间    S
10
15.6
25
37.5
62.5
流量特性
直线、等百分比
介质温度    &ordm;C
-20~200(常温),-40~450(中温),-250~-60(低温)
阀体材质
HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
法兰尺寸、型式
PN16按JB78-59光滑式；PN40、64按JB/T79.2-94凹式；低温阀按JB/T79.3-94榫槽式
配电动执行机构型号
SKZ-1200*
SKZ-2200
SKZ-3200
SKZ-3300*
SKZ-2300
SKZ-4300
SKZ-4400*
SKZ-4500*
SKZ-5500
SKZ-5600*
注：*表示标准配用型号
●电动执行机构主要技术参数
型号和规格
公称负载值(N)
额定行程值(mm)
额定行程时间(S)
位移速度(mm/s)
技术参数
SKZ-1000
400
6
12
0.5
电源:220+10%(-15%)V a.c.
50±1%Hz
输入信号:0-10mA d.c.
4-20mA d.c.
外壳防护等级：相当IP65
防爆标志:dⅡBT4
SKZ-1100
10
20
SKZ-1200
16
32
SKZ-2100
1000
10
6.25
1.6
SKZ-2200
16
10
SKZ-2300
25
15.63
SKZ-3100
2500
10
6.25
1.6
SKZ-3200
16
10
SKZ-3300
25
15.63
SKZ-4300
6400
25
15.63
1.6
SKZ-4400
40
25
SKZ-4500
60
37.5
SKZ-5400
16000
40
25
1.6
SKZ-5500
60
37.5
SKZ-5600
100
62.5

性能指标
项    目
指 标 值
基本误差%
±5.0
回    差%
3.0
死    区%
5.0
始终点偏差%
电开
始点
±2.5
终点
±2.5
电关
始点
±2.5
终点
±2.5
额定行程偏差%
+2.5
泄漏量l/h
10╳阀额定容量

允许压差  Mpa
直行程电动执行机构
公称负载值N
400/2500
1000/2500
6400
6400
公称通径   mm
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
允许压差值P2=0 MPa
3.85/24.0
3.14/19.6
/15.0
/11.9
24.0
18.3
14.4
□爆炸性气体混合物与防爆级别、温度组别选用关系
温度组别
T1(<450&ordm;C)
T2(<300&ordm;C)
T3(<200&ordm;C)
T4(<135&ordm;C)
使用类别
Ⅱ
防爆级别
A
甲烷、苯、氨、醋酸、工业甲烷
丁烷、乙醇、乙苯
戊烷、松节油、石油、煤油、柴油
乙醛、三甲胺、
B
丙炔、氰化氢、焦炉煤气
乙烯、呋喃
二甲醚、丁烯醛、硫化氢
二****、二��醛、
四氟乙烯

外形尺寸
●常、中温电动套筒调节阀外形尺寸表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm       
公称通径
推力N
L
H1
H
B
C
重量kg
PN   MPa
常温型
中温型
1.6
6.4
25
400
185
205
110
608
758
113
48
14
1000
661
811
138
63
2500
686
836
（157）
(75)
52
40
400
220
235
131
648
803
113
48
1000
701
856
138
63
2500
726
881
(157)
(75)
63
50
400
250
265
131
648
803
113
48
1000
701
856
138
63
2500
726
881
(157)
(75)
65
65
6400
270
295
171
966
1126
166
(183)
80
(111) 
131
80
300
320
189
991
1151
143
100
380
400
208
1036
1196
186
150
530
550
275
1202
1775
274
200
640
670
320
1277
1507
444
250
16000
780
810
390
(210)
(112)
300
880
950
450
注：表中括号内尺寸为防爆尺寸
●低温型电动套筒调节阀外形尺寸表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 
公称通径
推力N
L
Dn
工作温度&ordm;C
重量kg
公称压力MPa
-100
-200
-250
6.4
H2
H
H2
H
H2
H
25
400
205
290
500
1058
700
1258
900
1558
50
1000
1111
1311
1511
2500
1136
1336
1536
74
40
400
235
330
1083
1283
1483
1000
1136
1336
1536
2500
1161
1361
1561
74
50
400
265
360
1083
1286
1483
1000
1136
1336
1536
2500
1161
1361
1561
91
65
6400
295
405
600
1461
800
1661
1000
1861
166
80
320
430
1486
1686
1886
181
100
400
520
1531
1731
1931
236
150
550
695
700
1697
900
1897
1100
2097
244
200
670
840
1772
1972
2172
531

主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称
材  料
温度范围&ordm;C
备  注
最小
最大
阀体上、下阀盖
HT200
-20
200
ZG230-450
-40
450
ZG1Cr18Ni9Ti
-250
550
阀座、阀芯、阀杆
1Cr18Ni9
-196
550
填    料
聚四氟乙烯
-40
200
碳 纤 维
-120
350
柔性石墨
-200
600
密 封 垫
橡胶石棉板
-20
200
1Cr18Ni9夹石棉板
-40
450
浸蜡石棉橡胶板
-250
-60
金属垫片
-40
450
氟橡胶密封圈
-40
250
螺栓、双头螺柱
25  ,  35
425以下
35CrMoA
1Cr18Ni9
450以下
螺母
A3
350以下
25  ,  35
450以下
注：　此表为各种材料的极限使用温度，在实际选用中，应根据该阀的介质温度范围，确定材料的最低、最高使用温度，其最低使用温度不得低于介质温度范围的下限，最高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
□订货须知
订货时应详细说明以下条件：
输入信号(4-20mA或0-10mA)；结构形式、公称压力，作用方式和工作温度；公称通径及额定流量系数Kv和流量特性阀前和阀后压力；阀体、阀座和阀芯材质；           是否有其它特殊要求。