标题：九架棚电厂
基本信息
九架棚电站位于四川省阿坝州理县境内，距县城约50Km。系一径流引水式水电站，电站坝址位于九架棚沟沟口以上约3500m处，挡水、泄水枢纽坝型采用闸坝型式。进水闸布置于河道左岸，其后接引水系统。闸址和厂区河岸有基岩裸露，具备引水隧洞进、出口条件，引水线路左岸布置。厂区枢纽位于九架棚沟下游河段左岸，距杂谷脑河约1.4km的冲洪积河漫滩上。
工程所在地有成都至马尔康公路和乡村公路通过工程施工区，电站厂房距理县县城50Km。县城距成都202km。  理县
地理位置
九架棚沟为杂谷脑河上游右岸一级支流，发源于理县与小金县交界处的霸王山，源头高程为4220m，由东南向西北流经发刁咀、七水闸、四水闸后汇入杂谷脑河，河流出口高程为2437m。九架棚沟长24km，流域面积150.5km，河道的平坡坡降74.3‰。
流域形状呈窄长型，流域四面群山环抱，。整个流域地势东南高西北低，由东南向西北倾斜，流域内高山起伏，地貌崎岖，相对高差大，河槽切割深，形成高山峡谷。从源头至河口，地形切割达800～1500m。河谷狭窄呈“V”字形，两侧边坡陡峻，河床纵坡较大，多急流险滩，阶地不发育，是典型的高山峡谷型河流。流域上游森林资源丰富，下游植被较差，流域内无居民，无农业灌溉活动，也无引蓄水工程，水土保持较好。  九架棚电厂路线图
九架棚电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县古尔沟镇境内,　古尔沟神峰温泉位于理县古尔沟神峰山下，故称古尔沟神峰温泉。地处米亚罗风景区腹地，国道317线旁，距离成都232公里，距县城32公里，距离马尔康县城110公里 。该温泉水温52℃，日流量在1500吨以上，含理、锶、氟、锌、硼、晒、锗等17种有益人体的微量元素，是目前四川省唯一的集浴用、饮用、疗用为一体的天然热矿泉，对人体消化系统疾病、风湿病、皮肤病、胆结石、胆囊炎等均有较好的疗效，具有美容、护肤、减肥、延年益寿等功能，1994年被评为四川省优质名泉。 目前除投资500万元兴建古尔沟温泉标准游泳池外，还有大小浴室30多个，与之配套的服务设施基本具备，形成了吃、住、行、游、购、娱服务“一条龙”。该电站距离狮子坪水电站大坝库区5公里  古尔沟红叶风景区。[1]
九架棚电厂距离米亚罗有19公里，米亚罗，藏语译为“好玩的坝子”，米亚罗红叶景区位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县境内，距成都263公里，景区面积达3688平方公里，景区植被覆盖面积90%，森林覆盖面有75%，山、水、林生态环境保持优良。金秋时节，万树姹紫嫣红，争奇形怪状斗艳。斑斓的色彩与蓝天、白云、山川、河流构成一幅醉人的金秋画卷。刚好应证了唐代著名诗人杜牧“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的千古名句。是藏在深山人未识的中国面积最大、景观最佳的红叶风景区。附近还有九寨沟和四姑娘山。  米亚罗红叶风景区
气候
景区气候宜人，高原特征明显，冬季平均气温在零下3℃左右，七、八两月平均气温为15℃。春秋期长，清凉无夏，是非常有名的避暑旅游胜地。
民俗
民俗作为一种物质文化，因小区域自然地理环境和地域文化的差异，康巴藏区服饰与西藏、安多有一定差异，形成了独具特色而又多姿多彩的服饰系列。可分为康北农区服饰、康南农区服饰、木雅饰、嘉绒服饰、牧区服饰五类。 康巴藏区服装类主要有藏袍、无袖坎肩、围腰、袍裙、围裙、长布衫、毡根、僧装、皮褂、领夹、衬衣等；喜穿传统藏靴；帽类以金盏帽、礼帽、狐皮帽最为流行；男女装饰极为丰富，从头到脚都有不同色彩、形状以及不同图案的装饰，一般由金、银、玛瑙、裴翠、珊瑚、松耳石等精二细制而成，给人古朴庄重、厚实豪放、贵重之感。 　各族的装束饰品又显出复杂多变的特点。较典型的有德格、白玉等地妇女弥腊珠松耳石头饰和男子节庆时的装束，既华美又独物，传说是岭·格萨尔王娶珠牧时的装束；石渠、新龙等地男子的装束，富贵中透出剽悍，充分展现出康巴汉子的风貌；理塘妇女的银饰，古朴中透出几分神秘。
首部枢纽
九架棚电站为九架棚流域水电开发的下一级电站，装机容量为2×8000KW的两台冲击式水轮发电机，机组机端电压为10.5KV经主变压器升高35KV,坝址位于九架棚沟沟口以上约3500m处，控制集水面积133km，本电站首部枢纽布置在九架棚沟沟口上游约3.5km河段上。距理县城约50km。挡、泄水枢纽坝型采用全闸方案。距杂谷脑河约1.4km的冲洪积河漫滩上，控制集水面积155km。坝址多年平均流量3.78m/s，坝前正常蓄水位2828.00m，无水库不具备调节性能。进水闸布置于河道左岸，其后接引水系统。  大坝[2]
引水建筑物
电站引水系统布置在九架棚沟左岸，主要引水系统由有压隧洞、调压井与压力管道组成。九架棚电站输水隧洞全长2790.64m，纵坡比降为2.58/1000，糙率n=0.014，设计引用流量Q=8.0m3/s，为有压隧洞，直墙园拱形，尺寸（b×h）为2.3m×2.47m。
本电站为高水头电站，采用阻抗式的调压室。调压室内径6m，圆形断面，高25.43m，底板高程2817.07m，顶部高程2842.5m，调压室底板与引水隧洞之间采用孔径为1.2m，阻抗孔升管相连，升管底部高程2817.07m，顶部高程2818.07m，高1m。
压力管道以斜井、平洞组合，起点接调压室，高程为2815.835m，长409.32m。由一条主管分为两条支管分别向厂房内二台机组供水的联合供水布置方式。主管总长409.32m，内径1.8m。岔管为卜形不对称布置，采用月牙肋岔管型式，分岔角为60°。支管内径1.1m，两条支管总长40m。压力管道的末端接蝶阀。  引水隧洞
压力管道所用钢材为Q345，计算内水压力按调压井最高涌浪水位与压力管道水锤升压计算分析埋管段取{σ}=0.67σs，并用第四强度理论校核，钢板焊缝系数取Φ=0.85，钢板厚度考虑围岩作用，砼回施工缝隙控制为2mm，且进行回填灌浆，对内水压力作用下的结构计算析结果：钢衬厚度为0+000-0+080.6为10mm；0+080.6-0+153.89，壁厚14mm；0+153.89-0+262.09，壁厚16mm；0+262.09-0+409.32，壁厚20mm。两条支管总长40m，壁厚16mm。
发电厂房及开关站
厂区枢纽位于九架棚沟下游河段左岸，距杂谷脑河约1.4km。厂区枢纽由主副厂房、升压站、对外交通及生产生活设施组成，主副厂房采用一字形顺河布置，副厂房位于下游侧，安装间在厂房右侧，主厂房由安装间和机组段组成，长41.02m，其中安装间长12.00m，机组间长29.00m。本电站设计尾水位2559.00m，机组安装高程2561.95m，发电机地坪高程2568.95m。副厂房采用框架结构，二层布  明亮的主厂房置。副厂房平面尺寸长41.00m，宽8.7m。  LCU
升压站布置在厂房的左侧，平面尺寸21.5m×19.5m，安置主变及相关的开关设备构架。
水轮发电机技术条件
  手车式断路器
型号SF8000-14/2860额定容量9411 KVA额定功率8000 KW额定电压10500 V额定电流517.5 A额定频率50额定功率因数0.85 (滞后)相数3额定转速428.6 r/min飞逸转速771.4r/min定子绕组接法Y旋转方向俯视顺时针励磁方式可控硅静止励磁发电机转子转动惯量GD≥62t.m 
1.2发电机在额定运行时的效率保证值为96.9% 
1.3发电机在正常情况下，采用自动准同期或手动准同期方式与系统并列，在事故情况下，允许采用自动自同期方式与系统并列。
1.4发电机冷却方式为密闭自循环空气冷却。
1.5发电机灭火方式为喷水灭火。
1.6发电机制动方式为空气制动。
1.7绝缘等级为F级。
1.8推力轴承推力瓦为弹性金属塑料瓦。  机座
2. 发电机主要参数
a.短路比：Fk0=1.01
b.纵向同步电抗：xd=0963标么值c. 纵轴瞬变电抗：xd’=0.274标么值d. 纵轴超瞬变电抗：xd”=0.172标么值e.横轴同步电抗：xq=0.618标么值f.横轴超瞬变电抗：xq”=0.177标么值发电机在最大飞逸转速下，连续运行5min不会发生有害变形。
3. 结构特点
3.1本发电机为立轴悬式结构，并具有上、下导轴承。
3.2发电机定子为整圆结构，定子绕组为圈式叠绕组，具体三个主引出线和三个中性引出线，相序为俯视逆时针，主引出线在-Y 偏-X 30方向，中性引出线在-Y偏+X 30方向。
3.3发电机装有纵横阻尼绕组。
3.4发电机最重件（转子）起吊重量约为32t 
3.5发电机下机架支臂上装有四个制动器，当机组转速降至额定转速的20%~30%时，通入压力为0.7MPa的压缩空气进行连续制动。制动器兼作油压千斤顶用，在机组检修时可向制动器通入约8.0MPa的压力油顶起转子，顶转子高度不高于5mm。在开机前夜应顶起转子，以帮助推力轴承形成油膜。
水轮机技术规范
  水轮机铭牌
  水斗
序号项目参数1. 水轮机型号CJA475-L-150/4×132. 设计水头256.5m3. 设计最大水头256.00m4. 设计最小水头252.00m5. 额定转速428.6r/min6. 飞逸转速757r/min7. 转速上升率≤55%（待查）8. 旋转方向俯视顺时针9. 设计流量3.76m/s10. 额定流量3.76m3/s11. 额定出力8.0MW12. 最大出力8.433MW13. 轴向推力1320KN（待查）14. 发电机飞轮力矩50 t.m215. 喷针接力器时间参数关闭全行程: 3～30S(可调) 
开启全行程: 3～30S(可调)16. 折向器时间参数关闭全行程: 1～5S(可调) 
开启全行程: 1～5s(可调)17. 机组甩负荷时水压上升≤30%18. 最高效率≥94.44%19. 保证效率≥92.47%20. 喷针个数4个21. 制造厂宜宾富源发电设备有限公司电站特性参数
  定子机座
序号项目参数1电站最大引用流量8.0m3/s2装机容量2×8MW3保证出力2MW6年利用小时数4109h7多年平均发电量6574.20万KW.h8正常水位2828.00m10汛期正常运行水位2828.00m11一台机满发最低尾水位2828.00m12厂址百年一遇设计洪水位2828.00m13喷针中心安装高程2564.58m14蝶阀中心高程2564.58m15蝶阀层地面高程2562.44m16水轮机层地面高程2562.71m17发电机层地面高程2572.34m18尾水出水口高程2559.93m23调压井竖井高度
24坝顶高程2828.0025进水口闸底板高程2824.00m26闸前取水口底板高程2826.00m电站投产
  运行的电气主接线图
电站于2008年4月开工建设，2011年7月2台机组安装完毕，2012年2月21日九架棚电站启委会召开了九架棚电站1#、2#机组启动验收会议，2#发电机组于2012年3月10日～2012年3月13日进行了72小时试运行；2#水轮发电机组经过停机消缺后，于2012年3月18日并网正式投入商业运行；1#发电机组于2012年3月14日～2012年3月17日完成了72小时试运行后，于2012年4月1日并网，向省调申请后投入商业运行。
  员工培训