标题：机房工程
机房工程概述
机房动力环境监控品牌：纵横通总部地址：深圳全国有15全资直营办事处，不含香港分公司市场负责人：李小辉联系方式：在百度搜索里输入：“纵横通李小辉”机房工程是指为确保计算机机房(也称数据中心)的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程，计算机机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境，还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。
此处的“机房”目前对机房还没有统一而标准的称呼，新规范称为电子信息系统机房，英文一般称其为Computer Room、Server Room、IT Room、Data Center等，通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理，而计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等通常认为是数据中心的关键设备。同时，数据信息作为一种资产的表征，从而具有交互性、动态性、完整性、脆弱性、安全性等的特征。
机房工程也是建筑智能化系统的一个重要部分。机房涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。机房的种类繁多，根据功能的不同大致分为：计算机机房或称信息网络机房(网络交换机、服务器群、程控交换机等)，其特点是面积较大，电源和空调不允许中断，是综合布线和信息化网络设备的核心;监控机房(电视监视墙、矩阵主机、画面分割器、硬盘录像机、防盗报警主机、编/解码器、楼宇自控、门禁、车库管理主机房)是有人值守的重要机房;消防机房(火灾报警主机、灭火联动控制台、紧急广播机柜等)也是有人值守的重要机房。此外，还有屏蔽机房、卫星电视机房等。
系统概述
(EEEP) engineering of electronic equipment plant 
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）将机房工程称之为EEEP，对机房工程有了一个比较规范的定义。是指为提供智能化系统的设备和装置等安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。
此处的“机房”目前对机房还没有统一而标准的称呼，新规范称为电子信息系统机房，英文一般称其为Computer Room、Server Room、IT Room、Data Center等，通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理，而计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等通常认为是数据中心的关键设备。同时，数据信息作为一种资产的表征，从而具有交互性、动态性、完整性、脆弱性、安全性等的特征。
机房工程也是建筑智能化系统的一个重要部分。机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。机房的种类繁多，根据功能的不同大致分为：计算机机房或称信息网络机房（网络交换机、服务器群、程控交换机等），其特点是面积较大，电源和空调不允许中断，是综合布线和信息化网络设备的核心；监控机房（电视监视墙、矩阵主机、画面分割器、硬盘录像机、防盗报警主机、编/解码器、楼宇自控、门禁、车库管理主机房）是有人值守的重要机房；消防机房（火灾报警主机、灭火联动控制台、紧急广播机柜等）也是有人值守的重要机房。此外，还有屏蔽机房、卫星电视机房等。
建设思想
整体机房工程：将机房设备、监控设备、强弱电系统、数据/非数据设备等作为一个完整的系统考虑，尽量发挥各子系统的联动、互动作用。 
可管理、可扩展：现代机房工程已不仅仅是功能上的要求，而且要具有良好的可管理性，为用户提供友善的管理界面，同时要保证容量、性能的可扩展性，以保护用户投资。 
高质量项目管理：机房工程是一项专业化的综合性工程。要求对装修、配电、空调、新排风、监控、门禁、消防、防雷、防过压、接地、综合布线和网络等各个子系统的建设规划、方案设计、施工安装等过程中进行严密的统筹管理，以保证工程的质量和周期。 
实验室装修，机房工程，系统集成，机房防雷接地工程，气体消防报警系统，机房供配电系统，门禁系统，机房空调，新风换气机。
计算机房建设包括以下几个方面：
1、 主机房和辅助机房的功能区域划分；
2、 计算机房的隔断；
3、 计算机房的密闭和保温；
4、 室内吊顶装修（新风管道、消防、照明灯具等）；
5、 机房防静电高架地板（送回风、布线、消防、接地等）；
6、 计算机房内的保温、防潮、防尘处理；
7、 机房墙、柱面的装修；
8、 机房门、窗制作安装。
过电压造成计算机房设备损坏的几个方面：
1、 雷电（包括直击雷、感应雷、雷电波侵入、球形雷）； 
2、 操作瞬间过电压； 
3、 地电位反击。
良好的接地泄漏系统为防止计算机房设备过电压损坏提供了有力的保证，根据 GB50174-93标准要求，电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求： 
·交流工作接地，接地电阻不大于 4欧姆； 
·安全保护接地，接地电阻不大于 4欧姆；
·防静电接地，接地电阻不大于 4欧姆；
·直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；
·防雷接地，接地应接现行国标 50057<<建筑物防雷设计规范>>执行。
·交流工作接地、安全保护接地、防静电接地、直流工作接地、防雷接地等五种接地共用一组接地装置时，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余三种接地共用一组接地装置，其接地电阻不大于其中最小值。
解决方案
应根据用户提出的技术要求，对机房建设的建筑物进行实地勘查，依据国家有关标准和规范，结合所建各种系统运行特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范，安全可靠为主，确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待，并满足用户的特殊要求，做到投资有重点，保证机房场地工作人员的身心健康，延长系统的使用寿命。机房工程建设的工作就是围绕这个根本任务，通过采用优质产品先工艺把上述设计思想有机地结合起来，为机房里的设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。
1 建筑设计1 通信接人交接设备机房应设在建筑物内底层或在地下一层(当建筑物有地下多层时)。
2 公共安全系统、建筑设备管理系统、广播系统可集中配置在智能化系统设备总控室内，各系统设备应占有独立的工作区，且相互间不会产生干扰。火灾自动报警系统的主机及与消防联动控制系统设备均应设在其中相对独立的空间内。
3 通信系统总配线设备机房宜设于建筑(单体或群体建筑)的中心位置，并应与信息中心设备机房及数字程控用户交换机设备机房规划时综合考虑。弱电间(电信间)应独立设置，并在符合布线传输距离要求情况下，宜设置于建筑平面中心的位置，楼层弱电间(电信间)上下位置宜垂直对齐。
4 对电磁骚扰敏感的信息中心设备机房、数字程控用户交换机设备机房、通信系统总配线设备机房和智能化系统设备总控室等重要机房不应与变配电室及电梯机房贴邻布置。
5 各设备机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所的正下方或贴邻布置。当受土建条件限制无法满足要求时，应采取有效措施。
6 重要设备机房不宜贴邻建筑物外墙(消防控制室除外)。
7 与智能化系统无关的管线不得从机房穿越。
8 机房面积应根据各系统设备机柜(机架)的数量及布局要求确定，并宜预留发展空间。
9 机房宜采用防静电架空地板，架空地板的内净高度及承重能力应符合有关规范的规定和所安装设备的荷载要求。
10 机房的背景电磁场强度应符合现行国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175有关的规定。
2 电气工程配电
1 应按机房设备用电负荷的要求配电，并应留有裕量。
2 电源质量应符合有关规范或所配置设备的技术要求。
不间断电源
1 机房内设备应设不间断或应急电源装置。
照明
1 消防控制室的照明灯具宜采用无眩光荧光灯具或节能灯具，应由应急电源供电。
2 机房照明应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034有关的规定。
防雷
1 电源输入端应设置电涌保护装置。
2 信息系统输入端应设置电涌保护装置。
接地
1 当采用建筑物共用接地时，其接地电阻应不大于1Ω。
2 当采用独立接地极时，其电阻值应符合有关规范或所配置设备的要求。
3 接地引下线应采用截面25mm2或以上的铜导体。
4 应设局部等电位联结。
5 不间断或应急电源系统输出端的中性线(N极)，应采用重复接地。
3 机房空调空调环境
1 机房应设专用空调系统，机房的环境温、湿度应符合所配置设备规定的使用环境条件及相应的技术标准。
2 机房应设置新风系统。
4 集中监控引进先进的机房监控管理设备，可以提高机房的管理效率，延长机房里设备的使用寿命，节约使用成本，及时发现隐患，将损失降到最低、故障降到最低；
1 根据机房的规模和管理的需要，宜设置机房动力环境监控[1]。
2 根据管理的需要，宜设置图像视频监控。
3 根据管理的需要，宜设置出入口控制系统。
4 根据管理的需要，宜设置防盗报警系统。
5 综合布线综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来，同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括：传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
发展趋势
随着相关的研究开发、规范标准、系统结构、功能应用、产品特性、材料工艺以及管理要求等诸多方面的衍变与发展，涉及机房工程的技术演变与发展趋势呈现多维多态特性，由此形成了新一代机房工程建设的理念与策略。其主要表现为下列几个方面：1 机房工程有了相关的衡量指标；2 机房工程有了相关的分类等级；3 机房工程有了布线的拓扑结构；4 机房工程关注网络基础设施；5 高密度：机柜就是数据中心；6 机房工程的总体拥有成本；7 机房工程注重节能和安全；8 机房工程的合理规划布局；9 机房工程的系统融合构建；10 电子工程建设标准正逐步完善。
总之，新一代机房工程建设的理念与策略与以往传统的不同之处在于：
●新一代机房工程注重现今机房关键设备的产品与技术演变，以及由其引起的相关建设理念与策略的改变，如：高密度机柜（机柜就是数据中心）、网络关键物理基础设施（NCPI的5个关键子系统）、环境的综合节能和环境的整体安全、涉及建设期和运营期的总体拥有成本等。
●新一代机房工程注重机房系统结构和应用结构的变迁，以及为适应这些结构的变迁而采取的相关建设理念与策略，如：机房的分类等级、机房的拓扑结构、机房的合理规划布局与系统融合构建等。
●新一代机房工程注重遵循新近的国内外相关工程标准以及相关系统准则，以及遵循由此而倡导的相关建设理念与策略，涉及到的有美国The Uptime Institute提出了衡量机房工程的（可靠性、可用性及可维护性）关键指标；工程建设标准有国际上的《（TIA-942）数据中心的通信基础设施标准》；国内的《电子信息系统机房设计规范》和《电子信息系统机房施工及验收规范》等。
同名图书
基本信息作　者：张成泉 等 著 
丛 书 名：机房工程 
出 版 社： 中国电力出版社 
出版时间：2007-03-01 
内容简介本书为《智能建筑工程技术丛书》之一。机房工程是智能化系统的一个重要部分。机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线、动力环境监控和系统集成等技术。机房的种类繁多，根据功能的不同大致分为：计算机机房或称信息网络机房（网络交换机、服务器群、程控交换机等），其特点是面积较大，电源和空调不允许中断，是综合布线和信息化网络设备的核心；监控机房（电视监视墙、矩阵主机、画面分割器、硬盘录像机、防盗报警主机、编/解码器、楼宇自控、门禁、车库管理主机房）是有人值守的重要机房；消防机房（火灾报警主机、灭火联动控制台、紧急广播机柜等）也是有人值守的重要机房。此外，还有屏蔽机房、卫星电视机房等。本书从工程应用出发，介绍了不同类型的机房设计、施工方法等内容，并提供了不同类型的工程应用实例。
本书可供从事智能建筑工程设计、施工、安装、运行管理以及机房装饰等科技人员阅读，也可供大专院校相关专业师生参考。
图书目录序
前言
编者的话
第一章　机房建设概述及分类特点
第一节　机房建设概述
第二节　机房工程的类型及特点
第三节　机房建设工程的发展
第二章　机房装饰装修
第一节　机房装饰设计
第二节　常用材料及作法
第三章　机房电气工程
第一节　机房供电概述及系统设计
第二节　UPS电源技术
第三节　UPS蓄电池的选择
第四节　机房照明
第五节　机房防雷接地及安全供电
第六节　机房供电案例分析
第四章　机房空调
第一节　机房空调特点
第二节　机房空调负荷计算
第三节　机房气流组织
第四节　机房专用空调设备应用及类型
第五节　变频中央空调的特点及应用
第六节　机房通风
第五章　机房消防
第一节　机房消防概述
第二节　机房火灾自动报警系统设计
第三节　气体灭火系统设计
第四节　机房消防设计案例
第六章　屏蔽机房
第一节　屏蔽机房建设概述
第二节　屏蔽机房的类型
第三节　屏蔽机房设计
第四节　屏蔽机房设计案例
第七章　机房弱电
第一节　综合布线
第二节　门禁和闭路监视
第三节　机房环境动力监控
第四节　操作终端室
第八章　施工组织与施工验收
第一节　工程概述
第二节　施工组织
第三节　施工进度管理
第四节　质量[2]管理
第五节　安全与成品保护
第六节　配合与环保
第七节　施工项目成本管理
第八节　施工方法和验收
第九章　典型的机房综合案例
第一节　大规模机房工程综合案例
第二节　中型机房工程综合案例
第三节　小型机房综合案例
第四节　在线改造机房工程综合案例
第五节　监控工程综合案例
参考文献