标题：上海西同电气有限公司
一．企业简介
上海西同电气有限公司成立于1997年，是集科研、开发、生产和销售为一体的高新技术企业。产品有GZDW直流屏、UPS 、EPS、S7-200门子监控系统、CD001微机监控系统、XTZ/E电力高频开关电源模块、XD-B电池巡检仪、XD-Y绝缘监测仪等。产品适用范围广，深受用户信赖。
通过十几年的积累与发展，公司已拥有先进的生产检测设备和一支优秀的研发与维护的电源专业技术队伍，从而保证了西同产品的先进性、创新性和稳定性，并能推出更新市场竞争的产品，满足国内外各种不同环境、不同行业用户的需求。
公司从开始生产直流电源起，逐步扩大，能保证满足客户的要求及产品的安全运行。产品除能满足国内需求外并销往东南亚、非洲及欧洲，用户遍及十几个国家和地区。国内用户包括：地铁、化工、航空机场、电力、建筑、交通、冶金及消防等重要领域。
公司以“产品优质、服务优良、价格优惠”，三优的经营理念，最大满足客户的愿望，并致力于区域的发展和社会的繁荣做出不懈的努力，我们将期待与您合作
直流屏分类及本公司产品
GZDW壁挂式直流电源
该系列是上海第一批直流屏生产厂家上海西同电气有限公司专门针对24AH及以下小容量而研发的壁挂式直流电源系统，由微机监控装置、母线自 
动调压装置、高频充电模块、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等组成。系统采用一体化设计思想，均采用热插拔结构，安装、维护方便快捷。监控模块采用LCD汉字菜单显示，可实现参数设置、状态检测、故障指示等功能。系统具有结构简单、运行可靠，经济实用、占地面积小等特点。具有与自动化系统连接的四遥功能，提供RS485通讯接口和MODBUS通讯规约。GZDW简易式直流电源
该系列是第一批直流屏生产厂家上海西同电气有限公司专为100Ah及以下容量直流系统而设计的。是我公司自主研发的一体化监控系统，由中央监控装置、液晶显示触摸屏、高频充电模块、母线自动调压装置、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等部分组成。 
系统采用一体化设计思想，均采用插拔结构，安装、维护方便。监控模块采用LCD汉字菜单显示，可实现参数设置、状态检测、故障指示等。 系统具有结构简单、外形美观、运行可靠，经济实用等特点。优化了蓄电池充放电管理及温度补偿等功能，有效的提高了蓄电池的使用寿命。 具有后台远程通信四遥功能（提供MODBUS、CDT等多种通讯规约及RS485、RS232等多种接口方式），真正实现了无人值守。根据用户需求，可增加电池巡检装置、微机绝缘监测装置、逆变电源装置、通讯电源装置等功能组件。 
GZDW触摸式直流电源
该系列是第一批直流屏生产厂家上海西同电气有限公司自主研发的智能监控系统，由智能型微机监控装置、高频充电模块、母线自动调压装置、铅酸免维护蓄电池、交直流配电单元等部分组成。 采用高频开关电源技术、N+1热备份，充电模块可带电插拔，维护方便快捷。 电压输入范围宽，电网适应性强，有可靠的防雷及电气绝缘防护措施，确保系统和人身安全。采用大屏幕触摸屏，点阵式液晶显示，CCFL背光，实现全汉化实时显示及操作。 可通过点击触摸屏进行系统参数查询、设置，人机界面友好，操作简单方便。监控系统可自动完成对电池电压、充放电电流及温度补偿的精确管理，确保电池工作在最佳状态，延长电池使用寿命，自动控制蓄电池的均充/浮充转换，具有电池过欠压、过温告警及过充电保护等功能。采用以微处理器为核心的集散式监控系统，模块化设计，实施对电源系统全方位的监测、控制及 “四遥” ，实现无人值守。 根据用户需求，可增加电池巡检装置、微机绝缘监测装置、逆变电源装置、通讯电源装置等功能组件。 
GZDW30综合式直流电源
该系列是 上海西同电气有限公司针对电力系统对开放式组态软件及通信功能不断提出更高的要求，在直流电源领域中，推出了自动化程度更高、保护配置更合理、全数字检测调节和控制的智能数控直流电源屏。该系列由可编程控制器PLC、高精度数据采样装置、液晶显示触摸屏、智能高频充电模块、铅酸密维护蓄电池、交直流配电单元等组成。一体化设计，标准化产品，模块化结构，数字化控制，图像化显示。交流输入自动切换，设置防雷保护，交流异常自动报警。 数字化高频开关电源模块，热插拔结构， N+1冗余配置，具有手/自动控制2种工作方式。 对系统充、放电全过程自动跟踪，在线检测单体电池电压，各馈线绝缘状况。数字化智能充电模块，完全按电池特性曲线进行充电，具有温度自动补偿功能。大屏幕液晶显示各单元实时状态及数据，屏幕轻触操作修改运行参数及均浮充状态切换。中央监控装置故障时，高频充电模块立即处于默认参数运行状态，防止系统崩溃。 利用专用直流断路器及空气开关短延时性，解决保护电器协调性。 有RS232/RS485物理通讯口，标准MODBUS通讯协议，人机对话友好，可根据参数设置自动告警。根据用户需求，可增加各功能选配件。 
三．产品用途
GZDW系列直流电源柜是上海西同电气有限公司在总结了电力系统用直流电源领域先进、成熟的设计，和广大用户设备网上运行经验及发展动向的基础上而开发出的新一代直流电源装置。被广泛应用于各类发电厂、变电站（所）、飞机场、港口、冶金、石油、化工、工矿企业等部门用变电站及宾馆大厦的变配电室，供直流机构（断路器分合闸）、继电保护、自动控制、二次回路中仪器仪表、事故照明以及应急事故负荷电源之用，特别适用于无人值守的变电站运行需要。 
上海西同电气有限公司制造的直流屏产品符合ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》、DL/T459-2000〈直流电源屏（柜）订货技术条件〉和LS（W）30-40JT〈微机控制直流电源柜技术条件〉等标准的技术要求，产品质量达到国内领先水平。 
四．自然环境
1，海拔不超过3000m。 
2，设备运行期间周围环境温度不高于45℃，不低于-15℃，最大日温差不大于35℃。 
3，日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。 
4，使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不得超过0.5mT。 
5，安装垂直倾斜度不超过5°，地震烈度不超过8°。 
6，污染等级：不大于3级，环境中无导电微粒。 
7，使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质，不允许有霉菌存在。 
超出以上环境条件时，应在订货时提出。 
常用直流屏主要部件配置表
60AH/110V直流屏
部件名称
规格型号
数量
制造商
备注
高频充电机
HD11010
2台
上海西同电气
触摸屏
PWS6600
1面
上海西同电气
5.7英寸 
可编程控制器PLC
S7200
1套
上海西同电气
主控微机
电池
65AH
9只
上海西同电气
采用铅酸电池
信号采集控制单元
CS6.0
1套
上海西同电气
含微机绝缘监察功能
调压装置
TY-6
1台
上海西同电气
24V开关电源
RS-50-24
1台
上海西同电气
双路交流切换装置
32A
2只
上海西同电气
交流进线空开
32/3P
2个
上海西同电气
控制馈出空开
16A/2P
8个
上海西同电气
动力馈出空开
32A/2P
8个
上海西同电气
电池进线空开
63A/2P
1个
上海西同电气
电池熔断器
NT00
2个
上海西同电气
熔断器
RT18
4个
上海西同电气
表记
16C14
4个
上海西同电气
屏 体
1面
上海西同电气

120AH/110V直流屏
部件名称
规格型号
数量
制造商
备注
高频充电机
HD11020
2台
上海西同电气
触摸屏
PWS6600
1面
上海西同电气
5.7英寸 
可编程控制器PLC
S7200
1套
上海西同电气
主控微机
电池
120AH
9只
上海西同电气
采用铅酸电池
信号采集控制单元
CS6.0
1套
上海西同电气
含微机绝缘监察功能
调压装置
TY-6
1台
上海西同电气
24V开关电源
RS-50-24
1台
上海西同电气
双路交流切换装置
32A
2只
上海西同电气
交流进线空开
32A/3P
2个
上海西同电气
控制馈出空开
16A/2P
8个
上海西同电气
动力馈出空开
32A/2P
8个
上海西同电气
电池进线空开
100A/2P
1个
上海西同电气
电池熔断器
NT00
2个
上海西同电气
熔断器
RT18
4个
上海西同电气
表记
16C14
4个
上海西同电气
屏 体
2面
上海西同电气