标题：西普软起动器
概述
由于西安西普软起动器性能优良、体积小、重量轻，并具有智能型控制及多种保护功能，而且各项起动参数可根据不同的负载进行调整，其负载适应能力很强。因此，其逐步取代落后的Y/△，自藕降压及磁控式等传统的减压起动设备将成为必然。 
西安西普软起动器是世界知名的软起动器之一，由西安西普公司生产，安西普公司多年来一直致力于软起动器的开发、生产，是国内最早推出并批量生产软起动器的企业。公司生产的STR系列软起动器经过多年的推广应用及不断改进，无论在性能及可靠性上均显示出卓越的优越性。目前适合各种场合使用的电动机软起动器，功率范围从7.5——800KW。 主要用于三相异步交流电机，用于控制和调节电机速度。西普软起动器又叫：西普软起动，西普软启动，STR软起动器，西安西普软起动器，西安西普软启动器，西普STR系列软起动器。
特色
STR系列电动机软起动器，其控制电路采用INTEL公司生产的16位单片机8797为控制核心，主电路采用三对反并联的可控硅组成相控形式，通过控制其导通角的大小，达到改变输出电压的目的，从而实现交流电动机的平滑起动，STR软起动器具有以下特点： 
1. 由于STR软起动器采用功率器件无级调压，所以电动机起动过程可实现平滑调节，与传统起动装置相比，没有Y/△起动切换冲击和自藕减压及磁控式起动器相比，STR软起动器的初始力矩可视负载调整，因此负载适应性更强。更适用重载及大型负载的起动。 
2. STR软起动器的控制电路采用单片机技术，使硬件控制电路结构简单、可靠，依靠强大的软件功能，实现了装置的全数字化，受电源电压波动的影响很小，数字触发的工作稳定，6路触发脉冲信号保持着严格的同步关系，从而使输出电压稳定对称，同时电路中采用了一系列抗干扰措施，即使在恶劣的电磁噪音环境也可正常工作。在控制系统中，还运用了模糊控制理论，对起动过程进行限流或斜坡控制，避免了起动过程可能产生的共振现象。 
3. 装置在起动完成后，自动由旁路接触器将电机投入电网，使得可控硅的寿命大大延长，装置的可靠性也大大提高，由于旁路接触器均不带电流进行切换，所以其寿命几乎取决于其机械寿命，大大减少了设备的维护成本。 
4. 全数字开放式用户操作键盘，使操作编成简单方便。STRC软起动器系列产品直接采用汉显方式，操作更为直观，同时还可以通过RS485通讯接口，采用PC机进行监控。 
5. STR软起动器还拥有无源远程控制接口，便于用户远距离控制或连锁控制。 
6. STR软起动器具有软起及软停功能外，还相当于一个电机综合保护器，所具有的过流、过载、缺相等保护功能，可以有效地防止电机的损害。
应用
STR软起动器典型应用场合示例 
由于STR软起动器电源、电压设定范围宽、过载能力强，所以可用于各种场合的电动机起动，下面就是西普公司多年来应用较为成功以及用量较大的行业及场合。 
1. 钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。 
2. 高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵,通风系统、空调 冷冻站循环泵、消防及喷淋泵的控制。 
3. 热力供热系统的锅炉供水泵，引风机电机的控制。 
4. 水电站二次回路的供油泵，供气压缩机、渗漏及检修排水控制。 
5. 天然气汽车加气站的压缩机控制系统。 
6. 风力发电主发电机起动系统。 
7. 水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。 
8. 西普公司将一如既往继续致力于电动机起动技术的开发和推广，不断推出更新更好的产品服务于社会，为企业的自动化作出努力。
规格
西安西普软起动器
西安西普STR系列A型软起动器 ---内置旁路,集成型
西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路,智能型
西安西普STR系列C型软起动器 --- 汉显/英文型
西安西普STR系列L型软起动器 ------ 标准型
序号 规格型号 适配电机
（KW） 额定电流
STR008A-3 7.5 15
2 STR015A-3 15 30
3 STR022A-3 22 45
4 STR030A-3 30 60
5 STR037A-3 37 74
6 STR045A-3 45 90
STR008A-3 7.5 15
2 STR015A-3 15 30
3 STR022A-3 22 45
4 STR030A-3 30 60
5 STR037A-3 37 74
6 STR045A-3 45 90
7 STR055A-3 55 110
8 STR075A-3 75 150
9 STR090A-3 90 180
10 STR110A-3 110 220
序号 规格型号 适配电机
（KW） 额定电流
（A）
1 STR008B-3 7.5 15
2 STR015B-3 15 30
3 STR022B-3 22 45
4 STR030B-3 30 60
5 STR037B-3 37 74
6 STR045B-3 45 90
7 STR055B-3 55 110
8 STR075B-3 75 150
9 STR090B-3 90 180
10 STR110B-3 110 220
11 STR132B-3 132 260
12 STR160B-3 160 320
13 STR187B-3 187 395
14 STR200B-3 200 400
15 STR250B-3 250 500
16 STR280B-3 280 550
17 STR320B-3 320 620
18 STR400B-3 400 720
19 STR450B-3 450 850
20 STR500B-3 500 1000
序号 规格型号 适配电机
（KW） 额定电流
（A）
1 STR008L-3 7.5 15
2 STR015L-3 15 30
3 STR022L-3 22 45
4 STR030L-3 30 60
5 STR037L-3 37 70
6 STR045L-3 45 90
7 STR055L-3 55 110
8 STR075L-3 75 150
9 STR090L-3 90 180
10 STR110L-3 110 220
11 STR132L-3 132 260
12 STR160L-3 160 320
13 STR187L-3 187 395
14 STR200L-3 200 400
15 STR250L-3 250 500
16 STR280L-3 280 550
17 STR320L-3 320 620
18 STR400L-3 400 720
19 STR450L-3 450 850
序号 规格型号 适配电机
（KW） 额定电流
（A）
1 STR015C-3 15 30
2 STR022C-3 22 45
3 STR030C-3 30 60
4 STR037C-3 37 74
5 STR045C-3 45 90
6 STR055C-3 55 110
7 STR075C-3 75 150
8 STR090C-3 90 180
9 STR110C-3 110 220
10 STR132C-3 132 260
11 STR160C-3 160 320
12 STR187C-3 187 395
13 STR200C-3 200 400
14 STR250C-3 250 500
15 STR280C-3 280 550
16 STR320C-3 320 620
17 STR400C-3 400 720
18 STR450C-3 450 850
19 STR500C-3 500 1000
推荐
STR系列软起动器用户使用推荐 
1. STRA软起动装置：用于直接用户，由于其内部旁路接触器己内置，使用时只需将三根电源线及三根电机出线接好即可使用，对用户使用极为简便。 
2. STRB型软起动控制器：适用于电器开关及集成配套商，由于体积小非常方便、配套商安装在自己生产的电器配电柜内，按自己的要求组成电器成套系统。 
3. STRC型软起动控制器：由于其操作界面采用汉字显示，人机对话更为直接，并具有RS485计算机接口，可通过PC计算机集成监控多台电机的运行状态及操作，同时可设置两套不同运行参数，任意选择。 
4. STRL型电动机软起动器：大型风场、风力发电机专用。
原理
软起动器原理图：
  西普STR-B系列软起动器接线图
  西普STR-B系列软起动器接线图
选用时应注意的问题
软启动器以体积小，转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用，大有取代传统的自耦减压、星－角等启动器的趋势。由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备，在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。人们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。例如：不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。低压软启动柜电气接线与元件排列一般低压软启动柜的电气接线如图2所示。柜内电气元件按图示顺序排列，作到主接线简短不交叉，便于铜排连接。软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响。软启动器与控制柜边壁及其他元件间距要求≥100mm，方便软启动器散热。软启动器选型除了技术、性能、价格比较外，还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件。  
对于水泵类启动负载较轻的设备，可选择功能简单、价格较低、操作方便的软启动器。这类设备根据电动机额定功率，选用样本规定的相同容量的软启动器就能满足需要。对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备，应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的软启动器。尤其功率比较大的设备（200KW以上），最好选用启动功能比较全的高性能软启动器。隔离器和熔断器选择软启动柜中的隔离电器，可以选用隔离开关也可以选用具有隔离功能的塑壳断路器。小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。不但起到隔离保护作用，还可以降低工程造价。隔离开关的额定电流大于电动机额定电流就可以满足运行要求。  
由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分（I2t）值有限，选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件。建议选用快速熔断器做短路保护装置。快速熔断器可选用aR或NGT型半导体保护熔断器。选用快速熔断器一般不用做分断能力校验，因为aR型熔断器的额定分断能力为50KA，NGT快速熔断器的分断能力为120KA，能够满足一般配电工程需要。另外熔断器还有限流功能，对晶闸管的保护要比断路器可靠。  
快速熔断器的额定电流的选用原则是设备启动时不会熔断，设备安装处发生最小短路电流时必须可靠熔断。具体选用时可根据设备的负荷性质和电动机的启动电流，查阅熔断器制造厂提供的熔断器时间—电流特性曲线、I2t值及晶闸管的I2t值进行计算选择。在缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用：  
Ifn≥(1.8~2.0)*Ie(A)  
Ifn—快速熔断器额定电流(A)  
Ie—电动机额定电流(A)旁路接触器的选择软启动结束时电动机已在额定电压上运行，所以按电动机的额定电流选用交流接触器就能满足要求。要注意的是在配柜接线时，作到软启动器与接触器同相连接，不要接错相序。过负荷保护装置的选择软启动装置的过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能的热过载继电器。具体选用时，要使电动机的工作电流在热元件整定电流范围以内。工作时容易过载的设备，要使电动机的额定电流值靠近热元件整定电流范围的下限。变压器负载能力及保护整定值校验在软启动装置选用时除注意上述要求外，还要注意为设备供电的变压器的负载能力。如果事前变压器已接近满载，要慎重选用软启动设备。尤其是要增设功率比较大的设备时，更要核对校验变压器的荷载能力和保护的整定值；  
增加软启动设备后，变压器二次侧断路器的短路短延时脱扣器的整定值Ir2为：  
Ir2≥1.1(IL+1.35*K*Ie) A  
式中：IL—变压器正常运行时的负荷电流 A  
K—新增加软启动设备的启动电流与电动机额定电流的比值（见表1）；  
Ie—新增加电动机的额定电流 A。  
计算出的Ir2应小于变压器二次侧断路器现在的实际短路短延时脱扣器的整定值；否则，在新增加设备启动时，变压器二次侧断路器要分断跳闸。造成软启动器选用失败。  
表1典型设备软启动效果及启动电流参考值  
应用机械类型 选用功能 执行的功能 启动电流（%） 启动时间（秒）  
离心泵 标准启动 减少冲击，消除水锤 300 5~15  
螺杆式压缩机 标准启动 减少冲击，延长机械寿命 300 3~20  
离心式压缩机 标准启动 减少冲击，延长机械寿命 350 10~40  
活塞式压缩机 标准启动 减少冲击，延长机械寿命 350 5~10  
传送带运输机 标准+突跳 启动平稳，减少冲击 300 3~10  
风机 标准启动 减少冲击，延长机械寿命 300 10~40  
搅拌机 标准启动 降低启动电流 350 5~20  
磨粉机 重载启动 降低启动电流 450 5~60