标题：紫外线杀菌器
紫外线杀菌器
紫外线杀菌器，其优点为辐照强度稳定性高，杀菌寿命长达9000小时，高透过率石英玻璃管，透光率≥87%，单价也比同类产品适中，杀菌寿命达8000小时后，其辐照强度在253.7um保持稳定不变，比国内同类产品辐照强度稳定不变。灯管破碎有声光报警提醒。高亮度镜面灭菌反应腔设计。与国外同类产品相比杀菌强度提高了18%—27%，杀菌率能够达到99.99%。  紫外线杀菌器
紫外线杀菌器主体内外均采用304L或316L不锈钢材质，主体内外部抛光处理以加强紫外线辐照度，确保被消毒物在消毒灭菌过程中不会有消毒灭菌不完全的情形出现。
现在人们利用紫外线杀菌原理把医院的专业杀菌消毒技术又引入了日常生活的杀菌消毒领域，这种应用在日常生活中的室内、家居、车载、冰箱杀菌器和工业用杀菌器都是利用高频C波段紫外线在20秒至1分钟内对各种微生物的DNA产生破坏作用，能够杀死99%的细菌和病毒，包括： 流感、肝炎病毒、大肠杆菌、金黄葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢及多种霉源体、过敏源，给人群提供安全的衣食住行环境，特别适用于餐具、个人和公共物品、玩具以及其他物品的表面快速消毒、除臭除味、清新空气等。
紫外线杀菌原理
[1]紫外线是一种肉眼看不见的光波，存在于光谱紫射线端的外侧，故称紫外线。紫外线系来自太阳辐射电磁波之一，通常按照波长把紫外线分为四类如下
是物质运行的一种特殊形式，是一粒粒不连接的粒子流。每一粒波长253.7nm的紫外线光子具有4.9eV的能量。当紫外线照射到微生物时，便发生能量的传递和积累，积累结果造成微生物的灭活，从而达到消毒的目的。当细菌、病毒吸收超过3600~65000uW/c㎡剂量时，对细菌、病毒的去氧核醣核酸（DNA）及核醣核酸（RNA）具有强大破坏力，能使细菌、病毒丧失生存力及繁殖力进而消灭细菌、病毒，达到消毒灭菌成效。紫外线一方面可使核酸突变、阻碍其复制、转录封锁及蛋白质的合成；另一方面，产生自由基可引起光电离，从而导致细胞的死亡。
紫外线杀菌器杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度，即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度，与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时，被照消毒物停留时间愈久，离杀菌灯管愈近，其杀菌效果愈好，反之愈差。
分类
根据灯管不同有热阴级低压汞蒸汽放电灯，阴极低压汞蒸汽放电灯。  紫外线杀菌器
热阴级低压汞蒸汽放电灯从外型可分为直型，H型，U型管等。
为了不同需要，又可分为低（无臭氧），臭氧，高臭氧等。
杀菌效率
紫外消毒技术具有其它技术无可比拟的杀菌效率。杀菌效率 可达99%－99.9%。下表列出紫外技术对常见几种细菌病毒的杀菌时间一般只需1秒以内。
而传统氯气、臭氧等化学消毒方法要达到紫外C的杀菌效果一般需要20分钟至 1小时的时间。
表1 紫外C技术对常见细菌病毒的杀菌效率 （紫外辐射强度：30,000μW/cm2）UV 440W产品简介:UV 440W STERILIZER standard LISTUV 550W产品简介:UV 550W STERILIZER standard LISTUV 825W-T产品简介:UV 825W-T STERILIZER standard LIST 上一页　[1]　[2]　[3]　[4]四 使用特点及范围　紫外线杀菌器具有水流均匀、无死角、光射条件好、杀菌彻底、能耗低、安装灵活方便等特点，主体材质采用不锈钢，无金属离子侵染问题，产品结构为密闭容器石英套管式，内设电气控制装置。其中关键的紫外线灯管理论寿命长达10000小时，达到国际先进水平。产品外型美观大方、结构紧凑、操作维修方便，广泛适用于工矿企业、居民生活、饭店宾馆、机关学校；野战部队、食品加工、医药行业、高纯水制备、公共场所或直接供饮用的休闲旅业及水中不允许留有余氯的饮料或其它行业。
技术参数
1、海水、淡水育苗养殖（鱼、鳗、虾、贝壳类等）用水消毒。
2、食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用水设备。
3、医院、各类实验室用水消毒及高含量致病体废水消毒。
4、生活用水消毒，包括居民住宅小区、办公大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。
5、生物化学制药，化妆品生产用冷却水消毒。
6、游泳池、水上娱乐设施用水消毒。
参数表：
小流量紫外线消毒器
型号
处理量T / H
进口管径mm
功率W
外形尺寸
工作压力
ZXB-15
0.5
15
15
50*500
0.4
ZXB-40
1.5-2
25
40
75*900
0.6
ZXB-55
3-4
32
55
75*1200
0.6
ZXB-75
5-6
32
75
75*900
0.6
ZXB-100
7-8
50
100
75*1100
0.6
ZXB-120
9-10
50
120
75*1300
0.6
ZXB-150
12-15
65
150
159*900
0.6
ZXB-200
18-20
65/80
200
159*1100
0.6
ZXB-240
22-25
80
240
159*1300
0.6
大流量紫外线消毒器
ZXB-300
26-30
80
300
159*1100
0.6
ZXB-360
32-35
80
360
159*1300
0.6
ZXB-400
35-38
100
400
159*1100
0.6
ZXB-400
36-40
100
400
219*1100
0.6
ZXB-480
40-45
100
480
159*1300
0.6
ZXB-480
42-46
100
480
219*1300
0.6
ZXB-500
47-50
125
500
219*1100
0.6
ZXB-600
55-60
125
600
219*1300
0.6
ZXB-720
70-75
125
720
219*1300
0.6
ZXB-840
80-85
133
840
250*1300
0.8
ZXB-960
90-95
133/150
960
250*1300
0.8
ZXB-1080
100-110
150
1080
273*1300
0.8
ZXB-1200
120-130
150
1200
273*1300
0.8
ZXB-1320
140-150
150/200
1200
300*1300
0.8
ZXB-600
55-60
125
600
219*1660
0.8
ZXB-750
75-80
133
750
219*1660
0.8
ZXB-900
85-90
133/150
900
219*1660
0.8
ZXB-1050
110-120
150
1050
250*1660
0.8
ZXB-1200
120-130
150
1200
250*1660
0.8
ZXB-1350
150-160
200
1350
300*1660
1.0
ZXB-1500
180-200
200
1500
300*1660
1.0

特点
　　1． 能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物；　　2． 通过光解作用，能有效降解水中的氯化物；　　3． 操作简单，维护方便；　　4． 占地面积小，处理水量大；　　5． 无污染，环保性强，不会产生毒副作用；　　6． 投资成本低，运行费用低，设备安装方便；　　7． 利用光学原理设计了独特的内壁处理工艺[2]，使腔体内得以最大限度地利用紫外线，使杀菌效果成倍提高
优势
1、紫外线杀菌器高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
2、紫外线杀菌器高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
3、紫外线杀菌器无二次污染:紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
4、紫外线杀菌器运行安全、可靠:传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
5、紫外线杀菌器本及运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。[3]