标题：玉柴柴油发电机组
简介
玉柴柴油发电机组[1]——玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年，企业完成股份制改造，成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造，成为中国首家中外合资股份制企业。1994年，中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市（股票代码NYSE：CYD），是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市，以“中国绿色动力之都”著称。  
玉柴发电机组
产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史，产品广泛用于军用、民用、船用等领域； 　
2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机； 　
3.配套电机均为国内外名牌厂家产品，主要发电机有：华昌、扬科、凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特； 　
4.数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品； 　
5.功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率； 　
6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品； 　
7.震动小噪声低可靠性高； 　
8.排放低，符合国家环保要求； 　
9.产品质量全面达到或超过国家有关标准； 　
10.14个月或1500小时的三包期为全国最长； 　
11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。机组保养与清洁1.发电机组的维护保养，必须在停机的状态下进行，为了确保发电机组不会误启动，清洁之前务必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除。 　
2.交流发电机的内外部都应定期清洁，清洁的频率要视机组所在地的环境而异。在清洁之前将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦 掉，通风网也要清洁干净，如果这些灰尘不慎进入线圈，会造成线圈过热，或者破坏绝缘，所以灰尘和污物最好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁； 　
3.为了避免发电机组回潮而引起绝缘电阻降低，必须将发电机进行烘干。  玉柴柴油发电机组
产品分类
1.50kW玉柴发电机组机型特点： 
1、发动机运行平稳，噪音抵 
2、快捷、可靠的冷启动性能 
3、外行设计精致小巧 
4、燃油消耗量小，运行费用低 
5、各项性能指标达到GB/T13032-91规定的要求。
适配广泛： 
适用于各种客、货船及渔船等作为常用电源或备用应急电源。2.80kW玉柴发电机组机型特点： 
1、采用玉柴生产的YC6108ZLD柴油机作动力。 
2、具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定、调速性能好、排放低、低噪音等优点。 
3、各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛： 
1、其中80GF1、80GT型机组所配套的发电机组是以德国技术生产的西门子发电机组。 
2、其80GF型机组具有优良的静态电压调整性能，特别适用于对电压稳定要求高的场所。 
3、其80GF1-1型机组因具有优良的动态性能，特别适用于电机频繁启动的场所。
4、其80GT拖车电站适用于野外作业。3.128kW玉柴发电机组机型特点： 
1、采用玉柴生产的YC6112ZLD柴油机作动力。 
2、具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定、调速性能好、燃油消耗低、排放低、噪音小等优点。 
3、各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛： 
1、其120GF99-2型机组因具有优良的稳态电压调整性能而特别适用于对电压稳定要求较高的场所。 
2、其120GF99-3型具有优良的动态性能，特别适用于电动机频繁启动的场所。 
3、其120GT拖车电站适用于野外作业。4.200kW玉柴发电机组机型特点： 
1、采用玉柴生产的YC6M320D大功率柴油机作动力，选配无锡新时代产斯坦福电机或意大利进口电机马卡地、迅高等 
2、具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、低油耗、低噪声等优点。 
3、各项性能指标达到GB/T2820—1997规定的要求。
适配广泛： 
适用于工况企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门和单位作为常规电源或备用电源。[2]​
玉柴柴油发动机型号
型号
机组功率
动力型号
KM-Y25
18KW/22.5 kva
YC2115D/26KW
KM-Y30
22KW/27 kva
YC2115D/26KW
KM-Y38
27KW/33.75 kva
YC2115ZD/33KW
KM-Y50
36KW/45 kva
YC4D60-D21/44KW
KM-Y69
50kw/62.5kva
YC4D85Z-D20/60.5KW 
KM-Y82
60kw/75kva
YC6B100-D20/73.5KW
KM-Y113
80kw/100kva
YC6B135Z-D20/99KW
KM-Y125
90kw/113kva
YC6B155L-D21/113KW
KM-Y138
100kw/125kva
YC6B170L-D20/125KW
KM-Y165
120kw/150kva
YC6A210L-D20/153KW
KM-Y198
144kw/180kva
YC6A230L-D20/170.5KW
KM-Y212
160kw/200kva
YC6M285L-D20/211KW
KM-Y250
180kw/225kva
YC6M285L-D20/211KW
KM-Y275
200KW/250KVA
YC6M350L-D20/258.5KW
KM-Y315
230kw/288kva
YC6MK390L-D20/286KW
KM-Y425
320kw/400kva
YC6T550L-D21/404KW
KM-Y500
360kw/450kva
YC6T600L-D22/441KW
KM-Y550
400kw/500kva
YC6T660L-D20/485KW
KM-Y825
600kw/750kva
YC6C1020L-D20/748KW
  玉柴柴油发电机组
柴油机的异常冒烟
一、发电机冒白烟
发生原因：表明喷入气缸中的雾化柴油未能完全燃烧就被排出。造成的原因主要有三种：一是喷油嘴卡死，压力不足，柴油雾化不良；二是油路中空气多，柴油中有水；三是与冒黑烟原因相同，供油过晚。
排除方法：检查喷油嘴，对喷油嘴作调整或更换；检查油路，排除油路中的空气，并使用标准柴油；调整供油提前角，与冒黑烟时调节方法相同。
二、发电机冒蓝烟
发生原因：表明发动机在烧机油。造成的原因主要有三种：一是活塞环走对口，机油进入缸筒；二是空气滤清器的油盘油位，超过环槽高度；三是导管与气门杆之间的间隙过大。
排除方法：对活塞环作调整，使环的开口错开120度或180度，环开口应避开活塞销孔和侧压力较大的方向；调整空气滤清器油盘油位高度，使之降至环槽高度以下；对导管与气门杆间隙过大的，应更换零件，缩小间隙，二者正常配合间隙为0.05-0.12毫米。
三、发电机冒黑烟
发生原因：表明在其气缸中有部分柴油雾化微粒未燃烧即被排出。造成的原因一般有三种：一是供油量过多，柴油机超负荷运转；二是喷油器喷油压力低，柴油雾化程度差；三是供油过晚，发动机的温度较低。
排除方法：对供油过多的柴油机，适当减少供油量，控制在正常负荷之内运转；对喷油器喷油压力低的柴油机，及时修复或更换喷油器，提高喷油压力；对供油过晚的柴油机，应调节供油提前角。调节时，先拧出两个固定在正时齿轮上花键盘的螺钉，按顺时针方向拨动键盘，使供油提前角为16-19度，相对幅度为22.5-28.5毫米，同时，使发动机的温度保持在80-90℃。也不应有发电机高水温和低水温的现象。[3]​
玉柴发电机组技术参数
机组型号
机组参数（400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8
发动机参数（水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动
输出功率KW/KVA
额定电流A
机组重量
Kg
机组尺寸
型号
功率 
KW
缸数 
及 
类型
缸数 
×行程 
mm
压缩比
进气方式
排气量
L
燃油 
消耗 
g/kw.h
润滑油 
容量 
L
长
宽
高
DF24G
24/30
43
600
1650
680
1300
YC2115D
29.7
2缸直列
115×120
17.5:1
自然吸气
2.49
≤215
7
DF30G
30/38
54
650
1650
680
1300
YC2115ZD
36.3
2缸直列
115×120
17.5:1
涡轮增压
2.49
≤215
7
DF40G
40/50
72
750
1900
780
1250
YC4108D
44
4缸直列
108×115
17.0:1
自然吸气
4.21
≤199
11
DF45G
45/56
82
800
1900
780
1250
YC4108ZD
55
4缸直列
108×115
17.5:1
涡轮增压
4.21
≤197
13
DF50G
50/63
90
850
2000
780
1150
YC4D75D
60.5
4缸直列
108×115
17.5:1
涡轮增压
4.21
≤197
13
DF64G
64/80
116
1250
2300
720
1300
YC6108D
73.5
6缸直列
108×125
17.5:1
自然吸气
6.87
≤199
17
DF75G
75/94
136
1300
2600
720
1530
YC6108ZD
92
6缸直列
108×125
17.5:1
涡轮增压
6.87
≤197
17
DF90G
90/113
163
1400
2900
800
1530
YC6108ZLD
107
6缸直列
108×125
17.5:1
增压中冷
6.87
≤195
17
DF100G
100/125
181
1500
2900
800
1530
YC6B150D
123
6缸直列
108×125
17.5:1
增压中冷
6.87
≤195
22
DF120G
120/150
217
1800
3000
950
1400
YC6A190D
153
6缸直列
108×132
17.0:1
增压中冷
7.25
≤195
22
DF136G
136/170
246
1900
3400
950
1550
YC6112ZLD
165
6缸直列
112×132
16.8:1
增压中冷
7.80
≤195
25
DF200G
200/250
361
2300
2800
1100
1800
YC6M320D
258.5
6缸直列
120×145
17.5:1
增压中冷
9.84
≤195
28
DF360G
360/450
652
3200
3800
1350
1850
YC6T550D
450
6缸直列
145×165
15.0:1
增压中冷
16.4
≤194
64
DF400G
400/500
724
3300
3800
1350
1850
YC6T600D
485
6缸直列
145×165
15.0:1
增压中冷
16.4
≤194
64
[4]​