标题：田湾核电站
基本信息
电站简介江苏田湾核电站是中俄两国在加深政治互信、发展经济贸易、加强两国战略协作伙伴关系方针推动下，在核能领域开展的高科技合作，是两国间迄今最大的技术经济合作项目，也是我国“九五”计划开工的重点核电建设工程之一。位于江苏省连云港市高公岛乡柳河村田湾境内。公司股东江苏核电有限公司作为项目业主，负责田湾核电站的建设管理和建成后的商业运营。公司股东和股比的构成是：中国核工业集团公司50%、中电投核电有限公司30%、江苏省国信资产管理集团有限公司20%。设计标准田湾核电站采用的俄AES-91型核电机组是在总结VVER-1000/V320型机组的设计、建造和运行经验基础上，按照国际现行核安全法规，并采用一些先进技术而完成的改进型设计，在安全标准和设计性能上具有起点高、技术先进的特点。其主要技术特点包括：反应堆厂房采用双层安全壳、安全壳预应力张拉系统采用新型倒U形50束钢缆张拉方式、安全系统采用完全独立和实体隔离的4通道(N+3)、设置堆芯熔融物捕集器与冷却系统等缓解严重事故后果的安全设施、使用铀-钆一体化全锆先进燃料组件、采用全数字化仪控系统等。田湾核电站概率安全评价表明：发生堆芯严重损坏或熔化事故的概率小于3.3×10-6/堆年(当前世界上运行的核电站一般为10-4/堆年)，发生严重放射性泄漏事故的概率不超过6.4×10-8/堆年（当前一般为10-5/堆年）。田湾核电站的安全性、可靠性和经济性与西方正在开发的先进压水堆的目标一致，在某些方面已达到国际上第三代核电站的要求。
  田湾核电站根据中俄两国政府协议和总合同，俄方负责田湾核电站总的技术责任和核岛、常规岛设计及成套设备供应与核电站调试，中方负责工程建设管理、土建施工、围墙内部分设备的第三国采购、电站辅助工程和外围配套工程的设计、设备采购及核电站大部分安装工程。与核电站配套的输变电线路工程和调峰设施，由江苏省电力系统负责建设。
发展
工程进度田湾核电站1号机组1999年10月20日浇筑第一罐混凝土。2005年10月18日开始首次装料，12月20日反应堆首次达到临界，2007年5月17日正式投入商业运行。截至2007年7月2日24时，1号机组累计发电量36.07亿千瓦时，累计上网电量32.54亿千瓦时。
田湾核电站2号机组于2000年9月20日浇筑第一罐混凝土，2007年5月1日反应堆首次达到临界，5月14日首次并网成功。截至2007年7月2日24时，2号机组累计发电量3.32亿千瓦时，累计上网电量2.96亿千瓦时。2号机组于2007年8月16日投入商业运行。
1、2号机组投入商业运行后创造了第一个燃料循环均未发生停机或停堆事件的良好运行记录。两台机组在运行和大修期间，辐射防护措施有效，个人和集体剂量得到有效控制，三废排放远低于国家控制标准，机组各项性能指标优良，创造了良好的运行业绩、经济效益和社会效益。
田湾核电站二期工程2009年10月开工。2008年11月11日，从田湾核电站传来喜讯，11月6日中俄总理第十二次定期会晤期间，在国务院总理温家宝和俄罗斯总理祖布科夫见证下，江苏核电有限公司（JNPC）总经理蒋国元和俄罗斯原子能建设出口公司（ASE）总裁什马特科签订了合作建设田湾核电站扩建项目原则协议。随着田湾核电站二期建设，该核电站整体容量将实现倍增。
田湾核电站一期工程是中俄两国迄今最大的技术经济合作工程，一号、二号机组先后于今年5月和8月投入商业运行。田湾核电站计划建设8台核电机组，总容量达到1000万千瓦。目前，二期工程3号和4号机组的建设已启动，单机容量均为100万千瓦。发展前景田湾核电站具有得天独厚的地理、地质、水文优势，可容纳8台百万千瓦级机组，总装机容量可达800～1000万千瓦，年发电600～700亿千瓦时，产值250亿元以上。田湾核电站全面建成后，将形成国家又一个大型核能源基地，将为实现中核集团公司“3221”战略目标，促进我国核电事业又快又好又安全地发展，以及为江苏省乃至华东地区的经济腾飞和社会可持续发展做出重大贡献！
中国单机容量最大的核电站--位于江苏连云港的田湾核电站是中国“九五”期间开工建设的重点工程之一，是中俄两国迄今最大的技术经济合作项目，由中国核工业集团公司控股建设。田湾核电站在工程建设中实现了多项技术改进，如采用双层安全壳结构、全数字化仪控系统，增设堆芯熔融物捕集器等，其安全设计优于当前世界上正在运行的大部分压水堆核电站，在某些方面已接近或达到国际上第三代核电站水平。
田湾核电站于1999年10月20日正式开工建设，一期工程建设2台单机容量106万千瓦的俄罗斯AES-91型压水堆核电机组，设计寿命40年，年发电量达140亿千瓦时。1号机组在完成土建、安装施工后，于2003年10月25日进入全面系统调试阶段，先后通过了核岛主系统水压试验、冷态试验、安全壳结构强度及泄漏率试验、热态试验及役前检查。在国家核安全局完成一系列审查后，1号机组于2005年10月18日开始首次装料；12月20日反应堆首次达到临界；2006年4月6日汽轮机首次利用核蒸汽冲转成功，为首次成功并网发电奠定了坚实基础。
1号机组并网发电后，工作仍然十分艰巨。中国核工业集团公司有关负责人说，田湾核电站在运营和管理中，将始终把安全和质量放在第一位，强化核安全意识，做好风险预测分析，严格遵守调试程序和运行规程，精心操作，确保核电站的安全可靠运行。按照目前的调试进度，1号机组可望于今年投入商业运营。
田湾核电站2号机组已经并网发电。两台机组都投入了商业运行后。
田湾核电站是中国和俄罗斯技术合作项目，地点在江苏省连云港市田湾镇。一期工程是两台装机容量106万千瓦的机组。远期规划是800－1000万千瓦，将成为中国大陆最大的核能发电站。
1，2号机组分别于2007年5月17日和8月16日投入商业运行。两台机组投入商业运行后均保持安全可靠功率运行，辐射防护措施有效，个人和集体剂量得到有效控制，三废排放远低于国家控制标准，机组各项性能指标优良，创造了良好的运行业绩和社会效益。
江苏核电有限公司按照国家核电发展规划，结合公司发展战略目标和江苏省，连云港市地方发展规划，在确保一期工程两台机组安全可靠运行的同时，全面开展了田湾核电站的扩建工程（3-8号机组）前期准备和项目策划工作，并取得阶段性成果。
中俄合作
概述俄中于1997年签署合同，建设田湾核电站两个带有VVER-1000反应堆的一号、二号发电机组，总功率为2000兆瓦，是我国"九五"期间开工建设的重点工程之一；作为中国核电三大基地之一，田湾核电站一号机组自今年5月正式投入商业运行，二号机组于8月投入商业运行，已成为连云港市最大的新增税源，占全市国税收入增收额的15%。合作背景伴随2007年9月田湾核电站2号机组验收初步协议的签署，以及其保证期为两年的运营，田湾核电站一期工程两台单机容量106万千瓦核电机组建造阶段工作已基本结束，同时也意味着三号、四号发电机组建设的展开，这将使得核电站的发电量提高两倍。 面对下一步合作，俄罗斯核电建设出口股份公司驻连云港代表处处长谢里霍夫在"田湾核电站一期工程结束与中俄在原子能领域合作前景新闻发布会"上表示，"有很大前景"，目前正在同中国方面就田湾核电站机组建设的新合同进行谈判，双方并都专门成立"框架协议小组"。安全和技术特点田湾核电站总经理蒋国元也在此前采访中表示，希望中俄全体建设者认真总结一期工程建设经验，为扩建工程合作奠定基础。在核电站问题上，始终笼罩着对于切尔诺贝利类事故的担忧。俄方郑重表示，因辐射放射性物质泄漏发生事故的可能性低于百万年一次。Tvel有限公司副总裁拉夫列纽克强调，中国现在的核电站都有安全壳，能经受20吨重飞机的撞击。安置反应堆的建筑被两层外膜包围起来，内部的封闭式膜阻止了辐射外网泄漏，而外膜则能保护反应堆免收外界突发事件的影响。同时，中国是第一个拥有在反应堆外壳下安装专门组织和冷却融化的放射性区域收集器的国家，这得到了国际原子能机构专业委员会的通过。田湾核电站的安全性田湾核电站不仅满足国际现行的核安全和辐射安全标准要求，符合我国核安全法规、标准，而且其安全性优于当前世界上正在运行的大部分核电机组。根据田湾核电站二级PSA(概率安全分析)报告：发生堆芯严重损坏或熔化事故的概率小于3.3×10-6/堆年(当前世界上运行的核电站一般为10-4/堆年)，发生严重放射性泄漏事故的概率不超过6.4×10-8/堆年(当前一般为10-5/堆年)，即发生严重放射性泄漏事故的概率千万年一遇。双层安全壳田湾核电站是目前国内独一无二的双层安全壳核电站。双层安全壳内层采用钢缆预应力张拉系统的钢筋混凝土墙体，厚1.2米，内壁衬有6毫米厚的钢覆面；外层采用普通钢筋混凝土墙体，厚0.6米；内外壳之间为1.8米的带有碘和气溶胶过滤器通风系统的负压环形空间，能有效减少了放射性气溶胶和碘向周围环境的释放，外壳能够抵御地震、龙卷风和小型飞机等外力的撞击，从而达到有效防护的目的。双层安全壳反应堆厂房外径51.2米，内径44米，总高度74.2米。安全壳预应力钢缆系统田湾核电站内安全壳采用后张预应力钢缆系统，共有水平环向360°预应力钢丝束70束，竖向倒U形预应力钢丝束50束，每束由55根低松弛性的七股钢绞线组成，该设计系国内首次采用的国际先进技术，设计内抗压能力达到0.5MP，最高可达0.7MP。该系统能够大大提高安全壳的承压能力，提高了核电站的安全水平。“N+3”的多重保护安全系统田湾核电站的安全系统如堆芯应急冷却系统，事故浓硼注入系统、安全壳喷淋系统和事故给水系统等均由2通道改为4通道，即每个能动系统均有4个完全独立和实体隔离的通道组成。如果一个通道处于检修状态，另一个通道发生与初始事件有关的故障，第三个通道发生单一故障，则还有一个通道可投入使用，这样在运行中形成了一个系统运行、三个系统备用的“N+3” 的有效组合，比一般压水堆采用“N+1”或“N+2”的设计更加可靠，从而大大提高了核电站的安全性。堆芯熔融物捕集器田湾核电站在国际上首次设置了堆芯熔融物捕集器，其主要功能是在严重事故下收集并冷却堆芯熔融物，以防止堆芯熔融物与反应堆厂房的混凝土底板发生反应并导致底板熔穿，从而有效地防止了严重事故下放射性物质的泄漏，以缓解超设计基准事故的严重后果，该系统的设计得到国际原子能机构专家组的高度评价。全数字化仪控系统田湾核电站的仪控系统采用当今世界上先进的数字化分布控制系统（DCS），它由运行仪控“TXP”和安全仪控“TXS”两部分组成，是目前我国核电站首次引进的全数字化仪控系统。运行仪控采用最新的软硬件标准、分层处理的体系结构、综合自动化控制的设计思想和统一的人机接口，可实现长运行寿命、低运行成本及最佳可操作性；安全仪控采用可靠性硬件和软件、多重冗余和纠错技术，在反应堆保护专设安全设施驱动等系统应用中，满足了严格的安全要求。由于DCS系统具有更高的可靠性、更强的监视和控制功能，以及安装、调试、维护更为方便等特点，将为核电站安全、可靠、高效地运行发挥重要作用。