标题：保温柱塞截止阀
产品概述：
新结构法兰连接可保温柱塞截止阀是我厂历年来在生产中种性能的特殊阀门中筛选出一种具有代表性新结构阀门。近年来经用户使用反馈信息中实践证明与实际经验根据柱塞阀的使用性能及技术与工艺上改进设计研制成功，是柱塞阀、截止阀、闸阀的更新换代推陈出新产品，填补了无泄漏管道蒸汽阀门的更佳启闭装置，深受新老用户的好评而推荐使用。
产品特点：
1、该升杆式活塞阀结构简单科学、安全可靠，启闭特别轻松灵活，操作省力与柱塞阀相比启闭轻、快等优点。
2、密封性能独特无泄漏，活塞具有金属与非金属多层密封结构组成的双效功能。
3、一体式阀座(缸套)径向锥形密封面，高度高、接触面积大、性能好。
4、活塞环根据不同的适用介质选用材料能全面提高了它的使用范围，耐高温、耐磨、耐腐、回弹性能强等，经长时间使用，活塞环如有磨损维护时可调压增大原始状态。
5、维修更换活塞环技术工艺简单方便，阀体无需拆离管道则停汽后卸下阀盖总成即可更换新活塞环重复性使用等特点。
结构性能及原理：
1、保温柱塞截止阀由阀体、阀盖、压盖、阀杆、阀塞、阀塞盖、活塞环、一体缸套(阀座)升杆螺母、平面轴承、手轮、伞齿轮等部件组成，由于轮旋转升杆式带动活塞使之在锥形缸套内外之间对位上下往复运动完成它的关闭与开启。
2、它的缸套结构锥形在缸套(阀座)锥圆形内根据适用介质分别堆焊了不锈合金钢或硬质合金，堆焊层硬度可达HRC40，经镗研磨而成。
3、阀塞与活塞环的密封结构具有金属与非金属的多层密封组成，当一道活塞环在长时间的使用操作中受磨损已调压至零位调压已失效时，因此第二道金属截止式锥形活塞起着同时密封作用，故此活塞阀的使用寿命长达普通阀门的数倍，所以在使用过程中无需特别保养而保持不漏，能实现了无泄漏管道的更佳启闭装置的选择，对节约能源减少劳力及环境污染具有明显的应用。
主要零件及材料：
型号规格
通径
DN(mm)
试验压力 PN (MPa)
(1.6-6.4)
主要技术性能
阀门材料选用
﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿壳体
密封
适用
介质
适用
温度
(℃)
阀体
阀盖
机架
活塞盖
阀杆
活塞
缸套
堆焊
垫料
丝杆
螺母
活塞盖
螺栓
弹垫
手轮
﻿﻿HSFJ41H HSFZ41H
40-600
2.4
3.75
6.0
1.76
2.75
4.4
(气密0.6)
水
蒸汽
气
油品
酸类等
120-
380
WCB
HT200
QT450-10
304
316
316L
WCB
304
316
316L
2Cr13
304
316
316L
A102
(308)
(Y)合金
金属
不锈钢
缠绕
石墨
铜
H62
1Cr18Ni9Ti
(304)
灰铸铁
马钢

主要性能规范：
型号规格
公称压力
PN(MPa)
试验压力 ps(MPa)
使用温度
≤(℃)
适用介质
﻿壳体
密封
﻿﻿﻿﻿HSF41 H-FX-16C
1.6
2.4
1.76
（气密）
O．6
180-320℃
水、蒸汽、气、油品等
HSF41H-PPL-16P
280-320℃
﻿﻿﻿﻿HSF41W-FX-16P
180-320℃
水、蒸汽、气、油品等弱腐蚀介质类
﻿﻿﻿HSF41W-PPL-16R
280-320℃
硝、醋酸类
﻿﻿﻿HSF41W-SF-16R3
150-200℃
尿素等强腐蚀介质类
﻿﻿﻿HSF41H-PTEF-16C
180-200℃
水蒸汽油品等
﻿﻿﻿HSF41H-S×-16Z
120-180℃
水蒸汽、气等 （不耐油）
﻿﻿﻿
主要连接尺寸及重量：
公称压力 PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
尺 寸(mm)
重量
(kg)
﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿L
D
D1
D2
b
Z-φd
H
H1
D0
﻿﻿﻿2.5
40
200
145
11O
85
18
8-φ18
200
240
160
14
50
230
160
125
100
20
8-φ18
215
255
180
19
﻿65
290
180
145
120
22
8-φ18
255
315
200
30
﻿80
31O
195
160
135
22
8-φ18
295
375
240
42
﻿100
350
230
190
160
24
8-φ23
330
415
280
60
﻿125
400
270
220
188
28
8-φ25
350
425
320
95
﻿150
480
300
250
218
30
8-φ25
420
520
350
100
﻿200
600
360
310
278
34
12-φ25
530
650
450
170
﻿250
650
425
370
332
36
12-φ30
560
700
500
248
﻿300
750
485
430
392
40
16-φ30
670
850
550
310
﻿350
780
550
490
448
44
16-φ34
680
870
600
600
﻿400
914
610
550
505
48
16-φ34
820
1050
700
760
﻿450
1050
660
600
555
50
20-φ34
-1250
带伞齿
轮传动
装置
1380
﻿500
1150
730
600
610
52
20-φ41
-1650
1500
﻿﻿600
1350
840
770
718
56
20-φ41
-1800
1900
﻿﻿七、柱塞阀PN4．0法兰连接可保温柱塞截止阀-主要连接尺寸及重量：
公称压力 PN(MPa)
公称通径 DN(mm)
尺 寸(mm)
凹下部
分直径
凹下部分
高度和深度
重量
(kg)
﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿L
D
D1
D2
b
Z-φd
H
H1
DO
D6
f1=f2
﻿﻿﻿4.0
40
200
145
11O
85
18
4-φ1 8
200
240
160
76
3-4
14
50
230
160
125
100
20
4-φ18
215
255
180
88
3-4
18
﻿65
290
180
145
120
22
8-φ18
255
315
200
110
3-4
28
﻿80
310
195
160
135
22
8-φ18
295
375
240
121
3-4
40
﻿1OO
350
230
190
160
24
8-φ23
330
415
280
150
3-4.5
55
﻿125
400
270
220
188
28
8-φ25
350
425
320
176
3-4.5
78
﻿150
480
300
250
218
30
8-φ25
420
520
350
204
3-4.5
124
﻿200
600
375
320
282
38
12-φ30
530
650
450
260
3-4.5
195
﻿250
650
445
385
345
42
12-φ34
560
700
500
313
3-4.5
295
﻿300
750
510
450
408
46
16-φ34
670
850
550
364
3-4.5
650
﻿350
780
570
510
465
52
16-φ34
680
870
600
422
4-5
760
﻿400
914
655
585
535
58
16-φ41
820
1050
700
474
4-5
860
﻿450
1050
680
61O
560
60
20-φ41
-1250
--带伞齿
轮传动
装置
1500
﻿500
1150
755
670
612
62
20-φ48
-1650
-1700
﻿﻿﻿600
1350
890
795
730
62
20-φ54
-1800
-2200
﻿﻿﻿说明： 1、(J)表示截止管道法兰连, 接长度尺寸；2、(Z)表示闸阀管道法兰连接长度尺寸；3、(A)表示美标法兰连接长度尺寸。