标题：三菱FX2NPLC
产品简介
● 控制规模：16~256点
● 内置8K容量的RAM存储器，最大可以扩展到16K
● CPU运算处理速度0.08μS/基本指令
● 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
● 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型）
详细介绍
FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点：最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。  
为大量实际应用而开发的特殊功能
开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O，高速计数器。
定位控制达到16轴，脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。
对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。 
网络和数据通信
连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link，Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。 
其它功能 
内置式24V直流电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。 
快速断开端子块 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。 
时钟功能和小时表功能  在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 
输入滤波器调节功能  可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。 
注解记录功能 元件注解可以记录在程序寄存器中。 
在线程序编辑 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 
RUN/STOP 开关 面板上运行/停止开关易于操作。 
远程维护 
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 
密码保护 
使用一个八位数字密码保护您的程序。
性能规格
项目
规格
备注
运转控制方式
通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
批次处理方法(当执行END指令时)
I/O指令可以刷新
运转处理时间
基本指令：0.8&micro;s/指令
应用指令：1.52至几百&micro;s/指令
编程语言
逻辑梯形图和指令清单
使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量
8000步内置
使用附加寄存盒可扩展到16000步
指令数目
基本顺序指令：27
步进梯形指令：2
应用指令：128
最大可用298条应用指令
I/O配置
最大硬体I/O配置点256，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入256、输出256）
辅助继电器
（M线圈）
一般
500点
M0至M499
锁定
2572点
M500至M3071
特殊
256点
M8000至M8255
状态继电器
（S线圈）
一般
490点
S0至S499
锁定
400点
S500至S899
初始
10点
S0至S9
信号报警器
100点
S900至S999
定时器（T）
100毫秒
范围：0至3276.7秒200点
T0至T199
10毫秒
范围：0至327.67秒46点
T200至T245
1毫秒保持型
范围：0至32.767秒4点
T246至T249
100毫秒
范围：0至3276.7秒6点
T250至T255
计数器（C）
一般16位
范围：0至32767数200点
C0至C199
类型：16位上计数器
锁定16位
100点（子系统）
C100至C199
类型：16位上计数器
一般32位
15点
C200至C219
类型：16位上/下计数器
锁定32位
15点
C220至C234
类型：16位上/下计数器
高速计数器
（C）
单相
范围：-2147483648至+2147483647数
一般规则：选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合
注意所有的计数器锁定
C235至C240 6点
单相c/w起始
停止输入
C241至C245 5点
双相
C246至C250 5点
A/B相
C251至C255 5点
数据寄存器
（D）
一般
200点
D0至D199
类型：32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定
7800点
D200至D7999
类型：32位元件的16位数据存储寄存器对
文件寄存器
7000点
D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置
类型：16位数据存储寄存器
特殊
256点
从D8000至D8255
类型：16位数据存储寄存器
变址
16点
V0至V7以及Z0至Z7
类型：16位数据存储寄存器
指标
（P）
用于CALL
128点
P0至P127
用于中断
6输入点、3定时器、6计数器
100*至150*和16*至18*
(上升触发*=1，下降触发*=0，**=时间(单位：毫秒))
嵌套层次
用于MC和MRC时8点
N0至N7
常数
十进位K
16位：-32768至+32768
32位：-2147483648至+2147483647
十六进位H
16位：0000至FFFF
32位：00000000至FFFFFFFF
浮点
32位：±1.175*10，±3.403*10（不能直接输入）

包装清单
主机*1
使用手册*1
家族成员
FX2N-128MR-001 输入点：64，64继电器输出
FX2N-80MR-001 输入点：40，40继电器输出
FX2N-64MR-001 输入点：32，32继电器输出
FX2N-48MR-001 输入点：24，24继电器输出
FX2N-32MR-001 输入点：16，16继电器输出
FX2N-16MR-001 输入点：8，8继电器输出
FX2N-80MR-D 输入点：40，40继电器输出（直流供电）
FX2N-64MR-D 输入点：32，32继电器输出（直流供电）
FX2N-48MR-D 输入点：24，24继电器输出（直流供电）
FX2N-32MR-D 输入点：16，16继电器输出（直流供电）
FX2N-128MT-001 输入点：64，64点晶体管输出
FX2N-80MT-001 输入点：40，40点晶体管输出
FX2N-64MT-001 输入点：32，32点晶体管输出
FX2N-48MT-001 输入点：24，24点晶体管输出
FX2N-32MT-001 输入点：16，16点晶体管输出
FX2N-16MT-001 输入点：8，8点晶体管输出
FX2N-80MT-D 输入点：40，40点晶体管输出（直流供电）
FX2N-64MT-D 输入点：32，32点晶体管输出（直流供电）
FX2N-48MT-D 输入点：24，24点晶体管输出（直流供电）
FX2N-32MT-D 输入点：16，16点晶体管输出（直流供电）
FX2N-48ER 输入点：24，24继电器输出
FX2N-48ET 输入点：24，24点晶体管输出
FX2N-32ER 输入点：16，16继电器输出
FX2N-32ET 输入点：16，16点晶体管输出
FX2N-16EX 输入点：16
FX2N-16EYR 输入点：16继电器输出
FX2N-16EYT 输入点：16点晶体管输出
FX2N-8ER 输入点：4，4继电器输出
FX2N-8EX 输入点：8
FX2N-8EYR 输入点：8继电器输出
FX2N-8EYT 输入点：8点晶体管输出
FX2N-2AD 2通道A/D
FX2N-2DA 2通道D/A
FX2N-2LC 2通道温度控制
FX2N-4AD 4通道A/D
FX2N-4AD-PT 4通道温度输入，铂金电阻
FX2N-4AD-TC 4通道温度输入，热电耦
FX2N-4DA 4通道D/A
FX2N-5A 4通道A/D, 1通道D/A
FX2N-8AD 8通道A/D
FX2N-1HC 1通道高速计数
FX2N-1PG-E 脉冲定位模块(1通道-100KHz)
FX2N-10GM 1轴位置控制单元
FX2N-10PG 脉冲定位模块(1通道-1MHz)
FX2N-20GM 2轴位置控制单元
E-20TP-E-SET0 编程器（FX2N-10GM和FX2N-20GM用）
E-GM-200CAB 2米电缆 连接伺服用
E-GMJ2-200CAB1A 2米电缆 连接MR-J2伺服用
FX2N-1RM-E-SET 凸轮控制器
F2-720RSV RESOLVER
F2-RS-5CAB FX2N-RS-5CAB用电缆
FX2N-RS-5CAB 信号电缆（FX2N-1RM和F2-720RSV用）
FX-PCS-VPS/WIN-E 控制单元用编程软件
FX2N-16CCL-M CC-LINK主站模块
FX2N-16LNK-M REMOTE I/O SYSTEM通讯模块
FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE通讯模块
FX2N-32CCL CC-LINK本地站模块
FX2N-64CL-M CC-LINK/LT模块
FX2N-20PSU 电源模块(24DC, 2A)
FX2N-232IF RS-232通讯模块(1 CH)
FX2N-CNV-IF 电缆适配器(FX2 TO FX2N)
FX2N-8AV-BD 8路电位器
FX2N-232-BD RS-232C通讯板
FX2N-422-BD RS-422通讯板
FX2N-485-BD RS-485通讯板
FX2N-CNV-BC 转换
FX2N-CNV-BD 转换适配器