标题：潍坊润鑫变频器销售维修中心
公司简介
潍坊润鑫变频器销售维修中心是一家专著于工业自动化产品销售,研发,维修的高新技术公司,业务范围包括国内外知名工控品牌的销售、设备改造、技术开发、电气控制柜设计、系统安装调试、设备维修保养、技术培训、系统集成。公司秉承“业精于专，方显卓越”的理念，致力发展成为制度化、规范化、人性化的公司。
公司拥有十多位资深电气维修工程师，技术力量雄厚，具有丰富的维修经验，配有先进的监测仪器，建有系列重载测试设备。采取芯片级维修，将故障元件及不良元件全部进行更换。以此降低客户维修成本，从技术上保证维修设备综合性能。备有充足的零部件，包括大量品牌的主机板，控制板，电源板，模块，IGBT等备品库，有百种品牌资料手册，能为客户提供迅捷，优质的变频器维修和保养。工程师到达客户现场提供安装指导、运行调试、故障清除、技术升级等服务。
经营产品变频器,PLC,触摸屏广泛应用于火力发电、冶金、采油、采矿、化工、城市供水、水泥、制药，水泥建材，纺织印染，塑料，中央空调等领域。以其可靠的产品质量，良好的企业信誉，雄厚的技术力量，及时周到的售后服务，深受广大用户的信赖！
经营变频器品牌:西门子，ABB，施耐德，AB，三菱，惠丰，LS，海利普，英威腾，森兰，欧瑞，LG，台达，台安，富菱。
变频器已销售到山东，潍坊，寿光，青州，高密，诸城，昌邑，昌乐，临朐，安丘，青岛，平度，即墨，烟台，龙口，招远，淄博，东营，大王，滨州，广饶，莱芜，济宁，兖州，日照，五莲，都有我们优质的服务。受到了用户的好评。
变频器在恒压供水的应用
相对于传统的水箱和水塔的供水，变频恒压供水具有众多的节电节水、不对水资源造成污染等优点。
水是人类最宝贵的资源，是人类生存的基本条件，又是国民经济的生命线，水工业是以城市及工业为对象，以水质为中心，从事水资源的可持续开发利用，以满足社会经济可持续发展的所需求水量作为生产目标的特殊工业。在水的开采、加工、输送利用过程中，供水设备是其必不可少的工具。
一、供水现状与恒压供水设备
一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水，其余上部各层均须提升水压才能满足用水要求。传统的方法是水塔、高位水箱或气压罐式增压设备，其设备一次投资费用高，并且必须由水泵高于实际用水高度的压力来提升水量，其结果往往增大了水泵的轴功率和能量损耗，在使用这些传统的供水方式，还容易造成水的二次污染。
根据工业生产、生活、农业节水灌溉工程等用水的要求，供水专用变频器，可快速装配成恒压供水系统。它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术等为一体，可组成完整的闭环自动控制系统。
二、恒压供水原理
供水自动控制系统工作时，设备通过安装在供水管网上的高灵敏度压力传感器来检测供水管网在用水量变化时的压力变化，不断向变频器传输变化的信号，经过微电脑判断运算并与设定的压力比较后，向控制器发出改变频率的指令，控制器通过改变频率来改变水泵电机的转速与启用台数，自动调节峰谷用水量，保证供水管网压力恒定，以满足用户用水的需求。
三、恒压供水优点
供水专用变频器设计理念源于丰富的工程实践，具有以下优点：
1.多段压力设定：每天可达八段压力设定，可随时间不同，更改压力给定量。如为适应生活供水中的3个用水高峰期的流量波动，设置三个高压力供水时段。
2.休眠控制功能：
能使系统进入休眠控制状态，并能控制专用的休眠小泵，如参数设置休眠唤醒使能，将能唤醒工变频运行；特别适合夜间供水急剧减少的时刻。
3.定时轮换功能： 
经过设定的时间，让系统中的水泵进行轮换，使系统中的所有水泵轮流参与运行工作，有效地防止泵的锈死现象，提高设备的综合利用率。降低维护费用。当泵的容量基本相同时，选择定时轮换功能比较合适，以免造成系统工作的震荡。
4.进水池液位检测及控制功能： 
对清水池的液位进行检测及控制，当进水池水位由高到低变化，水位高于下限水位时，系统按照正常设定压力运行；当水位低于下限水位而高于缺水水位，系统按照非正常备用压力运行；当水位低于缺水水位时，系统停止所有的运行。
当进水池水位由低到高变化，水位低于下限水位前，系统不运行；当水位高于下限水位而低于上限水位，按照非正常备用压力运行；高于上限水位后，系统恢复正常压力运行。
5.压力容差范围调节功能：
PID调节有容差范围,当反馈压力在设定压力值的偏差极限内,压力调节器停止调节,以提高压力调节系统的精度与稳定性。
6.平滑的水泵切换功能： 
当进行加减泵时，始终保持一台变频泵运行中，以使管网的压力不会突变。对变频泵投切到工频泵，可设定变频泵投切频率，变频泵运行在较高的频率，再投切到工频运行，保证管网压力的稳定。
7.排污泵控制功能： 通过对排污泵的控制，实现对污水池的水位进行控制，实现自动排污。 
8.丰富的保护功能：可对系统进行全方位的保护。
某公司使用供水专用变频器，要求拖动两台水泵进行变频恒压供水，要求使用休眠功能、能够屏蔽故障泵，并能实现瞬间掉电再启动。
根据上述参数调整，恒压供水设备正常运行。两台变频泵根据供水量的需求,进行自动切换,并对新投加的水泵进行变频起动,对管网的冲击小；满足休眠条件，两台变频泵停止运行，休眠小泵投入运行，满足唤醒使能条件时，变频泵重新投入运行。
四、 总结
将变频控制技术运用于恒压供液领域，控制上增加专用的控制模块，提供了一种优化的恒压供水方案，使用此专用潍坊变频器组装供水自动控制系统，具有投资少，自动化程度高，保护功能齐全，运行可靠，操作简便，节水节电效果显著，尤其对水质不构成二次污染，具有优异的性能价格比，是取代水塔、高位水箱、无塔上水器的最理想设备。
变频器在洗衣机的应用
近年来在家用全自动洗衣机大力推广的影响下，大型工业洗涤设备也从原来的继电器控制方式时期逐步进入全自动控制时代。
工艺流程：
整个洗涤过程分为进水、洗涤、放水、脱水四个部分，系统从进水环节开始到脱水环节结束共循环三次。 
控制要求及功能：
洗涤设备应具备延时停止进水功能（即洗涤水进至中水位或高水位时开始洗涤但不关闭进水阀，直至延时时间到再停止进水） 
系统具备停止与急停功能（即系统在运行时按下停止键则终止所有运行，再启动时又从第一环节开始。按下急停键时则系统暂停运行，急停复位时系统再从急处继续运行） 
洗涤设备的启动、停止、急停操作、参数设定均由人机界面完成。 
系统使用变频器简易PLC功能来完成洗衣机脱水环节的多段速度曲线（第一段20HZ/20秒；第二段50HZ/15秒；第三段80HZ/15秒；第四段100HZ/10秒；第五段130HZ/10秒） 
洗涤频率加/减速速率2HZ/秒，脱水频率加速速率0.5HZ/秒，减速速率1.5HZ/秒。 
脱水过程中如机械振动大于设计要求的振动时，系统应立即停止变频器输出直至转鼓停止后再重新从第一阶段开始脱水（由振动开关提供信号）。 
变频器中的简易PLC一至五阶段运行频率与运行时间由可编程控制器通过通讯方式设定。 
变频器： 
频率给定通道与命令给定通道均选择串口给定;主机各运行频率与运行指令由PLC通过通讯的方式发给变频器。 
将上限频率与运行频率设为130HZ。 
加速时间1、减速时间1（洗涤环节的加/减速速率2HZ/秒）设为65秒，加速时间2、减速时间2（脱水环节的加速速率0.5HZ/秒，减速速率1.5HZ/秒）分别设为260秒和80秒。 
V/F曲线电压值V1设为35%，频率值设定为20HZ否则电机会因起动转矩过低而无法启动; 
X1、X2端子设定为选择加/减速时间2功能，系统运行在脱水环节时（X2为高电平）加减/速时间2有效，变频器按加减时间2进行加/减速。 
X3端子设定为外部停机命令功能，当PLC给出停止命令或振动过大时（X3为高电平）变变频器停止输出。 
X4设定为简易PLC程序失效功能；系统运行在进水与洗涤环节时（X4为高电平）简易PLC程序不能运行。 
X5设定为简易PLC程序暂停功能；系统运行在脱水环节时如按下急停键（X5为高电平）简易PLC程序将暂停运行。急停复位后再从暂停处继续运行。 
总结：
利用可编程控制器、变频器与人机界面等自动化产品的有机结合来实现对工业洗涤设备的自动控制，其主要控制思路是对洗涤设备的进水/出水、洗涤模式、洗涤时间、脱水频率的设定、可编程控制器通讯功能的应用、变频器简易PLC功能的应用进行有机的组合与设计。
变频器在空压机的应用
由变频器，压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速，使储气罐内空气压力稳定在设定范围内，进行恒压控制。 
反馈压力与设定压力进行比较运算，实时控制变频器的输出步，从而调节电机转速，使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。