标题：冷风扇
冷风扇
冷风扇属于蒸发式冷却行业因全国各省份民族习俗叫法不一；
故又称：环保空调（澳洲及广东地区叫法）、节能环保空调（广东及广西叫法）、冷风机（多为江、浙及上海一带叫法）、水冷空调（两湖及江西一带）、凉风机或冷气机（香港及澳门）；还有客户称之为新风机组，基于蒸发式冷却行业是近年来兴起的行业。
工作原理
人站在海边时，海风轻轻吹过时感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空  冷风扇室外主机气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发型冷气机就是根据这一自然现象，将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保、节能型空调。
在夏季炎热的环境下，空气的干/湿球湿度差别较大，所以此时的制冷效果相对较高。室外的新鲜空气经过蒸发式冷气机过滤并降温后源源不断地送入室内，并将室内带有气味、粉尘、温度较高的浑浊空气排出室外，使室内的温度得到降低，空气的含氧量和质量都相对稳定。因此，科帝牌蒸发式冷气机能达到降温和换气的双重效果，为您营造一个清新舒适的生活和工作环境。
结构原理
用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，室外热空气进入蒸发降温介质，在蒸发降温介质CELdek(特殊材料的蜂窝状过滤层，让降温效果更理想，瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换，加水蒸发吸热而降温的清凉、清洁的空气由低噪音风机加压送入室内，使室内的热空气排到室外，从而达到室内降温的目的。
主要特点
①投资少，效能大 （只是传统中央空调1/8耗电）
②使用冷风机可以不关闭门窗。
③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。
④耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。 
⑤每台冷风机送风量：6000—80000立方米。 
⑥每台冷风覆盖面积达100--130平方米。 
⑦降温主件（湿帘）采用进口件。
适用范围
人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所，
如：礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装  冷风扇安装图厂、玩具厂、菜市场等；　
有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所，
如：医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶 厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等； 环保空调案例，点此大图有发热设备或高温的生产场所，
如：机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间：
需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室；适用于农业科研培植中心或基地。　
注意事项在使用本机时，务必请仔细阅读此使用注意事项，并请在机组的使用过程中遵守。
1、应在以下条件正确使用本产品：
a）环境温度：18℃--45℃；
b）环境相对湿度：≤85；
c）大气压：86kpa--106 kpa；
d）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15—0.6Mpa；
e）电压偏差不超过额定电压的±5%；
f）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g）无腐蚀性的环境；
2、机组使用时间久，应保证机组安装牢固，如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本产品在运输，安装、运行过程中请切勿靠近火种，否则会导致机组烧毁，甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）
9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
警告：
1、 以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、 请勿自行进行改装、维修、移装机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。
无调速功能机型控制面板操作说明
水位控制功能（假定：D点为高水位，A点为中水位，B点为低不位，C点为缺水）
1、 初次上电，若不位在C点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到A点，缺水灯熄灭，水位达到D占才停止进水。若水位在C点与D点之间时，水泵可以启动显示低水位而不显示缺不故障，自动打开进水阀进水，水位达到D点时停止进水。
2、 运行过程中，当水位在C点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作，当水位上升到A点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭，当水位上升到D点时，进水阀停止工作，当水位下降到B点时，进水阀打开，自动补水到D点停止。
注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，峰鸣器报警。
进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：
开15m→停15m→开15m→停15m→开15m→停30m→开15m→停30m
主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主机运行10秒后将停止，转为待机状态；若10秒内重新接通则继续运行。
故障报警功能：制冷或送风状态下，故障指示灯闪烁表示欠流，故障指示灯闪烁及峰鸣器报警表示过流，所有设备将停止工作。
维护保养A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；
第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。（警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。[1]