标题：广州抽水蓄能电站
简介
广州抽水蓄能电站，世界最大的抽水蓄能电站，位于广州市从化县吕田镇深山大谷中。它是大亚湾核电站的配套工程，为保证大亚湾电站的安全经济运行和满足广东电网填谷调峰的需要而兴建。本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。
电站枢纽由上、下水水库的拦河坝、引水系统和地下厂房等组成。总装机容量240万千瓦，装备8台30万千瓦具有水泵和发电双向调节能力的机组，在同类型电站中也是世界上规模最大的。电站分两期建设，各装机120万千瓦，其中一期工程4台30万千瓦机组于1994年3月全部建成发电；二期工程1998年12月第一台机组并网运行，预计2000年将全部投产。除机电设备进口外，电站的设计、施工都是我国自行完成的，它标志着我国大型抽水蓄能电站的设计施工水平已跨入国际先进行列。
广州抽水蓄能电站。位于中国广东省从化县吕田镇，距广州市90km。上水库位于召大水上游的陈禾洞小溪上，下水库位于九曲水上游的小杉盆地，均属流溪河水系。 
上下水库间引水距离约3km，水位落差500m，电站装机240万kW，分两期建设。一期工程装机120万kW，年发电量23.8亿kW·h；二期工程装机120万kW，年发电量25.089亿kW·h。广州抽水蓄能电站配合大亚湾核电站运行，以解决华南电力系统调峰填谷的需要。一期工程于1988年9月开工，1993年8月第一台机组发电，1994年4台机组全部建成发电；二期工程于1994年9月主体工程开工，1998年12月第一台机组并网发电。 
上水库坝址以上集水面积5平方公里，多年平均流量为0.209立方米/秒，正常蓄水位816.8m，相应库容2575万立方米，死水位797.0m，相应库容1684万立方米。上库坝按千年一遇洪水设计，按万年一遇洪水校核，相应流量分别为252立方米/秒和308立方米/秒。 
下水库坝址以上集水面积13平方公里，多年平均流量0.544立方米/秒，正常蓄水位287.4m，相应库容2832万立方米，死水位275m，相应库容1711万立方米。大坝按千年一遇洪水设计，按万年一遇洪水校核，相应流量分别为723立方米/秒和881立方米/秒。 
上库坝址河谷狭窄，两岸山体雄厚，基岩为花岗岩，岩性单一，断裂构造规模不大，地质条件优越。下库基岩也为花岗岩，河床冲积层薄，两岸山坡风化带不深，断裂虽较发育，但仍具有良好的建坝条件。引水系统基岩主要为中粗粒黑云母花岗岩，夹有少量煌班岩脉及细粒花岗岩脉。工程地区地震基本烈度为6度。枢纽布置工程由上、下水库、引水系统和地下厂房组成。 
上水库坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高68m，溢洪道为岸边侧槽式。下水库坝为碾压混凝土重力坝，最大坝高43.3m，溢流坝段设2孔宽9m的溢流孔。
引水系统包括上下库进出水口、引水隧洞、上游调压井、高压隧洞、尾水隧洞及下游调压井等。一期工程引水洞线总长3751m，其中上平段长925.77m，洞径9m，与上调压井连接；高压隧洞段长1066.22m，洞径8.5m；下弯段后为"ト"形钢筋混凝土岔管，用4条直径8.5～3.5m的支管进入厂房与水轮机联接。尾水隧洞洞径9m，长1521.013m，设2个调压井。二期工程引水洞总长4438.34m，其中上平段长883.5m，洞径9m，与上游调压井连接；高压隧洞采用二级斜井布置，上下斜井总长694.2m，中平洞长207.8m，洞径8.5m；下斜井后接水平洞，洞径由8.5变至8.0m，后接岔管段，岔管段主管直径8.0m渐变至3.5m，4条支管洞径为3.5m；尾水洞长2190.34m，洞径9m。设2个尾水调压井。 
一期工程的地下厂房长146.5m，宽21m，高44.54m。二期工程地下厂房尺寸为146.5m×21m×47.64m，厂房内各安装4台单机容量为30万kW的竖轴单级可逆混流式水泵水轮发电机组。工程施工枢纽工程的主要工程量为：土石方明挖226.12万立方米，石方洞挖180.72万立方米，土石方填筑64.24万立方米，混凝土浇筑44.9万立方米，淹没耕地89公顷，人口迁移1004人，工程静态总投资3.885亿元。
水泵水轮机特性
电站水泵水轮机的主要技术特性是： 
额定转速500r/min；电站最大水头541.8m，额定水头514m；最小水头509.6m，水轮机工况：最大出力34.77万Kw，最大流量72.2立方米/秒。 
水泵工况：最大入力32.608万Kw，最大流量60.03立方米/秒。 
水泵水轮机转轮直径3886mm，用铬17镍4不锈钢整体铸造，7个叶片，座环分两瓣制造，20个固定导叶，蜗壳为钢板焊接结构。导叶用不锈钢铸造，共20个。顶盖为钢板焊接结构。推力轴承置于水泵水轮机顶盖上，暂态最大推力负荷约980t。水泵轮机总重650t。
核电蓄能誉冠全球
广州电站位于从化市吕田镇小杉，距广州市区120公里，电站有两个水库，海拔800多米的上水库和4.2公里外的山脚下的下水库。电站总投资65亿元人民币，分布在27平方公里范围，主要由上下水库，两个地下厂房和30公里的地下各种通道构成。枢纽工程十分宏伟壮观。地下厂房装有引进法国、德国的8台单机容量为30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量240万千瓦。电站枢纽用智能型计算机监控系统，厂房实现无人值班，机组开关可在广州、香港两地遥控。全厂职工144人，是国内万千瓦平均用人量的百分之三，高科技、现代化程序达世界一流水平。电站于1989年5月动工兴建，2000年3月全面竣工，2004年通过南非NOSA安全管理系统评定为国内唯一的一家五星级企业。从1988年7月10日施工准备开始至2000年3月14日8号机投产,整个电站建设总工期为 142个月。上库的召大水和下库的九曲水同属流溪河上游牛栏河的支流，水质非常好，电站就是利用上下两库通过电能 ——势能——电能的循环转化来抽水蓄能的。  广州抽水蓄能电站电厂由广东省水电设计院设计，主体工程由水电部14局施工。电站一流的建设，一流的管理，具有高科技的神秘气息、现代化企业的宏伟气魄。是改革开放的伟大成果，也是中华民族智慧的结晶。 
蓄能电厂旅游度假区距105国道5KM，距从化街口60KM。
工程相关信息
上、下水库均属流溪河水系。上水库位于召大水上游的陈禾洞盆地，坝址以上集雨面积5平方公里， 多年平均流量0．209立方米/秒，多年平均径流量660万立方米；下水库位于九曲水上游的小杉盆地，坝址以 上集雨面积13平方公里，多年平均流量0．544立方米/秒，多年平均年径流量1716万立方米。上水库地形是一个天然库盆，组成库底及库岸的基岩绝大部分为花岗岩，仅右库尾的东南角分布有少量的砂页岩，两者呈侵入紧密接触；断层绝大部分宽度不大，充填胶结较好的构造岩；地下水补给水库，因此蓄水后不会向库外渗漏。下水库库底虽分布有石灰岩，但四周均被花岗岩山体所包围，是封闭的残留体；库周及通向库外的断层，一般规模不大，充填胶结良好；地下水补给水库，因此，也不会向库外渗漏。上库坝址河谷狭窄，两岸山体雄厚，为花岗岩，岩性单一，断裂构造规模小，地质条件优越。下库基石也为花岗岩，河库冲积层薄，两岸山坡全、强风化带不深，弱风化带岩石较坚硬，断裂虽 较发育，仍具有良好的建坝条件。根据广东省地震局鉴定本电站地区地震基本烈度为6度。引水系统岩性主要为中粗粒黑云母花岗岩，还夹有少量煌斑岩脉及细粒花岗岩脉等。规模较大的有北西向断层如F2、F4、F109、F110等。引水洞地质条件主要是受断层和蚀变岩控制，沿线可分为四段，其中以第二段（2+010～2+500）和第四段（2+910至下库进出口处）。地下厂房岩性也为花岗岩，布置时应尽量避开F4断层及旁侧F179和较密集的蚀变带。  广州抽水蓄能电站广东省自实行特殊的经济政策后，工农业生产发展较快，电力负荷急剧增长，峰谷差悬殊，最小负荷率低（B=0.51）；广东电网以火电为主，而大多数火电机组为最小技术出力很高的高温高压凝汽式燃煤机组，只宜安排在基荷运行；同时，大亚湾核电站投产后，从安全经济出发也只适宜于基荷运行。因此，为了增加网内调峰容量，配合核电和大容量火电站建设，迫切需要在靠近负荷中心的广州附近兴建抽水蓄能电站。经论证，蓄能电站装机120万kW是适宜的。电站投入系统后起到调峰、填谷的作用，使核电站长年满载运行，可把低谷电量变为调峰电量（2000年水平可将31.38亿kW·h低谷电量变为23.8亿kW·h高峰电量），可增加售电收入；比火电调峰经济；还能改善系统经济运行条件（2000年水平可节约年运行费折合标准煤约100万t，多利用弃水电量约9亿kW·h），为系统提供备用容量，动态效益、经济效益和社会效益均十分显著。 
广州抽水蓄能电站枢纽由上水库、引水隧洞、上游调压井、高压隧洞（管道）、地下厂房系统、尾水调压井和尾水隧洞等组成。上、下水库正常蓄水位分别为810m和283m，库容分别为1700万立方米和1750万立方米，有效库容均为1000万立方米；大坝均采用钢筋混凝土面板堆石坝，坝顶高程分别为813m和286．3m，坝轴线处最大坝高分别为60m和37m，坝顶宽8m，上、下游坝坡均采用1：1.4。上水库采用侧槽式岸边溢洪道，侧堰宽40m，堰顶高程与正常水位齐平，不设闸门，自由溢流；下水库右坝头设两孔每孔宽9m的有闸门控制的侧槽式岸边溢洪道，堰顶高程281m，在溢洪道左侧设置直径为1m的放水底孔。水道系统采用1洞4机的供（排）水方式；引水隧洞自进水口至上游调压井长约925m，衬砌内径9m；上游调压井采用阻抗式、大井内直径18m，连接管内直径9m，最高涌浪825m，最低涌浪787.31m；压力隧洞在调压井后采用斜井布置，进厂前1洞分岔为4支洞，总长度1395.4，主管内直径8.5～8m；4条尾水管合为1条进入尾水调压井，尾水调压井也为阻抗式，大井内直径20m，连接管内直径9m，井顶高程313m，井底高程250m；尾水隧洞自尾水调压井至下游出口长约1230．7m，衬砌内直径9m。  广州抽水蓄能电站广州抽水蓄能电站由广东省水利水电勘测设计院设计；经过投标招标，集团公司水电十四局等承担施工任务，由中国水利水电建设工程咨询公司中南分公司承担工程监理。本工程于1988年3月由广东省计委批准进行开工准备。
旅游信息
广州抽水蓄能电站是全国工业旅游示范点，广东省唯一的高科技旅游景区。主要由电站枢纽和游览景区组成。2002年被国家旅游局核评为AAA旅游景区。广州抽水蓄能电站内拥有世界最大的抽水蓄能电厂，三星级的双湖酒店，各种文体娱乐设施。吃、住、玩配套服务，广州抽水蓄能电站是旅游度假的圣地。 
游人可以乘坐专车通过约十公里的盘山公路爬上海拔800多米的上水库,欣赏蓝色透明的湖水和天空、迤逦的群山 ，上水库有奇特高山气候，气温平均比山下低5度，广州抽水蓄能电站是夏天的避暑胜地。整个广州抽水蓄能电站旅游景区以原始次生林为主，群山环绕，空气清新，负离子含量高，绿化覆盖率达90%以上。 
广州抽水蓄能电站内植草皮85万平方米，植各种树木100万棵，亭台楼榭错落有致地散布其中，条条曲径巧妙相连，与周围的建筑物搭配自然。上下水库宛如两块翡翠镶嵌在群山之中。广州抽水蓄能电站是一个花园式的现代化企业，现在又开辟了以科普型和适应型为特点的科技旅游景点。游客在参观高科技受到知识启迪之余，又能享受到大自然清新气息的熏陶。