标题：洗眼器X-I
前言
选择一款适用于自己工厂使用的洗眼器产品，是工厂为现场职工提供正确的安全防护用品的首要大事，在国内销售洗眼器的公司很多，客户根本很难分辨谁是洗眼器生产厂；同时，洗眼器产品质量不齐，也给客户选择洗眼器产品带来了一定的困难。如何正确选择洗眼器产品的技术文章，可以为客户在选择洗眼器产品的时候，提供一定的帮助。
简介
洗眼器：当发生有毒有害物质（如化学液体等）喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品。洗眼器产品只是用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。
洗眼器早在80年代就在国外发达工业国家（美国、英国等等）的绝大多数工厂、实验室和医院广泛采用。其目的用于减少遭受在工作中有毒有害物对身体的伤害，广泛应用于石油、化工、半导体工业、医药制造业和有危险物品暴露的场所。
洗眼器有二个标准：一个是美国洗眼器标准ANSI Z358.1-2004，一个是欧洲洗眼器标准DIN-12899。国内很多洗眼器生产企业一般都采用美国洗眼器标准。
分类
复合式洗眼器复合式洗眼器是配备喷淋系统和洗眼系统的紧急救护用品，直接安装在地面上使用。当化学品物质喷溅到工作人员服装或者身体上的时候，可以使用复合式洗眼器的喷淋系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟；当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时，可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟。　
立式洗眼器立式洗眼器只有洗眼系统，没有喷淋系统，安装在工作现场的地面上使用。当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时，可以使用立式洗眼器的洗眼系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟。. 
立式洗眼器产品：进口立式洗眼器、不锈钢立式洗眼器、TOP不锈钢立式洗眼器、电加热立式洗眼器、电伴热立式洗眼器、防冻型立式洗眼器　
壁挂式洗眼器壁挂式洗眼器（又名：挂壁式洗眼器、接墙式洗眼器）只有洗眼系统，而没有喷淋系统的洗眼器，直接安装在工作现场的墙壁上使用。当使用者眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品物质危害时，选择壁挂式洗眼器的洗眼系统进行大水量冲洗。　
便携式洗眼器便携式洗眼器适用于无固定水源或者需要经常变动工作环境的地方，可分为普通型便携式洗眼器和压力式便携式洗眼器。应用行业：海上油田、沙漠油田、疾病预防控制中心、港口作业等等。　
实验室台式洗眼器台式洗眼器可以直接安装在工作现场的台面上，该洗眼器主要是用于工厂实验室、学校实验室或者医院实验室。台式洗眼器的救护半径范围5米，只有洗眼系统，只能够对面部、眼部、脖子和手臂等部位进行冲洗。
实验室台式洗眼器产品：不锈钢台式洗眼器、进口台式洗眼器（配备洗眼盆）、进口台式洗眼器（不配备洗眼盆）、进口接墙式洗眼器。　
紧急喷淋器喷淋器、喷淋头系列产品只有喷淋系统，而没有洗眼系统。　
高性能抗腐蚀洗眼器高性能抗腐蚀洗眼器就是对由不锈钢304材料生产的洗眼器外表面进行特殊的改性处理，使洗眼器可以抗各类化学品物质的腐蚀。就普通洗眼器而言，一般情况都是采用不锈钢304材料生产，但是，不锈钢304材料本身的材料性能决定是没有办法抗氯化物（比如盐酸、盐雾等等）、氟化物（氢氟酸、氟盐等）、硫酸和浓度超过50%草酸等化学品物质的腐蚀。 高性能抗腐蚀洗眼器产品技术性能，符合美国ANSI Z358-1 2004洗眼器标准之规定。广泛适用于化工、石油、电子、冶金、港口等地区使用，特别适用于有盐酸、硫酸等强腐蚀性化学品物质存在的工作环境。　
安装
洗眼器的安装有一定要求: 应该安装在危险源头的附近，最好在10秒钟内能够快步到达洗眼器的区域范围，同时尽量安装在同一水准面上，最好能够直线到达，避免越层救护。
在安装洗眼器的周围，需要有醒目的标志。标志最好用中英文双语和图示表达清楚，非常形象地告诉生产现场的作业者,明确洗眼器和的位置和洗眼器用途。
如何选择洗眼器
一、工作地的有害物质当使用现场存在着氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸，只能选择浸塑ABS的不锈钢洗眼器或者采用特殊处理过的高性能不锈钢洗眼器。因为采用不锈钢304材料生产的洗眼器，可以抗一般情况下的酸、碱、盐和油类等物质的腐蚀，但是无法抗氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸的腐蚀，在上述物质存在的工作环境，使用不锈钢304材料生产的洗眼器，不到六个月时间，洗眼器就会有很大程度上的破坏。 
目前，采用浸塑ABS的洗眼器，只有国外先进的眼器生产商解决了这个技术问题；采用对不锈钢304材料进行特殊处理的，而采用不锈钢304材料进行ABS喷涂或者是对不锈钢304材料进行喷涂油漆后，再进行烤漆的方法，是无法抗腐蚀的。
特别提醒：
ABS浸塑和ABS喷涂的概念是不一样的。
ABS浸塑是采用ABS粉末浸塑，而ABS喷涂是采用粉末喷涂。
处理方式 厚度（微米） 粉末吸附能力 抗腐蚀能力 
ABS浸塑 250--300 很强 很强 
ABS喷涂 5--8 很差 很差 
二、工作地的温度除了在中国华南地区外，其他地区在冬天都会出现0℃以下的天气，那么洗眼器里面就会有积水存在，会结冰影响洗眼器的正常使用。要解决洗眼器里面的积水问题，就必须使用防冻型洗眼器（包括：地上式自动排空防冻型洗眼器、地埋式自动排空防冻型洗眼器）、电伴热洗眼器或者电加热洗眼器。
1．防冻型洗眼器是在使用洗眼器结束后或者是洗眼器处于备用状态的情况下，可以排空整个洗眼器里面的积水。防冻型洗眼器有自动排空型和手动排空型，一般情况下，都采用自动排空型。
对于华东、华中和西南地区，冬天地下的冻土层一般在20—30厘米，进水管可以采用保温材料，防止水在进水管里面结冰，可以使用地上式自动排空防冻型洗眼器。该洗眼器可以自动排空整个洗眼器里面的积水，防止结冰。
对于东北、华北和西北地区，冬天地下的冻土层一般在50-190厘米，采用地上式防冻型洗眼器显然是无法解决进水防冻问题，必须使用地埋式自动排空防冻型洗眼器。该洗眼器把防冻阀安置在冻土层以下的位置，采用地面上的开关控制洗眼器的进水和排水，该洗眼器可以自动排空整个洗眼器和地下面进水管里面的积水，防止结冰。
2.也可以选择电伴热洗眼器或者电加热洗眼器
一、电伴热洗眼器通过电伴热带对洗眼器内部积水进行伴热保温，防止洗眼器里面的积水结冰。
二、电加热洗眼器采用电加热系统加热，使洗眼器里面的积水不会结冰，可以提高洗眼和喷淋的水温。
产品名称 防冻方式 功率 洗眼出水温度的影响 
电伴热洗眼器 伴热、保温 160W 没有任何作用 
电加热洗眼器 加热 小功率加热：防止洗眼器里面的积水结冰
大功率加热：提高洗眼出水温度15度 提高洗眼出水温度15度 
通过上述表格技术性能的比较，可以看出，只有电加热洗眼器才有能力提高洗眼的出水温度，而电伴热洗眼器对出水的温度式没有任何作用的。 
三、工作地的水源情况对于工作场所没有固定水源的，或者需要经常变动工作地点的，可以使用便携式洗眼器。该类别洗眼器可以移动到工作现场需要的位置，但是这类小型便携式洗眼器只有洗眼功能，而没有喷淋功能，洗眼的水流相对固定式洗眼器要小得多。只有大型的便携式洗眼器才有喷淋和洗眼器的功能。
对于有固定水源的工作现场，都采用固定式洗眼器，可以直接接通现场的自来水，水流量大。
固定式洗眼器有很多种类，可以根据工厂自己的需要来选择。
1、复合式洗眼器：有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上。
2、 立式洗眼器：没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在地面上。
3、壁挂式洗眼器：没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在墙壁上。
4、台式洗眼器：没有喷淋系统有洗眼系统直接安装在工作台面上。
5、喷淋器：有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在地面上。
6、喷淋头：有喷淋系统没有洗眼系统直接安装在墙壁、天花板上。
7、高性能抗腐蚀洗眼器：适用于有任何化学品物质的场所使用。
8、地上式自动排空防冻型洗眼器：进水口设置在地面以上的位置，防冻型装置安装在洗眼器管道的内部，自动排空洗眼器里面的积水。
9、地埋式自动排空防冻型洗眼器：进水口和防冻型装置都安装在冻土层以下的位置，自动排空洗眼器里面的积水
10、电伴热洗眼器：采用自动控制电伴热带，对洗眼器管道里面的积水进行伴热保温，防止洗眼器里面的积水结冰。但是，该洗眼器没有办法提供洗眼出水的温度。
11、电加热洗眼器：采用电加热方式，可以有效地提高洗眼出水的温度。
对于使用洗眼器的客户而言，正确选择洗眼器，是保证以后使用洗眼器的关键因素。
型号
洗眼器X-I 
1, 具有洗眼功能和喷淋功能，洗眼器X-I, 带有防尘翻盖，它是靠防尘盖带动控制阀门, 来控制洗眼器开关。
2，洗眼器X-I: 洗眼水流量：12升/分钟, 冲淋水流量：180升/分钟
3，洗眼器X-I: 制造标准：TXA7SL-560（户外型洗眼器）
4，洗眼器X-I 用途：油田，户外场所。