标题：餐饮油烟净化器
餐饮油烟净化器概述
餐饮业油烟净化器（HYFJ）洪鹰品牌高效油烟净化器采用机械分离和静电净化双重作用，含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离分衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且衡整流。分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电[1]微粒到达第二级吸附极后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。  油烟净化器图片(6张)
餐饮油烟净化器三个主要部分
1、油雾 
2、烟尘 
3、气味
餐饮油烟净化器技术特点
1、　二段式双高压包技术，市场普遍采用单高包技术，这种采用倍压的方式将高压和低压输出在使用时其内部高压模块的倍压电容容易在设备异常放电时被击穿，故障发生率很高.洪鹰采用专利的独特特双高压技术，有效优化了静电油烟净化器供电结构，以两个互不干扰的高、低压输出模块，核心部件的故障率从而降低至每年的千分之一以下。有效提升了产品正常运行的时间。
2、　专利的板式结构电场，专利的特殊结构板式电场，大大加强吸附集板的结构度及电场强度，具备良好的刚性，彻底解决在拆装维护后易产生变形问题，低于20mm低压极板间距设备更趋精密，小巧、增加了吸附集板的有效面积，有效保证并且提升油烟净化器的净化效率。
3、　采用三氧化二铝陶瓷作绝缘零件，是普通绝缘材料硬度的3倍以上，绝缘性能提高8倍以上，不破损、防火性、安全性高。整体电器防护等级达到IP45防护等级标准。
4、　专利的齿妆电离技术,克服了高压电离放电丝在高压电离过程中个别油污形成异常单点放电,而使异常放电温度急剧提高,在达到其身的物理熔点时放电丝断裂,诱使设备发生故障,洪鹰专利的齿状电离技术,解决了因油烟粒子黏附在放电极而导致油烟净化器故障频发的技术难题.
5、　双频高压离子电源:采用双频控制原理,而不是国内市场普遍采用的单频控制方式,功率更强颈、稳定性好，可靠性高，高效节能。
6、　适用范围: 饭店、宾馆、酒店、餐厅、机关食堂、学校食堂等。　　
7、　以市场为导向，以小巧、节能、高效的创新理念而设计开发。
型号技术参数
型号
处理风量
（m&sup3;/H）
适用灶眼
（个）
外型尺寸(mm)
L*W*H
法兰口径
(mm)W*H
输入电压
功率
(Kw)
压损
(Pa)
净化效
率%
HYFJ-2K
2000
样品
690*530*780
410*410
AC220V
50/60HZ
0.15
65
75%
~
85%
HYFJ-4K
4000
1-2
820*580*780
460*410
0.2
65
HYFJ-6K
6000
2-3
820*680*930
560*560
0.25
72
HYFJ-8K
8000
3-4
820*780*1030
660*660
0.3
76
HYFJ-10K
10000
4-5
820*880*1130
760*760
0.35
83
HYFJ-12K
12000
5-6
820*980*1230
860*860
0.4
90
HYFJ-14K
14000
6-7
820*1080*1320
960*960
0.45
96
86%
~
95.6%
HYFJ-16K
16000
7-8
955*1080*1320
960*960
0.5
98
HYFJ-18K
18000
8-9
955*1180*1320
1060*960
0.55
104
HYFJ-20K
20000
9-10
955*1280*1320
1160*960
0.6
108
HYFJ-22K
22000
10-11
955*1280*1420
1160*1060
0.65
116
HYFJ-24K
24000
11-12
1095*1280*1320
1160*960
0.7
119
HYFJ-26K
26000
12-13
1095*1280*1420
1160*1060
0.75
124
HYFJ-28K
28000
13-14
1230*1280*1420
1160*1060
0.8
130
HYFJ-30K
30000
14-15
1230*1380*1420
1260*1060
0.9
142
HYFJ-32K
32000
15-16
1360*1380*1420
1260*1060
1
149
HYFJ-35K
35000
16-18
1490*1380*1420
1260*1060
1.1
156
HYFJ-40K
40000
18-20
1490*1380*1560
1260*1200
1.2
162
HYFJ-45K
45000
20-22
1635*1380*1480
1260*1110
1.3
171
HYFJ-50K
50000
23-25
1635*1380*1560
1260*1200
1.5
180

油烟净化器注意事项
1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m3/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。
2、净化器可室内、外安装，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命，净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。
3、机器在安装前最好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
4、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。
5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，净化器最好安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口最好不能有弯头。
6、设备箱体必须安全接地。
7、接好排油管（注意：绝对不能堵住排油口）
8、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，（此数据仅供参考，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于净化器的最大处理风量时会影响净化器的净化效果）。风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速最好能在6m/s以下。
9、净化器通过发兰与排风风管连接，所有连接应密封、防止漏油。
10、确保安全，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到在启动净化器之前必须先启动风机运作10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点），关机时应先关掉净化器后再停风机
国家治理油烟的法规:
(一)中华人民共和国环境保护法 
(一)中华人民共和国环境保护法：　第28条：排放污染物超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企业事业单位，依照国家规定缴纳超标准排污费，并负责治理。　第29条：对造成环境严重污染的企业事业单位限期治理。被限期治理的单位必须如期完成治理任务。 
(二)中华人民共和国大气污染防治法 
(二)中华人民共和国大气污染防治法： 第9条：国家鼓励和支持大气污染的科学技术研究，推广先进适用的大气污染防治技术；鼓励和支持开发、利用太阳能、风能等清洁能源。 第36条第二款：严格限制向大气排放含有害物质的废气和粉尘；确需排放的，必须经过净化处理，不超过规定的排放标准。 第44条：城市饮食服务业的经营者，必须采取措施，防治油烟对附近居民的居住环境造成污染。 
(三)其他通知及规定 
(三)国家环境保护局、国家工商行政管理局《关于加强饮食娱乐服务行业环境管理》的通知。 第一条：饮食、娱乐服务企业的选址，必须符合当地城市规划环境功能要求，配置防治污染设施，保护周围的环境。上述企业的建设和经营必须遵守国家环境保护法律、法规、规章和标准，防止环境污染。 第二条第一款：饮食必须设置收集油烟、异味的装置、并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。 第三条：新建、改造(含翻建)、扩建、转产的饮食、娱乐、服务业，有涉及污染项目的，应按环境保护法及有关行政法规，向当地环境保护行政主管部门办理环境影响申报登记或审批手续。 （四）各地方政府制定的地方规章。 （五）<<饮食业油烟排放标准>>GB/T18483---200