标题：万家寨水利枢纽工程
工程构成
万家寨水利枢纽工程由拦河坝、泄水建筑物、电站厂房、开关站、引黄取水口等组成。  万家寨水利枢纽工程
拦河坝坝顶高程982米，坝顶长443米，顶宽21米，上游坡1：0.15，下游坡1：0.7。体积150万立方米;大坝在915米高程以下河床坝段横缝灌浆连成整体，岸坡坝段分别在948和940米高程以下连成整体，以使个别坝段由于层间剪切带和泥化夹层相对集中时，借助相邻坝段的帮助，提高抗滑稳定性。
泄水建筑物共设有8个底孔，4个中孔，1个表孔，5个排沙孔。底孔为压力短管式无压坝身泄水孔，布置在河床左侧5～8号坝段，每坝段2孔，孔口尺寸4米×6米，进口底坎高程915米，用弧形门操作，主要用于调水调沙，水库冲淤。末端用挑流消能。库水位970米时，总泄量5271立方米/秒。 　中孔为压力短管式无压坝身泄水孔，布置在河床中部9号和10号坝段，每坝段2孔，孔口尺寸4米×8米，进口底坎高程946米，用平板门操作，主要用于泄洪排沙和排漂。末端用挑流消能，总泄量2156立方米/秒。 　表孔为开敞式溢流堰，布置在左侧4号坝段，孔口净宽14米，堰顶高程970米，担负排水和泄放超标洪水作用，当库水位980米时，泄量864立方米/秒。 　排沙孔为坝内压力钢管，布置于河床右侧13～17号电站坝段，位于电站进水口下方，进口底坎高程912米。进口段尺寸为2.4米×3.0米，设有平板检修闸门，一道事故闸门，主要用于减少进入电站的泥沙。
电站厂房进水口高程932米，钢管直径7.5米。主厂房长196.5米，宽27米（上部）、43.75米（下部），高56.3米。为坝后厂房。装6台单机容量18万千瓦水轮发电机组，额定水头68米，最大水头81.5米，最小水头51.3米。
220kV户内式开关站布置在厂坝之间的平台上，布置GISl9个间隔。  万家寨水利枢纽工程电站坝站横剖面图
引黄入晋工程渠首为2条引水隧洞，洞径4米，洞中心线间距12米，单洞引用流量24立方米/秒。取水口布置在拦河坝左岸2号和3号非溢流坝段上。在引水时段内，水库最高库水位980米，最低库水位957米。为保证能引取表层清水，采用分层取水结构物。
工程意义
万家寨水利枢纽位于山西省偏关县的黄河干流上，坝高90米，坝长438米，为混凝土重力坝；电站装机108万千瓦，年发电27.5亿千瓦时；库容8.96亿立方米。
万家寨水利枢纽是国家“九五”重点工程，是山西省“引黄入晋”水源龙头工程，是黄河中游梯级开发规划的第一级。工程主要任务是供水结合发电调峰，同时兼有防洪、防凌等作用。工程位于山西和内蒙古接壤地区，周边地区是国家重点能源、化工基地。该地区因水土流失严重，水资源严重匮乏问题已成为工农业生产、经济发 展和生态环境改善的制约因素。同时，由于枢纽所处华北电网以火电为主，缺少水电调峰。因此，万家寨水利枢纽工程的建设将缓解山西省和周边地区21世纪的水 资源短缺、优化华北电网能源结构，对促进西北地区乃至北方地区经济社会的发展都具有十分重要的意义。
万家寨水利枢纽水土保持工程的实施，极大地改善了枢纽施工区的生态环境。  万家寨水利枢纽大坝万家寨已不再是“天高愁涧壑，荒边无树无鸟窝”的景象。8万多平方米的绿地和10 多万株油松、垂柳，点缀着大坝厂房和生活区，点缀着黄河两岸的山坡；过去的荒山秃岭长满了绿树，过去的乱石滩变成了美丽的绿草坪。工程建设者用自己的双手培育起来的一草一木，与汗水浇筑的大坝融汇在一起，给万家寨勾画出一幅独特的风景——花团锦簇，松柏常青，山野披绿，大地吐翠，大坝高耸，高楼林立，碧波荡漾。
万家寨工程建成后，水库运行采用“蓄清排滓”的运行方式，每年向内蒙古和山西省供水可达14亿立方米，向内蒙古准格尔旗供水2.0亿立方米，引黄入晋工程从万家寨枢纽取水，年引水总量12亿立方米，其中向山西平朔、大同供水5.6亿立方米，向太原供水6.4亿立方米。建成后可为以火电为主的华北电力系统提供调峰容量，对改善华北地区电网运行条件起到重作用。
工程进展
万家寨水利枢纽工程由水利部、山西省和内蒙古自治区共同投资兴建，是中国第一个由中央和地方合作建设的大型水电工程。
1993年7月，万家寨水利枢纽经国家批准立项，由水利部、山西省、内蒙古自治区三方投资兴建，同年10月进入工程前期准备阶段。
1994年主体工程开工，
1995年12月，万家寨工程成功截流，将工程推向一个新的阶段。
由于投资各方在涉及股份利益的问题存在分歧，而水利部万家寨工程建设管理局作为项目建设管理单位，没有法人资格，没有资本金，不具备筹资功能，致使工程投资不能到位，工程建设受到了严重影响。  万家寨水利枢纽大坝库区到1996年下半年，主体工程进度已拖后半年以上。为彻底扭转这种被动局面，由水利部、山西省和内蒙古自治区组成的黄河万家寨工程建设领导小组决定按现代企业制度要求进行公司制改革，由水利部黄河万家寨工程开发公司、山西省万家寨引黄工程总公司、内蒙古电力（集团）有限责 任公司各出资本金7亿元，各占有1/3股权，组建了黄河万家寨水利枢纽有限公司，设立了董事会、监事会，聘用了执行层经理班子，实行董事会领导下的总经理 负责制，决策层、执行层权责明确，建立了公司的法人治理结构，按照现代企业制度要求落实了股份制运作的建设管理体制，解决了投资、概算、资本金、股份、建设管理体制等工程建设外部环境的一系列重大问题，工程建设突飞猛进。
1996年10月19日组建了黄河万家寨水利枢纽工程开发公司董事会，1997年12月27日黄河万家寨水利枢纽有限公司正式挂牌。截止到1997年底工程主体混凝土浇筑133.3万立方米，主厂房部分已封顶，1#发电机座环已吊装到位，蜗壳开始安装，标志着首台发电机组正式进入安装阶段。小沙湾水源工程进展顺利已完成70%以上的土建任务。整个工程已累计完成26.5亿元。
1998年在大型机电设备供货日期已拖后三个半月的情况下，工程建设部门加强了现场指挥和协调，全体建设者决战100天，实现了10月1日下闸蓄水，11月28日首台机组提前33天并网发电的目标。
1999年2、3号机组也顺利投产发电。 2000年4、5、6三台机组全部投产发电，主体工程完工。 
2002年6月29日，黄河万家寨水利枢纽工程通过了水利部组织的竣工初步验收。
施工技术
在工程建设中，采用溢流坝长护坦挑流消能、发电引水钢管采用浅埋式布置、应用低热微膨 胀混凝土、电站主厂房屋顶采用球形钢网架结构、泄水建筑物抗冲磨混凝土设计等。在施工中，大坝接缝灌浆、中孔溢流面滑模、电站厂房水肘管模板、缆索式起重 机的改造与调试、坝基剪切带化学灌浆加固和220V干式电缆安装也应用了新技术。  万家寨水利枢纽大坝施工期仅5年，而冬季混凝土不宜施工，每年混凝土施工有效时间仅为7个月，要在如此紧迫的工期和恶劣的气候条件下，完成150多 万立方米混凝土的浇筑任务，难度很大，必须寻找新的筑坝技术。低热微膨胀混凝土筑坝技术，在国内十几个水利水电工程上得到局部应用，但在大型水利枢纽中多部位大量应用，不仅国外无先例，国内也系首次。为此，水利部将万家寨水利枢纽采用低热微膨胀混凝土筑坝技术研究列为水利部水利科技重点项目，通过试验研究， 其成果表明，在万家寨水利枢纽大面积应用低热微膨胀补偿收缩混凝土，在技术上是可行的。
根据工程建设的进展情况，在边坡坝段、导流底孔封堵、压力钢管槽回填等部位使用低热微膨胀混凝土，节省了投资，简化了温控措施，缩短了建设工期。为加快施工进度，减少坝体混凝土浇筑与钢管安装的施工干扰，减少钢管槽一期混凝土回填工程量及有利于工程下闸蓄水和发电目标的实现，对电站发电引水压力钢管布置型式优化。经过计算研究和试验论证，将发电引水压力钢管改为坝内浅埋式压力钢管，对减少钢管安装和坝体混凝土的施工干扰，降低钢管安装施工难度，争取工期，为工程度汛、下闸蓄水和第一台机组发电均创造了有利的条件。
移民搬迁
大型水利枢纽的建设涉及到周边环境、施工区库区移民迁建等诸多环境因素和社会问题，需要当地政府的支持。在万家寨工程建设过程中，中央及水利部、山西省、内蒙古自治区等主要领导先后十多次到工地检查指导工作，工程建设领导小组多次召开会议研究解决工程建设的体制、投资、移民、环境等重大问题。万家寨工程位于山西省与内蒙古自治区的界河上，95%的移民工作量集中在内蒙古自治区，截至1997年底山西侧移民工作已完成，内蒙古侧仅完成了20%的工作量。为了加快移民搬迁的进程，1998年初公司与内蒙古签订了《移民搬迁专项迁建协议书》，进一步明确了业主和负责移民工作的地方政府的关系及职责。经过双方共同努力，在短短的9个月中，库区淹没线980米以下的3620人全部搬迁，库盘彻底清理完毕，并于1998年9月通过了水利部、山西省、内蒙古自治区政府组织的验收，为枢纽下闸蓄水创造了良好条件。  万家寨水利枢纽大坝在移民工作中，业主单位下设征地移民办公室；水利部黄河水利委员会移民局设立万家寨水利枢纽工程移民监理部；水利部天津水利水电勘测设计研 究院为万家寨水利枢纽移民工程的规划设计单位；征地移民所涉及的内蒙古自治区政府成立了万家寨水利工程征地安置领导小组，山西省偏关县成立了支持重点工程 办公室。黄河万家寨水利枢纽有限公司与省（自治区）移民机构、监理单位签订了合同，内蒙古库区各级政府部门之间层层签订了责任状。采取县级领导包村，工作 组干部包户的办法，做到责任到人。在移民工程中还实行了奖励激励机制。这些为移民工作提供了切实可靠的组织保证、技术保证、质量和经费保证。
工程监理
万家寨工程建设全面实行了社会监理，监理由水利部东 北勘测设计研究院为总监单位，水利部天津勘测设计研究院为副总监单位。由水利部天津勘测设计研究院监造中心、黄河水电公司分别承担主要机电设备和金属结构的监造；由水利部黄河水利委员会移民局承担库区移民和专项迁建工程的监理。监理单位代表业主对承包商实施监理，对工程量的计量、结算、合同支付、设计变更、索赔等进行全面审核，对工程进度、质量、投资实行严格控制，配置了专业齐全的监理队伍，在工程建设中发挥了重要作用。对重要隐蔽工程的主要工序，监理必须在现场实施旁站监理。如2号机转子中心体组焊出现裂纹，进行焊接施工时，监理工程师自始至终在现场实施旁站监督。在工程建设中，也出现了一些缺陷，如大坝及厂房渗漏水等，各有关单位对这些工程缺陷及时进行了处理，经检测，处理后的各项工程质量达到了设计要求。 
万家寨水利枢纽的主体工程、大型临时建筑物和附属工程的建设施工，机电设备的制造和安装均全面实行招投标制。通过招投标竞争，主体工程大坝Ⅰ标、电站厂房Ⅱ标分别由中国水利水电第四、第六工程局中标承包；金属结构及机电设备制造运输Ⅲ标，由国内外20余家专业厂商承包。
工程评估
从1992年工程前期工作开始筹备，经过建设者多年的努力，万家寨工程建设取得了丰硕成果，工程进度、质量和投资都得到了很好控制。万家寨工程是百万千瓦装机、百米高大坝的“双百”工程，经过建设者精心组织、精心施工，从主体工程开工至首台机组发电，仅用三年半的时间，创造了中国同等大型水电工程建设的高速度。在工程建设中形成了“业主单位负责，监理单位控制，施工单位保证，政府部门监督”的工程质量保证体系。枢纽主体工程有单位工程5个，已通过验收，合格 率100%，其中优良单位工程4个，优良率为80%；主要建筑物单位工程3个，优良率为100%。总体评价工程质量优良。由于采用招标投标制和严格的合同管理，通过优化设计、合理化建议、新材料使用等有效途径，工程投资得到了有效控制。据测算工程总投资节省18%，约11亿元，工程静态投资节省约2亿元。
工程环保
过去走近万家寨，一个突出的感受是满目荒凉。强烈的地质构造运动和水流下切作用使这里形成陡峭的峡谷，由于长期自然风化和人为对资源的过度开发，昔日的万家寨形成了沟壑纵横、岩石裸露的恶劣自然环境。春季沙尘暴恣肆，黄沙遮天蔽日。即使是七八月份的雨季，也只能看到几棵稀疏的绿草。  万家寨水利枢纽大坝平面布置图从1993年开始，随着万家寨水利枢纽工程的开工建设，这里的生态环境也在悄然发生着变化。水利枢纽工程在建设中要开挖大量的土石方，往往会使本来就十分脆弱的生态环境更加恶化。然而，当工程一步步推进时，这里却山变绿了，水变清了，坝上碧波荡漾，坝下机声隆隆，一片生机盎然。 黄河万家寨水利枢纽有限公司作为工程建设的业主，在工程建设伊始就对生态环境给予了高度重视。根据国家对工程建设项目与水土保持同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，公司请有关单位对枢纽施工区的水土保持、生态环境建设进行了全面规划，编制并上报水利部批准了《万家寨水利枢纽水土保持方案》，实施了大坝下游左右岸弃渣场防护工程、施工区绿化工程、大青沟弃渣治理工程、牛郎背沟弃渣治理工程、生活区绿化工程、影响区治理工程等六大水土保持生态环境建设工程，对枢纽工程的弃渣场进行了防护和复垦，对堆渣面、挖损面和两岸荒山荒坡进行了全面绿化。
几年来，共建设拦渣坝3座，治理弃渣场3个，修筑黄河护岸5.2公里，综合治理施工区和影响区面积1146公顷。通过治理，95%以上的弃渣得到了拦挡，工程占用土地得到了复垦利用，林草植被由原来的11.7%提高到28%，植被恢复系数达到了92%牞水土流失总治理度达到了80%，水土流失控制到了允许量值，生态环境得到较大改善。
工程荣誉
万家寨水利枢纽有限公司被水利部授予“全国水土保持生态环境建设先进单位”称号。