标题：900X紧急关闭阀
概述
900X紧急关闭阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中，用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时，消防急需大量用水，立即切断生活用水，确保足够的消防用水；当消防停止用水压力减小时，阀门自动打开，呈常开状态，恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。　　
水利控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。
900X紧急关闭阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。
水利控制阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸。（注：内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...
但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》（送审稿）为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的{TodayHot}问题。
设计选用要点
（ 1 ）工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。 
（ 2 ）根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。 
（ 3 ）阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。 
（ 4 ）工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。 
（ 5 ）管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。 
（ 6 ）水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。 
（ 7 ）水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。 
（ 8 ）接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。 
（ 9 ）阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。 
（ 10 ）阀门安装前应做强度和严密性试验。 
（ 11 ）阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。 
A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍； 
B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍； 
C、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏； 
D、阀门试验持续时间按上表。
结构特点和用途
该阀用于生活供水和消防供水并联供水系统中，正常情况供生活用水，当火灾发生时消防用水时，阀门自动关闭生活用水，确保足够的消防用水。当消防停止用水时压力减少，阀门自动恢复生活用水，该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节省了工程建设成本和日常的用水量。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。
主要技术参数
公称压(Mpa)
壳体试验压力(MPa)
密封试验压力(MPa)
适用介质
介质温度(℃)
1.0
1.5
1.1
水
0-80
1.6
2.4
1.76
2.5
3.75
2.75

主要零件材料
零件名称 
零件材料
阀体 阀盖
WCB
阀座 阀盘
铜合金
密封圈 O型圈
丁腈橡胶
阀杆
2Cr13
弹簧
50CrVA
针型阀
铜合金
球阀
铜合金
浮球阀
铜合金
微型过滤器
不锈钢
部件列表：
1、导阀2、主阀3、球阀4、压力表5、针阀
连接尺寸
DN
L
A
A1
H
H1
F
D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Φd
mm
mm
mm
mm
mm
mm
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
20
180
292
136
342
247
116
105
105
105
75
75
75
58
58
56
4-13.5
4-13.5
4-14
25
180
292
136
342
247
116
115
115
115
85
85
85
68
68
65
4-13.5
4-13.5
4-14
32
180
292
136
342
247
116
140
140
140
100
100
100
78
78
76
4-17.5
4-17.5
4-18
40
240
330
155
395
278
170
150
150
150
110
110
112
88
88
84
4-17.5
4-17.5
4-18
50
240
330
155
395
278
170
165
165
165
125
125
125
102
102
99
4-17.5
4-17.5
4-18
65
250
350
165
405
298
180
185
185
185
145
145
145
122
122
118
4-17.5
4-17.5
8-18
80
285
365
175
430
313
210
200
200
200
160
160
160
133
133
132
8-17.5
8-17.5
8-18
100
360
410
195
510
350
275
220
220
235
180
180
190
158
158
156
8-17.5
8-17.5
8-22
125
400
455
220
560
365
310
250
250
270
210
210
220
184
184
184
8-17.5
8-17.5
8-26
150
455
475
230
585
420
355
285
285
300
240
240
250
212
212
211
8-22
8-22
8-26
200
585
530
255
675
450
460
340
340
360
295
295
310
268
268
274
8-22
12-22
12-26
250
650
623
300
730
470
500
395
405
425
350
355
370
320
320
330
12-22
12-26
12-30
300
800
700
340
760
490
580
445
460
485
400
410
430
370
370
389
12-22
12-26
16-30
350
860
840
415
840
526
640
505
520
555
460
470
490
430
430
448
16-22
16-26
16-33
400
960
880
430
910
570
715
565
580
620
515
525
550
482
482
503
16-26
16-30
16-36
450
1075
930
460
1030
610
780
615
640
670
565
585
600
532
550
548
20-26
20-30
20-36
500
1075
980
490
1135
665
830
670
715
730
620
650
660
585
585
609
20-26
20-33
20-36
600
1230
1060
530
1270
725
920
780
840
845
725
770
770
685
685
720
20-30
20-36
20-39
700
1650
1130
560
1460
865
980
895
910
960
840
840
875
800
800
820
24-30
24-36
24-42
800
1750
1230
610
1640
975
1050
1015
1025
1085
950
950
990
905
905
928
24-33
24-39
24-48