标题：加湿机
概念
加湿机是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿，也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿[1]
分类
加湿器从使用范围来讲可分为工业用加湿器、商用加湿器和家用加湿器三个大的类别。
一、超声波加湿器　
超声波技术是世界上一种比较成熟的技术，已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用每秒200万次的超声波高频震荡，将水雾化为1微米到5微米的超微粒子和负氧离子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，使空气湿润并伴生丰富的负氧离子，达到均匀加湿，能清新空气，增进健康，一改冬季暖气的燥热，营造舒适的生活环境。
二、纯净型加湿器　
直接蒸发型加湿器通常也被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术，通过分子筛蒸发技术，除去水中的钙、镁离子，彻底解决“白粉”问题。通过水幕洗涤空气，在加湿的同时还能对空气中的病菌、粉尘、颗粒物进行过滤净化，再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内，从而提高环境湿度和洁净度。所以非常适用于有老人和小孩的家庭使用，还可以预防冬季流感病菌。
三、电加热式加湿器 　
热蒸发型加湿器也叫电加热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100℃，产生蒸汽，用电机将蒸汽送出。电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式。
四, 浸入式电极加湿器 　浸入式电极式加湿器（immersed Electrode humidifier）是利用浸入水中的大面积的电极作为端子,以水作为加热媒介,当电流经由水转移电能时,产生热量,使水沸腾,产生蒸汽. 其特点是成本低,便于安装和使用.但是精度较低，而且需要定期更换加湿桶维护。
五、商用加湿器　
商用加湿器是一种介于民用和工业用之间的中等喷雾量的加湿设备。 　商用加湿器应当具有如下特征： 　1、商用加湿器的喷雾量中等。不能够太小，商用空间多在上百平米，过小的加湿量无意义。 　2、商用加湿器需工作可靠。商用环境要求较低的工作的故障率。 　3、商用加湿器要方便维护。任何商用环境都是长期工作，无法维护的设备不适宜使用。 　4、商用加湿器应尽可能节能。长期使用的商用环境有强烈的节能需求。 　5、商用加湿器的体积。商用环境一般紧凑，对加湿设备的体积有微型化倾向。 　6、商用加湿器的供水方面。商用环境错综复杂，对加湿器的供水提出多样化要求，供水方式应灵活方便。 　商用加湿器，适用于麻将房、棋牌室、KTV、美容院、酒店、家庭、娱乐场所、办公室、银行、医院、学校、政府机关等大室内场所。
六、氧吧加湿器　
氧吧加湿器（Oxygen Bar Humidifier），也叫氧吧空净加湿器其工作原理是通过电解法使加湿器在雾化水的同时释放纯净物质——臭氧（O3），O3在水的雾化过程中起到对水质杀菌消毒的功效，并随着均匀的加湿细雾传播到房间的个个角落，起到净化空气的作用氧吧加湿器释放的纯净物质——臭氧（O3）， 是有名的强力又纯净的“净化剂”，目前在高纯水系统中能连续去除细菌和病毒的最好方法就是用臭氧。臭氧O3经常使用于饮用水净化、空气净化、家居或医疗消毒杀菌、果蔬保鲜、美容保健等领域，≤0.05PPM的臭氧浓度健康无污染，更能保证加湿水源的洁净、家居空气滋润更清新。[1]
加湿机性能标准
一是加湿量。这是加湿器最重要的参数，有些企业为迎合消费者追求大加湿量的心理，随意标大加湿量，所以标准严格规定加湿量不应低于产品额定加湿量的标称值。 　
二是加湿效率。指加湿器实际加湿量和输入功率的比值，反应了单位功耗能够产生多少加湿量，是衡量加湿器性能优劣的一个重要指标。为了指导消费者购买节能环保的产品、促进各企业开发更加高效的产品，标准将该指标分为A、B、C、D四个等级。 　
三是噪声。考虑到加湿器可能在卧室中使用，如果噪声过大将会对消费者产生一定的影响，所以标准对噪声指标进行了严格的限制。 　
四是蒸发芯（器）使用寿命。对于直接蒸发式加湿器，蒸发芯（器）是对性能影响最大的部件。随着加湿器的不断使用，蒸发芯（器）的效率会不断降低，加湿量也随之不断下降。标准规定当加湿器的加湿量降低至初始加湿量的50%时，视为蒸发芯失效。对于可更换的蒸发芯（器），其使用寿命应不小于1000小时。 　
五是针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能，为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过虚假宣传的手段来误导消费者，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求：对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示，规定在相对湿度为30%～70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态[1]
科学使用加湿机
注意与其他家电保持距离，1米左右为宜。加湿器喷出的湿气会影响到其他家电，所以在使用时注意保持距离。另外加湿器不要靠着墙边，这样加湿器的雾气容易在墙上留下白印。 
正确加水：在使用加湿器时，不要用手摸水面，也不要空箱使用，搬动时要将水箱中的水放掉，不能倒置。另外，很多加湿器都是在水蒸发完以后再添水，而且加水口在下面，因此不要在加湿器工作的情况下添加水，以免因操作不当损坏加湿器。
注意清洁：加湿器应该每天都换水，使用一周左右就要清洗一次，否则时间过长的水变成湿气散发到空气中，会造成二次污染，危害身体健康。清洗时用软毛刷刷；水槽和传感器用软布擦；水箱清洗可装水后晃动两三次倒掉即可。
湿度适宜：使用加湿器时，应控制好房间湿度，健康的湿度环境是45%至65%，在这样的湿度条件下，人体感觉最舒适，各种病菌不易传播。湿度过高会使人体呼吸系统和黏膜产生不适，而过低会出现鼻腔干燥、皮肤蜕皮等现象，所以在使用加湿器时，如果没有自动恒温功能，也可以自己买一个湿度计，到达适度的湿度后就停止加湿。
用水干净：避免直接把自来水倒入水箱，正确的方法是把水烧开，晾凉后再倒入水箱，这样不仅能把水中的细菌杀死，还能挥发掉氯气。有条件的可把纯净水烧开，晾凉后加入，效果最佳。
空气干净：想让空气干净，首先要保持室内清洁，避免污染源，当然最好使用具有净化功能的加湿器，有效过滤空气中的有害颗粒尘埃，达到净化空气并加湿的双重效果[2]
应用领域
汽车行业汽车涂装行业： 在汽车涂装车间的一些实体如：喷漆室、打磨间、涂胶室等重要的工艺部位上均要安装加湿等装置，其湿度视不同季节的湿度要控制在 40 ～ 80 % RH 之间。这样可消除静电，静电是影响喷漆工艺因素之一。静电的消除可防止油漆的挥发性气体燃爆事故。避免工件表面附着灰尘，提高喷涂工件表面的光亮无尘，为部装工件表面喷漆处理创造良好空间，提高汽车整装质量要求。 
（推荐加湿器[3]ZS系列 CS系列 XD系列 JF系列）烟草行业烟草行业： 卷烟在生产加工过程中在生产工艺上各工序对环境湿度都有严格的要求，在对烟草加工过程中，从烟储、挑送、复烤、制丝到卷接等包备工序。相对湿度控制在 65 ～ 70 % RH 即可。湿度的提高，烟叶含水量增大，烟叶的机械强度得以增强。这样可以降低烟叶和烟丝的碎损率，提高产成品率及质量。 
（推荐工业加湿器ZS系列 CS系列 JF系列 ）印刷行业印刷行业：印刷质量是印刷企业的生命，想保证较高的印刷质量，不但要有好的印刷设备、材料、专业技术，还要有一个良好的印刷环境。印刷车间的最佳工作相对湿度控制在 55 ～ 65 % RH 之间。这样就避免了纸张的变形，彩色套印的错位错位。静电可以导致印刷过程中纸张表面吸附粉尘，影响印品质量。静电还可以引起印刷溶剂挥发气体燃烧的隐患。消除静电，保证安全生产，提高印刷效率及质量。 
（推荐杭州捷丰JF系列 ）纺织行业纺织行业： 相对湿度对生产过程中的纤维纱线的质量影响很大。表现在回潮率、强力度、伸长度、柔软性等方面。纺织车间相对湿度控制在 70 ～ 80 % RH 之间，纱线的强力增强，断头率下降，降低工作环境的飞毛现象，消除静电，可使纤维的拉伸、梳理、纺织等过程顺利进行，提高产成率及质量。 
（推荐工业加湿机[4]JF系列 ）电信行业电信行业： 程控用户交换机是国家公用网的一个重要组成部分，是通信专网的核心和中枢。程控机房的温湿度要求是机房的管理工作的重要内容。一般来说，机房内的相对湿度保持在 40 ～ 60 %RH范围内较适宜。对机房而言，空气太干燥易引起静电效应，造成击穿集成电路板等危害，时刻威胁着交换机的安全。 
（推荐超声波加湿器 JF系列 ZS系列 CS系列 ）冷库保鲜行业冷库保鲜行业： 随着人们生活品质的提高，人们对水果、蔬菜、花卉等的贮存提出了较高的要求，要严格控制库内的温湿度。当库内湿度不足时，相对干燥的空气便会从贮存的果蔬中吸收水分，从而导致果蔬的失水、变干，相对湿度控制在 85 ～ 95 %RH之间为宜。 
（推荐杭州捷丰超声波加湿机[5]JF系列 ） 
高档宾馆、写字楼内、别墅 
高档宾馆、写字楼内、别墅： 为其加湿是为了满足人们舒适性工作和生活的需要。干燥的室内空气可以给人们的健康带来不良影响，尤其是冬季北方地区。人们在温度 20 ～ 26 ℃，相对湿度 40 ～ 60 % rh 的环境中起居生活和工作感觉最舒适，心情舒畅，工作效率高，增加湿度消除静电所产生的不良影响。 
（推荐雾化加湿器ZS系列 CS系列 JF系列 ）电子行业电子行业：国内电子厂房越来越严格，为了保证产品的出厂品质，用户必须对生产厂房的温湿度进行严格的控制，尤其是湿度，如果过于干燥则厂房内极易产生静电，造成 CMOS 集成电路损坏（注：试验表明，相对湿度为 20 % RH 时，厂房内静电电压为 10000V ，相对湿度低到 10 %时，厂房内极易产生 20000V 的电压），此外，过于干燥的空气也会造成空气中粉尘飞扬，诱发呼吸道疾病，影响工人的身心健康，降低工作效率！一般来说，电子厂房的温度控制在 22 ℃ 左右，相对湿度控制在 40 ～ 60%RH 之间，在这种环境下，人们感觉舒适，静电也消失了！ 
（推荐空气加湿器ZS系列 CS系列 JF系列 ）
技术参数
型号
JDH-30A
JDH-36A
JDH-42A
JDH-48A
加湿量
30Kg/h
36Kg/h
42Kg/h
48Kg/h
电源频率
380V ~ 50Hz
使用功率
3100W
3700W
4300W
4900W
出雾口
2个（&Oslash;160mm)
控制方式
自动/手动可切换
雾化颗粒
<5微米
风量
600m3/h
720m3/h
840m3/h
960m3/h
机身尺寸
1200*940*770mm
空调配套防漏水装置
有（选购）
防雾气回流
有
水箱清洗提醒
有
万向轮
有
缺水保护
有
设备材质
全机不锈钢
型号
JDH-54A
JDH-60A
JDH-66A
JDH-72A
加湿量
54Kg/h
60Kg/h
66Kg/h
72Kg/h
电源频率
380V ~ 50Hz
使用功率
5500W
6100W
6700W
7300W
出雾口
3个（&Oslash;160mm)
控制方式
自动/手动可切换
雾化颗粒
<5微米
风量
1080m3/h
1200m3/h
1320m3/h
1440m3/h
机身尺寸
非标尺寸mm
空调配套防漏水装置
有（选购）
防雾气回流
有
水箱清洗提醒
有
万向轮
有
缺水保护
有
设备材质
全机不锈钢
型号
加湿量
循环风量
工作环境
湿度范围
加水方式
输入电源
额定功率
适用面积
JF-01
1.8kg/h
500
5~38℃
1~99%
机械
220V/50Hz
60W
50-80m
JF-03
3kg/h
1000m/h
5~40℃
1~99%
自动
220V/50Hz
330W
80-120m
JF-06
6kg/h
1200m/h
5~40℃
1~99%
自动
220V/50Hz
350W
100-150m
JF-09
9kg/h
1500m/h
5~40℃
1~99%
自动
220V/50Hz
355W
150-200m
JF-12
12kg/h
4200m/h
5~40℃
1~99%
自动
220V/50Hz
500W
200-350m

使用常识
加湿 增加空气中水分含量的过程。 
湿度 单位空气中水分含量的多少程度。 
负离子 空气中浮游着许多的带电细微粒子，我们称之为〝空气离子〞，它有带正电与负电之区别，而带负电的空气离子我们称之为“负离子”。 
相对湿度 通常用于表示湿度的高低，以 %RH 为单位。它反映空气接近饱和 状态的能力。湿度越大，表示空气越接近饱和状态。相反湿度越小，空气越干燥。 
超声雾化原理 利用超声换能器将电能转化成机械能的特性，在 170 万次 / 秒的高频震荡作用下，将水雾化成 ≤ 5 μ m 的超微粒子，形成水雾。 
超声波加湿器 将水雾通过风动装置扩散到空气中，以增加周围空气的湿度的设备。具有耗电省，噪音低，加湿明显及产生负氧离子等特点。 
雾化式加湿 通过物理的方法把水变成细雾喷射到加湿环境中。具体有机械离心式加湿、水喷雾式加湿、高压喷雾式加湿、超声波式加湿等。 
蒸发式加湿 把水加热产生蒸汽，喷射到加湿环境中。分为自产蒸汽加湿和锅炉或蒸汽管网提供的干蒸汽式加湿。其中自产蒸汽加湿，又可分为电极式加湿、电热式加湿、燃气式的加湿、红外线式加湿等。
温湿指数
医院 温度 相对湿度 
手术室 20-24 50 
产房 21-24 50 
恢复室 24 50 
观察室 22-26 35 
护理室 24 35