标题：交直流高压试验变压器
结构
本系列产品铁芯为单相芯式，采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成，紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式，由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组，一般情况下为100V。壳体为八角形，10KVA以上的交直流高压试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
工作原理
交流交直流试验变压器：将工频电源输入操作箱（或操作台），经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压，其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆，在使用交流时，插入短路杆。带抽头试验变压器为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾，将高压绕组分成两个来绕，一个是电流较大的绕组，另一个是电流较小的绕组，然后两个绕组串接分别引出。主要技术指标额定容量：1～300KVA
单台额定输出电压：
（AC） 50、100、150、200、300KV
（DC） 70、140、210、280KV
额定输入电压：200V、400V
变比：500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
变比误差：≤±1.5%
阻抗电压：<10%
使用方法
工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在 100-300MA时，可取0.5-1Ω/V（试验电压）；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω/V（试验电压）。常用水电阴作为限流电阻，管于长度可按150KV/m考虑，管子和粗细应具有足够的热容量（水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值）。
球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时（一般取试验电压的110%-120%）球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V（试验电压）选取。
在工频耐压试验中，低压侧测量电压（仪表电压）不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏抗，在这上个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时。试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压，因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压。工频耐压试验操作注意事项（1）试验人员应做好分工，明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
（2）被试品应清扫干净，并绝对干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。
（3）对丁大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整间隙。
（4）升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸，也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。
（5）当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降到1/3试验电压以下时，才能拉开电源。
（6）在升压或耐压试验过程，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源，停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。
（7）耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。泄漏试验的操作及注意事项（1）试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦净。要严防将试验电压加到人工作部位上去。
（2）接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。
（3）对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。
（4）试验过程，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。
（5）试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。
注意事项
1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地，试验变压器的高压绕阻的x端（高压尾）以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2、做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端，测量绕阻的F端以及高压绕组的X端（高压尾）均接本级试验变压器的外壳，第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
3、接通电源前，操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。
4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压。升压方式有：快速升压法，即20S逐级升压法；慢速升压法，即60S逐级升压法；极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后，再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压，并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。
5、试验完毕后，应在数秒内匀速的将调压器返回至零位，然后切断电源。
6、本产品有得超过额定参数使用。除试验必需外，决不允许全电压通电或断电。
7、使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程，可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等。
技术参数
型号容量高压电压（KV）高压电流(mA)低压输入变比温升℃(KVA)ACDCACDC电压(V)电流(A)高/仪30分钟YDQC-1.5/501.5507030152007.550010YDQC-3/503507060152001550010YDQC-5/5055070100152002550010YDQC-10/50105070200502005050010YDQC-20/502050704001004005050010YDQC-30/503050706001004007550010YDQC-40/5040507080010540010050010YDQC-50/50505070100010040012550010YDQC-10/100101001401005040025100010YDQC-20/1002010014020010040050100010YDQC-30/1003010014030010040075100010YDQC-40/10040100140400100400100100010YDQC-50/10050100140500100400125100010YDQC-20/1002015021013310040050150010YDQC-30/1003015021020010040075150010YDQC-40/10040150210267100400100150010YDQC-50/10050150210333100400125150010YDQC-100/150100150210667150400250150010注：本系列产品中有200V的串级抽头，可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140 KV、210 KV、280 KV、420 KV、的高电压。并可根据用户需要在高压绕组抽出5-15 KV的中压抽头，供高压机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器[1]。
配套产品
（根据客户自身需求选购，非标配产品）
1. 操作系统：
XC、系列操作箱：容量：1KVA – 5KVA 输入电压：0.22KV。
TC、系列操作台：容量：10KVA – 300KVA 输入电压：0.22KV、0.38KV。
2. 保护式数字微安表 MSA 。–
3. 阻容式交直流分压器 RCF – 50、100、150、200KV。
4. 高压直流放电棒 FZ – 70、140、210KV。
5. 高压硅堆 2DL – 150、300、450KV。
6. 绝缘支架 50、100、200、300KV。
7. 高压滤波电容 0.01uF – 0.1uF，40 – 100KV。
8. 均压球。
9. 保护球隙 Q – 50、100、150、200、250、500。
10. 标准试油杯 400ml。
11. 介质油杯。
12. 折叠式小推车 150、300型。
13. 水电阻。
14. 高压验电器 10KV 35KV。
15. 高压定相器 10、35、110KV 220KV。
16. 各种万用表、兆欧表及测试线。[2]
试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式：Pn=KVn2ωCt×10-9。
式中： Pn----标称试验变压器容量（KVA）。
Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值（KV）。
K-------安全系数。K≥1，标称电压Vn≥1MV时，K=2，标称电压较低时，K值可取高一些。
Ct------被试品的电容量（PF）。
ω----角频率，ω=2πf，f-----试验电源的频率。
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大，可由设备的类型而定。典型数据如下：
简单的桥式或悬式绝缘子 几十微法。
简单的分级套管 100 – 1000PF。
电压互感器 200 – 500PF。
电力变压器 < 1000KVA - 1000PF> 1000KVA 1000 – 10000PF。
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m。
气体绝缘 - 60PF/m。
封闭变电站，SF6气体绝缘 100 – 10000PF。
对于不同的试验电压Vn，选择不同的（适当的）安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考：
Vn = 50 – 100KV K=4 Vn = 150 – 300KV K=3 Vn > 300KV K=2。