标题：水泵噪声
简介
Pump noise
高层建筑的高层供水一般是由位于室外或者建筑物下方的水泵向顶楼的水箱压水来完成的，这种水泵在顶楼的水箱注满水后，直到下一次水箱的水位低于设置限值时才会进行再次压水，也有部分建筑采用水泵二次供水等方式来完成，是24小时压水工作方式，连续工作。水泵在工作时产生的噪声我们就称为水泵噪声。
清华大学建筑物理实验室专家介绍，低频噪声虽然没有高频噪声那么明显，往往容易被人们忽视，但长期的低频噪声会对人体健康产生较大影响，是城市居民健康的潜在杀手。
噪声源分析
水泵房噪声是由水泵工作噪声和电机噪声引起的综合噪声源。
水泵工作噪声主要包括：水泵本身运行的噪声、水泵运行引起的管道谐振噪声、水泵运行引起的水流运动和撞击噪声。
作为电机噪声，主要有空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分。当电机工作时，冷却空气的气流噪声加上风扇高速旋转的叶片噪声组成空气动力性噪声。机械噪声包括轴承噪声及电机转子不平衡 转子受“沟槽谐波力”作用等引起的结构振动而产生的噪声。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁滞伸缩引起的泵房噪声向外传递的主要途径是空气传递和固体传声。
水泵噪声国家标准
国家《住宅设计规范》中规定：住宅建筑中不宜布置锅炉、变压器及其它有噪声振动源等设备用房。如受条件限制需要布置时，应符合现行的建筑防火、建筑隔声及相关规范的规定。而《民用建筑隔声设计规范》规定：条件许可时，易将噪声源设置在地下，但不宜比邻主题建筑或设在主体建筑下。如不能避免时，必须采取可靠的隔振、隔声措施。
在2008年我国环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域；
各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 各类声环境功能区环境噪声等效声级限值单位：dB（A）
声环境功能区类别昼 间夜 间0 类50401 类55452 类60503 类65554 类4a 类70554b 类7060各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。
另外，环保部于2008年10月1日实施的《GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准》中对室内噪声排放限值做了更严格的规定，其中对结构传播噪声的规定如下：
在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下，噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2和表3规定的限值。
对于在噪声测量期间发生非稳态噪声（如电梯噪声、水泵噪声）的情况，最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。
除了环保部的两个关于噪声排放的标准外，建设部2006年3月1日施行的强制标准《GB 50368-2005住宅建筑规范》中对住宅噪声和隔声有如下规定：
住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级)，夜间允许噪声级为40dB(A声级)。电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减振措施。
另外，中国城乡建设环境保护部发布的《GBJ 118-1988 民用建筑隔声设计规范》中3.1.1条规定住宅内卧室、书房与起居室的允许噪声级应该符合表4的限值：
既然有了这么多的国家标准对水泵噪声进行规范，为什么我们生活周围还是经常发生业主与开发商间有关水泵噪声纠纷的事情呢？其中很大一部分原因应该归结于建筑验收的不完善。我们可以从建筑验收备案里面发现，很多建筑的验收证明验收的只是施工部分，一些验收证明的备注里面明确说明供水供电不在验收之列。正是因为建筑施工和验收中存在某些不规范、不完善的地方，才会引起交房后的噪声纠纷。
水泵噪声对人体影响
现代城市中，受到水泵噪声影响的人越来越多，或许你也常常听到有人这样谈论：
“哎呀，我家的水泵噪声越来越大，嗡嗡声经常吵得我头昏脑胀，心烦意乱，工作效率和学习效率明显下降，特别是冬天的晚上，吵得根本睡不着觉，耳朵里面塞棉花都不挡不住嗡嗡声。”或者：
“这个声音是特别沉特别重。有时甚至有一种冲击波那种感觉似的，有时在晚上睡觉的时候，他总是嗡嗡嗡嗡地叫，让人根本就睡不着觉。”
甚至有的人自从搬到新房以后，由于水泵噪声，他们的生活就再也没有安宁过。一位曾经邀请环保噪声检测机构对其家里的水泵噪声进行测试的住户向大家抱怨：“烦人的泵房噪声如影随形，每天都要出现十几次，我们都对水泵启动时发出的巨大声响深恶痛绝，经常被它这个噪音吵得睡不着觉。尤其是在晚上，一家人被水泵噪声吵醒简直就成了家常便饭。时间一长，人就变得烦躁、焦虑、心跳加快、浑身没劲、头晕脑涨、工作和学习效率下降、思维迟钝等等。现在一回到家里，就会感到厌烦，而且带有恐惧感。这样的恶性循环使得我和家人患上了严重的神经官能症，失眠等神经系统疾病也找上门来。”
从他们的话中可以看出，随着社会的发展，噪音污染的问题已经日益出现在人们的生活环境中并为人们所关注。据统计数据显示，每年因受到水泵噪声困扰而委托他们进行检测的开发商和住户高达30余家。
噪声污染的最大特点就是感觉性公害，它会影响人们的工作、休息和睡眠，进而危及人体健康。同时，水泵噪声有很强的穿透力，像一般建筑物的普通承重墙，水泵噪声能够轻易地穿透。所以水泵噪声对人体的影响非常大，如上述人们表现出的失眠、血压增高、相应的神经系统疾病（如神经关节症），孕妇如果在怀孕期间，长期生活在受到水泵噪声影响的环境中，有时候会造成流产、胎儿畸形等后果。具北京协和医院的病案记录显示：某位长期受水泵噪声影响的孕妇产前检查时就发现胎儿颅后窝池增宽，脑部有问题；更在胎儿出生后的彩超检查中发现，该婴儿患有先天心脏病，完全性心内膜垫缺失，并且双耳听力检测未通过。
可见，水泵噪声很可能严重地影响人们的身心健康和生活质量，患上易烦躁、注意力不集中、记忆力减退、失眠等神经系统疾病，需要引起广大人民的足够重视，唤醒维护自己安宁生活环境的权力。
水泵噪声超标检测
由于目前低频噪声污染的标准以及与之相关的房屋验收方面存在着制度上的缺陷，有时会出现管理真空和监管缺位的现象，致使住宅中是否存在噪声超标的问题不好判断也难以彻底解决，我们迫切希望相关部门能够重视这一新兴的隐形杀手，尽快制定专门更合理、更完善的针对这类噪声污染的国家标准，并进一步把好房屋的建设关和验收关。
制度的完善可能还需时日，但是如果你非常不幸的已经受到了水泵噪声的骚扰，我们首先建议你找到有资质的声学专业机构（如环保部门中负责噪声的部门等）到家里做一次室内声环境的检测。这里之所以特别强调有资质的声学专业机构，是因为只有这些具有国家声学检测资质的专业机构出具的检测报告才具有法律效力，检测得出的数据才能够为业主后续维权提供法律依据。
水泵噪声超标投诉
进行上面所说的水泵噪声、室内声环境检测，是为了确认自己生活的环境是否真的已经受到了噪声的干扰。当检测报告证明水泵噪声确实超标后，深受噪声干扰的业主就能够拿起法律武器坚决维护自己的合法权益了。首先找到楼盘物业管理部门协商，如果物业方置之不理或是效果不明显就再以检测报告为依据上法院起诉，向开发商或物业方索赔噪声污染对人造成的身体伤害和精神伤害。这里有一个业主通过法律维权较好地解决水泵噪声扰民的案例：2006年上半年，罗先生购买了某楼盘一楼的一套商品房，并于同年下半年入住。入住后他发现房间里经常听到时有时无的嗡嗡声，夜间出现的频率较高，有时甚至像机场发出的轰鸣声一样。不胜其烦的罗先生经调查发现，噪声来自安置在负一层地下室的水泵。罗先生多次向物业公司反映，但物业公司并没有采取切实有效的措施降低噪音，再也无法忍受噪音折磨的罗先生准备诉诸法律途径解决。
当时的情况是，小区还处于前期物业管理阶段，尚未成立业主委员会，物业管理合同是由开发商与物业管理公司签订的，水泵是由物业管理公司代为验收的。所以开发商与物业管理公司这一关联体应对公共设施的质量、安全包括环境噪声扰民等问题负连带责任。因此，起诉时罗先生将开发商与物业管理公司列为共同被告。
随后罗先生向法院提交了房地产权证、专业的声学检测报告、医院诊断证明、邻居证言等证据材料。
庭审过程中，法官认为本案双方当事人争议的焦点是被告水泵发出的声音是否属于噪声以及是否对原告造成了伤害，并围绕此焦点进行了庭审调查和辩论。罗先生的律师依据相关事实和有关法律发表了如下代理意见：
水泵噪音已严重超标，被告应采取措施消除噪声。环保部《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定了城市五类区域的环境噪声最高限值，其中1类标准适用于居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。1类标准环境功能区噪声标准限值为昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A）。 建设部《GB 50368-2005住宅建筑规范》中对住宅噪声和隔声规定了，卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级)，夜间允许噪声级为40dB(A声级)。电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，水泵、风机应采取减振措施。
本案中根据检测报告，结果为噪声级46.3分贝，声源为地下室供水泵及水箱，已经超出了正常的标准，严重损害了原告的身体健康，被告理应采取整改措施消除噪音。水泵噪音已严重影响了原告及其家属的身体健康，被告应承担损害赔偿责任。《民法通则》第一百二十四条规定，违反国家保护环境防止污染的规定，污染环境造成他人损害的，应当依法承担民事责任。
本案中，罗先生经医院诊断为植物神经功能紊乱，表明噪声已严重影响了原告的身心健康和生活质量，原告及其家属都患上了易烦躁、注意力不集中、记忆力减退、失眠等神经系统疾病。罗先生在入住该房屋之前并无上述症状，是在该房屋居住期间患上精神系统疾病，被告开发的房屋噪音污染与原告的精神系统疾病之间存在法律上的因果关系，被告应依法承担损害赔偿责任。
法院审理后认为：开发商开发的房屋确实存在噪音超过国家规范规定的情况，应当采取降噪措施，在房地产开发公司采取降噪措施之前，对原告应予适当赔偿。据此法院做出判决，被告采取措施，使原告所购买的房屋噪声符合国家《GBJ 118-1988民用建筑隔声设计规范》规定的标准，如没有采取措施或采取的措施不能达到标准，则被告按20元/日的标准给付原告赔偿金至其室内噪声符合标准之日止，被告一次性赔偿原告10000元及噪声检测费3000元，被告承担本案的诉讼费用。
本案判决生效后，该楼盘的开发商采取了更换水泵配件、安装消声隔声设备等措施，并为原告安装了隔音玻璃。这次噪音维权取得了良好的社会效果。从这个案例可以看出，随着社会的发展，噪声污染问题已经日益受到住户的重视和法律的帮助。
水泵噪声治理原理
我们常听说，水泵安装在减振装置上，会大大降低泵房内的噪声，其实这是一种误解。实际情况并非如此，因为泵本身的体积不大，本身辐射的噪声不会太大，而且如今的泵房自动化控制程度越来越高，值班人员需要在泵房停留的时间也越来越短。日常短时间的巡视或检修，对值班人员的健康并无影响，况且一台合格的水泵其噪声级一般约在85dB左右(依照GB/TQ38l l984)。我国体力劳动者听力保护噪声允许范围是70~90dB，但是如果泵房与住户在一栋楼内，它的振动通过地基、墙体和管道传到较大的表面时（比如相邻墙体或上层房间的天花板、墙面和楼板等），由于其辐射条件得到改善，噪声就会明显地加强。对于降低此类噪声最简单、最有效的办法就是在水泵的机座上安装减振器或防震材料，进水管道安装弹性支撑，穿墙管道安装弹性垫层。虽然此措施对降低水泵房内的空气噪声并无多大意义，但是对降低住户房内的低频噪声效果却非常明显。
水泵治理措施
具体的水泵房隔声降噪应该怎么做呢？水泵房一般位于建筑的地下室中，它产生的噪声主要为以下几个方面：水泵电机运转产生的空气声、水泵振动引起建筑基础的振动与水泵抽水对水的扰动从而激励管道的谐振。所以要解决水泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。  
1、空气声处理空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易，水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A)，而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，对隔绝水泵的空气声相当有利。但现在国家对居民室内的声环境有较严格的要求，所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振水泵系统隔振一般选用隔振器，若水泵振动比较强时，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理水泵出水口增加（更换）橡胶软连接，一般软连接长度较短，弹性较差，致使整体隔振效果不理想，更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接，导致管道的振动传递到建筑结构，在支架下面做好减振处理，能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接，管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构，所以要对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递。 
6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高，振动的空气声也会对居民造成影响，所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎，一方面减小管道的振动，另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。可见，水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程，应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理，才能最大限度降低水泵噪声对住户的影响，构建安宁的空间与和谐的生活环境。