标题：思林水电站
地理位置
思林水电站位于贵州省思南县境内的乌江上，是乌江干流的第八级梯级电站，距上游在建构皮滩电站89km，距下游拟建沙沱水电站115km，距乌江河口涪陵市366km。枢纽工程开发任务以发电为主，其次为航运，兼顾防洪、灌溉等。本电站厂房为引水式地下厂房。引水发电系统为“一洞一机”布置形式，整个系统不设调压井。电站水库为季调节，但为留出防洪库容，多按日调节运行。电站预计2008年8月第一台机组发电。
枢纽布置
枢纽布置为拦河坝采用碾压混凝土重力坝，坝身表孔泄洪，戽式消力池消能防护；右岸布置引水发电系统，厂房为地下式布置；左岸布置单级垂直升船机。
碾压混凝土重力坝坝顶高程452米，最大坝高117m，坝顶全长326.5m。溢流堰面设计为WES实用堰面曲线，弧形闸门前设置一道检修闸门门槽。水库正常蓄水位440m，相应库容12.05亿立方米，调节库容3.17亿立方米，属日周调节水库。乌江思林水电站总装机容量为105万千瓦，设计安装4台26.25万千瓦水轮发电机组。多年平均发电量40.64亿kW.h。过坝船舶吨位500t级，年过坝能力为375.69万t。 机组最大水头60m， 加权平均水头68.5 m，额定水头64.0m ，最小水头57.6m。
  本工程大坝、泄洪建筑
物和电站进水口的洪水标准按500年一遇洪水设计，5000年一遇洪水校核。电站厂房的洪水标准按200年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。消能防冲建筑物采用100年一遇洪水标准设计。引水系统采用一洞一机单元式供水方式，进水口采用岸塔式，引水隧洞和压力钢管直径分别为12.6m、8.8m。主厂房、主变洞布置在右岸山体中，主机间安装四台250MW机组，安装间和副厂房分设右、左侧，主变洞内设置四台主变压器。
左岸设置单级垂直升船机，按钢绳卷扬机平衡重式垂直升船机方案设计。整个通航建筑物由上游引航道、中间通航渠道，垂直升船机本体段和下游引航道等四个部分组成，全长约1100m。
勘测设计过程
勘测设计
思林水电站的勘测设计始于20世纪70年代。贵阳院于1984年3月提出《乌江干流补充规划思林梯级工程地质报告》，1986年7月提出《乌江构皮滩至思南河段开发规划报告》。
1987年元月贵阳院开始思林水电站可行性研究工作，于1990年7月提交《思林水电站可行性研究报告》（相当于预可研报告）。 
1991年元月贵阳院开始思林水电站初步设计工作。1994年12月完成《乌江思林水电站初步设计报告》，并根据水规字（1994）0006号文《关于调整水电工程设计阶段的通知》，将报告改为《乌江思林水电站可行性研究报告》。
1995年5月13—17日，水电总院会同贵州省计委主持召开了乌江思林水电站可行性研究报告（等同原初步设计报告）审查会议，并通过了审查。 
2001年9月，乌开司委托贵阳院编制思林水电站可行性研究报告复核工作大纲。贵阳院于2001年11月提交《乌江思林水电站可行性研究报告复核工作大纲》，并根据乌开司要求，于2002年8月开始思林水电站可行性研究报告修编工作。
二、主要设计负责人
贵阳院于2002年8月成立思林水电站勘测设计项目部，韦晓明任项目经理，吕军任设总。2003年4月，李宇任项目副经理，2003年12月，徐光祥任项目副经理。2004年8月，吕军任项目经理，2005年1月，罗光其、张超杰任项目副经理，金诚任项目设总。2007年11月，金诚任项目经理，龙起煌任项目设总。 
三、可研修编阶段主要工作内容
1、水库实物指标全面复核；
2、延长径流系列；1991年—1999年；
3、分析受构皮滩水电站水库调蓄影响下的思林水电站设计洪水；
4、编制水土保持方案报告书；
5、根据近年来颁发的设计规范和机电设备制造水平，对水工、施工、机电等设计内容进行布置优化、结构复核以及设备选型； 
6、根据编制年的政策和价格水平进行设计概算重编。
2003年11月，贵阳院编制了《乌江思林水电站工程项目建议书》，2004年4月，中国国际工程咨询公司对项目建议书进行了评估。贵州省发改委和乌开司申报了《乌江思林水电站工程项目建议书》。
2005年5月，贵阳院编制完成了《乌江思林水电站“三通一平”等工程环境影响报告书》，同月通过了贵州省环境工程评估中心组织的审查。 
2005年5月，贵阳院编制完成了《乌江思林水电站工程水土保持方案报告书》，并通过了水电总院组织的技术评审。
2005年6月，贵阳院编制完成了《乌江思林水电站环境影响复核报告书》，同月通过国家环保总局环境工程评估中心组织的技术评审。
建设征地及移民安置规划设计工作从2003年7月开始，历经实物指标调查、移民安置规划、征求意见后修改和可研报告审查后修改4个阶段的工作，于2005年8月完成《思林水电站建设征地及移民安置规划设计报告书》（审定本）。
2005年6月，贵阳院完成了《乌江思林水电站可行性研究修编报告》，同年7月29日至8月1日，水电总院在贵阳主持召开了乌江思林水电站可行性研究修编报告审查会，并通过审查。
2006年10月，国家发改委以发改能源（2006）2263号文同意建设乌江思林水电站，工程正式开工。大坝碾压混凝土于2006年11月开始浇筑。 
四、可研修编阶段主要成果
1、设计洪水成果的确定
考虑了构皮滩水电站的调蓄作用，校核洪水标准（P=0.02%）洪水由35400立方米/秒减少为33700立方米/秒，设计洪水标准（P=0.20%）洪水由27900立方米/秒减少为26600立方米/秒。
据此，拟定了7个表孔（孔口尺寸13米×21.50米，堰顶高程418.50米）、1个底孔的泄洪方案与可研阶段7个表孔（孔口尺寸15米×20米，堰顶高程420米）、2个底孔方案进行比较，并结合通航建筑物轴线位置调整，最终选定7个表孔、1个底孔方案为泄水建筑物的孔口布置方案。 
2、取消尾水调压室
经过调节保证计算论证取消了尾水调压室，尾水系统采用1洞1机的布置方式。根据水力学模型试验成果，戽式消力池消能较充分，池后水流稳定，确定尾水出口紧靠戽式消力池出口外侧布置的方案。同时鉴于一、二号机组尾水隧洞相对较长，为满足机组尾水管真空度要求，加大了一、二号机组尾水隧洞的断面尺寸。 
3、通航建筑物中心线外移
结合溢流前缘宽度的缩窄，将通航建筑物中心线外移34米，通航线路长951.80米，缩短了144.84米，边坡高度由原设计200米降低至170米，减少了边坡开挖及支护工程量。通航建筑物塔楼段根据布置较原方案上移149米，基础布置于T1y2-2，基础及边坡稳定条件有明显改善。 
五、施工设计优化
施工图设计阶段，根据开挖揭露的地质情况和设备招标情况，贵阳院进一步开展设计优化工作：
1、根据左、右导流洞开挖揭露的地质条件，通过大量水力学分析和结构复核工作，部分洞段改全断面混凝土衬砌为混凝土+喷混凝土联合衬砌，为2005年11月工程截流提供了技术保障，同时节约投资约5000万元；
2、根据大坝建基面物探成果和岩体物理力学指标复核，通过坝体稳定和应力计算复核，水力学模型试验验证，大坝建基面平均抬高5米。
3、根据水轮机组招标情况，进一步复核调节保证计算后，一至三号机引水隧洞调整为空间交叉布置。
技术特点
一、高过水土石围堰
从简化临建工程规模、节约投资、缩短工期的角度出发，思林水电站前期选用过水围堰挡水、隧洞泄流、河床度汛的枯期导流方式。中、后期则采用在坝体上预留缺口，汛期洪水由导流洞、坝体缺口及底孔联合下泄的全年导流方式。上游土石过水围堰高度达48米，2007年汛期围堰过水流量达3000立方米/秒，过水后检查仅发现原过流面板分缝处发生局部沉陷。 
二、施工总布置
施工总布置紧凑，充分利用永久建筑物的场地先期布置施工临建设施。右岸岩门料场、人工砂石料加工系统、混凝土加工系统从高到低，紧邻右岸坝肩布置。减少料场公路长度，缩短供料线长度，减少了施工占地面积和工程投资。
三、拦河坝
坝址河谷地形狭窄，洪峰流量高达33700立方米/秒，峡谷型水库基本无调蓄能力。泄洪建筑物规模较大，泄洪时上下游水位差仅35—40米。大坝下游存在大泄量低落差的水流衔接（消能）问题。设计采用“X”型宽尾墩、台阶坝面、消力池的综合消能方式，消力池长度40米。 
四、地下洞群及大跨度地下厂房
机组设计水头64米，单机引用流量443.20立方米/秒，安装4台25万千瓦机组，引水系统及厂房工程规模庞大。且右岸导流洞在4条尾水洞上部穿过，引水发电系统集中布置在右岸，采用1机1洞方式布置。
地下厂房岩锚梁以下跨度27米（岩锚梁以上跨度28.40米），主变洞跨度17米，受上下游T1y1、T1y3两层软岩的影响。主厂房布置在岩层厚度约270米 的T1y2灰岩中，因此两洞室间岩壁间距36.60米，为主厂房跨度的1.29倍，为主厂房、主变洞平均跨度的1.53倍。主厂房、主变洞采用喷锚支护为主要支护措施，根据三维有限元分析结果，锚杆穿透塑性区，主厂房上下游墙布置4排1500千牛级预应力锚索，控制高边墙位移和塑性区范围。 
引水隧洞内径12.60米，为满足机组调节保证要求，一至三号3条引水洞采用空间交叉布置。
五、通航建筑物
航运过坝建筑物按四级航道设计，船舶吨级500吨。设计采用全平衡卷扬式垂直升船机方案，最大提升高度76.70米。
六、强岩溶发育
枢纽工程主要建筑物均布置在灰岩地层，受岩溶发育影响对建筑物的基础稳定、防渗处理和施工期排水带来一定难度。比较突出的有左岸导流洞在穿越P2c和T1y地层分别遇K30、K31岩溶管道；坝基在T1y地层遇K31、S64、Sj2岩溶管道；地下厂房遇S64、Sj2、Sj2’岩溶管道。此外，受NW向裂隙影响，汛期地表垂直入渗水量较大。
技术指标
思林水电站工程主要特性指标表
表3—5 
序 号 及 名 称 单位 数 量 备 注
一、水文
1. 坝址以上流域面积 平方公里 48558 
2. 利用的水文系列年限 年 60 1939年5月—1999年4月 
3. 多年平均年径流量 亿立方米 267.70 坝址
4. 代表性流量 
多年平均流量 立方米/秒 849 坝址
实测最大流量 立方米/秒 17000 思南站1954年7月27日
实测最小流量 立方米/秒 92 思南站1979年12月5日 
调查历史最大流量 立方米/秒 21700 思南站1930年
设计洪水（P=0.2%） 立方米/秒 26600 
校核洪水（P=0.02%） 立方米/秒 33700 
施工导流（P=10%） 立方米/秒 4380 11月6日—5月15日（考虑乌江渡水库调蓄影响） 
5. 洪量 
实测最大洪量（3天） 亿立方米 34.89 思南站1954年7月25—28日
设计洪水洪量（3天）（P=0.2%） 亿立方米 53.55 坝址
校核洪水洪量（3天）（P=0.02%） 亿立方米 68.15 坝址
6. 泥沙（乌江渡蓄水后） 
多年平均悬移质年输沙量 万吨 368 坝址1980—1991年
多年平均含沙量 千克/立方米 0.15 坝址1980—1991年
实测最大含沙量 千克/立方米 12.40 思南站1971年5月25日
7. 天然水位 
实测最低水位（流量103立方米/秒） 米 363.30 水位站1990年1月30日 
实测最高洪水位（流量14900立方米/秒） 米 388.73 水位站1991年7月9日
二、水库
1. 水库水位 
校核洪水位（P=0.02%） 米 449.27 
设计洪水位（P=0.20%） 米 444.83 
正常蓄水位 米 440 
防洪高水位 米 440 
防洪限制水位 米 435 
死水位 米 431 
2. 正常蓄水位相应水库面积 平方千米 38.35 
3. 回水长度 千米 89 
4. 水库容积 
总库容 亿立方米 15.93
正常蓄水位以下库容 亿立方米 12.05 
防洪库容 亿立方米 1.84 防洪高水位至汛期限制水位
调节库容 亿立方米 3.17 正常蓄水位至死水位
共用库容 亿立方米 1.84 正常蓄水位至汛期限制水位
死库容 亿立方米 8.88
5. 库容系数 % 1.20 
6. 调节特性 日周调节
三、下泄流量及相应下游水位
1. 设计洪水位时最大泄量 立方米/秒 25737 
相应下游水位 米 401.24 
2. 校核洪水位时最大泄量 立方米/秒 32922 
相应下游水位 米 408.82 
3. 调节流量 立方米/秒 1772.80 水电站为满载发电流量
相应下游水位 米 369 
4. 最小流量 立方米/秒 193 发电基荷流量或最小通航流量
相应下游水位 米 363.80 
四、工程效益指标
1. 发电效益 
装机容量 万千瓦 100 
保证出力 万千瓦 30.36 
多年平均发电量 亿千瓦·时 40.64 
年利用小时数 小时 4064 
2. 航运效益 
改善航道里程 千米 89 
过船吨位 吨 500 
设计年货运量 万吨/年 375.59 
增补下游枯水期航运流量 立方米/秒 193 
五、淹没损失及工程永久占地
1. 淹没耕地（P=20%） 万亩 2.12 水田9057.43亩，
旱地12143.67亩
2. 淹没林地 万亩 1.42 
3. 直淹人口 人 12680 计影响人口
4. 迁移人口 人 17616 计人口增长率和随迁人口至2003年
5. 淹没房屋 平方米 500062.29 
6. 淹没公路长度和改线长度 千米 100.31/183.80 淹没/改线
7. 淹没电信线路长度和改线长度 千米 14.05/17.53 淹没/改线 
8. 淹没输电线长度和改线长度 千米 66.53/40.72 淹没/改线
9. 工程永久占地 亩 3762.29 
六、主要建筑物及设备
1. 挡水建筑物 
坝型 碾压混凝土重力坝
地基特性 灰岩
地震基本烈度/设计烈度 度 6/7 
坝顶高程 米 452 
最大坝高 米 117 
坝顶长度 米 326.50 
2. 泄水建筑物型式 
（1）泄洪表孔 
溢流堰孔数及净宽 孔/米 7/13 
溢流坝前沿长度 米 119 
消能方式 宽尾墩、戽式消力池
闸门数量及尺寸 扇/米×米 7/13 × 22.50 弧形闸门
启闭机型式、数量及容量 台/千牛 7/2 × 4000 液压启闭机 
1/2 ×1000/320 双向式门机
（2）底孔 
型式 坝身短管
进口底槛高程 米 380 
长度 米 52.55 
闸门数量及尺寸 扇/米×米 2/5×7.50 平板闸门
启闭机型式、数量及容量 台/千牛 2×4000 固定卷扬式启闭机 
3. 引水建筑物 
设计引用流量 立方米/秒 4×443.20 
地基特性 灰岩
（1）进水口 岸塔式
底槛高程 米 400 
工作闸门数量及尺寸 扇/米×米 4/8×10 平板闸门 
启闭机型式、数量及容量 台/千牛 4/5000、2500 液压启闭机
（2）引水隧洞 圆形
条数 米 4 
长度 米 297.32、236.74、98.61、15
断面尺寸 米 12.60 
衬砌型式 钢筋混凝土 
设计水头 米 64 
（3）压力钢管 
长度 米 47、37、104.55、114.70
内径 米 12.60、8.80 
最大设计水头 米 106 
（4）尾水隧洞 园拱直墙型
条数及断面尺寸 条/米×米 2/12×18、2/10×16 
长度 米 233.87、210.20、185.65、162
（5）尾水出口 简单岸塔式
底板高程 米 
平板闸门数量及尺寸 扇/米×米 4/10×12 
启闭机型式、数量及容量 台/千牛 4/320 固定式卷扬启闭机 
4. 地下厂房 
地基特性 灰岩
主厂房尺寸（长×宽×高） 米×米×米 189.80×28.40×74.76
主变洞（长×宽×高） 米×米×米 130×19.30×37.70
水轮机安装高程 米 358 
5. 开关站 地下GIS+地面出线平台
地基特性 灰岩
出线平台面积（长×宽） 米×米 100×38 
6. 主要机电设备 
（1）水轮机 TL270-LJ-690
台数 台 4 
额定转速 转/分 93.75 
吸出高度 米 -7.20 
最大工作水头 米 76 
最小工作水头 米 57.60 
额定水头 米 64 
额定流量 立方米/秒 443.20 
（2）发电机 SF250-64/1560
台数 台 4 
额定容量 万千瓦 25 
额定功率因数 0.9 
额定电压 千伏 15.75 
（3）主要设备 
变压器 SSP-300000/500
进口阀 快速闸门 
厂内起重机型式 单小车桥机500/200/10
7. 输电线路 
电压 千伏 220 
回路数 回 路 3 
8. 通航建筑物 
型式 单级垂直升船机
升程 米 76.70 
航道等级 4 
船型 500吨级机动驳船
上游最高通航水位 米 440 
上游最低通航水位 米 431 
下游最高通航水位 米 374.50 
下游最低通航水位 米 363.30 
下游最大通航流量 立方米/秒 4420 
下游最小通航流量 立方米/秒 193 
船型尺寸（总长×总宽×吃水深） 米×米×米 55×10.80×（1.60－2）
承船厢尺寸（净长×净宽×吃水深） 米×米×米 68×12×6.50
七、施工
1. 主体工程数量 
明挖土石方 万立方米 225.28 
洞挖石方 万立方米 94.42 
混凝土和钢筋混凝土 万立方米 186.31 其中碾压混凝土82.50万米3
金属结构安装 吨 18947 
帷幕灌浆 万米 8.99 
固结灌浆 万米 11.45 
2. 主要建筑材料 
木材 万吨 5 
水泥 万吨 50 
钢筋 万吨 6.61 
钢材 万吨 2.15 
3. 所需劳动力 
总工日 万工日 380 
生产高峰人数 人 4200 
4. 施工临时房屋 万平方米 15.75 
5. 施工动力电源 
来源 石阡、印江（110千伏变电站）
最高负荷 万千瓦 1.40 
其它动力设备 台/千瓦 3/300 柴油发电机 
6. 对外交通 
对外公路里程（新建/改扩建） 千米 18/11 至遵义232千米
运量 万吨 182 
7. 施工导流 
导流方式 断流围堰、隧洞导流
围堰型式 上游土石过水围堰、下游碾压混凝土围堰 
导流洞条数及尺寸 条/米×米 2/13×15 左、右岸各1条
导流洞长度 米 左岸927.11米、右岸820.93米
8. 施工期限 
筹建工期 月 7 
准备工期 月 27 
第一台机组发电时间 月 59 
总 工 期 月 71 
八、经济指标
1. 静态总投资 万元 681340 
2. 总 投 资 万元 719330 
3. 综合利用经济指标
单位千瓦静态投资 元/千瓦 6813 
单位电度静态投资 元/千瓦·时 1.68 
经济内部收益率 % 12.62 
经营期平均上网电价 元/千瓦·时 0.23 
资本金内部收益率 % 8 
全部投资内部收益率 % 6.86 税后
全部投资回收期 年 16.52 税后
投资年利润率 % 8.91 还清贷款后
投资年利税率 % 10.66 还清贷款后
建设纪实
福伊特在思林(20张)2009年12月11日，当思林水电站最后一台机组投产发电时，水电六局机电安装分局不仅收获了成功的喜
  悦，还收获了一座具有历史意义的里程碑。从此，六局进入了百万级大型机组安装的领先行列。单机容量26万千瓦、总装机容量105万千瓦、压力钢管直径最大8.9米、转子组装后总重900
吨的思林水电站，件件都是庞然大物，机组安装来不得半点马虎。工程干好了，未来的发展将无可估量。干不好，企业的声誉将受到严重影响。当思林电站“一年四投”的任务刚下达时，不仅项目部悬着一颗心，整个分局也都捏着一把汗。一年内四台机组全部投产发电，对于只有几百人的安装分局来说承载着水电六局机电安装历史性突破的重要使命。
初涉乌江2007年6月，正值机电安装工程建设初期，先遣队伍“跑步进场”，来到这里既要搞临建，又要抓生产。当时由于资源紧张、原材料价格上涨、劳动力成本增加、交叉施工作业等因素影响，造成工程进展缓慢。机组安装的特点是必须严格按照工艺程序一步一步进行，人海战术根本行不通……，怎么办？是强调客观原因，还是发挥团队协作精神，把失去的时间夺回来？在荣誉面前，六局人顶住压力和质疑，选择了迎难而上，不等不靠、创造条件、解决困难。
2007年9月，思林电站主厂房两台500吨桥机安装，为了使安装尽快完成，为下一步安装工作抢出宝贵时间，技术人员几天几夜不合眼，商讨施工方案。最终，两台桥机只用了短短22天时间就全部安装调试完成并投入运行，创下了同类桥机安装的奇迹。连配合调试的生产厂家也感叹说:“真没有想到六局人安装桥机速度这么快，绝对是桥机安装史上的纪录”。桥机的顺利安装，彻底扭转了六局在乌江流域的局面，赢得了良好的企业声誉。由于桥机尽早投入了使用，首台机组——4号机座环的安装比原计划提前了近一个月的时间，同时也为后续工程的安装调试赢得了宝贵时间，其直接经济效益可达300多万元以上。
冰灾难阻前行步伐2008年初，一场50年不遇的冰雪灾害，给电站安装带来了严重影响。思林电站位处贵州省思南县思林乡境内，是灾情影响的主要地区，雪凝天气范围广、降温幅度大、持续时间长，造成贵州省电力设施受损严重，导致生产严重滞后。高压线断裂、高压线塔架倒塌、电网完全瘫痪、道路全部封闭。燃料、生活品迅速消耗枯竭，思南县变成了一座寒冷漆黑的孤城，没有援助的可能。随后燃油、燃煤告罄，蜡烛脱销，医院和药店的酒精脱销，大米只能限量销售……面对突如其来的天灾，六局人在第一时间梳理科学抗灾思路，布置抗灾救灾行动，评估冰雪灾害造成的影响和可能带来的后续隐患问题，认真做好应对措施，组织好救灾防灾工作，千方百计保证人员的生活和设备的安全，最大程度降低灾害带来的损失。
严重的冰雪灾害，造成工程停滞，但是一线的职工依然坚守岗位。由于场内道路封闭，车辆无法通行，厂房内部的重要物资和设备无法转移，每天都有一组值班人员步行至厂房内部检查执勤。几公里蜿蜒曲折的道路，满是厚厚的冰凌，值班人员穿着厚重棉服小心翼翼缓慢前行的身影，成了冰天雪地里温暖我们记忆的永恒风景线。六局人用乐观积极、不畏艰险的精神感动着整个思林建设工地。经过共同的努力，六局人最终经受住了冰雪灾害的严峻考验，成为整个思林电站第一支在灾后恢复生产的施工单位。
开弓没有回头箭2009年是思林水电站机电安装工程的决胜年。“一年四投”的工程总目标深深地烙在每一名参建的六局人心里。为保证工程的顺利开展，很多有能力有热情、工作踏实的年轻人被安排到重要的工作岗位，项目部为年轻人提供了发挥才能的舞台，通过成立青年突击队、导师带徒等活动激发大家的工作激情，激发年轻人的朝气与活力。春节刚过，项目部员工立刻从节日的气氛中投入到紧张的安装工作，掀起了大干高潮，不论管理人员还是职工，全部投入到生产一线，经常可以在工地看到管理干部和职工一起叠片、放电缆……，“春节过后，我们一直在加班，节假日不休息，全力以赴，确保一年内四台机组投产发电的目标顺利实现” 项目经理赵福全在回忆当时热火朝天的工作场面时依旧是感慨万千。
一个又一个奇迹被六局人创造，5月28日第一台机组投产发电、7月25日第二台机组投产发电、9月19日第三台机组投产发电。
创新观念破常规