标题：燃气泄漏报警器
简要概述
  这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附，在传感器表面产生化学反应或电化学反应，造成传感器的电物理特性的改变。功能特点　　▼ 可单独使用，可与控制联网使用，也可连接排风扇、电磁阀、声光报警、自动复位
▼ 智能控制，防止误报，杜绝漏报，稳定可靠
技术参数
▼ 报警浓度
→ 煤气：0.1%～0.5%
→天然气：0.1%～1%
  壁挂式燃气报警器→ 液化石油气：0.1%～0.5%
▼ 工作电源：220VAC
▼ 安装方式：壁挂
▼ 输出方式：常开/常闭
▼ 产品尺寸：110mm X 70mm X 40mm
燃气泄漏报警器的安装注意事项
燃气泄漏报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出可燃气体爆炸下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。
1．应用时的注意事项
燃气泄漏报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出最终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有毒气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度，这些都是不可忽视的安全监测点。　　根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
2．燃气泄漏报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。
燃气泄漏报警器施工接线图
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。 
  燃气泄漏报警器施工接线图
参照控制器与探测器接线图，将控制器与探测器的对应端子相连接 
接线方式 
将输入控制器端子与探测器端子对应相接 
◆输出端子与联动设备的连接 
▲.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时， 
可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备； 
▲.控制器、探测器要保证可靠的接地； 
▲.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。 
与控制器配套使用的探测器 
与控制器配套使用的探测器有：点型气体探测器。 
技术参数： 
◆ 检测原理：催化燃烧式、电化学式 
◆ 检测气体：可燃气体、有毒气体 
◆ 采样方式：自然扩散 
◆ 示值误差：±5%F·S/±10%/±5×10mol/mol 
◆ 响应时间：≤30s 
◆ 工作电压：DC12V～30V 
◆ 额定功率：≤3W 
◆ 温 度：-40℃～60℃ 
◆ 湿 度：≤95%RH 
◆ 连接电缆：≥RVV3×0.75mm（国标线）
◆ 传输距离：≤1200m 
◆ 防爆等级：ExdⅡCT6 
◆ 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 
◆ 安装螺旋：G1/2〃 
燃气泄漏报警器安装位置：
探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 
当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30～60)cm处，且传感器部位向下。 
当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下。 
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 
◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方； 
◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 
◆ 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）； 
◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方； 
◆ 有强电磁场的地方。
工作过程
1电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。
报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。
2接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。
3当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（一氧化碳报警有延时功能）
4若增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报警灯亮起， 蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声。 5若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。
6.若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。
7.若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（NO、NC）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）
报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置）, 用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。
当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时，能发 出声光报警信号, 可以输出继电器无源触点信号。
当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。
报警时处理办法
1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。
2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。
3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。
应急处理：
因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时，切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风，等探测器红色报警指示灯熄灭后，查找确认燃气泄漏的原因（无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理），并进行排除。 　　确认探测器不再继续报警（燃气不再继续泄漏），按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。 　　请勿随意触动家用煤气报警器的电源，以防探测器不能正常工作。　　四、技术参数
电压选择：AC 220V/AC110；DC9V-16V
低功耗报警器整机静态功耗：<0.5W (按12VDC计算) 
高功耗报警器整机静态功耗：﹤3.3W (按220VAC计算)
报警浓度：可燃气休：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；城市煤气（H2）0.1%～0.5%;一氧化碳：1‰～0.4‰
采用美国进口PIC 16F676 是面前世界上最好的IC之一 
燃气响应、恢复时间：≤30S 一氧化碳响应、恢复时间：≤200S 报警音量：≥70dB
工作环境：湿度≤97%RH 了 温度:－15℃－+50℃
独特功能。
自动关阀机械手，在燃气报警时自动关闭入户总球阀。使得完全可以实现24小时报警处警功能。
（1) 新增传感器漂移自动补偿功能 ,可以根据传感器的漂移而漂移 真正防止了误报和漏报. 目前此技术国内首创
(2) 报警器故障提示功能,传感器损坏自动提示 以便用户更换和维修,防止了不报. 
(3) MCU全程控制,工作温度在-40度~80度.按复位键可恢复到出厂设置 确保第一时间及时治理
五、可燃气体及一氧化碳对人体的危害
1、可燃气体浓度超过爆炸下限时，遇火种（打火机、电器开关、静电等）则发生爆炸，造成伤害。
2、一氧化碳为无色无味的剧毒气体，通过呼吸道吸入与人体血红蛋白结合，造成人体缺氧而中毒。
3、城市煤气中本身含有大量的一氧化碳，故燃气泄漏时，既有爆炸的危险，又有一氧化碳中毒的危险，另外，燃气、煤油、木材等不完全燃烧同样产生一氧化碳。 
无论是天然气、液化气、还是煤制气，由于各种原因泄漏后，当室内燃气浓度超过爆炸下限时，遇火种（打火机、电器开关、静电等）则一定发生爆炸。为什么会煤气中毒？我国城市的人工煤制气得成分虽各不相同，但都含有较多的一氧化碳，例如，哈尔滨煤气含一氧化碳13，上海煤气含一氧化碳19，青岛煤气含一氧化碳21，秦皇岛煤气含一氧化碳高达30。众所周知，一氧化碳为剧毒气体，健康人在含一氧化碳1的空气中，10分钟则产生痉挛，半个小时就会死亡。所以，煤制气泄漏时，既有爆炸的危险，又存在一氧化碳中毒（直接中毒）的危险。另外，使用燃气热水器或煤炉而通风不良时，也会发生一氧化碳中毒（排气中毒）。什么叫爆炸下限？即在空气中遇火种爆炸的最低浓度，报警浓度设定在爆炸下限的1/4以下。例如：甲烷（天然气主要成分）爆炸下限为5.0（50000ppm）丙烷(液化气主要成分)爆炸下限为2.0（20000ppm）氢气(煤制气主要成分)爆炸下限为4.0(40000ppm)煤气泄漏的原因有哪些？任何家庭，无论如何注意，都可能有万一。其中点火失误、冒锅或风吹灭、中途熄火、总阀未管严等就占了泄漏原因的七成多。报警器为什么能知道燃气泄漏？燃气报警器的核心是气体传感器，俗称“电子鼻”。这是一个独特的电阻，当“闻”到燃气时，传感器电阻随燃气浓度而变化，燃气达到一定浓度，电阻达到一定水平时，传感器就可以发出声光报警。什么叫声光报警？燃气泄漏使室内浓度达到报警器浓度后，报警器的红色指示灯亮，蜂鸣器发出“辟-辟-”的报警声，所以叫做声光报警。燃气报警器为什么有有效期？质量不过关的传感器，一般1-2年性能就下降，因而丧失报警器的安全型。报警其中的其它电子元件（例如变压器、电容器、晶体管等）得寿命都有限，所以，连先进国家也规定有效期最多五年。为保安全，五年到期后必须更换新的报警器。