标题：新型不停电电源（UPS）的管理使用与维护
基本信息
书名:新型不停电电源（UPS）的管理使用与维护 
图书编号:1118042 
出版社:人民邮电 
定价:29.0 
ISBN:711513376 
作者:王其英 刘秀荣 
出版日期:2005-01-01 
版次:1 
开本:16开
简介
本书系“现代通信电源使用维护培训丛书”之一，全书共分10章。第一章绪论主要介绍UPS电源的基本功能和技术概况及性能指标，以及如何选用；第二章主要介绍UPS的基本电路和工作原理；第三章介绍UPS的管理与监控；第四章和第五章介绍UPS电源装置中的常用电路和UPS所选用的蓄电池；第六章介绍大型UPS电源的装与调试；第七章为UPS的操作维护与检修；第八章介绍UPS电源的显示功能；第九章和第十章分别介绍最新双变换结构的串并联调整UPS和UPS的连接新方案。
目录
第一章　绪论　1 
第一节　UPS市场与技术状况　1 
第二节　当代UPS的管理功能　2 
一、自我监控　2 
二、网络功能　2 
三、电池管理功能　2 
第三节　UPS增容和提高可靠性技术的发展　3 
一、热备份连接及其可靠性　3 
二、UPS的并联冗余连接及其可靠性　5 
三、并联连接UPS的控制技术　5 
第四节　UPS的输出方式　10 
一、单进单出(1/1)　10 
二、三进单出(3/1)　10 
三、三进三出(3/3)　11 
第五节　UPS性能指标的改进　14 
一、调制频率的提高　14 
二、电池充放电功能的改善　14 
三、输入指标的改进　15 
四、输出指标的改进　16 
五、负载电流峰值系数　17 
第六节　当代UPS的新电路方案　17 
一、UPS新电路方案与传统电路在结构上的区别　17 
二、UPS新电路方案的手动维修旁路　24 
三、负载功率的调整　25 
四、软启动与负载平滑转移　26 
五、UPS新方案所达到的优越指标　26 
第七节　如何选用UPS　29 
一、关于性价比　29 
二、几个应注意的概念　29 
第八节　UPS安装中碰到的问题　31 
一、一般情况　31 
二、关于带漏电保护器输入开关的情况　31 
三、关于双路市电供电的情况　32 
第二章　UPS的基本电路和工作原理　34 
第一节　静止变换式UPS的分类　34 
第二节　静止变换式UPS的简单工作原理　35 
一、单变换器电路UPS　35 
二、双变换器电路UPS　40 
第三节　整流器/充电器的基本概念　45 
一、单相半波、全波和桥式整流　45 
二、三相半波、桥式(全波)整流及6脉冲整流电路　47 
三、高频开关整流器　52 
第四节　UPS辅助电源　56 
一、正激变换器　56 
二、反激变换器　57 
第五节　逆变器　58 
一、直流变换器　58 
二、桥式逆变器　61 
三、三相桥式逆变器　65 
四、双向变换器　67 
第六节　相位跟踪的基本概念　67 
一、概述　67 
二、实现相位跟踪的理论基础　68 
三、相位差产生的原因　69 
四、实现锁相的途径　70 
第七节　UPS几个指标的基本概念　73 
一、UPS的输入指标　74 
二、蓄电池　75 
三、输出指标　75 
四、可靠性与可用性　78 
第三章　UPS的管理与监控　80 
第一节　UPS界面零地电压的管理　80 
一、对市电输入界面的管理　80 
二、对负载界面的管理　81 
第二节　电池组的管理　83 
一、对电池宏观的日常维护　83 
二、对电池容量的判别　84 
三、外接电池及充电器的管理　84 
第三节　环境的管理　85 
一、消除或抑制干扰源　85 
二、切断干扰的通路　87 
三、提高设备的抗干扰能力　91 
第四节　对人员的管理　91 
一、怀疑“故障”　91 
二、知识性“故障”　92 
三、操作故障　93 
四、延误故障　93 
五、维护方面导致的故障　94 
六、经验故障　94 
七、交接故障　94 
八、环境故障　95 
九、选型故障　95 
十、商务故障　95 
第五节　对UPS本身的管理　95 
第六节　监控措施　98 
一、面板上的LCD和LED显示与控制　99 
二、远程面板LCD和LED显示与控制　99 
三、干接点简单监视与控制　100 
四、计算机点对点监控　100 
五、网络监控　101 
第四章　UPS电源装置中的常用电路　107 
第一节　晶闸管及其应用　107 
一、晶闸管　107 
二、晶闸管单相可控整流电路　109 
三、UPS控制电路中的整流及滤波电路　113 
第二节　理想运算放大器　118 
一、基本概念　118 
二、基本分析方法和注意事项　119 
第三节　电压比较器　120 
一、UPS电源常用的电压比较器　120 
二、具有滞后特性的电压比较器　121 
第四节　运算放大器　123 
一、反相比例放大器　124 
二、同相比例放大器　126 
三、电压跟随器　128 
四、电压加法放大器　129 
五、电压差动放大器　131 
六、方波发生器　133 
七、正弦波发生器　134 
八、三角波发生器　138 
九、锯齿波发生器　140 
第五节　逻辑门电路　143 
一、基本逻辑门　143 
二、基本 - 触发器　145 
三、钟控 - 触发器　145 
四、触发器的几种逻辑功能　146 
第六节　锁相同步回路　147 
第七节　精密检波器　150 
第五章　蓄电池　153 
第一节　蓄电池在UPS系统中的作用　154 
第二节　铅酸蓄电池的基本性能　154 
一、蓄电池的基本组成　154 
二、铅酸蓄电池的电性能　154 
第三节　UPS使用的蓄电池种类　156 
第四节　阀控式密封铅酸蓄电池的外特性　161 
一、放电特性　161 
二、浮充工作特性　162 
三、阀控式密封铅酸蓄电池的充电特性　163 
四、电池内阻变化特性　167 
五、蓄电池的温度及储藏特性　170 
第五节　UPS用蓄电池容量的选择　172 
一、查表法　173 
二、估算法　173 
三、UPS用蓄电池中“落后”蓄电池的激活　175 
四、UPS用蓄电池的热备份　176 
第六节　UPS用蓄电池的日常维护及注意事项　176 
一、UPS用蓄电池的日常维护　176 
二、UPS用蓄电池使用的注意事项　177 
第七节　阀控式密封铅酸蓄电池的科学与智能化管理　178 
一、阀控式密封铅酸蓄电池的科学管理　178 
二、蓄电池的智能化管理　179 
第八节　阀控式密封铅酸蓄电池常用测试仪表　180 
一、直流电压表　181 
二、Predictor蓄电池容量测试器　181 
三、HIOKI 3550蓄电池测试器　181 
四、判断蓄电池内阻的标准　181 
第六章　大型UPS电源的安装与调试　182 
第一节　大型UPS电源的安装　182 
一、大型UPS电源对场地、环境的要求　182 
二、用户在购买UPS时，应该考虑的基本安装设计参数　183 
三、设备到货后由用户进行的工作　184 
四、注意事项　185 
五、电缆的选择和接线　185 
六、安装收尾工作　188 
第二节　大型UPS电源的调试　189 
一、稳态测试　189 
二、动态测试　192 
三、常规测试　192 
四、特殊测试　194 
第七章　UPS的操作、维护与检修　195 
第一节　TM系列UPS电源系统的操作　195 
一、TM系列单机UPS电源的运行状态　195 
二、多模块UPS并机系统　196 
三、TM系列UPS的控制面板　199 
四、TM系列UPS的启动　203 
五、TM系列UPS的停机　206 
六、报警　208 
七、维修旁路　208 
八、环境信息　209 
第二节　TM电源系统的维修　211 
一、维修设置　211 
二、UPS的目测和功能检查　214 
三、字母数字显示“监视器”　214 
第八章　UPS电源的显示功能　232 
第一节　手动开关的设置和作用　232 
一、开关　232 
二、手动旁路开关的操作(MANUAL BY-PASS)　232 
三、异常及特殊情况下的操作　233 
四、需要关机的报警信息　233 
第二节　控制模拟操作面板　235 
一、介绍　235 
二、模拟面板　235 
三、功能　235 
四、设备运行指示图　236 
五、液晶显示器和操作键盘　236 
第三节　运行操作程序　237 
一、设备加电启动程序　237 
二、设备关机程序　239 
三、自我测试诊断　240 
四、手动控制键(MANUAL CONTROLS)　240 
五、电气参数测量键(METER SELECT)　241 
六、状态报警(STATUS/ALARM)　242 
七、辅助功能键(AUXILIAPY FUNCTIONS)　244 
第四节　远程模拟控制面板的使用　248 
第五节　ST系列UPS的报警信息　248 
第九章　最新双变换结构的串并联调整式UPS　251 
第一节　前言　251 
第二节　串并联调整式 UPS的基本特点和电路基础　252 
一、串并联调整式UPS的基本特点　252 
二、串并联调整式UPS的电路基础——电流源和电压源　253 
第三节　UPS电源的调整方式　254 
一、串联调整方式　254 
二、并联调整　254 
三、串并联调整　256 
第四节　串并联调整式UPS的基本构成和基本功能　257 
一、DP300E串并联调整式UPS的基本构成　257 
二、DP300E串并联调整式UPS Delta变换的基本功能　258 
第五节　DP300E UPS的基本工作原理　259 
一、Delta补偿电压形成的原理　259 
二、Delta电路的电流调节和功率因数补偿原理　261 
第六节　主变换器的工作过程　264 
第七节　DP300E的能量平衡与充电过程　265 
一、概述　265 
二、UPS的运行模式　266 
第八节　半桥逆变器的脉宽调制(PWM)和四象限控制原理　270 
一、半桥逆变器脉宽调制原理　270 
二、变换器四象限控制原理　271 
第九节　DP300E UPS的滤波及抗干扰性能　273 
一、UPS对电网干扰的抑制　273 
二、DP300E UPS配发电机的优越性　274 
第十节　DP300E UPS和负载的自保与切换性能　275 
一、UPS和负载的自保　276 
二、UPS的故障与切换　277 
三、市电故障时的UPS无倒灌测试　281 
第十一节　关于隔离变压器　283 
第十二节　DP300E UPS主要技术指标　283 
一、输入　283 
二、输出　284 
三、物理条件　284 
第十章　UPS连接新方案　285 
第一节　单容量UPS组合结构　285 
一、小容量模块化UPS　285 
二、大容量模块化UPS　286 
第二节　稳频式互连法　287 
一、双机稳频输出系统的构成　287 
二、双机稳频输出系统的工作原理　287 
第三节　双总线供电连接　288 
一、问题的提出　288 
二、UPS双总线连接供电系统　289 
三、UPS双总线热备份供电系统　290 
第四节　自调整式UPS并机供电方案　291 
第五节　传统双变换UPS连接新方案　292 
主要参考文献　294