标题：电梯应急电源
工作原理：
YX电梯应急电源系列本装置在电梯的主电源进线端，当市电正常时电梯应急运行装置的互锁接触器供给电梯电源，电梯正常运行。当市电突然停电或缺相时，电梯应急运行装置可立刻检测出电源异常信号，并在0.3秒内启动应急供电，与此同时应急装置内部的互锁接触器切断市电回路，电梯正常运行90-120相时（可根据要求适当延长运行时间），YX电梯应急运行装置电量耗完前，DSP电脑芯片检测出电池电压低信号时，会及时发个电梯一个平层信号，电梯则就近平层，打开轿箱门及厅门，乘客便可安全走出电梯。
产品特性：
当电梯停电后，0.3秒内本电梯应急装置启动，电梯可以继续运行90分钟以上，极大的为人们在特殊情况下的上下楼提供了安全保障。
1、反应迅速：当电梯正常运行过程中，本装置处于检测待命状态，当电梯因各种原因造成突然断电或缺相时，在0.3秒钟内迅速投入工作，电梯可继续正常运行90分钟以上（可根据用户的需求适当增长运行时间）保证特殊情况时，人员的安全撤离。
2、通用性强：YX系列适合所有电梯，无需对电梯进行任何改造。
3、运行全自动化：检测守候状态和应急运行过程都在DSP电脑芯片控制下自动完成，无需人为操作。
4、安全可靠：采用电气互锁自动反馈。本装置与市电的控制切换全采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急过程中的信号采集和安全运行；在电梯检修过程中，将电梯置于检修状态或置于"off"档时本装置即拒绝投入工作。
5、TFT26万色3.5寸液晶显示屏（可选）YX系列特有的人机对话功能，随时显示设备运行状况，通过自检程序可方便的诊断故障类型。并设有故障报警功能，和历史故障查询功能。
6、高端配置：7、容量范围选择广：YX系列输出功率可根据客户要求配置，功率范围有：11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW,根据客户需求适当增大功率和应急时间。
HZYJ-YX系列主要元器件：
DC继电器---施耐德
AC接触器---施耐德
IGBT功率模块---富士或三菱品牌，
32位DSP主控芯片---美国TI公司产品
插座---采用日本AMP12为插座
产品参数：
HZYJ-YX25K-90                                 HZYJ-YX35K-90
主要技术参数：                                主要技术参数;
输入电压：AC380V±10%                         输入电压：AC380V±10%
驱动功率：异步电机≤22.0KW                    驱动功率：异步电机≤32.5KW
应急运行时间：90分钟                          应急运行时间：90分钟
运行频率：50HZ                                运行频率：50HZ
主机柜尺寸：1800×600×800×1                 主机柜尺寸：2200×600×800×1
电池柜尺寸：1800×600×800×1                 电池柜尺寸：2200×600×800×1
HZYJ-YX15K-90                                 HZYJ-YX18K-90
主要技术参数：                                主要技术参数：
输入电压：AC380V±10%                         输入电压：AC380V±10%
驱动功率：异步电机≤12.0KW                    驱动功率：永磁同步电机≤15KW
永磁同步电机≤10.0KW                          应急运行时间：90分钟
应急运行时间：90分钟                          运行频率：50HZ    
运行频率：50HZ                                主机柜尺寸：1800×600×800×1
主机柜尺寸：1600×600×800×1                 电池柜尺寸：1800×600×800×1
电池柜尺寸：1600×600×800×1电梯应急电源装置PC系列PC系列电梯应急平层装置安装在电梯控制部分的末端，不进入电梯控制系统，在市电通过应急电源装置处于自动充放电源检测的状态，市电通过应急电源装置的互锁接触器的触点为电梯提供工作电源，电梯正常运行。当市电突然停电或缺相时，应急装置可以立刻检测出电源异常信号，并在1-10秒内启动后备应急供电状态，与此同时应急装置内部的互锁接触器切断市电回路，确保设备安全。当市电恢复正常1-5分钟后自动投入到市电运行。
电梯应急运行装置内的DSP芯片根据配套电梯的控制方式及主机型式来选择不同的驱动方式，将电梯运行至平层位置，打开轿箱门及厅门，保证乘客安全走出电梯。
产品特性：
当电梯停电后1-10秒内启动，1分钟内将乘客安全的送到平层位置，打开轿箱门及厅门，极大的缩短了乘客被关电梯的时间。
1、反应迅速：当电梯正常运行过程中，本装置处于检测待命状态，当电梯因各种原因造成突然断电或缺相时，在1-10秒内迅速投入工作，将乘客送至就近平层位置，打开轿箱门和厅门，保证乘客安全撤离。
2、通用性强;采用灵活多变的接口方案，可与国内外各种信号的电梯配套使用，即使您的电梯更新换代，我们也只需进行简单调整即可与新梯配合使用。
3、运行全自动化：检测守候状态和应急救援过程都在DSP电脑芯片控制下自动完成，无需人为操作。
4、安全可靠：采用电气互锁自动反馈。本装置与市电间的控制切换采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急救援过程中的采集、安全运行；在电梯检修过程中，将电梯置于检修状态，或将开关置于“OFF”档，本装置即拒绝投入工作。
5、软键盘调制功能：本机通过自检可参阅以前运行的各种参数及故障记忆，及时确定故障的类型，方便故障诊断和维修。
6、数码总线控制：总线是最新推出的高科技技术，是将应急运行状态中的各种模拟量通过总线控制，DSP中央处理器实时监控完成多数据采集，检测和处工作，大大提高了设备整机安全可靠性。
7、自充电免维护功能：采用专门设计的涓流充放电电路，无需人为iedui蓄电池进行充放电，克服二次电池自放电及其它保养，大大提高了电池的寿命。
8、稳定性强：控制系统模块化，稳定可靠，对电梯无干扰。
9、高性能：大电流、大功率、大力矩、放溜车、超低频、长距离、多功能。
10、超小型：外形美观、体积小巧、安装空间小、无论电梯是有机房、小机房都有与之匹配的型号可供选择。
HZYJ-PC系列主要元件：
1、电池---美国冠军牌用12V（12Ah-24Ah）随功率而定
2、DC继电器---选用日本欧姆龙继电器。
3、AC接触器---选用德国施耐德牌。
4、IGBT---选用三菱、东芝、富士等世界知名功率模块（随功率而定）
5、CUP---美国TI公司32位DSP2812芯片。
6、液晶显示屏---采用日本东芝高亮度液晶显示屏
7、先进的人机对话界面，全中文显示，历史故障查询功能。
系列产品参数：
HZYJ-PC25KA                                   HZYJ-PC35KA/D
主要技术参数：                                主要技术参数; 
输入电压：AC380V±10%                         输入电压：AC380V±10%
驱动功率：异步电机≤22.0KW                    驱动功率：异步电机≤32.5KW
运行方向：设备自行判断                        永磁同步电机≤22.0KW
运行频率：0.1HZ-9.9HZ（可调）                 运行方向：设备自行判断 
外型尺寸：200×300×600（mm）                 运行频率：0.1HZ-9.9HZ（可调）
外型尺寸：230×300×600（mm）
HZYJ-PC25KB                                   HZYJ-PC15KC
主要技术参数：                                主要技术参数：
输入电压：AC380V±10%                         输入电压：AC380V±10% 
驱动功率：异步电机≤22.0KW                    永磁同步电机≤10.0KW
永磁同步电机≤11.7KW                          运行方向：设备自行判断
运行方向：设备自行判断                        运行频率：0.1HZ-9.9HZ（可调）
运行频率：0.1HZ-9.9HZ（可调）                 外型尺寸：250×400×600（mm）
外型尺寸：230×280×600（mm）
HZYJ-PC18KC/D
主要技术参数：
输入电压：AC380V±10%
驱动功率：永磁同步电机≤15KW
运行方向：设备自行判断
运行频率：0.1HZ-909HZ（可调）
外型尺寸：280×400×600（mm）
应用领域
电梯应急装置主要应用于医院，政府机关、宾馆饭店和高层住宅等领域。
医院因为医用电梯承载的大多是行动不便的病人，甚至有的手术担架、移动病床都搬上了电梯，如果电梯停电，不但会延误最佳的治疗时机，而且更加加重了病人的心理负担，“时间就是生命”这句话在这些乘客身上得到真正体现。
政府机关政府机关是一个城市的管理决策机构，若因线路故障造成停电电梯关人，会造成一定的负面影响。
宾馆饭店宾馆饭店等服务性行业的核心理念是“顾客就是上帝”，配置本设备后，管理人性化，应急自动化就更能体现这一点。
高层住宅高品质生活小区更应体现以人为本的人性化管理，配置电梯应急装置，让每位住户都能安全回家，所以电梯安全有保障、楼盘营销有卖点。