标题：家庭采暖
家庭采暖定义
家庭采暖完整讲是家庭独立采暖系统，该系统是从欧美发达国家引进，技术先进，每家每户为独立系统，可单独控制开关。其功能主要为家居生活提供温暖。 
该系统主要由主机（如燃气壁挂炉）、终端（如散热器、地暖等）以及连接的管道组成。一般我们常选用的主机以管道气（天然气、煤气）为能源的燃气壁挂炉，其功能为采暖和生活热水两用，简单的说，就是安装了该系统，不但可提供采暖，热水器也可省了。
家庭采暖方式
独立式燃气(或电)采暖炉类型：以天然气、液化石油气、煤气、电为能源，分为不同类型的分户式采暖炉。
优点：可自行设定采暖时间，分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行（防冻作用）。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全，可安装在墙体上、房间角落里，价格多在数百元到1000元左右。
缺点：存在安全、污染（电采暖除外）等隐患，据说，市区高层住宅现已控制大面积使用，郊外低密度住宅使用比较适合。分户式家用中央空调采暖系统类型：有"风冷式"和"水冷式"两种。
优点：档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。
缺点：成本高，每套机组价值约数万元，每平方米铺装成本高达500元左右，运行费用高（大多走电费），多用于饭店及高档公寓，不适合大多数普通家庭使用。地板辐射式采暖类型：可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源，作为埋设在地板下的"另类散热器"。
优点：地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，舒适度高，十分清洁，比大部分采暖方式节能百分之二十几；能增加2%至3%的室内使用面积，便于装修与摆放家具；随意调温。
缺点：不便于二次装修；维修麻烦，要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材；对层高有影响，铺装管线需要占用约8公分的空间；地板上如铺地毯将影响采暖效果；时间长了，家具可能会变形。电热膜采暖系统类型：大多数为天花板式，也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。
优点：一次性投入少，使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能，运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。尽管争议较大，但采用电力采暖绝对是趋势。同时，北京市已要求从2005年10月起，新建商品房都要采用计量供暖。
缺点：对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子，使住户装修时受限制。常见的采暖方式常见的家庭采暖方式有家庭中央空调采暖，大家都知道空调除了有制冷的作用外，同时也具备制热的功能。这里需要说明一点，空调的制暖效果是没有地暖和暖气片的效果好的，虽然效果不没有其他两种的效果好，但是对于普通的家庭基本能够满足所需，这种方式对于我们南方的气温来说基本能够满足我们的需求。
还有一种是地暖采暖，地暖采暖是大家公认的一种采暖方式，这种采暖方式在北方的使用是非常普遍的，在日韩地区基本普及，地暖在中部地区使用还比较少，目前只存在于一些高档小区和别墅。很多人还认为地暖是一种奢侈品，其实不然，地暖非常接近我们的生活，而且舒适方便，不受空间限制。地暖与中央空调采暖效果不在一个档次，没有可比性。
常见家庭采暖方式还有暖气片采暖，暖气片采暖采暖都是采用的壁挂炉提供的热源，舒适度比较好，暖气片最大的优点为采暖效率高，地暖需要2个小时的预热才能产生效果，暖气片在半小时内可以迅速将热量传递到房间各个角落，而且出风温度比地暖要高，因此暖气片比较适合年轻人使用，可以满足年轻人快节奏的生活。家用电锅炉类型：分为国产和进口品牌。
优点：占地面积小，安装简单，操作便利，采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高，适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。
缺点：前期投入较大，运行费用较高，该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖，以达到最为节能之功效。
地暖安装前准备
1、地暖设计图纸及其他技术文件齐全，并已会审。
2、经批准的施工方案或地暖公司组织，已进行技术交流。
3、具有地暖施工资质的施工力量和地暖公司，能保证定量施工。
4、地暖安装用水、电、材料储放场地临时设施。
5、地暖施工现场：墙面已抹灰，地面找平层已做。[1]新式蓄能式电暖器类型：为电采暖炉的一种最新类型。
优点：清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启，散热的同时储存热量，次日七点自动断电，开始将夜里储存的热量释放出来，白天不耗电。
缺点：适用于面积不大的房间，刚开始试用，其产品质量及技术有待进一步检验。数码模块组合燃气屋顶锅炉数码模块组合燃气屋顶整装锅炉是近几年来从国外引进的高科技产品。
但这一产品仍存在安全隐患和环境污染问题，也存在着对采暖用水进行软化处理以及锅炉、管道的除垢问题，现已禁止安装于建筑物顶层。水源热泵空调系统采用水源热泵空调系统，必须设置地下补偿回水设备和集中循环水系统。
除投资规模加大外，将涉及诸如水资源、环保等多方面的复杂因素，实施的难度较大，在缺水地区，禁止使用此类设备
当然，也应有可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源，普通散热器采暖系统。表面温度为摄氏70至90度的远红外热射板及表面温度80至120度以光导热丝为发热体的智能式远红外热射取暖系统。
红外采暖配套系统(天暖)
品信天暖热射板是一个固态的热射板，发热元件可为中高温PTC电热膜或高强度光导发热丝缆。薄膜的反面贴着是2.5厘米厚，高密度玻璃纤维板，正面覆盖着颗粒状远红外辐射涂料，由铝合金框架将整个薄板牢固。热射板发出99%输入能量的热射输出，即电热转换效率为99%。热射板的功率密度为500-700瓦/平方米。可使用220伏交流电源或直流电源。其表面发热温度为70-100oC。其中发热元件为特制丝缆的温度为80-100oC，发热元件为PTC电热膜的表面工作温度为65-85oC 
1、 请问天暖是什么？ 
地暖是铺在地板上的，天暖是挂在天花板上的，天暖规格有二十几种，大小不一，一般情况下，每个房间几个膨胀丝稍作固定、安装一二块足已。便捷、美观，且不破坏家装。 
2、 天暖是什么原理取暖的？ 
天暖是运用红外低温辐射原理设计的电能采暖设备。身临家居中，如沐春天里，那么温暖、温存、温馨、惬意。好似阳光沐浴，又称阳光天暖。但她无光、无噪、无味。是老人、孩子、爱人盼望已久的采暖精品。 
3、 安得赛天暖的配电容量与新老房子的负载匹配吗？ 
100平米房子配置5000至7000瓦为宜，老房子一般可容10000瓦【能装空调就能装天暖】，新房一般设计容量更大，一般的入户线为8平方，入室线为1.5平方完全满足天暖的需要；天暖表面90度、侧面50度、背面30度，铝合金外围封闭，不会因热损坏家装，更不会触电、着火；如遇问题往往是温控开关所致，简单维修一下即可
4、 请问天暖最适合哪些人群? 
【1】追求冬季舒适生活的人；【2】家有老人孩子的人；【3】不想破坏家装的人；【4】家有贤妻善于理财的人；【5】总愿为爱人送去冬日温馨的人。
家庭采暖优点
舒适性强，室内温度均匀，没有噪音，不干燥，没有空气对流感和只制风不制热的缺点。
使用成本低，约是电取暖设备的一半。
操作简单，各房间可单独温控。
冬季户外温度在零下时，很多空调没法正常制热，家庭采暖系统可正常制热。
家庭采暖配置主要设备
壁挂炉(内置膨胀水箱和水泵)
壁挂炉的作用是为系统提供所需热量，其是家庭独立采暖系统的心脏设备，因此其质量的优劣将严重影响整个系统采暖效果。
分-集水器(配流量平衡阀和热电阀)
优质的分-集水器，其外形及构造应进行过水力方面的设计，各个支路之间的压差极小，安装方便，各回路有可精确调节的流量平衡阀，在不同的管道敷设方式并配置热电阀的情况下，可对不同区域提供所需的热负荷和不同室温的个性化需求。分-集水器配置的自动排气阀还可将系统内的空气排除防止发生气蚀和噪声等由于空气引起的系统问题，配置的泄水阀可方便系统检修。
环增压泵(配壁挂炉联动器)
配置了壁挂炉联动器的循环增压泵主要作用是弥补水管路沿程阻力和局部阻力损失，保证采暖热水能根据设计值输送到各采暖功能区。配置配壁挂炉联动器的作用是确保壁挂炉停止运行时联动循环增压泵停止运行。　
恒温混水阀
恒温混水阀主要作用是把一部分采暖回水混和到采暖供水管路内，保证采暖供水温度为40-45oC，因为壁挂炉在供水温度为78-80oC时热效率最高，国外研究证明长期地板温度过高会损坏地板并引发人体腿部毛细血管疾病，而为保护地板和满足人体健康要求，地板温度应为29-30oC，这样管路回水温度就在35-40oC之间，为保证采暖供水温度为40-45oC，必须将35-40oC的一部分回水混和到78-80oC供水里。
压差旁通阀
在设置了独立温控的采暖系统中随着各区域的开启和关闭，系统内的水流量和压力值在不断发生变化，有可能会超出锅炉及水泵的实际工作范围，造成水泵“堵转”，锅炉内的水迅速被蒸发等不正常现象。安装压差旁通阀后可使系统水压及流量控制在设定值范围内，使系统平稳运行。　
自动放气阀
自动放气阀的主要作用是将管路内水蒸气排出，防止管路内形成气塞，阻断管路内水的流动。
泄水阀
泄水阀的主要作用是维护采暖系统时将系统管路内的水排放掉，以利维护。
抗冷凝平衡阀
如果采暖回水温度过低将会导致换热器表面温度与烟气温度的温差过大，换热器表面将会出现冷凝，冷凝水与烟气中的硫的氧化物及氮的氧化物形成酸将会腐蚀换热器，影响锅炉工作效率及使用寿命。同时会导致锅炉内传感器，风压开关等设备的故障。因此必须通过抗冷凝平衡阀将一部分供水分流到回水中以提高锅炉回水温度，这样系统才能正常运行。　
温控中心
家庭独立采暖系统最重要的指标就是温度和耗气量，温控中心根据感应的室内温度通过控制分-集水器热电阀开和关，从而调节室内温度。温控中心不仅能使系统内有足够的水流量，保证地面散热的均匀性并防止出现冷热不均的现象，同时可使锅炉一直运行于最佳工况，节能效果显著。
家庭采暖装修十大步骤
采暖方案设计
采暖设计必须在家装风格设计之初就将其纳入整体范围，因此，采暖设计师会与装潢设计师以及业主仔细沟通各居室的供暖需求，配合家居设计设置散热器（地暖无需）的安放位置，提出科学合理的供暖解决方案。
选择采暖产品
接着，设计师会根据采暖方案以及业主的使用偏好，核算相应的能量供给，选择节能环保的供暖设备，并确定最合适的产品型号和整体系统配置。
水电铺设
供暖装修很大一部分是隐蔽工程，在对整体家装进行水电线路改造及预焊的同时，须对顶、墙、地面等基层进行处理，并确认壁挂炉及相关采暖配件的安装位置，以确保以后的施工质量。
采暖系统管路铺设
供暖水电线路改造进入尾声时，进行采暖系统管路铺设，同时对供暖温控器线路进行预埋，每一步都严格按照设计图纸开槽排管，保证未来整个采暖系统的采暖效果。
打压实验、豆石找平
进行打压测试，以确保整个管路系统气密性良好。打压测试24小时之后，即可进行豆石找平（地暖）。
其它装修工序
以上步骤完成后，即可开展家中其他的装修工序。在施工过程中，施工人员必须严格注意参照采暖管路分布图，绕开采暖管路施工，避免破坏管路。
安装壁挂炉
其他装修工序基本完成以后，就该安装燃气壁挂炉和散热器（地暖无需）了。壁挂炉的安装位置，烟管的布置，管道的连接都很重要。散热器的安装要求水平、牢固。
油漆修补
设备安装完毕后要进行油漆修补，将施工过程所造成的擦痕破损进行修补粉饰，让整体家装美观统一。
设备调试
工程师会对供暖系统进行调试，确定设备正常运行，有效供暖达到设计要求之后再签字验收，并交付给业主。
用户使用培训
第一次使用之前，工程师会对用户进行使用、保养培训。提醒用户在使用过程中的注意事项及售后服务项目等等，在用户已经完全了解之后整个流程才算结束。
家庭采暖三大注意事项
一、散热终端的选择：地暖或暖气片取暖的比较
舒适比较：地暖是全世界公认舒适度最高的采暖方式，真正做到室内温度均匀（温差在1度）内，给人以脚暖头凉的感觉，能促进血液循环和新陈代谢，有预防和治疗风湿病，散热片取暖室内温度不及地暖，暖器片发热，靠近暖气片的地方温度会较高。
投入费用的比较：在选择同一档次的水暖系统，一般地暖的初投费用比暖气片取暖的费用低。
耗能的比较：在同样连续系统运行的使用情况下， 地暖比暖气片更节能，原因是地暖系统要求的水温在40度~60度之间，暖气片内循环水温大约60度~85度左右，地暖一般的耗能为每平方0.15元~0.18元每天，暖气片比地暖耗能高15%左右。
运行特点：散热器系统热的速度较地暖快一般开启20分钟左右就升温快降温也快，适合上班族，回家开启上班关闭系统，地暖升温较慢大约需3~4小时升温热惰性高，升温慢，降温也慢，适合冬季长期运行，家里有老人和小孩在家的家庭。
系统使用寿命：在适宜的运行环境下整个系统中的热源（燃气壁挂炉）的使用寿命在15年左右，暖器片的使用寿命在15年左右。地暖部分的管路包括地暖系统的地下管道部分找平层与混凝土结为一体，抗酸碱蚀无需维护使用寿命达50年，但要注意的是：在采暖公司做好地面管道施工并把系统工程打压装好压力表后，一定要装修队伍或装修公司配合保护好管道或及时找平地面。
二、投入时间
地暖系统必须与装修同步，最好是先做时暖地面工程后再做水电安装，这样可以不增加地面高度，散热片系统即可装修同步，装修好的房子也可以做，不过与装修同步最佳，就象水电管路暗装一样会很漂亮。
三、温度的配置
国际标准的采暖舒适温度为18°C左右，但由于每个人对温度的感受和需求不一样、房屋户型和朝向以及保温不一样，在采暖设计时，可根据需求为自己做出个性化的设计。