标题：水冷式空调
水冷式空调简介
水冷式空调，顾名思义是通过水蒸发的同时会吸收周围热量这一物理性质来达到降温的效果。水冷式空调除降温功能外，还具备通风换气、除尘、除味等效用。是目前企业车间、公共场所、商业娱乐场合等最常用的通风、降温设备。工作原理利用水汽蒸发的过程中会吸收周围热量的这一物理特性，水冷式空调在进风口处安装上降温水帘（又称湿帘）。当空气经过湿帘时，热量被吸收，温度降低5~8℃。温度降低后的空气通过水冷式空调的送风管道送入室内，降低室内温度。由于经过水冷式空调的空气含有大量的水汽，因此会再次蒸发，进一步降低温度，在干燥的地区可以降低10℃以上。产品优势1、完全环保型产品：它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。
3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-9℃左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区（如北方、西北地区），降温幅度大约能达到10-15℃左右。
4、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。
5、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外。
6、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员。
7、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
8、噪声低、振动小：让我们在不知不觉毫无噪音影响中得到清新自然的凉风，机体本身不向周边散热。
9、根据电机功率大小不同，每台冷风机送风量：10000-25000立方米。
10、每台冷风覆盖面积达100-130平方米，在这个范围内可降温达5-8℃。
11、通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。应用优势1、蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷，送风距离远、风量大，能使封闭式的场所温度分布均匀，兼具过滤功能。令室内环境舒适，含氧量高，空气清新，而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷，送风温差大，风量小，房间温度不易均匀。且通风换气功能差，不适合半封闭式场所，若长时间使用易得“空调病”。
2、蒸发型冷气机一次性投资小，而且总体运行效率高，运行费用省，以2000平方米的空间为例，用蒸发型冷气机主机20台，以一小时满负荷计算，运行电量为22KW，传统中央空调（180匹）每小时运行电量为180KW，按每天运行10小时算，每月能节省48000元电费，节能达89%。
水冷式空调技术参数
一、龙记环保水冷式空调换气次数参考：
1、一般环境要求换气次数为25－30次/小时
2、人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时
3、有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时
4、在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数
二、龙记环保水冷式空调机组数量的计算方法：
1、换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）) 
2、使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
3、岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。
4、室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。水冷式空调出风方式A型=底下出风
B型=侧面出风
C型=顶上出风
冷风机（蒸发式冷气机）的出风口类型选择完全是跟据客户的车间环境来定选择。水冷式空调应用范围纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；
厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；
温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场。水冷式空调安装方式水冷式空调的安装包含空调主机的安装与送风管的安装，正常情况下，主机一般安装在室外，通过送风管将空气送入室内。
室内安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道。安装风管长度约20米，而且为保持风速，较长管道一般都采用变径方式。若送风距离较远（超过20米）应采用高风压及大风量集中送风。
送风管道设计的一般要求：
1、出风口的安装应达到整个空间送风均匀。
2、要使设计的风管能达到最小的风阻和噪音。
3、工作岗位定向送风，应根据实际要求安装。
4、管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。
5、管道分支应尽量减少，分支应做好风量的有效分配。
6、风管设计应尽可能缩短，最好采用直线送风，避免过多弯位。
室外安装方式
1、节能环保空调机应安装在室外，用全新风运行，不可采用回风方式运行！若条件许可应尽可能装在通风较好的地方，冷风输送位置最好在建筑物的中部，尽可能缩短安装管道。
2、安装环境要有通畅的清新空气供应，不要让空调机在封闭区域内送风工作，如果没有足够敞开的门或窗，就要加装百叶窗，它的排气量是环保空调机的80%的送风量。
3、节能环保空调机的支架应用钢结构焊接而成，并要确保其结构能支撑整个机体及维修人员的重量。
4、安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。
5、电源供给应装有空气开关，电源直接供至室外主机。保养维护1、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
2、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
3、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。
4、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。
5、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。使用注意事项在使用本机时，务必请仔细阅读此使用注意事项，并请在机组的使用过程中遵守。
1、应在以下条件正确使用本产品：
a）环境温度：18℃--45℃；
b）环境相对湿度：≤85；
c）大气压：86kpa--106 kpa；
d）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15—0.6Mpa；
e）电压偏差不超过额定电压的±5%；
f）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
g）无腐蚀性的环境；
2、机组使用时间久，应保证机组安装牢固，如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本产品在运输，安装、运行过程中请切勿靠近火种，否则会导致机组烧毁，甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）
9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
警告：
1、 以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、 请勿自行进行改装、维修、移装机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。
无调速功能机型控制面板操作说明
水位控制功能（假定：D点为高水位，A点为中水位，B点为低不位，C点为缺水）
1、 初次上电，若不位在C点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到A点，缺水灯熄灭，水位达到D占才停止进水。若水位在C点与D点之间时，水泵可以启动显示低水位而不显示缺不故障，自动打开进水阀进水，水位达到D点时停止进水。
2、 运行过程中，当水位在C点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作，当水位上升到A点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭，当水位上升到D点时，进水阀停止工作，当水位下降到B点时，进水阀打开，自动补水到D点停止。
注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，峰鸣器报警。
进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：
开15m→停15m→开15m→停15m→开15m→停30m→开15m→停30m
主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主机运行10秒后将停止，转为待机状态；若10秒内重新接通则继续运行。
故障报警功能：制冷或送风状态下，故障指示灯闪烁表示欠流，故障指示灯闪烁及峰鸣器报警表示过流，所有设备将停止工作。
调速机型说明
本机有自动清洗功能，当面板清洗符号在闪烁时，表示自动清洗功能已启动，可在3小时---8小时设定（无调速功能机型不能自行设定，默认为3小时），出厂值为3小时，如需另外设定，方法是：打开控制面板后盖，在控制面板反面有5位拨码开关，自动清洗时间请参见下图。如安装一台以上机器请尽量将自动清洗时间错开。[1]