标题：一体化泳池设备
简介
一体化泳池设备是目前市面上常见的、热销的同时又颇受争议的一种小型设备，尚无明确的、为各方面接受的定义，通常是指具有循环过滤、水下照明、消毒投药等功能的泳池设备，根据品牌、厂家的不同，往往还包含按摩、逆水游泳等康体娱乐功能。
说明
目前一体化泳池设备主要分两种，一种称为壁挂式，一种称为地埋式。其中壁挂式的较为常见，主要用于小型家用游泳池，该款设备优点在于安装方便无需建机房、对池体不会产生破坏，使用过程中减少渗漏问题的出现；地埋式的产品则结合了传统方式和一体式过滤系统的优点，应用范围相对较广，该款设备安装方便快捷，过滤效果好，适合中小型游泳池。目前一体化设备品牌种类繁多，消费者不要被“华丽的外衣所迷惑”打着DEGUO进口、FAGUO进口的旗号，其实打开箱体就不难发现问题，箱体做工粗糙、管线敷设随意。更有甚者用塑胶板粘拼起来做为设备外箱，这何其不负责人的做法。
要想做个精明的消费者在选择产品时不要偏听偏信，要多看工程实例（最有说服力的莫过于此）多看设备细节，多拿几个品牌做对比。
壁挂式泳池一体机以其独特的设计，完善的功能配置，较高的性价比在泳池设备市场领域一直独占鳌头，引领风骚。壁挂式泳池一体机给泳池运营带来了直接的利润，使其成为泳池设备市场的主流新宠。
地埋式泳池一体机，顾名思义，其安装是在地面下，这样一来可以减少工作噪音，二来可以减少空间占用。是泳池设备里实属最安全的一种泳池一体设备。
泳池一体化设备综合所述：投药沉淀－过滤－消毒－循环检测一体化。也是现代目前泳池运作的一个标准流程[1]。
优势
一体化泳池设备
泳池一体化设备在现代泳池产业市场上属于一个主流产品的选择方向。泳池一体化设备以其技术含量，其设计理念，集思广益地给现在泳池设备市场造成一个全新的冲击。泳池一体化设备是集泳池过滤，消毒，循环为一体的泳池设备，已成为当今泳池设备市场的一个主流产品。
泳池一体化设备，在现代泳池的运营中起到了一个无可替代的作用。其优势作用有以下三点：
一， 其位置可安放于泳池的附近，噪音小，安全系数高。 
二， 安装简单，减少工作量，效率高。
三， 体积小，埋在地下，这就可以空出位置来给泳池做美化效果[2]。
特点
产品均采用精选材料，一次性模具注塑成型。有防腐蚀，防刮花，防渗漏以及防撕裂等功能。
1) 高过滤精度：精度高达5微米。
2) 节省空间:无须操作间。利用PP外壳代替操作间,由于当今的地价太高，所以我们的这款设备将是您的最好选择。
3) 无须管道: 我们的设备无须任何的管道，这样可以解决管道破裂带来的麻烦。
4) 自动投药装置: 我们的设备专门配备了全自动投药装置，您只需要把药品投放到投药设备内，药物就可自动溶入泳池，若您觉得药物过多，可自行关闭投药阀门。
5) 吸污装置: 我们的设备拥有一机两排功效，池底的脏物均可通过设备内电机吸入过滤袋内或者直接通过另一套排污装置直接通过排污管件直接排出。
6) 按摩装置: 我们的设备配置了激流按摩喷嘴，有jacuzzi之功效，辅助出水口也可配合激流喷嘴，调节水流的力度。同时，气泡调节开关更增添了泳池的乐趣.
7) 多功能于一体: 我们的设备已经配置水底灯，不锈钢扶梯等设备，所以不再需要类似产品。
8) 环保和质量好: 我们从事该设备的研发和生产已长达10多年，已经成功出口到印度，新加坡，中国台湾，法国等等，我们在国内外有多于800套工程样板可供客户参考。同时，我们的产品已经通过国际CE认证，广州技术监督局的合格检验。
9) 质量保证: 我们提供2年的整机保修。
10) 专业的技术支持: 我们的高级研发人员，技术人员拥有至少22年相关领域的丰富经验，所以我们有足够的信心向您保证我们可以在您遇到有关问题时，可以给您我们最真挚的帮助和建议！
相关问题及解决方法
一、循环方式的选择
泳池最常用的循环方式有两种，一种是顺流式，一种是逆流式，由于两种方式具有不同的技术特点，因此在实际工程中，必须结合泳池的使用用途，作出正确的选择，切忌生搬硬套。
顺流式采用泳池两侧池壁进水，池底深端回水的循环方式，具体做法是：在两侧每条泳道线正下方池壁的正中央设置进水口，在池底最深端设置若干回水口，进水口的数量是泳道线数量的2倍，回水口数量等于泳道线的数量。顺流式实际上是模拟自然界河流的运动方式，实现处理过的水推动着使用过的水（即新水推旧水）进入水处理设备，从而避免了新水与旧水的混合。采用顺流式的优点：①管线布置简单，不用设置平衡水箱等多余的设备，管理维护难度低，投资费用省；②不用额外地增加循环水量，水处理系统效率高，运行费用省；③溢水沟溢水不回用，池水表面的漂浮物可经池岸溢水沟排出泳池，从根本上杜绝了二次污染源。采用顺流式的主要缺点是由于进、回水口的数量较少，泳池整体水质(水温、余氯、浊度)不如逆流式均匀；
逆流式采用池底进水，池岸溢水回水的循环方式，具体做法是在池底每条泳道线的投影线上，每3米设置一个布水口，同时在泳池两侧设置溢流沟，它实际上是采取上移式布水方式，即从池底进水向水面推进，最后经池岸溢流槽返回水处理机房。采用顺流式的优点：①泳池整体水质(水温、余氯、浊度)较顺流式更为均匀；② 池边水面的漂浮物可经池岸溢流槽收集反回水处理系统。采用顺流式的缺点：①管线布置十分复杂，需设置平衡水箱等配套设备，管理维护工作量大，投资费用比顺流式大的多；②池边的水未经使用就经池岸溢流槽返回水处理机房(形成短流)，而池中心的水必须经过几个循环周期，才能返回水处理机房，在游泳人数猛增，池水污染量增加的情况下，水处理效率远低于顺流式；③泳者经常把溢流槽当做痰槽，清理工作十分困难，对池水的二次污染十分严重；
综合顺流式和逆流式的优缺点，可以得出如下结论：①使用人数少、档次高的星级酒店、高档会所及奥林匹克比赛场馆，由于使用人数少，池水污染源少，同时使用者对泳池整体水质均匀度要求较高，因而宜采用逆流式循环，②游泳人数多、对外开放的社会性游泳馆，由于使用人数多，池水含污量较大，水处理系统的目标是必须在一个循环周期内迅速降低整体泳池的含污量，因而宜采用顺流式循环。
二、如何解决泳池中的尿素超标问题
对外开放的公众性游泳池最主要的污染是尿素、溶解酶、溶解蛋白等有机污染，这类情况在小学、中学游泳馆中尤为突出。然而常规压力式沙缸、沙罐过滤设备根本无法去除这些污染，因而必须每天向泳池中补充3%-5%的新水来稀释有机污染的浓度，在水资源日趋紧张的今天，这种办法必须禁止。
在水处理系统设计中，解决尿素超标问题有两个途径：一是在水处理系统中配置臭氧设备，生产O3强氧化剂，充分氧化分解池水中的有机污染；二是在保持池水余氯浓度的同时，提高池水中溶解氧的浓度，使池水中的次氯酸随时激发新生态氧[O]，利用新生态氧[O]的强氧化性去氧化池水中的有机污染。
配置臭氧设备，不仅可以去除尿素，同时对池水还有杀菌作用，美中不足的是设备投资及运行费用较高，此外还需增加反应罐、吸附罐等额外设备，增加了日常维护的工作难度。
三、过滤设备的选择
当前市场上的过滤设备有许多种，但形式主要有两种，一种是压力式设备，一种是负压设备，两者的技术特点如下：
压力式设备通常为传统式的沙缸、沙罐，这种设备存在的主要问题是：①机房占地面积大，土建费用高，一个标准池的水处理机房通常要120m2-150m2左右；②耗电量大，运行费用高，一个标准池水处理系统主循环水泵(Q=400 m3/h)的耗电量通常要30KW-40kw；③滤料过于简单，为保证出水效果必须配备投药混凝设备，对水体化学污染较为严重；④阀门多，自动化程度低，操作复杂；⑤金属材质加防腐内衬，使用寿命短；
负压设备代表是一体化设备，近几年市场占有率增长十分迅猛，在两广地区已有几十家游泳馆所采用。它的主要特点是：①无机房；②耗电量小，运行费用极低，一个标准池水处理系统中单台主循环水泵 (Q=70 m3/h)的耗电量通常只是2.2KW~3kw；③滤料级配采用多层滤料组成的反滤层，在保证出水效果的同时，不用配备投药混凝设备，对池水没有化学污染；④设备无阀门，无操作，自动化程度极高；⑤全塑料材质，无换件，使用寿命数倍于压力式设备。
负压设备因其与压力式设备相比，在技术拥有诸多优势，因而在条件可能的情况下，还应采用负压设备。
四、消毒方式的选择
氯消毒的作用原理是：氯气或氯制剂通过水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物。次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内，与菌（病毒）体蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死病原微生物。同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。
游泳池的消毒剂必须具备以下特点：一是对人身不造成危害；二是消毒作用产生要快；三是消毒作用持续要长；四是氧化作用要大；五是水中不遗留色度和污泥；六是投药设备安全、方便、耐用，造价低；七是价格低廉。
综合考虑，二氧化氯、次氯酸钠都是最佳选择。次氯酸钠投加设备价格低廉，运行费用低，但在消毒过程中，容易与池水中的有机物反应生成微量致癌的卤化物。相比较，二氧化氯在消毒的过程中，不会产生致癌物质，而且消毒效果较好，只不过泳池设备投资成本稍高。因而在有条件的情况下，建议采用二氧化氯消毒。