标题：净水设备
工作原理
反渗透是60年代发展起来的一项新的膜分离技术，是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质进行分离的过程。
要了解反渗透法除盐原理，先要了解“渗透“的概念。渗透是一种物理现象，当两种含有不同浓度盐类的水，如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现，含盐量少的一联的水分会透过膜渗到含盐量高的水中，而所含的盐分并不渗透，这样，逐渐把两联的含盐浓度融和到均等为止。然而，要完成这一过程需要很长 ，这一过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧，试加一个压力，其结果也可以使上述渗透停止，这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大，可以使水向相反方向渗透，而盐分剩下。因此，反渗透除盐原理，就是在有盐分的水中（如原水），施以比自然渗透压力更大的压力，使渗透向相反方向进行，把原水中的水分子压到膜的另一边，变成洁净的水，从而达除去水中盐分的目的，这就是反渗透除盐原理。安徽名乐净水设备有限公司乐心净水设备(9张)
[1]
概述
净水设备，简单来说就是生产净水的设备。而净水又被我们广泛用于：生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等。下面将为您简单介绍一下。组成的部件及生产净水的流程。希望能对大家了解这个行业提供一定的帮助。特点  美的净水设备
⒈反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上，并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等 　2、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉； 　3、采用全自动预处理系统，实现无人化操作； 　4、采用进口格兰富增压泵，高效率低噪音，稳定可靠； 　5、在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全； 　6、全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便； 　7、切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。　8、设备占地面积小，需要的空间也小。　9、反渗透装置自动化程度高，运行维护和设备维护工作量很少。　10、水的处理仅依靠水的压力作为推动力，其能耗在许多处理工艺中最低。　11、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理，无化学费液排放，无环境污染。　12、反渗透可以连续运行制水，系统简单，操作方便，产品水质稳定。二、预处理系统作为净水生产的依托是非常重要的。所以要生产净水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”。一般而言电导率，越低。水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统。经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率。下面我介绍一下这个系统的组成部件。
⒈原水泵
原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以不用这个设备。一般要求原水压力>=0.3MPa
⒉原水箱
原水箱的作用更简单，是储存原水用的。这是怕原水万一供不上作一个中转（通常添加浮球开关是整个系统自动化程度更高）。
⒊石英砂过滤器
采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等，降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除，并为滤后消毒创造了良好条件。
⒋活性炭过滤器
利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。
⒌软化系统（加药系统）
利用离子树脂的交换性能，除去原水中的钙镁离子，以达到防止后继设备结生水垢的影响，但是操作起来费工，费料。变成加药系统直接向里添加阻垢剂。
反渗透系统
反渗透系统是整个净水系统的核心部件，只有通过反渗透才能达到净水的标准。反渗透系统主要采用膜过滤工艺。然后水分子可以通过反渗透膜。其他一些如钙、镁、钠等离子随废水一起排掉。下面本系统的组成部件。
⒈精密过滤器
本过滤器主要过滤水中的大颗粒分子。
⒉特种高压泵
一般这里我们采用的高压泵为南方特种泵。为反渗透设备提供强劲的动力。
⒊反渗透膜
反渗透膜采用的是膜过滤技术。让水分子通过其他一些离子不能通过达到净化水的目的。
辅助系统
其他一些辅助系统如，臭氧杀菌系统、灯检、灌装系统。还可用紫外线来杀菌，紫外线不会有残留，国外就有很多喜欢用紫外线
应用范围
太空水、净水、蒸馏水等制备； 　酒类制造及降度用水； 　医药、电子等行业用水的前期制备； 　化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备； 　锅炉补给水除盐软水； 　海水、苦咸水淡化；造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。净水设备分类净水设备尚无国际统一分类方法，多以用途、功能、原理、流程、体积大小、产水量多少以及习惯进行分类。
按照中国《生活饮用水卫生规范》，根据生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范的评审要求，将饮水水质处理器分为三类：一般水质处理器、矿化水器与反渗透处理装置，其定义分别如下：
⒈一般水质处理器：是指以市政自来水或其他集中式供水为水源，经过进一步处理，旨在改善饮用水水质，去除水中某种有害物质为目的的饮用水水质处理器。
⒉矿化水器：是指在市政自来水或其他集中式供水为原水，经过进一步处理，旨在改善饮水水质，增加某种对人体有益成分为目的的饮用水净水器。
⒊反渗透处理装置：是指以市政自来水或其他集中式供水为原水，采用反渗透技术净水，旨在去除水中有害物质，获得纯水的纯水处理装置。
根据净水设备的大小与用途，又分为家用净水器与大型净水器。
⒈家用净水器：是指用于家庭，或饮用水终端的水质处理器；
⒉大型净水器：是指供团体使用，体积大，不宜搬动的水质处理装置。符合以下条件之一的为大型水质处理器：高度大于是164cm；长度或宽度大于200cm，质量大于100kg；水质处理器净水流量大等于5L/min，质量大于50kg；反渗透或纳滤水质处理器净水流量大等于3L/min，质量大于50kg等；
根据净水设备净化水体后，水质达到的标准进行分类
⒈生活饮用水净化装置：产水符合生活饮用水卫生标准（GB5749-85）；
⒉矿化水水处理装置：产水符合《饮用水天然矿泉水》（GB8537-2001）；
⒊饮用净水处理装置：产水符合《饮用净水水质标准》（CJ94-1999）；
⒋饮用纯净水处理装置：产水符合《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；
根据净水设备技术原理分类
⒈吸附类：活性炭、人工分子筛、天然分子筛等。
⒉化学类：离子交换、二氧化氯消毒、臭氧消毒、KDF技术等。
⒊电化学：电吸附、电混凝等。
⒋物理类：沙滤、膜技术、磁化、紫外吸毒等。
根据净水设备供水类型分类
⒈小型净水设备：便携式净水设备、家用净水设备等。
⒉中型净水设备：集团用水净水设备（大商务机）。
⒊大型净水设备：设备体积较大放置的净水设备。
⒋商用净水设备：瓶装水净水设备、桶装水净水设备、分质供水净水设备等。
⒌工业净水设备：食品加工净水设备、电厂净水设备等。
根据净水设备功能分类
⒈消毒装置：去除水中细菌等微生物；
⒉脱氯装置：去除水中的余氯。
⒊脱盐装置：降低水中的含盐量。
⒋软化装置：降低水的硬度。
⒌矿化装置：增加水中矿物质含量。
⒍磁化装置：制备带有磁性的水。
⒎酸碱装置：制备弱碱性水与弱酸性水。
⒏除铁装置：降低水中铁含量。
根据净水设备使用形式分类
⒈固定式：净水设备固定在一处。
⒉便携式：便于携带。
⒊移动式：可车载、船载等。
⒋急救式：体积小，能够应急解决少量人维持生命饮水装置。
⒌无动力式：净水设备使用时无需水泵的动力装置。
消毒设备
水处理消毒设备机器：
1、复合型二氧化氯发生器
2、髙纯型二氧化氯发生器
3、壁挂式二氧化氯发生器
4、复合二氧化氯发生器
德维特水处理[2]消毒设备优点：
1.杀菌消毒能力强，并有持续杀菌的功能；
2.不造成水和环境污染，不改变水质；
3.国内专利；
4.对人体无刺激；
5.对建筑结构、设备和管道腐蚀小；
6.无氯味。
小结
以上大体介绍了一下水处理设备中的净水设备的组装及工艺流程。希望对大家有所帮助，反渗透这个工艺从上世纪60年代国外开始运用的一个技术。历史演变到今天，净水设备经过反渗透设备的进化实现了一个质的飞跃，净水设备市场在如今的多元化竞争当中不知要达到一个什么样的高度，我们拭目以待，河南海佳水处理设备希望和大家共进退共提升净水设备的水质和结构的理想化简易化