标题：智能马达保护器
SWL350智能马达保护器
为低压马达提供保护、控制、测量和分析解决方案产品概述是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。
■具有体积小，重量轻、功能强大，可靠性高，配置灵活，外形美观、安装方便等特点。
■采用高集成制的高速处理器进行数据采集、处理，在实现传统的低压电动机保护的基础上，融入测控、计量、运行记录和通讯功能，真正实现数字化，智能化，网络化，做到保护和测控与一体，为工业生产过程控制的管理带来了很大的便利。
  性能特点■集保护功能和测控功能于一体。
■实现三相全电量测量，三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种测量值既可以在就地液晶面板上显示，也可以远传至监控系统。
■具有直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等多种启动控制方式；具有晃电自启动功能，可以实现电机的分批再启动。
■配备小型专用穿芯式电流互感器（160A以下），对于小功率电动机可以免去外部电流互感器，节省成本。
■11路开关量输入监测，具有64个SOE事件记录功能，包括时间和类型，事件记录可通讯上传，便于故障分析事件原因（事件记录数量可扩充）。多达5路继电器智能化控制输出，实现保护跳闸输出、报警输出、控制输出及其他遥控功能。
■具有短路保护、堵转保护、定时限过负荷保护、接地漏电保护、三相电流不平衡保护、断相保护、欠压保护、过压保护、启动时间过长保护、工艺连锁跳闸和适用于增安型电动机tE时间保护，保证电动机安全可靠运行。
■提供4~20mA模拟量输出/模拟量输入功能，满足用户更多需求。
■具有远方通讯功能。采用RS485通讯接口和标准Modbus规约，可以将测量信息、开关量状态和变位信息、保护动作信号、SOE事件内容、保护定值参数等上传至后台监控主机，构成电机马达控制中心，实现远方的集中管理和监控。
■安装方式灵活，即可以选择屏柜嵌入式安装，也可以选择导轨安装。
■超小型化设计，具有一体式和分体式结构，适用于各种安装方式，即可以屏上开孔安装，也可以选择导轨安装。功能简介保护功能■短路保护 
■堵转保护
■定时限过负荷保护 
■反时限过负荷保护
■相电流不平衡保护 
■断相保护
■欠压保护 
■过压保护
■接地/漏电保护 
■启动时间过长保护
■晃电自启动
■工艺连锁 
■tE时间保护监视和测量■电动机运行参数和历史数据
■运行过程数据
■显示全电量电气参数
■开关量输入状态和继电器输出状态
■事件记录信息
■维护记录通讯■RS485/232通讯接口
■Modbus-RTU通讯协议 
■波特率：2400~19200bps半双工
■液晶面板上有通讯收/发指示 背部有LED灯用于通讯收/发指示保护和控制SWL350为低压马达提供保护、控制、测量和分析解决方案。短路保护SWL350为电动机提供了相间短路产生的过流保护。该保护由独立的过流元件组成，每个元件可以单独启动，动作时限可以根据现场具体情况进行设定。堵转保护在电机运行过程中靠过热元件提供保护，在电动机启动过程中靠自动识别电流的变化提供保护，这样能对启动时间较长而又不允许堵转时间过程的电动机提供快速保护。当电动机在启动过程中如电流下降不明显，致使堵转保护启动，也可由过负荷保护识别堵转状态并提供保护。过负荷保护当热容量值达到100%时，过负荷保护跳闸。热容量充分考虑了正序、负序电流所产生的综合热效应，真有效电流的检测确保了对谐波热效应的正确响应。保护元件提供了定时限和反时限的过负荷保护，满足不同现场的需求。相电流不平衡保护SWL350监视电动机相电流不平衡的比率，如果相电流不平衡大于报警数值且持续5秒以上，则发出报警；如果相电流不平衡大于跳闸数值且持续5秒以上，则发出跳闸。欠压保护对于电压敏感负载（如感应电动机），电压的下降会增加吸入电流，这可能会引起电动机内部出现非常危险的过热，当电压下降到预设的电压整定值时，经过预设的时间延时，欠电压保护将发出报警或者跳闸命令。过压保护运行在恒定负荷下的电动机，过电压会引起电流下降。然而铁损和铜耗的增加又会引起电动机升温。在这种情况下电流过负荷继电器将不会动作，也无法提供合适的保护，因此在持续过电压情况下，此过压元件将对电机提供保护。接地/漏电保护接地故障值是作为CT一次值的百分数值测量的。接地电流基于零序CT方案检测。为防止瞬时涌流引起的误报警，在此功能中可设置一个时间延时。该保护功能提供接地故障报警或者故障跳闸，接地报警可以对绝缘破坏提供一种预警告。启动时间过长保护装置自动识别电机的启动过程，在规定的启动时间内电机没有完成启动，则保护动作。欠电压自动重启动此功能启用时，电动机在瞬间失电后，自启动开始计时，若在低压保护动作后，在整定的自启动时间到达之前电压恢复到90%的额定电压以上，则发电动机合闸命令。启动控制功能SWL350可以适用于下列启动方式
■直接启动 
■双向启动 
■星三角启动
■自耦变压器启动 
■晃电自启动功能 
■串电阻启动开关量输入■电动机保护装置提供8路开关量输入，最大可扩展为11路开关量输入
■光隔输入、为无源干节点输入
■用于启动接触器、停车/复位、本地/远方、工艺连锁和通用开关状态显示
■液晶面板上带开关量分/合指示继电器输出■最大可扩展为5路继电器输出 
■触点容量：AC250V/5A DC30V/5A
■用于跳闸、报警、启动、遥控输出
■液晶面板上带继电器分/合闸指示
功能框图
测量和监视测量■V1、V2、V3、Vlnavg
■V12、V23、V31、Vllavg
■I1、I2、I3、In、Iavg
■P、Q、S
■kWh
■全电量参数可以在液晶面板上显示模拟量输出（可选功能）■一路DC 4~20mA内部有源输出 
■变送输出对象可选 
■输出负载：500欧姆显示按键■液晶显示、带背光
■六个按键 用于查询数据、保护定值整定和电动机的启/停操作和保护复归。事件顺序记录(SOE)■多达64个事件，停电不丢失。
■记录事件包括装置自检，保护动作，即电气动作，开关量输入变位等。
■每个事件记录包括事件原因及相应参数值，日期和时间。
■时间分辨率为1ms
■对于装置自检的SOE和保护动作的SOE，会自动弹出SOE显示，便于用户及时发现和分析故障，事件记录数量可扩展（可选）。时钟■年、月、日、时、分、秒
技术参数
输入电压特性额定电压 380V 100V 
1.2倍额定电压，连续工作 
输入电流特性 160A以内，采用小型穿芯式CT 10倍过载 
160A以内，采用标准CT（额定电流1A、5A） 10倍过载 
工作电源 85Vac~264Vac 50/60Hz 
100Vdc~300Vdc 
功耗<5W机械特性重 量 0.5kg 
IP保护等级（IEC60529） IP52（前显示器） IP30（仪表后壳） 
一体尺寸 面板：96mm(L)×96mm(W)×16mm(H) 
本体：96mm(L)×96mm(W)×56mm(H)环境条件运行温度 -25℃~+70℃ 
存储温度 -25℃~+70℃ 
大气压力 80kPa~110kPa 
相对湿度 5%~95%不结露安全（电气绝缘性质）介质强度 2kV 
绝缘电阻 ≥100M电磁兼容静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2) 
辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3) 
电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4) 
浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5) 
射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6) 
电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)安装方式屏上开孔安装 显示模块与本体模块于一体
导轨安装 本体模块标准DIN导轨安装，显示模块可选配