标题：冷风机
原理
冷风机（蒸发式冷气机）降温原理是：当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多  冷风机孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃)，空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。 冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。
工业用冷风机原理
工业中常用的是干式冷风机。它是靠空气通过冷风机内的蒸发排营来冷却管外强制流动的空气。将它装在冷库内的地坪，叫做落地式冷风机；装在库房顶上，叫做吊顶式冷风机。
冷风机（蒸发式冷气机）覆盖全国
冷风机，俗称：蒸发式冷气机是一种近年来兴起的利用自来水的温度来达到冷却室内温度的空调机。主要生产基地在福建，现已经辐射到福建各地区及四川、广东、浙江、新疆、湖南、湖北、广西、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、云南、贵州、安徽、宁夏、青海、甘肃、陕西、海南、内蒙古、北京、上海、重庆、天津、台湾、香港、澳门。
冷风机主要特点：
①投资少，效能大 （只是传统中央空调1/8耗电） ②使用冷风机可以不关闭门窗。 ③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。 ④耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。 ⑤每台冷风机送风量：6000—80000立方米。 ⑥每台冷风覆盖面积达100--130平方米。 ⑦降温主件（湿帘）采用进口件。 蒸发型冷风机特点： 1、完全环保型产品：它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-9℃左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区（如北方、西北地区），降温幅度大约能达到10-15℃左右。 4、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。 5、通风、换气、防尘、除味、降温于一身，增加空气含养量，提高工作效率。 6、配有自动上水，自动风摆，自动清洗及送风的功能，可实现缺水、缺相自动保护。
高效冷风机的关键部件冷却盘管由设计先进的翅片片形和换热管组合，采用胀管新工艺，先进的迎出风面变片距设计结构，换热管交错排列，保证了气流组织完善，布风均匀合理，实现了高效换热；不易结霜，且除霜高效、简单、容易。
高效冷风机配套选用我公司的高效、节能、低噪专利产品QDZ(或FDZ)系列冷风机专用轴流风机，轴流风机高效区宽，风量大，能适应多工况下高效运行，大量节省能耗，且运行平稳，使用寿命长。
高效冷风机外壳采用技术先进的高精密度专用数控设备加工制作，确保了冷风机的产品质量及产品质量的长期稳定性和一致性。外壳板材料分为：镀锌板、镀锌板喷塑、镀铝锌板、不锈钢板、热浸锌钢板、铝板等，外壳板的采用由用户根据需要自行选定。
高效冷风机换热管有优质无缝钢管、优质不锈钢无缝钢管、优质无缝铝管、铜管;翅片材质有钢片、铝片、不锈钢片；翅片管组型式有钢管钢片、钢管铝片、铝管铝片、不锈钢管铝片、不锈钢管不锈钢片、铜管铝片。
高效冷风机结构型式有落地式（L）、落地上侧吹风式（LS）、落地下侧吹风式（LX）、落地平吹风式（LP）、吊顶式（D）、拼装式（PP、PD）等；
高效冷风机是制冷系统中将冷量输出的设备，主要由冷却盘管和轴流风机组成，通过轴流风机的强制作用，将被冷却房间的空气通过冷风机的冷却排管组，进行强制对流换热，使空气冷却，从而达到降低室（或库）温的目的。
构造
冷风机(蒸发式冷气机)是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。  
湿帘构造
  湿帘纸 点击可放大湿帘，别名水帘，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。
在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。
优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。
优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。
应用范围
家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等。
温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等。
工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等。
覆盖全国
冷风机，俗称：蒸发式冷气机是一种近年来兴起的利用自来水的温度来达到冷却室内温度的空调机。主要生产基地在福建福州，现已经辐射到福建各地区及四川、浙江、新疆、湖南、湖北、广西、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、云南、贵州、安徽、宁夏、青海、甘肃、陕西、海南、内蒙古、北京、上海、重庆、天津、台湾、香港、澳门。
维护保养
基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品：
（1）环境温度：18℃——45℃
（2）环境相对湿度：≤85%；
（3）大气压：86Kpa-106Kpa；
（4）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15-0.6Mpa；
（5）电压偏差不超过额定电压的±10%；
（6）使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；
（7）无腐蚀性的环境。
本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。
在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。
为保证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗或安装其他机械通风设备。
本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。
为保证降温效果，空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。
对湿度、温度有严格要求的场所，应请教专业人员指导使用。
本产品在运行过程仲有任何异常情况，请通知本公司或经销维修点进行维修。

主要特点
①投资少，效能大 （只是传统中央空调1/8耗电）。
②使用冷风机可以不关闭门窗。
③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。
④耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。
⑤每台冷风机送风量：6000—80000立方米。
⑥每台冷风覆盖面积达100--130平方米。
⑦降温主件（湿帘）采用进口件。
蒸发型冷风机特点：
1、完全环保型产品：它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。
3、降温效果明显：在较潮湿地区，一般能达到5-9℃左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区，降温幅度大约能达到10-15℃左右。
4、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半  冷风机，并且设备不占任何建筑面积。
5、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外。
6、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员。 7、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
8、噪声低、振动小：目前在国内同类产品中本冷气机在噪声低，可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风；机体本身不向周边散热。
9、易于维护与安装,无须专业维护人员。
应用范围
应用范围：
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；
厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；
温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；
现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。
对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所，请详细考虑是否适合使用。
能耗对比
简介传统空调能耗大、运行费用高，这就在一定程度上限制了购量。我公司的蒸发型冷风机，体现了节能、人性、美观、环保等特性，为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家君、办公室、超市、医院、娱乐场、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。
蒸发型冷风机与中央空调机相比的优点：
1、蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷，送风距离远、风量大，能使封闭式的场所温度分布均匀，兼具过滤功能。令室内环境舒适，含氧量高，空气清新，而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷，送风温差大，风量小，房间温度不易均匀。且通风换气功能差，不适合半封闭式场所，若长时间使用易得“空调病”。
2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍，总体故障率低，设备保养简单方便。
蒸发型冷气机一次性投资小，而且总体运行效率高，运行费用省，以2000平方米的空间为例，用蒸发型冷气机主机20台，以一小时满负荷计算，运行电量为20KW，传统中央空调（180匹）每小时运行电量为180KW，按每天运行10小时算，每月能节省48000元电费。节能达89%，蒸发型冷风机介绍
传统空调能耗大、运行费用高，这就在一定程度上限制了购量。蒸发型冷风机，体现了节能、人性、美观、环保等特性，为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家庭、办公室、超市、医院、娱乐场、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。
蒸发型冷风机特点：
1、完全环保型产品：它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。
3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-10℃左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区（如北方、西北地区），降温幅度大约能达到10-15℃左右。
4、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。
5、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外。
6、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员。
7、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
8、噪声低、振动小：目前在国内同类产品中本冷气机在噪声低，可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风；机体本身不向周边散热。冷风机经济效益对照表项目
普通空调
电风扇
科瑞莱冷风机
面积
500平方米
500平方米
500平方米
选用机组
500hp
55kw*25台
1w*4台
主要特点
可制冷热
通风
节能/制冷/制氧/换气/除尘
制冷方式
氟里昂
/
水
使用环境
封闭
任何条件
任何条件
耗电/小时
5万大卡=50kw
14kw
5lw
设备投资
175000元
10000元
10000元
4个月费用
48000元
12500元
5000元
使用效果
好，但空气差
一般，没降温
舒适，空气新鲜
冷风机安装方式冷风机（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为：  冷风机实例 点击放大挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装；
效果设计安装类型可分为：
直接送风（不走管道） 管道送风 局部（区域）送风
家用机
简介目前我国城镇居民百户电风扇拥有率己达200%，而空调器拥有率尚不足l0%。形成如此悬殊的主要因素是价格和耗电量。仅就价格而言，在电风扇和单冷空调窗机之间就存在300一2000元的一段空白，尚无合适的主力冷风机产品填补。为此，我国实行专利制度l0年以来(1985．4一1995．12)可望填补上述空白的非主流冷风机专利申请案进行了检索，共查得200余件相关专利申请。从冷源角度分类，数量居首的是水蒸发取冷型〔占三分之一强)，以下依次是地下取冷型、半导体制冷型、冰箱取冷型、小功率空调、太阳能制冷、燃气制冷以及热管制冷等。
水蒸发取冷型申请数量居首是因为制冷工质的水价廉易得，且具有较高的汽化热值。水蒸发方式可细分为喷雾式、透气水帘式、渗水冷板式、多孔渗水格栅式等，其共有心脏部件是l台(或两台)风机。从理论上来讲。水在30℃时约具有2451J/克的汽化热值，即1克水完全蒸发可吸收2451J的热量．若此蒸发过程在1秒内完成并维持该速率不变，其制冷功率相当于245l瓦，即相当于1台KC24单冷窗机的制冷效果．这是一个十分诱入的数值。由于此类风机的制冷效果主要取决于环境湿度合纵速，此项技术在我国干热地区不难获得良好效果。然而在南方广大湿热地区，由于夏季平均气温高，相对湿度已接近饱和，即使喷出水雾也很少转变为汽态，当然也就谈不上吸收多少汽化热，相反还会增加室内潮湿程度．加剧人的不适感。为提高此类加湿型冷风机的制冷效果，福州合纵冷风机提出了完善措施，如用一组冷板将吹入的干风与吹出的湿风隔开，同时进行热交换；以及先吸湿再加湿降温的方案，即先用氯化钙、氯化锂或生石灰对入室气流作吸湿处理，使其变为相对湿度为5%左右的干燥空气，再加湿使其降温．并可根据需要实现多级去湿加湿，吸湿后的氯化钙等可在阳光下再生．循环使用。
地下取冷型冷风机根据其冷源又可细分为地下水、自来水、地下风3种类型。前两种类型需将水流引入室内附有风机的热交换器，吸收室内热量后再排出室外，因而耗水量较大、如有一项专利称每小时水流量需180升(0.18吨)以上，这种冷风机只适合能打井取水的农村和城镇住户使用。自来水型冷风机因用水量大，水温偏高，降温效果不佳，也难以为城市居民所接受。地下风型冷风机仅适用于靠近人防设施、地下室等处的住户，且所抽取的冷风往往带有异味，没有普遍意义。
半导体制冷型风机利用的是珀尔帖(Peltier)冷热效应，其优点是无噪声、制冷速度快，制冷量连续可调，结构紧凑，不怕振动，体积小重量轻，寿命长，安装使用方便。影响推广的因素是能效比较低，以及需专门配备直流(整流)电源。目前主要应用在车、船、飞机等已有直流电源的场合。
冰箱取冷型现有两种方案。其一是在现有冰箱上加装风机系统，使其等同于一台小功率空调器，一机两用。其二是将经冰箱处理过的冷媒(冷芯)或冰块放入专门设计的风机内，使其吹出冷风，如采用一种高效蓄冷芯块．其冷当量为冰块的8倍，芯块重1．5公斤．总制冷量4800kJ，充一次冷可连续工作5小时。此类冷风机制冷量有限．只适合小范围降温。
有不少专利提出了空调帐、空调床罩、小型空调间等小功率空调方案．其功耗均在200瓦左右，与电冰箱耗电相当。问题在于这类空调的能效比较低，小范围封闭，空气清新度很快就会恶化。
太阳能制冷系统具体又可分为吸附/脱附式、吸收式、压缩式三大基本类型，制冷量可根据压缩式制冷循环、吸收一蒸发式循环、热泵或固体吸附等原理获得。从理论上讲，太阳辐照强度越大，制冷量也越大，前景似乎乐观。但由于太阳能制冷机COP值普遍较低．据报道，若要获得2000瓦制冷功率，就需装备10平方米的集热器，成本高达8000元，目前装备城市居民家庭尚不现实。
此外．还有少数专利提出以液氨为工质的热管制冷系统、以液氨或溴化理为工质的燃气式制冷系统，以及采用氯化铵等无机盐饱和溶液滤热的制冷系统等技术方案，其投产可行性均有待于进一步论证。落地式冷风机大型干式冷风机常为落式，落式冷风机主要由上、中、下三部分组成：落式冷风机下部是水盘，用来收集冷风机冲霜用水，并支承风机主体，同时又是空气吸入口； 上部为排风风帽，内装风机，风量合纵压要求去选用轴流式或离心式风机及其相应台数，轴流式风机风压一般比离心式风机低，但风量大多。风帽和管簇之间装设淋水管，作为水冲霜之用。 中间部分是一个空气冷却排管(蒸发管组)，套片式冷风机来说，其冷却管簇为D25×2.5mm无缝钢管上，套有0.5mm镀锌钢片或0.5mm铝片套片管。 落式冷风机按出风方式不同分为：顶吹风落式冷风机、下侧吹风落式冷风机、上侧吹风等类型。 冷库用落式冷风机有三种：KLD型落式冷风机用于冻结物冷藏间；KLL型用于冷却物冷藏间；KLJ型—用于冻结间。　清洗方法第一：拆下湿帘（共四部分，可不分先后。）
1、 先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、 手握湿帘上部的百叶，把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二：拆下顶盖及布水管总成。
1、 先把顶盖上的螺丝拧下，再将顶盖往上提起拿下。
2、 把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开，把布水管总成往上提起并拿下。
第三：布水管的清洗。
1、 如果布水管上的孔堵塞，可以用铁丝将其戳空。
2、 用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四：底盘及配件的清洗。
1、 清洗底盘：可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、 清洗风叶：可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、 清洗水位感应器：可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、 清洗水泵：可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、 清洗衣排水阀：注意排水阀底部的污垢。
第五：湿帘清洗。
1、 用清水由内向外冲洗湿帘（注意：清洗时水压不能太高，严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、 过滤网：过滤网可一星期取出清洗一次。（只限于其有过滤网机型）。
第六：过滤器的清洗。清洗方法如下：
1、 将过滤器后盖扭下：
2、 清除滤芯上的脏物：装回后盖。
第七：清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。（警告：清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。机组安装说明第一：底出风机组挂墙式说明
  冷风机底出风采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 三角支架焊接和安装要牢固；
2、 检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、 主机安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有外墙风管都要作好防水处理；
6、 主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、 风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第二：顶出风机组挂墙式安装说明
  冷风机顶出风采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好，截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆，使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求：
1、 支架焊接和安装要牢固；
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
3、安装必须水平；
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、外墙风管都要作好防水处理；
6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第三：锌铁瓦屋顶安装说明
  铁皮棚厂房安装技术要求：
1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
3、 安装必须水平；
4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
6、 四角必须加支撑架。
第四：水泥屋顶安装说明
  水泥屋顶安装图例技术要求：
1、 采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
2、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
3、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
4、 安装必须水平；
5、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
6、 所有屋顶风管都要作好防水处理；
7、 四角必须加支撑架。
送风弯管规格说明
1、 为保证送风阻力最小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。
底架及防震说明
防震安装方式：
1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。冷风机季前季后保养A、 季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、 机组使用保养：要注意底盘清洁，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
C、 机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
D、 季节结束保养：（长时间不用，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清不份，并切断电源。
E、 机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；[1]
保养维修
  如何让冷风机发挥最大的效率呢?如何更加高效，安全，经济的运行呢?对此冷风机的保养是必不可少一项重要任务.有兴趣的朋友可进来了解一下.
冷风机系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力空调室内机漏水，因而引起风量减小或堵死，因此需要定期进行清理。
长期运行后，由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落二手空调，造成接触不良、缺相，需要定期检查并进行处理。
水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故，如发现应及时进行更换。
注意事项:冷风机在维修时，一定要关闭电源，最好是切断电源后再过一段时间，因为长时间使用会产生静电，断电后静电不会马上消失，因此确保安全后再进行检修。
注意事项
如果冷风机需要很长的运输时间的时候,我们应该需要做好一些保护措施,以免产品到达客户那边糟毁坏掉.对此我们应该在冷风机包装外面加以保护,在放置的时候要竖着放，不要被重压，碰撞.搬运工人搬运的时候应该轻搬轻放，避免产品受损。在产品安装运行前我们应该对其机进行下检查。轴承的地方多加点润滑油。我们应该对机身上的机叶，百叶窗等一些机舱上的灰尘，还得注意下冷风机的电压。冷风机的电源需要符合冷风机使用时候的上面的规格，电压的一个偏差部能够超过额定电压的10。在冷风机停止工作的时候，我们部能用外力去开启百叶窗。这是为了防止百叶窗的一个密合度。
总之一般情况下是冷风机是没有包装的，在特殊运输环境下就需要好好的包装，防止产品在运输的过程中糟毁坏
位置选择
对于冷风机的安装地理位置可关系到冷风机的送风量,空气的清鲜度.而对于冷风机的安装位置我们应该如何去选择呢？不知大家有没有去了解过,如果还没有了解的朋友,可随着笔者一起来看看吧！只有清楚的了解冷风机,才能更好的去使用它.
对于冷风机安装我们应该安装在室外,确保清鲜的空气回来运转.如果条件允许的话可将主机尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。
冷风机可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
冷风机主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为冷风机总送风量的80%。
冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。