标题：变压器保护装置
功能说明
三段式相间过流保护装置设置有三段相间过流保护：带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3)，相间过流保护还可以整定为反时限(Ii)，作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作，一般用于跳开高压侧断路器。
相间过流保护设有软压板控制，软压板为退出时，三段相间过流保护均退出；为投入时，相间过流保护的投退控制定值为投入时，该段保护才投入。
1.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护三段定时限相间过流保护的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况，使用复合电压闭锁时，母线PT断线的闭锁行为见2.9.2节。投退控制定值取值含义为：
0:退出, 1～2:投入--1:单纯过流，2:复合电压闭锁过流。
投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后，才计算复合电压闭锁元件。线电
压Uab小于定值，或负序电压U2大于定值，复合电压闭锁元件动作，开放各相的各段过流保护。
1.1.2 反时限特性相间反时限过流保护可选择使用三个标准的反时限特性之一，由投退和特性控制定值Ifsx控
制，取值含义如下：
0：退出，1、2、3：投入（分别对应使用(1)、(2)和(3)式所示的特性）。
反时限特性电流基准值IP为相间反时限保护电流基准定值Ii，反时限特性时间常数tP为相间反时限保护时间常数tIi。
一般反时限特性： （1） 
非常反时限特性： （2）
极端反时限特性： （3）
零序过流告警和跳闸保护本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。其投退控制定值Ionf取值含义为：
0:退出, 1～2:投入--1:告警1:跳闸
零序过流跳闸保护设有软压板，只有软压板和投退控制定值均为投入时，跳闸保护才投入；零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
小电流零序过流告警和跳闸保护本装置设置小电流零序过流告警和跳闸保护, 主要是针对非接地系统的用户而设定的。可以通过投退控制定值(Ioxnf)整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为：
0:退出, 1～2:投入--1:告警, 2:跳闸
小电流零序过流跳闸保护设有软压板，只有软压板和投退控制定值均为投入时，相应的跳闸保护才投入；小电流零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
过负荷保护装置过负荷保护投退控制定值Igfhnf的取值含义为：
0:退出, 1～2:投入--1:告警, 2:跳闸
过负荷跳闸保护设有软压板，只有软压板和投退控制定值均为投入时，相应的跳闸保护才投
入；过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
相间负序过流保护装置自Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流，设两段定时限相间负序过流保护，Ⅰ段可用作断相保护，Ⅱ段可用作不平衡保护。
相间负序过流保护设有软压板，负序相间过流保护软压板为退出时，两段相间负序过流保护均退出；为投入时，某段相间负序过流保护的投退控制定值为投入，该段保护才投入。
低电压保护本装置低电压保护投退控制定值JDxxnf的取值含义为： 
0:退出, 1:失压+低电压保护, 2:无效,3:纯低电压保护
失压+低电压保护的条件是:
1:断路器在合位 
2:三个相间电压均小于低电压保护定值
3:当U1<0.15Un,Imax<0.02In或当U1>0.15Un,U2<8V.
纯低电压保护的条件是:
1:断路器在合位 
2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un
油浸变非电量保护装置接入轻瓦斯报警接点，轻瓦斯报警接点闭合时，装置经tQWS延时，发出报警信号。
装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点，分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz，和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。
若报警或跳闸控制定值整定为0，则不发信也不跳闸。
重瓦斯接点闭合后，经tZWS延时，若ZWStz=1，则发出跳闸命令，并发信。
油温高接点闭合后，经tYWG延时，若YWGtz=1，则发出跳闸命令，并发信；若YWGtz=2，则发出报警信号。
压力释放接点闭合后，经tYLSF延时，若YLSFtz=1，则发出跳闸命令，并发信；若YLSFtz=2，
则发出报警信号。
非电量保护设有软压板，只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时，相应的保护才投入。
干式变非电量保护装置接入超高温动作接点、高温动作接点，分别设报警或跳闸控制定值CGWtz、GWtz，和动作延时tCGW、tGW。
若报警或跳闸控制定值整定为0，则不发信也不跳闸。
超高温接点闭合后，经tCGW延时，若CGWtz=1，则发出跳闸命令，并发信；若CGWtz=2，则发出报警信号。
高温接点闭合后，经tGW延时，若GWtz =1，则发出跳闸命令，并发信；若GWtz =2，则发出报警信号。
非电量保护设有软压板，只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时，相应的保护才投入。
系统异常工况报警及闭锁功能1.9.1 母线PT断线报警满足下述任一项，装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时，任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
1.9.2母线PT断线闭锁有关功能母线PT断线时，可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁和方向元件时，装置不必接入母线电压，PTDXbs整定为0，不检查PT断线。
PTDXbs整定为1，母线PT断线时闭锁相关的电压元件：复合电压闭锁元件等。
PTDXbs整定为2，母线PT断线时开放相关的电压元件：复合电压闭锁过流保护变为单纯的过流保护。
1.9.3控制回路断线报警TWJ和HWJ同时为1或0时，经延时报警。
装置整定
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面，见3.1、3.2和3.3节。
整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其控制定值设为0—退出。
变压器保护装置的作用
变压器保护装置由储油柜等几部分组成，其作用分述如下：
①储油柜。也叫油枕或油膨胀器，主要用来缩小变压器油与空气的接触面积，减少油受潮和氧化的程度，减缓油的劣化，延长变压器油的使用寿命。同时，随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
②吸湿器。内装吸湿剂，如变色硅胶等，能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。
③安全气道。又称防爆管。当变压器内发生故障时，如发生短路等，绝缘油即燃烧并急剧分解成气体，导致变压器内部压力骤增，油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压，避免变压器油箱破裂。
④气体继电器。又叫瓦斯继电器。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿，绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时，则气体继电器动作，发出报誉信号（轻瓦斯）或接通继电保护回路使开关跳闸（重瓦斯），以保证故障不再扩大。
⑤净油器。也叫热虹吸器或热滤油器.内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时，油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。
⑥测温装置。用来测最变压器的油溢。
变压器采用薄膜保护的作用可以密封变压器，不与空气接触.从而消除油的氧化，减缓油的老化速度。
磁力指针式油表指示不正确的原因①油表浮子或转轴卡住。
②指针松动或卡住。
③油枕隔膜漏油。
④油枕隔膜下积存大最气体。
⑤磁铁的磁力降低或位置调整不当。
⑥浮筒漏油。
怎样更换气体继电器①首先将气体继电器管道上的蝶阀关严。如蝶阀关不严或有其他情况，必要时可放掉油枕中的油，以防在工作中大量溢油。
②新气体继电器安装前，应检查有无检验合格证明，口径、流速是否正确，内外各部件有无损坏，内部如有临时绑扎要拆开，最后检查浮筒、挡板、信号和跳阀接点的动作是否可靠。关好放气阀门。
③安装气体继电器时，应注意油流方向，箭头方向指向油枕。
④打开蝶阀向气体继电器充油，充满油后从放气小阀门放气。如油枕带胶囊，应注意充油放气的方法，尽量减少和避免气体进人油枕。
⑤进行保护接线时.应防止接错和短路，避免带电操作，同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。
⑥ 投人运行前，应进行绝缘摇测及传动试验。
气体继电器的作用气体继电器是变压器重要的保护组件。当变压器内部发生故障，油中产生气体或油气流动时，则气体继电器动作，发出信号或切断电源，以保护变压器。另外，发生故障后，可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色，以及取气体进行分析，从而对故障的性质做出判断。[1]