标题：紫外线消毒器
简介
指南适用于生活饮用水的紫外线消毒设备。参考《生活饮用水紫外线消毒器》CJ/T 204-2000
参考《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006代替GB5749-85
以紫外汞灯为光源 利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7nm紫外线为主要光谱线，对生活饮用水进行消毒的设备（简称消毒器）。
形式
紫外线消毒器的结构形式：UV消毒器按水流边界的不同分为封闭式和敞开式。1.封闭式系统封闭式UV消毒器属承压型，用金属筒体和带石英套管的紫外线灯把被消毒的水封闭起来。
筒体常用不锈钢或铝合金制造，内壁多作抛光处理以提高对紫外线的反射能力和增强辐射强度，还可根据处理水量的大小调整紫外灯的数量。有的消毒器在筒体内壁加装了螺旋形叶片以改变水流的运动状态而避免出现死水和管道堵塞，所产生的紊流以及叶片锋利的边缘会打碎悬浮固体，使附着的微生物完全暴露于紫外线的辐射中，提高了消毒效率。
封闭式也划分为敞开式和浸没式。敞开式消毒器适用于中、大水量处理，多用于污水处理厂。封闭式消毒器一般适用于中、小水量处理或有必要施加压力且消毒器不能在明渠中使用的情况。
各种系统中外罩密封石英套管的紫外线灯管都可以与水流方向垂直或平行布置。平行系统水力损失小、水流形式均匀，而垂直系统则可以使水流紊动，提高消毒效率。2.敞开式系统在敞开式UV消毒器中被消毒的水在重力作用下流经UV消毒器并灭活水中的微生物。敞开式系统又可分为浸没式和水面式两种。
浸没式又称为水中照射法。将外加同心圆石英套管的紫外灯置入水中，水从石英套管的周围流过，当灯管(组)需要更换时，使用提升设备将其抬高至工作面进行操作。该方式构造比较复杂，但紫外辐射能的利用率高效果好且易于维修。
水面式又称为水面照射法，即将紫外灯置于水面之上，由平行电子管产生的平行紫外光对水体进行消毒。该方式较浸没式简单，但能量浪费较大、灭菌效果差，实际生产中很少应用。　
技术要求
1）使用环境条件：消毒器应能在下述条件下正常工作。
（1）进水的水质紫外线消毒器图片汇总(7张)
浑浊度≤5度
总含铁量≤0.3mg/L
色度≤15度
水温≥5℃
总大肠菌群≤1000个/L
细菌总数≤2000个/mL
（2）空气环境
环境温度≥5℃
空气中最大相对湿度≤90% (相当于空气20℃±5℃)
（3）电源
电源频率 50Hz±2.5 Hz
电源电压 220V±22V 
2）基本技术要求
（1）消毒器的设计应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求
（2）消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造
（3）同一型号消毒器的零部件应保证其互换性
（4）消毒器受紫外线照射面应做抛光处理
（5）承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.90MPa
（6）筒体或箱体内宜设置导流板
（7）直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。
（8）在对环境有较高要求时，宜优先选用低臭氧型灯管，以减少臭氧对环境的污染
（9）灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀
（10）消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示
（11）灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85%
（12）消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求
（13）消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在消毒器不便安放泄水管时，也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装　（14）消毒器的规格及进、出水管管径宜按表选用 
（15）按本标准的检验要求，装备新灯管的消毒器产品，测得的紫外线辐照剂量不得小于12000&micro;W·S/cm。（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000&micro;W·S/cm。
（16）按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。
（17）消毒器材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器宜使用304L、316L不锈钢。
（18）消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。
3）外观要求
（1）设备表面应喷涂均匀，颜色一致，表面应无流痕、起泡、漏漆、剥落现象。
（2）设备外表整齐美观，无明显的锤痕和不平，盘面仪表、开关、指示灯、标牌应安装牢固端正。
（3）设备外壳及骨架的焊接应牢固，无明显变形或烧穿缺陷。
4）施工、安装要点
(1)不易将紫外线发生器安装在紧靠水泵的出水管上，防止停泵水锤损坏石英玻管和灯管。
(2)紫外线发生器应严格按照进出水方向安装。
(3)紫外线发生器应有高出建筑地面的基础，基础高出地面不应小于100mm。
(4)紫外线发生器及其连接管道和阀门应稳固固定，不得使紫外线发生器承担管道及附件的重量。
(5)紫外线发生器的安装应便于拆卸检修和维护，所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。[1]
5）执行标准
（1）产品标准
《紫外线消毒器》QB/T 
《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 
《生活饮用水紫外线消毒器》CJ/T 
（2）工程标准
《建筑给水排水设计规范》GB 
《室外排水设计规范》GB 
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002
《污水再生利用工程设计规范(附条文说明)》GB 50335-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
（3)相关标准图
《二次供水消毒设备选用与安装》02SS104
紫外线按其生物学作用的差异，紫外线可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分，在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线
石家庄部分环保关于紫外线消毒器部分专利展示：
  石家庄部分厂家专利展示
常用紫外线消毒器技术参数表：
小流量紫外线消毒器
型号
处理量T / H
进口管径mm
功率W
外形尺寸
工作压力
ZXB-15
0.5
15
15
50*500
0.4
ZXB-40
1.5-2
25
40
75*900
0.6
ZXB-55
3-4
32
55
75*1200
0.6
ZXB-75
5-6
32
75
75*900
0.6
ZXB-100
7-8
50
100
75*1100
0.6
ZXB-120
9-10
50
120
75*1300
0.6
ZXB-150
12-15
65
150
159*900
0.6
ZXB-200
18-20
65/80
200
159*1100
0.6
ZXB-240
22-25
80
240
159*1300
0.6
大流量紫外线消毒器
ZXB-300
26-30
80
300
159*1100
0.6
ZXB-360
32-35
80
360
159*1300
0.6
ZXB-400
35-38
100
400
159*1100
0.6
ZXB-400
36-40
100
400
219*1100
0.6
ZXB-480
40-45
100
480
159*1300
0.6
ZXB-480
42-46
100
480
219*1300
0.6
ZXB-500
47-50
125
500
219*1100
0.6
ZXB-600
55-60
125
600
219*1300
0.6
ZXB-720
70-75
125
720
219*1300
0.6
ZXB-840
80-85
133
840
250*1300
0.8
ZXB-960
90-95
133/150
960
250*1300
0.8
ZXB-1080
100-110
150
1080
273*1300
0.8
ZXB-1200
120-130
150
1200
273*1300
0.8
ZXB-1320
140-150
150/200
1200
300*1300
0.8
ZXB-600
55-60
125
600
219*1660
0.8
ZXB-750
75-80
133
750
219*1660
0.8
ZXB-900
85-90
133/150
900
219*1660
0.8
ZXB-1050
110-120
150
1050
250*1660
0.8
ZXB-1200
120-130
150
1200
250*1660
0.8
ZXB-1350
150-160
200
1350
300*1660
1.0
ZXB-1500
180-200
200
1500
300*1660
1.0

优点
[2]1、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。
2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
3、无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。
4、运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
5、运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少，在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。
。设计特点
1.模块化设计具有快接头电缆的预组装模块组件，便于安装及维护防水等级复合IP68等级标准，适用于要求严格的场合更小的水阻、更高的可靠性，灵活的模块式组合设计
2.紫外灯技术 自动清洁系统国际最先进的美国、欧洲原装进口紫外线灯管 采用压缩空气驱动的机械自动清洗装置提供低压高强灯、汞齐灯、中压灯可选 清洗装置与紫外线光强检测仪联动灯管寿命12000-18000小时及更低的灯管更换成本 具有手动或自动工作状态可选
3.水位控制装置 紫外线强度感应器无动力出水水位控制，无需外加动力，操作简单 在线实时监测紫外线消毒系统的输出强度平稳自动调节水位，水位调节能力强制造、安装、操作简单
4.先进的控制系统 镇流器技术 具有实时紫外线剂量调控功能 紫外线灯管专用型电子镇流器内置式自诊断，故障自动报警及停机 带有灯管启动保护功能，提供灯管状态报警信号现场或远程输出 可按用户要求提供原装进口或国内生产的产品可按用户项目要求进行专门化的设计 灵活的模块化设计易于安装及维修以满足不同的应用场合 
国际一流的光强传感器提供报警功能：当光强降低高用户设定值时发报警信号以便用户及时处理