标题：照明设计
基本介绍
照明设计可分为室外照明设计和室内灯光设计。照明设计也是灯光设计,灯光是一个较灵活及富有趣味的设计元素，可以成为气氛的催化剂，是一室的焦点及主题所在，也能加强现有装  照明设计潢的层次感。灯光编排可以分为直接和间接两种。
直接灯光泛指那些直射式的光线，如吊灯及射灯等，光线直接散落在指定的位置上，投射出一圈圈的光影，作照明或突出主题之用，直接、简单。
间接灯光在气氛营造上则能发挥独特的功能性，营造出不同的意境。它的光线不会直射至地面，而是被置于壁凹、天花背后，或是壁面铺饰的背后，光线被投射至墙上再反射至地面，柔和的灯光仿佛轻轻地洗刷整个空间，温柔而浪漫。 
这两种灯光的适当配合，才能缔造出完美的空间意境。一些明亮活泼，一些柔和蕴藉，才能透过当中的对比表现出灯光的独有个性，散发出不凡的艺韵。
在家居灯光的运用上卧室要温馨，书房和厨房要明亮实用，客厅要丰富、有层次、有意境，餐厅要浪漫，卫生间要温暖、柔和。这样的灯光编排我想已达到它的最高效能了。
绿色照明
“绿色照明”设计的布光理念与实践
灯具以多元化、小型化、轻便节能化为发展方向；光源(灯管)以持久性、限时性、异型性和社会性为发展理念；光线以柔和、细腻、自  照明设计然为发展目标。三基色荧光灯是一种既能大量节约资金与能源，又能提高照明光线质量的一种新型灯具光源。由于它的功率小、照度高、色温好、发光时基本不生产热能，因而又称为“冷光灯”。从节能与健康的角度，人们给它冠以“绿色照明”的爱称。近年来，它以极快的速度深入到各个领域，并进入千家万户。
(一)电视冷光灯的优越性
电视冷光灯不仅自成体系，也可以配合其他色温相近的灯具。它的开发和应用，为电视照明拓展了一个广阔的用灯、布光新领域。在由模拟向数字、高清晰度转换的过程中，电视冷光灯适应了电视摄录设备发展的需要。
(1) 淡化、消除阴影，再现自然光效果
电视冷光灯以柔和、均匀的大面积射光，以柔细、明晰、无明显光斑痕迹的直射光，淡化并消除了被照射物体产生的阴影(投影)，使拍摄出的画面相对干净、深透、清晰、自然，比用传统影视灯具直射光拍摄出的画面，更能逼真地再现自然光中的物体自然光效果。
(2)光线柔和、细腻，画面清晰，场面逼真
电视冷光灯解决了影视钨丝泡灯具光线、光斑、光影过于生硬，改变或破坏了人物描绘设计、场景氛围烘托、化妆艺术效果等问题，提供了再现真实场景效果的照明光线条件，能逼真地反映人物、景物。它使画面清晰、色彩鲜明、接近真实、贴近观众。
(3)较好的光影效果，理想的心理环境
电视冷光灯不仅以更自然、更细腻的光影效  照明设计果满足了电视照明艺术的要求，更重要的是它消除了由钨丝白炽泡或石英泡，碘钨、卤钨泡(管)照明时产生的红外辐射热。该辐射热会造成播音员、节目主持人、演员心理烦躁、心动过速、血压偏高、口干舌燥、面红耳赤等的不适。它以凉爽的照明光线，营造了轻松的工作、心理环境，赢得了人们的欢迎，是一种最适合于现代电子数字摄像机在制作节目时的电视照明灯具
(4)适应性强、极易操作
电视冷光灯结构轻便、灯具易选，适合在任何环境中工作，不但可以自成体系，还可以与色温相同的其他灯具配合，既适用于室内，也适用于室外，只需用适合于室内外拍摄的不同色温的灯管更换即可。实现了内、外景用灯的一体化。220V/36W的6管灯具只有216W，因而在供电能力有限的地方，冷光灯的优势更明显。冷光灯既可无须调光台控制，接上电源即能工作，也可根据需要，进入调光台控光程序。它吊挂便捷、安装简单，是电视照明理想的光源灯具。
(5)安全、节能与全新理念
电视冷光灯为我们开创了一条节约能源和资金的新路。现以四川电视台新闻播音室为例。
1冷光灯的耗电量只占传统影视灯具的10%，最大功率的灯具不过440W，大大缓解了对供电系统的负荷要求。
2冷光灯较之传统影视灯具，光线的有效距离相对缩短(一般不超过3m)，使光源(灯具)安放的位置也相对降低和固定，播音室的空间高度和空间设备结构随之  照明设计也相对降低和简化。
按摄像机与被摄物体距离的基本要求和冷光灯基本照度及冷光灯与播音员的相对距离要求，新闻播音室空间的长、宽、高之比为3:2:1m。这不但给新闻播音室的新建和改造融进了新的理念，在资金投入和工期时限等方面，也将形成全新的模式。
3冷光灯最大限度地把电能转换成了光能，既提高了照明质量，又“凉快了”工作环境，达到了节约能源、保护环境和安全生产的目的。?
电视冷光灯在“3点”布光模式基础上的升华
无论是光线柔细的电视冷光灯，还是光线生硬的影视钨丝泡灯具，对人物造型的艺术创作，都是通过调整光源(灯具)的不同角度和光照强度来完成的。由于光照距离与光照强度呈正比(即越远越弱、越近越强)，若从冷光灯散射光源那里获得足够理想的照明强度，只有把冷光灯设置在与被摄物体相对近的距离上，一般不超过3m，以它为主，再选择、配置其他光源灯具。
(二)主、辅、逆光3点布光模式的拓展
电视冷光灯散射光灯具是一个大面积散射光源，其布光非常方便。它是通过对灯具功率大小的选择配置，调整灯具与被摄物体之间的远近、高低来完成布光造型艺术的。因为冷光灯可以自成体系，也可以和色温相同的其它灯具配合协调，其造型艺术手段和布光方法不仅比单纯用影视灯具直射光造型完美得多，还弥补了由直射光造成的反射斑痕、虚假刻意等缺陷。实践中我们采用了以  照明设计下方法。
1、以冷光灯为主，同一色温的影视灯具直射光只做逆光、侧逆光直接与冷光灯散射光配合使用的最小功率的影视聚光灯是220V/300W的灯具，也可用其他220V/500W或220V/800W的灯具。
当初我们用这些小功率灯具做人的面部修饰，但都因光斑强、光线硬、光影明显，或受场地的局限而被要求一再减弱照度。但是，照度减弱后，色温就变了，只好用改变光源投射的距离和方向来满足色温和照度的要求。这样一来，非但不能达到只对面部进行修饰的目的，反而破坏了人物整体艺术造型的效果和工作环境。当把它们放在逆光或侧逆光的位置时，情况就不一样了。
实践证明，220V/500W、750W、800W、1000W的直射光影视灯具与散射光冷光灯混合布光只做人物的逆光或侧逆光、效果最佳。这是由直射光的光线性质决定的。 
2、选配色温相近的其他小型灯具参与混合布光
为寻求一种理想的光影效果，我们在有些节目的制作中改用了小型、小功率直射光灯具。
这种灯具一般采用低压泡，如：6V/30W、12V/36W、24V/50W、250W  照明设计，也用220V/300W的小型聚光灯。这些灯具不仅都具有强而准的光线指向，而且光斑小，配以柔光纸后，可在与冷光灯同等距离(或更近些、隐蔽些)的方位上对人物面部作细致描绘，以弥补造型上的自然不足，使画面的层次更丰富。小型、小功率直射光灯具与冷光灯有相同的色温，在相对等距离内的照度也几乎一致。由于冷光灯对物体的照射距离一般不超过3m，这就要求和它配合的其他灯具都能在近距离内协调布光或相互补充。小型、小功率直射光灯具正好达到了冷光灯的要求，而功率大、照度高的其他影视直射光灯具，在这里就显然有些大材小用了。
“定位”的“3点”“细腻化”造型布光是在冷光灯散射光“极自然整逆向直射光的角度和照度来完成的。
采用3点布光模式静态布光时，主、辅、逆光的光比大致为：主要光源与逆向光源之比是1:2，1:15，1:12。主要光源与辅助光源之比是15:1。
工作中，除冷光灯自成体系布光外，散射光与直射光两种光源灯具的数量比，最佳效果是：3/4(方形)冷光灯散射光 
灯具∶1/4(圆形)冷光灯直射光灯具及其他色温相近的直射光灯具，或4/5  照明设计(方形)冷光灯散射光灯具∶1/5(圆形)冷光灯直射光灯具或其他色温相近的直射光灯具。?
四川电视台新闻播音室就是冷光灯自成体系。灯具的数量比是3/4散射光灯具∶1/4直射光灯具；专题栏目演播室采用冷光灯散射光灯具与色温相近的直射光灯具协调布光，灯具的数量比是4/5散射光灯具∶1/5直射光灯具。
无论是电视冷光灯散射光灯具与其自身直射光灯具协调布光，还是与其他色温相近的直射光灯具协调布光，直射光灯具都只作逆光造型用，这样才能更加明晰地体现东方人的五官清秀、毛发黑亮的特征，才能获得最佳照明艺术效果。
光线柔细、自然的冷光灯淡化了阴影，给人物提供了良好的光线造型美：侧面布光，可使年轻的播音员显得更秀美；正面布光，可使年长的播音员更显年轻、充满活力；主、辅光源稿高，人就显得纤瘦，主、辅光源略低，人就显得偏胖……。
冷光灯清晰了画面、干净了环境，在它的照射下，播音员会感到光线亲切柔和，环境舒适爽朗，情绪轻松自若，播音自然就轻快明畅了。同时，观众也会感到和播音员更亲  照明设计近了。 
电视冷光灯特创了新闻播音室“环式布光”理念
冷光灯在“3点”布光模式基础上，从传统的照相机布光拍摄照片那里借鉴来的布光法则基础上，特创了新闻播音室“环式布光法”。这是由散射光的光线性质决定的。
环式布光不依靠光比和光线阴影来进行人物性格、个性特征的艺术造型创作，而是采用以“灯光包围物体”的形式，对拍摄范围作大面积均匀布光。这对在一定范围内的人物移动和群像、群体是非常理想的布光方式。用灯光包围被摄对象，四周都是光源，就无须再强调主要光源，也无须对被摄人物的缺陷或不足作遮掩或修饰，使其更轻松自如、贴切逼真，给观众以身临其境之感。
在“灯光包围物体、散射光在一定范围内均匀分布”的原则基础上，调整逆光的角度和照度，注意反射光的色彩与强度，寻找与直射光和反射光的最佳艺术造型关系，这一方法在虚拟演播室蓝箱布光中十分奏效。
冷光灯在实际运用中的自然效果
冷光灯的大面积散射光，使它的“光区”无收敛地扩大，并产生了大量的环境反射光，即使对它发出的光进行明暗控制，也始终没有明显的光斑和阴影，也没有较明显的“光区”  照明设计界线。再者，散射光没有直射光那样的光线指向性。
由于没有了“光区”界线，削弱了光线指向，播音室的光线效果就基本接近于自然光中的散射光与反射光。这样，我们对人物(播音员)性格的刻画也就在不知不觉中淡化了。
人物与背景间的画面景深感，只能靠采用加强人物逆光的方法或淡化背景照度等手段，最终以达到或增加一定的空间距离为目标效果。
在实际工作中，我们对前后两种光源(电视冷光灯和影视钨丝灯)效果进行了比较，显然，采用冷光灯光源灯具照明拍摄出的人物画面效果，较之过去采用影视光源灯具照明拍摄出的人物画面效果，无论是画面色彩、物体质感、环境氛围，还是人物个性特征塑造，以及内、外景影调转换、衔接，日、夜景光，色调转换、过度，都显得极为“自然”，比过去少了些人工的“刻意”和“痕迹”，特别是少了些对播音员近景或电视剧人物的特写。
这不仅是因为两种光源灯具有着迥然不同的画面影调特征，还因为：
1、东西方人物的五官轮廓有较大差异。西方人的五官轮廓较东方人大，凹凸明显，个性特征强，毛发的色泽也不一样。在冷光灯的照射下，西方人无须勾勒也可把人物个性展示给观众。而对于东方人则必须对人物的五官作细微的光修饰和色泽处理，才能展现人物魅力和内涵，冷光灯细腻、柔和的光线特质正好满足了这一要求。
2、东西方审美情趣有差异。西方人追求被摄人物所处的时间、空间氛围更自然、  照明设计更现实，而我们追求的是在自然美基础上的完善与提高。
实践证明，当我们把散射光、直射光较好配合，并注意调整好反射光时，电视冷光灯完美的模拟自然光效果就呈现在我们面前了。
室内照明
室内设计中的相关照明基础常识
照明技术就如同其它任何技术和科学学科一样，有其专有之术语。此些特殊用语及观念被用来定义灯及灯具之特性并将测量单位统一化。以下为一些重要之照明用语。
光及辐射(Lightandradiation)
光是指人眼可以感知为明亮之电磁辐射，也可以说是整个电磁辐射光谱中人眼可以看见之部分；这部分之波长分布在360到830nm，只占已知之电磁辐射光谱中之非常微小之部分。
光通量(Luminousflux,Φ)单位为：流明(lumen,lm)
由一光源所发射并被人眼感知之所有辐射能称之为光通量。
光强度(luminousintensity,I)单位：坎德拉(candela,cd)
光源在某一方向立体角内之光通量大小。 
一般而言，光源会向不同方向以不同之强度放射出其光通量。在特定方向所放出之可见光辐射强度称为光强度。
照度(Illuminance,E)单位：勒克斯(Lux,lx)
照度是光通量与被照面之比值。1lux之照度为1lumen之光通量均匀分布在面积为一平方米之区域。
辉度(Luminance,L)单位：坎德拉每平方米(cd/㎡)
一光源或一被照面之辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度，也可说是人眼所感知此光源或被照面之明亮程度。
重要之测光公式：
I 光强度(cd)=立体角内之光通量/立体角Ω(sr)
E 照度(lx)=落在某面积上之光通量(lm)/此被照面面积(㎡)=光强度(cd)/(距离[m])
L 辉度(cd/㎡)=光强(cd)/所见之被照面面积[㎡]
η 发光效率(lm/W)=所产生之光通量(lm)/消耗电功率(W)
发光效率(Luminousefficacy,η)单位：流明每瓦(lm/W)
代表光源将所消耗之电能转换成光之效率
色温(Co1orTemperature)单位：绝对温度(Kelvin,K)
一个光源之色温被定义为与其具有相同光色之"  照明设计标准黑体(blackbodyradiator)
本身之绝对温度值，此温度可以在色度图上之普朗克轨迹上找到其对应点。标准黑体之温度越高,其辐射出之光线 
光谱中蓝色成份越多,红色成份也就相对的越少。以发出光色为暖白色之普通白热灯泡为例，其色温为2700K，而昼光色日光灯之色温为6000K。 
光色(Lightcolor)
一个灯的光色可以简单的以色温来表示。照明设计中主要用到的光色可分成三大类：
暖色光: 3300K以下
日光白: 3300K-5000K
冷色光：5000K以上[1]
显色性 CRI（Color rendering index)
光源的显色性是指光源显现物体颜色的特性，它以显色指数Ra表示，Ra的最大值为100，值越高，表示光源的显色性能越好，所照物体颜色表现越逼真。一般情况下，住宅照明光源的显色指数不应低于80。
投光方向
正确的投光方向与良好的造型立体感
我们在室内从事不同活动，不仅需要不同的照度，也要考虑照明方式的差异。譬如在阅读及书写时，光线宜来自后方（最好是左后方），以提高阅读效率；而在观察立体的东西时，光线宜来自左侧或右侧，以突出材料的立体感。可见，正确的投光方向有助于我们进行相应的视觉活动。
如果一个房间对不同活动及对象采取正确的照明方式，就能美化房间的整体面貌。为此，照明光线的指向性不宜太强，以免阴影浓重，造型生硬；灯光也不能过于漫射和均匀，以免缺乏亮度变化，使造型平淡无奇，环境单调乏味。
安全环境
用电安全是照明设计的首要前提，为了确保人身健康，防止用电事故，在照明线路铺设和灯具安装上应严格遵守国家颁布的电器规范（例如灯具的灯头不能暴露，儿童房的插座位置应该比较隐蔽等）。
照明节能
照明主要来源于由电能转换的光能，而电能又来自于石化燃料的燃烧。地球上的石油、天然气的可开采年限约为50年，煤炭的可开采年限约为300年，而且随着开采量的逐年增加，这些石化燃料的可开采年限还会进一步缩短，世界能源不容乐观。因此，积极推广照明节能是当务之急。
当前国际上普遍认为，在考虑和制定节能政策、法规和措施时所遵循的原则是，必须在保证足够的照明数量和质量的前提下，尽可能节约照明用电。照明节能主要是通过采用高效节能照明产品、提高质量、优化照明设计等手段达到受益的目的，即节能但不牺牲质量。
为节约照明用电，可以采取以下措施：
合理的照明设计照明节能首先要从设计做起，要选取合理的照度标准值，正确选用照度标准的高、中、低三档照度值；其次，要选用合适的照明方式，照度要求高的场所采用混和照明方式，少采用一般照明方式，适当采用分区一般照明方式。
使用高光效光源发光效率是指一个光源所发出的光通量与该光源所消耗的电功率之比，它反映了光源将电能转换为可见光的能力，为了充分利用电能，应优先选用高光效光源。
目前常见的各种照明光源中，高压钠灯光效最高，其次是金属卤化物灯和荧光灯，白炽灯最低。因此，从节能角度考虑，要尽量减少白炽灯的使用，推广使用各种荧光灯。
高效率节能灯具灯具效率是指在正常情况下灯具所发射的光通量与灯具内所有光源发出的光通量的比值，它反映了灯具对光的利用效率。为了充分利用光源所发出的光，应优先选用效率高的灯具。
我们住宅中常用的灯具根据配光方式的不同可分为直接型、半直接型、漫射型、半间接型、间接型五种，其中直接型灯具效率最高，间接型灯具效率最低，因此在满足眩光限制的前提下，应优先选用直接型灯具。
一般情况下，室内灯具效率不宜低于70%，室外灯具效率不宜低于55%。根据使用场所不同，应采用控光合理的灯 具。另外，为了对照明产生的热量加以利用，可采用照明与空调一体化灯具。
推广电子镇流器住宅中常用的荧光灯是气体放电灯，气体放电灯是弧光放电，不能单独在电路里工作，必须与镇流器串联。目前市场上的镇流器有电子和电感两种，电子镇流器与电感镇流器相比，具有启动电压小、噪声小、温升低、重量轻、无频闪等优点，它比电感镇流器节电10%以上，自身功耗降低50%~75%，综合电输入功率降低18%~23%，节电效益显著，宜大力推广。
实施照明控制可调控的照明可以适应多种不同的活动需要，实现照明节能。正常使用中，应该合理选择照明控制方式，根据天然光的照度变化安排电气照明点亮的范围，并且根据照明使用特点，对灯光加以分区控制和适当增加照明开关点。住宅区公共场所照明和室外照明，可采用集中控制遥控管理的方式或采用自动控光装置。
充分利用自然光人工照明是对自然照明的补充，充分利用自然光，本身就可以达到节能的目的。目前，有些建筑利用各种集光装置进行采光，如反射镜、光导纤维、光导管等，这些装置使不具备直接自然采光条件的空间也能享受到自然光照明。当然，上述举措很少应用于住宅，作为节能型健康住宅，我们要做的就是保障足够的开窗面积和充分的直接自然采光。
1-3光污染
随着现代都市的发展，出现了一种新的污染——光污染。光污染是指过量的光辐射、紫外线辐射和红外线辐射，它会对人体健康，人类生活和工作环境造成不良影响，是现代城市的环境公害之一。
目前常见的光污染主要有以下三种：
眩光避免眩光干扰
眩光是指在视野内有光亮度范围不适宜，在空间或时间上存在着极端的光亮度对比，以至引起不舒服或降低可见度的视觉现象。
如果居室内灯、灯具或其它区域的亮度比一般环境的亮度高得多，人们就会感受到眩光，用通俗的话说，就是刺眼。人眼不能直视太阳，不能长时间注视高亮度的光源，是因为眩光会产生不舒适感，严重的还会损害视觉，所以必须加以避免。
眩光是由灯或灯具过高的亮度直接进入视野造成的，眩光效应的严重程度取决于光源的亮度和大小、光源在视野内的位置、观察者的视线方向、照度水平和房间表面的反射比等诸多因素，其中光源的亮度是最主要的。因此，限制眩光要从源头做起，要尽量选用功率较小的光源，若有必要选择大功率光源，宜采取间接照明方式。
日光适量的阳光照射对人体健康是有好处的，但过量的光辐射却会损害人们的健康。
日光中紫外线的过度照射，会引起日光性皮炎，使身体暴露部位红肿、起水疱，患部有灼热、刺痒或疼痛感；病情严重时，可伴随身体不适、发烧、恶心及心跳加速等症状；长期日晒过量会造成慢性损害、诱发皮肤癌。因此，为健康着想，应控制日晒量、防止日光污染。
灯光近几年，国内各大城市兴起了夜景照明，到了晚上，城市一片灯火通明，霓虹灯闪烁夺目，泛光灯亮如白昼，连树木也被打上了五颜六色的灯光。一些住宅小区为了跟上“形势“，也搞起了夜景照明，大功率泛光灯打在外墙上，灯光入户，使人夜晚难以入睡，扰乱了人体正常的生物钟，致使白天工作效率低下，影响了身体健康。除人以外，过度的人工照明还会影响动、植物的生长、繁衍，破坏城市生态。因此，对夜景照明要持谨慎态度。
由此可见，光污染会对人体健康造成许多不利影响，应该积极加以预防。
首先，应从建筑材料上杜绝污染源。住宅区内应尽量不用反光、反热性强的建筑材料，以免产生二次光源。
其次，在光污染已经比较严重的地区，可以设置屏障，如广栽树木，树木可以减少光污染的强度，从而减少对人体的影响和危害。
另外，有效利用过量的光辐射，将之转化为可利用能源，是一种值得提倡的更积极的做法。如太阳能的收集和利用。现在，许多新建小区都安装了太阳能集热装置，为居民提供生活热水，节能效果非常好。
目前，我国尚未对光污染立法。随着社会发展，需要制定有效的法律来改善现代化都市的光污染情况。譬如，对反射光、热的建筑材料的使用加以限制，对光污染严重的地区提出具体的改善要求等等，这样才能有效保障人们的身 心健康。
白炽灯色温是2700K
荧光灯色温有2700K、3000K、3200K、3500K、4000K、4200K、6500K
不同的荧光灯厂商生产的荧光灯色温不太一样，3000K~4200K的荧光灯一种品牌一般有两种色温，6500K、2700K的大部分品牌都有。
灯具“光健康”
现代家居装饰中，人们往往在灯具的选择上，特别注重灯光效果、美观和节能，而对于灯光的照明方式和灯具带来的健康方面问题不关心。
家里灯光用得好不好，其核心是一个“光健康”的问题。所谓“光健康”，首先是照明必须满足场所的功能性要求，就是消费者常说的亮不亮、美不美的问题；其次是照明必须满足人们的心理要求，如色温、亮度对人情绪的影响，以及光影是否和谐。不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。明亮的光线可以改变大脑的内部时钟，控制睡眠。长时间在灯光下工作，会降低人体对钙的吸收，强烈的光波还会使不正常的细胞增加，正常细胞死亡。
在满足功能性的要求方面，光源质量的好坏对照明的影响很大。优质的光源可以达到和日光同样的效果，而劣质光源不仅会扭曲视觉效果，而且长时间受劣质光源照射，眼睛很容易疲劳。如果灯光亮度不均衡，比如窗口或其他区域的亮度比室内亮度高得多，人们就会感到眩光，使人很不舒服，严重的还会损害视觉功能。
那么如何挑选优质灯具呢？一个质量好的灯，不仅经久耐用，而且在环保方面符合国家有关标准，能让消费者放心使用。首先应该到有信誉的建材商店或超市，买正规包装的产品。接下来，就是辨别灯色，将灯点亮后用手掌靠近，一般节能灯不烫手，如果掌心还是原来红润的颜色就是合格的灯，如果掌心变得青涩灰暗，就是不合格的灯。好的灯具不仅节能，而且光色健康，让人舒适，保护视力。而劣质灯到晚上看东西时就像蒙上了一层雾。现在市场上不少正规品牌的灯具生产企业，其生产能力和水平已被认可，产品信誉度高，质量有保证，可以放心购买。
水立方艺术灯
艺术灯光景观在水立方照明中，夜晚的水立方将被最大程度展现它的玲珑剔透，恬淡迷人的特征。水立方国家游泳中心介绍：　国家游泳中心“水立方”水立方总建筑面积六万五千至八万平方米，与中轴线另一侧的国家体育场遥相呼应、相得益彰  水立方艺术灯光景观，以和谐的面貌把主场区的气氛推向高潮。其功能完全满足二00八年奥运会游泳、跳水、花样游泳、水球等赛事要求，可容纳座席一万七千个，且易于赛后运营。赛后它将成为北京最大的、具有国际先进水平的多功能游泳、运动、健身、休闲中心，成为奥林匹克运动留给北京的宝贵遗产和北京城市建设的新亮
设计说明项目设计：在水立方照明中，夜晚的水立方将被最大程度展现它的玲珑剔透，恬淡迷人的特征。将延续其水“可变”的特质，通过灯光赋予它一种海水波澜般的动感照明效果可模拟起伏而波光粼粼的水面，也可通过模拟光在水中的折射、透射和反射，模拟水下光感，需从视觉上达到一定的进深感、体积感和浑然一体感。水波及其带来的光的变幻为必备主题。配合不同庆典事件的场合、季节转换及现场互动要求，“水立方”可呈现出不同的“表情”--不同的亮度、不同的颜色。在夜晚，这个湛蓝色的水分子建筑会与东面“阳刚”的国家体育场“鸟巢”交相呼应。
秦岭隧道照明
秦岭终南山公路隧道是我国交通规划网内蒙古包头至广州茂名高速公路的控制性工程，也是陕西省公路主骨架西安至安康高速公路的“咽喉工程”。隧道采用双洞四车道，设计时速80km，全长18.02km，在山岭公路隧道中长度居世界第二，总建设规模世界第一，是我国目前已建成的最长公路隧道。该隧道已于2007年1月20日正式通车。
设计说明
为保证向隧道内照明等一级负荷可靠供电，工程中于隧道南口设有110kV变电所一座。110kV变电所高压侧采用两路电源进线、两台变压器同时运行的方式，10kV侧采用单母线分段接线。
隧道内设置13座10/0.4kV箱式变电站向照明等负荷供电。每座箱式变电站设两台变压器，高压侧为单母线接线，低压为单母线分段接线。正常情况下，两台配电变压器同时运行;当一台变压器检修或故障时，由另一台变压器向所有一级负荷供电。每座箱式变电站的两路电源分  秦岭隧道照明别引自南口110kV变电站10kV不同母线段。
出于安全考虑，箱式变电站设于车行横通道的支洞内;箱式变电站的两路10kV电源分别敷设于东、西线隧道;照明配电电缆沿隧道两侧桥架敷设;供配电线缆根据敷设方式采取相应的防火措施。
设计观念
设计观念和设计手法的革新
对照明质量的全面理解与照明新技术的涌现促成了设计观念和手法的革新。
以人为本，个性化的设计——普及照明调控，关怀个人对光的不同需求，追求个性化的照明风格；
注重光色的选择，用光营造情调和氛围，满足人们心理上和精神上的追求；
非均匀照明，动态照明，在需要光的时间，把适量的光送到需要的地点；
室内、室外照明手法的互补和交叉；
舞台照明手法的应用——彩色灯光、动感照明、刻画重点、隐蔽  照明设计光源。
照明设计师与建筑师之间的沟通与合作日趋密切
优秀的照明设计照明概念一定要及早进入建筑方案，融入建筑设计和室内设计，使“光”成为建筑和室内外空间设计的有机组成部分，支持并演现建筑和室内设计的创意，实现用户的期望和要求。为此，照明设计师与业主、用户、建筑师、规划师之间的沟通与合作非常重要，这种合作日趋密切。
未来展望
(一)“光”作为设计要素之一，将走进建筑设计、城市规划，室内照明将溶入建筑师和规划师的脑海.
(二)随着经济发展，生活提高，技术进步，照明将以人文思想作为设计理念；丰富的照明手段将创造新颖的照明方式；人们的身心和视力健康将因优良的照明而获益。
(三)有志于照明事业的建筑专业年青人将走进建筑环境照明的设计队伍，加快我国照明设计专业化的进程，最终实现照明设计的职业化，规范化。
(四)照明设计中大量使用LED等新技术，新产品。将极大的缓解夜间城市照明；工业照明；民用照明用电量。节约公共开支还低碳环保，符合国内节能减排的政策。
未来设计理论
LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路，目前有两种最新的设计理念。 
1.情景照明：是2008年由飞利浦提出的情景照明，以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点，旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境，去烘托场景效果，使人感觉到有场景氛围。 
2.情调照明：是2009年由凯西欧提出的情调照明，以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点，从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同，情调照明是动态的，可以满足人的精神需求的照明方式，使人感到有情调;而情景照明是静态的，它只能强调场景光照的需求，而不能表达人的情绪，从某种意义上说，情调照明涵盖情景照明。
情调照明包含四个方面：一是环保节能，二是健康，三是智能化，四是人性化。
目前面临的困难
经过LED照明的不断发展，所带动的将是人们对于LED照明理念的不断升级，因此，关于LED照明灯饰的设计也将面临着严峻的挑战，就目前来说，LED照明灯饰设计主要面临着的难题有：
一、节能化　
LED组成材料表明，由于LED是冷光源，半导体照明各人对环境没有稠浊，与白炽灯、荧光灯相比，节电效力没关系来到70%以上。在同样亮度下，耗电量仅为减色白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2.假若用LED灯具代替我们现有照明灯具的50%,每年我国节俭的电量就相称于一个三峡电站发电量的总和，其节能效益卓殊可观。
二、硬朗化
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动，没有频闪；没有红外和紫外的成分，没有辐射稠浊，显色性高并且十全很强的发光偏向性；调光性能好，色温变革时不会活命视觉流弊；冷光源发热量低，没关系平安触摸；这些都是传统的白炽灯和光管达不到的。它既能供应令人镇静的光照空间，又能很好地写意人的徒理硬朗需要，是保障视力并且环保的硬朗光源。
三、艺术化
LED照明灯饰设计的艺术化，在于LED外形的设计是否美观，可是就目前来说，LED灯饰的外形美观还不是很成熟，美观度还不够，形状变化形势较少，比较固定化。
四、人性化 
目前的LED灯饰只能说正在向更人性化方向发展，但是还远远不够人性化，满足不了消费者。[2]