标题：抽湿机
常见种类
常规调温型抽湿机是制冷、制热、抽湿为一体的机型，属于成熟产品。行业专用抽湿机是专门用于某一类空间或针对某一特殊物品抽湿的机型，比如烟草库专用抽湿机。一般抽湿采用通风、冷冻抽湿或吸湿剂（如氯化锂、氯化钙）吸湿，但通风抽湿受室外环境的直接限制，只有在室外空气湿度能满足要求时才能适用；吸湿剂吸湿能力有限，且有腐蚀性，一般也只适用于抽湿要求较低的场合，且抽湿手段已显著落后。因此这些场合一般采用机械冷冻抽湿机，其受外界环境影响小、抽湿能力又强。同时，该机型还要充分考虑烟草库的特殊要求，比如烟草库内杀虫剂烟及焦油含量高、空气含尘量高等因素进行添加特殊设置或表面处理。转轮抽湿机在抽湿机内部，抽湿转轮密封系统分割为处理区域和再生区域，抽湿转轮以每小时8-12转的速度缓慢旋  上海奥泰抽湿机转，以保证整个抽湿工作为一个连续的过程。当处理的潮湿空气（称处理空气）进入转轮270o扇形的处理区域时，空气中水分子被转轮内的吸湿剂吸收，水蒸气同时发生相变，释放出潜热；而处理空气区域的转轮因吸收了一定的水分而趋向饱和；这时，处理空气因自身的水分的减少和潜热的释放变成干的、热的空气；并通过处理风机将干风送出。同时在再生区域，另一路空气先经过再生加热器后，变成高温空气（一般为100-140oC）并穿过吸湿后的转轮，使转轮中已吸附的水分蒸发，从而恢复了转轮的抽湿能力；同时，再生空气因蒸发了转轮的水分而变成湿空气；之后，再通过再生风机将湿空气排到室外。恒温恒湿抽湿机是以高科技的测控技术与现代加湿、抽湿、制冷、加热空气净化的先进手段相结合，实现室内环境恒温恒湿的目的。恒温恒湿机具有自动加热、制冷、加湿、抽湿空气净化、增补新风的功能，分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。管道抽湿机管道抽湿机用蒸发器来给空气降温除湿，并回收系统的冷凝热，弥补空气中因为冷却抽湿时散失的热量，是一种高效节能的除湿方式，它是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和抽湿以满足室内温湿度要求的管道式调温调湿方法及其设备，管道抽湿系统主要由降温抽湿模式，调温抽湿模式，升温抽湿模式，制热模式，自动除霜组成。
市场状况
抽湿机的品牌目前国内市场上的抽湿机品牌主要以进口品牌或合资品牌为主，比如普林艾尔、川井、森井、德业、正岛、活仕、通用等品牌；国产品牌有上海奥泰、尚朋堂、格力、美的等。抽湿机的价格抽湿机属于价格昂贵的小家电产品，一般进口品牌或合资品牌的零售价都在3000元以上，国产品牌的价格则在1500元左右的最多，比如尚朋堂有一款体积很小的零售价只有648元。很明显，进口品牌或合资品牌走高档市场，国产品牌上海奥泰走中低档市场。抽湿机的消费群体商用类：实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电房、银行、物资储备、食品及农作物仓库等场所。
私人家庭类：富裕家庭、追求高质量生活的人、海归人士及特殊需要的人。
分类
按使用功能分，可分为：一般型、降温型、调温型、多功能型。 
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿，由再热器加热升温，降低相对湿度，制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走，其出风温度不能调节，只用于升温除湿的除湿机。 
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走，只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，可用于降温除湿的除湿机。 
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走，剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，其出风温度能进行调节的除湿机。 
多功能型除湿机是指集升温除湿（一般型）、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机，在无室外机（风冷）或冷却水（水冷）时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。 
按有无带风机分，可分为：常规除湿机、风道式除湿机。 
按结构形式分，可分为：整体式、分体式、整体移动式。 
按适用温度范围分，可分为：A型（普通型18 ~ 38℃）、B型（低温型5 ~ 38℃）。 
按送回风方式分，可分为：前回前送带风帽型、后回上送型等。 
按控制形式分，可分为：自动型和非自动型等。 
按特殊使用情况分，还有全新风型、防爆型等
前景分析
抽湿机作为一个某些场所必用品和提高人类生活质量不可缺少的产品，其市场前景是非常大的。科研报告指出，人体对生存环境的湿度有很高的要求，相对湿度以60-70%为好，冬季最好不能低于50%，夏季不能大于80%。如果湿度过大，极易导致：1、衣服皮革受潮发霉；2、粮食药品烟草变质；3、电器及精密仪器受潮受损；4、墙壁地板出现水渍，导致文件，装饰及收藏品受潮发霉；5、春季细菌滋生，易诱发呼吸道疾病、风湿病；夏季人体散热困难，增加中暑的机会；冬季会加速热的传导，使人倍觉寒冷。可见降低湿度，不仅为仓储部门所关注，对居家过日子的老百姓也很需要。
1、 抽湿机的使用范围广，市场容量大。抽湿机广泛应用于实验室、计算机室、计量室、图书室、档案室、办公室、仪器仪表房、医院、配电房、银行、物资储备、食品及农作物仓库等场所，使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。随着科学技术的发展，人类对这些特殊场所的环境要求越来越高，特别是对场所湿度越来越有更高的要求。
2、 家庭使用抽湿机的频率越来越高。以前抽湿机大都用在特殊公共场所，现在抽湿机已经进入寻常百姓人家，普通私人家庭越来越青睐它。
3、 随着人们生活水平的提高和人们对健康意识的逐渐重视，人们越来越来关心自己的身心健康，所以人们对自身健康有帮助的产品比较欢迎，也舍得花钱购买。
1、 我国使用抽湿机的区域大。据统计我国夏季湿度超过70%的省市就达24个（具体见下表）。因此，在国内抽湿机的市场容量应该很大。
太原/81% 大连/80% 青岛/82% 上海/80% 合肥/82% 武汉/80% 
呼和浩特64% 南昌/79% 长春/75% 南京/81% 福州/76% 长沙/83% 
沈阳/79% 济南/75% 哈尔滨/72% 杭州/79% 郑州/84% 广州/83% 
海口/82% 桂林/79% 成都/84% 重庆/78% 贵阳/74% 乌鲁木齐/45% 
拉萨/64% 西安/77% 兰州/61% 西宁/74% 银川/69%
发展瓶颈
1、 价格昂贵，国内普通家庭消费者买不起。
一台抽湿机产品最便宜的也要在千元以上，大都在3000元以上，这个价格对国内消费者来说即使产品再好，也只能持观望的态度，这种需求转换不成实际消费。因此，价格昂贵成了限制一般消费者购买抽湿机的最大障碍。
2、 消费者对抽湿机不了解。
据对广州等发达城市所做的调查，各大商场光临抽湿机的顾客较多，大都是来询问抽湿机的有关问题，然而很少有人购买。此外，通过对消费者的咨询，多数消费者对抽湿机听说过但不了解，对他们的功能价格持观望态度。
3、 抽湿机销售的季节行很强，厂家在终端投入不多。
抽湿机产品的销售季节性特别强，一般在春夏季是最旺的季节，一般厂家都是在这个阶段在终端做较大的投入，包括导购员、终端出样等，但到秋冬季进入销售淡季，好多厂家都出样一两款还没货，甚至撤柜。这样一来，消费者对抽湿机的了解机会很少，当到了有需求的时候一下子花那么多钱买一个自己不熟悉的产品，消费者肯定有顾虑。
推广思路
1、在推广上要注重消费者引导
根据目前抽湿机的市场状况，可以看出抽湿机行业目前在国内还处于成长期，在推广方方面更要注重消费者引导。限制抽湿机产品在国内发展的因素除了国内消费水平有限外，更重要的一个原因是国内消费者对于抽湿机缺乏基本认识，有很多消费者甚至没有听说过和见过，这就需要我们在抽湿机的推广上注重消费者引导。我们在引导消费者的时候，需要立足于消费者对健康的关注和对更高品质生活的追求这两个基本的情感价值点，通过公关软文、行业专家论坛等多种灵活的方式来强化消费者的诉求点，在消费者的心目中树立领导品牌形象。还可以通过大型的公益活动如关爱家人的健康，尤其是老人和孩子的健康等来提高品牌形象，通过软文强化抽湿可以让家里老人有更好的生活环境，避免风湿性关节炎，家里小孩有更好成长环境，甚至对于家庭主妇，还可以有美容的作用，避免体内湿气大，脸上长痘痘等辅助效果。
2、做好产品概念和卖点的提炼
一个产品诞生到市场上，只有独特的产品概念和卖点，才能引起消费者的注意，特别在家电产品高度同  上海奥泰抽湿机质化的今天，更应该如此。也就是说给消费者一个让他买你的产品而不是别人产品的理由或者你的产品比别人的产品给他多带来那些利益点。如森井宣传自己的产品是环保的，称环保抽湿机；尚朋堂宣传自己的产品是抗潮的，称抗潮抽湿机等等。这样有了一个主推方向后，然后再加以包装后向消费者推广。笔者认为，一个产品特别新产品必须要有一个主推概念，然后对该概念适当炒作和包装，这个概念可以通过全体人员进行头脑风暴法产生。比如抽湿机可以推出健康抽湿机，为什么是健康呢？因为抽湿机光把空气湿度抽干还不行，空气潮湿后容易滋生细菌，虽然抽干后不容易滋生细菌，但前期滋生的细菌还存在，这就需要把空气抽干后还要处理这些危害人类健康的细菌，怎么除这些细菌？我们可以在产品上附加一个紫外线消毒等消毒装置，成本不高但可以给产品带来很大的附加价值。这样健康成为我们抽湿机的一个概念和推广方向，增加的紫外线消毒又是一个独特的卖点。当然，还可以根据市场调研来增加比如负离子、能自动检测室内空气湿度并开关机的电脑抽湿机等等。
3、做好新品的宣传单张和软文推广
新品的宣传单张一定要突出新品的特点和独特卖点，同时，考虑到国内消费者对抽湿机的不了解，可以另做一个单页，上面宣传抽湿机的知识，主要包括消费者迷惑的“怎么根据房间大小选购”及“空调不能代替抽湿机的理由”等知识。比如在推广健康抽湿机时，可以重点宣传空气抽干后还要消毒杀菌的重要性，抽干室内空气只是向健康生活靠近了一步，只有杀菌消毒后才完全迈进健康生活的环境。还要突出品牌实力，突出做行业领导品牌的信心。软文主要起到传播品牌的作用，可以采用软文和老总采访稿等形式让业内人士、代理商知道该品牌，了解该品牌的实力和做世界一流抽湿机的壮志，进而对该品牌产生兴趣。
4、做好新品上市的促销策划
有了产品的概念和卖点，做了漂亮的产品单张后，新品的促销上市就是关键了。市场上较常见的实效促销有新品免费体验活动、新品免费赠礼活动、新品抽奖活动等。笔者比较赞同或者欣赏新品免费体验活动，因为这种方式对消费者、厂家来说是一个互动的过程，通过消费者的亲身体会和感受，他会记住该产品的特点或概念。比如在明年南方梅雨季节，开展一次“空气抽湿大普查，送健康”为主题的促销活动，在活动期间可以赠送检测空气湿度的表，给有风湿等疾病的家庭购买优惠（凭相关证明）等公益性促销活动，以提高品牌的知名度和美誉度。
开发建议
家用抽湿机属于季节性很强的产品，人们一旦用完后有可能几个月或半年后不使用。这样的话，人们怎么收藏它（在不用它时），特别对装修豪华、有生活品味家庭的人士来说更重要。目前市场上的抽湿机外观都比较单一，也比较大众。因次，可以考虑把抽湿机的外观设计得更漂亮些或者在此基础上添加其他功能用途，或者设计得与家具风格一致，融入整体家庭装修。抽湿机的除霜原理当在温度比较低的环境中使用压缩机式抽湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起抽湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式抽湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态.
这时抽湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝（热交换系统的一部分）来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果.
这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式抽湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式抽湿机除湿效果不理想.
若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式抽湿机.转轮抽湿机的工作原理1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸，经由成型机制成蜂巢状转轮后，再涂布硅胶于陶  抽湿机瓷纤维之间而得，因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用，而非化学作用，因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式抽湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上，然后在转轮再生区，将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化，至交流式热交换器入口处，形成高温高湿的空气，接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时，由于露点差异而成凝结水排出。
维护保养
抽湿机属于季节性使用的产品，若日常使用得当，除能发挥抽湿机最大的功效外，还能减少故障发生率，延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养抽湿机的几点方法。 
1、正确调节抽湿机的设定湿度：使用者调节抽湿机的设定湿度时，应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下，房间相对湿度在60%RH左右，人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低，除会使人感觉到干燥外，由于室内、外湿度差别较大，湿气扩善较快，致使压缩机频繁的开机和停机，缩短了抽湿机的使用寿命，也消耗较多能源。 
2、定期对抽湿机进行清洁：定期拆下去湿机的过滤网进行清洁，可以有效提高除湿机的除尘效果，改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片，可有效提高其换热系数和换热效率，提高去湿机的工作效率。 3、定期让专业人员检查抽湿机：去湿机经过长期的使用后，机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化，严重的会对机组和人体造成伤害，定期让专业人员对抽湿机的电路进行检查，更换老化的元件，补充制冷剂，能防止元件老化对机器和人体产生危害，并能使抽湿机保持在良好的工作状态。 
4、长期不使用抽湿机，应做好保护措施：冬季或出外等长期不使用除湿机时，应用防护罩罩着去湿机机，避免其日晒雨淋、灰尘沉积，造成日后清洗和维护的困难
注意事项
A、 冷凝器应该时常清洗，保持干净。抽湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。所以抽湿机最佳使用温度范围为5℃～38℃,微电脑控制型抽湿机因有自动除霜功能，使用温度范围可至5℃～40℃。空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%～60%之范围。使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。抽湿机内储水量过满，为免溢出污湿地面，必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。
B、 抽湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因抽湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可；用清洁剂清洗更好，洗掉灰尘后用水冲干净，阴干后装回机体内。清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可；避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
如何选择
1．按使用地区气候条件 常见气候不外乎以下几种：（1）高温高湿——夏季中的闷热天气；（2）高温低湿——北方气候干旱燥热季节；（3）低温高湿——南方的阴雨季节；（4）低温低湿——通常指北方寒冷天气。而通常需要除湿的气候主要为（1）和（3），对高温高湿地区，推荐使用空调器，通过制冷模式在除湿过程中将温度也降下来；对低温高湿地区，推荐使用带独立除湿模式的空调器或者除湿器。 　
2．按使用场合 对于人居环境，选用空调器除湿应该比较经济，由于最适宜人的空气湿度在60~70%，这个湿度对空调器而言，比较容易实现。除湿器的噪声比空调器要大，特别是大功率除湿器，所以在人居场合首选空调器除湿。 
3．按使用对象 对工业产品中光学镜头、磁记录材料（包括光盘）、影像胶片、电子信息媒体、电子原器件、仪器、仪表、粉末材料、纸张、木材、丝绸、皮革、烟草、食品、茶叶、粮食等需要严格控制湿度的物品，采用专用除湿器效果比较明显，推荐使用除湿器除湿。
节能技巧
尽可能地把电器放在通风的位置，有待机状态的电器如彩电等，应尽量使其通电处于待机状态，其内部零件就会散发热量，驱散机体内的潮气,防爆除湿机，防止内部元件损坏。另外，房间居于低层，湿气比较大的居民，最好可以考虑选购一台除湿机来改善空气湿度。若发现电器有不正常现象，应立刻关闭电源，及时请专业人员修理。在这样的天气，市民可适当在室内放些吸湿性物质，也可使用除湿机或开启空调机。一旦出现晴好天气，一定要注意家中被褥和枕头多晾晒，保持衣物干燥。根据居住情况以及除湿机的除湿能力来选择，就是据除我们要求除湿的区域面积、层高、现在湿度、空气流通程度，客厅、卧室、书房，大概常用的使用面积有多大就应该选择湿机的适用面积以及除湿量来决定选择除湿机。根据空间的实际应用适用性来选择。除湿机是要固定安装还是方便移动。这是考虑到不同区域对空气湿度的要求不同来选择。一些比较潮湿的地方，可以安装固定除湿机，这样比较节省空间。除湿机配合冷冻进行除湿，两者相比较的话，后者比前者总耗电可节约20-30%。如果用户具备供应蒸汽的条件，则这种方式的节能效果将更为显著。
故障处理
除湿机常见故障现象　(1)、漏:指除湿机制冷剂泄漏；除湿机电气（线路、机体）绝缘破损引起的漏电等。 (2)、堵:指制除湿机冷系统的脏堵与冰堵；除湿机空气过滤器堵塞；除湿机进风口、除湿机出风口被障碍物堵塞等。(3)、断:指电气线路断线；熔断器熔断；由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开；由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。 (4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。 (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。 (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、除湿机风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。