标题：地暖安装
安装前注意事项
一，选择地暖材料 选择地暖材料可谓是一个较大的工程，如何才能正常选择到性价比高，质量可靠稳定的地暖材料呢？首先选材很关键字，比如：水管、温度控制仪、地暖锅炉。等等选择这些应当大品牌。售后和服务都要好的品牌。二、成本投入 各个地暖设备要综合算一下投入成本，和安装成本。一般地暖公司都会有个地暖安装报价单。用户可以参考一下，是否选择该公司。三、技术 在用户已经确定安装之后，用户应当在最短时间给技术人员还有水电师傅进行并肩安装工作。要做到合理有效的搭配工作，才能对地暖安装正常。
碳晶地暖
·碳晶地暖分模块化和非模块化2种产品，非模块化安装同上发热电缆所述，模块化安装如下：
1、找平、清理地面。
2、按照设计图铺设，如拼版一般。
3、接线连接，并密封。
4、预留温控器电路接口。　·地板等地面装饰材料
5、安装温控器。
质量验收
地暖装置质量查验的作业履行时刻，通常应当分为内部查验和现场监理查验两个有些完结。查验质量的作业内容分为：主控项目和通常项目。
主控项目包含：
1、地面下敷设的盘管埋地有些不该有接头。
2、盘管荫蔽前的水压实验。
3、加热盘管的曲折状况。
通常项目包含：
1、分集水器。
2、加热盘管管径、距离和长度应契合描绘需求。距离误差不大于+10mm。
3、防潮层、防水层、绝热层及伸缩缝应契合描绘需求。
4、填充层强度标号应契合描绘需求。
内部查验时刻，在地暖作业班组分批完结室内分、集水器以下有些(保温层、反射层、盘管层、边墙保温层、胀大缝、伸缩缝、护套软管、防水胶套、防龟裂铁丝网等)作业后开端。地暖公司内部质检人员应对所完结的作业面进行严厉、详尽、认真的查看、查验。发现问题及时整改。待内部查验合格后，方可报请监理(建造单位)项目专业技能人员查验。遇有描绘变更的项目有必要在图纸会审时刻完结提早签证。
现场监理查验时刻，在地暖施工和土建施工垫层结束并经水压实验合格后开端。由建造单位项目专业技能负责人会同或托付监理工程师完结。本时刻是对地暖作业和土建作业成果的一起查验。也是关系到地暖质量最重要的时刻。
实践操作的进程中，由于总工期的需求和土建作业的方案组织，往往时刻比拟严重。填充层施工前的地暖制品维护作业和浇注填充层时的合作作业都需要地暖公司认真负责。
关于主控项目需求的有些，有必要严厉执行。这也是确保地暖质量的第一道关口。地暖管道的不破损、不渗漏是重中之重。加热管道的曲折既要确保按图施工曲折到位，又要确保管道的曲折半径在答应范围内，不能由于施工人员对塑性管道性能不知道强力曲折使管道受伤。
通常项意图需求有些相同重要，描绘作业的成果体现在结尾的采暖时刻，可是管道的距离布设与填充层作业是工程合格竣工有必要的条件。
装置查验质量查验应当联系现场实践状况，定人定岗定责实时监控，亲近土建与监理单位合作完结分批次进行，既确保地暖制品的安全又要确保土建施工的作业进展。
压力实验的进行应当亲近注意气候改变状况，须联系现场施工环境温度进行，若是改变过大，必定作好吹水和防冻办法。
进程查验时刻有必要作好具体记载，清晰作业时刻、作业人员、作业面、作业成果
电缆安装程序
·安装电地热式地暖前，要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。  电地暖1在地面上铺设的绝热材料，边角保温。
2在绝热材料上铺一层反射铝箔，可起到反射热量的作用。
3在反射铝箔层上铺一层金属网，目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。
4根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上，并每隔250mm作一次绑扎，热电缆不能交叉重叠。
5之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆，（混凝土厚度20mm-30mm左右），最后再铺设地砖等地面装饰材料。
安装架空木地板时，先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆，最后铺上木地板即可。
专用温控器最后安装。
干式地暖安装
品种干式地暖是相对现有湿式地暖结构不需要豆石水泥回填的新型地暖方式。包括铝膜型、铝板型、蘑菇型、远红外型等品种。安装为了解决传统湿式地暖安装法施工难度大、施工工期长、安装  干式地暖安装完毕后维护困难的问题，干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道，而是采用特制的干式地暖模块或塑料模板，将管道卡在模板的管槽中，铺设非常方便。而地板则直接铺设在干式模块或模板表面，通过模块铝板导热层或模板抹灰层将热水热量均衡传到地板，实现快速的地板采暖。相当于安装在地面上的暖气片，尤其适合南方高湿度地区安装使用。市场干式地暖安装在南方地区很受欢迎，在同等配置下，价格比湿式地暖略高10%左右，但可以让业主节省4-5公分的层高和长期的使用费用。干式地暖分地板区和地砖区两种模块，地砖区干式地暖模块安装在地砖、大理石等地面材料下，因模块抗压强度很高，可以节省豆石回填层，降低地砖区地暖的层高。地砖区干式地暖模块通常安装用在卫生间、厨房间、餐客厅等铺贴瓷砖的场合，也可以安装在房间，表面抹灰后铺设地板，这样地暖成本低层高也低。干式地暖自2005年起步，经过大量的安装实践，到2011年已经很成熟。在南方地区占有率相对较高，北方地区安装数量因受交房方式和价格等原因，数量相对湿式很少。优点干式地暖相对于湿式地暖安装工艺，干式模板安装具有以下优点： 
1.采用该模块铺设的地暖系统，在使用中万一管路有破损，可以很方便的对管路进行维修； 
2.无需管卡，扎带及钢网的施工步骤，大大简化了施工难度，同时由于无需水泥养护期，施工进度也从1周缩短到2天； 
3.模块和管材均属塑料，热胀冷缩系数相近，解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题； 
4.由于省去了水泥豆石层，同时龙骨层和地暖层同处一个平面，整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层)，减少了对有效层高的占用。相比之下，如果湿式安装，同时要铺设龙骨的话，水泥豆石层一般为10公分，上面再铺龙骨3公分，总共需要占用13公分左右的高度； 
5. 干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设，可直接在模块上铺设木质地板装饰层，并适用于铺设蓄热体(如保温砂)； 
6.可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块，达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外线的远红外地暖发射布和磁场颗粒； 
7.模块本身就是塑料轻体材料，又无需水泥和豆石整平层，节省了材料、运输费用和人工费用，并减少了楼层负荷。
地暖施工前准备
第一、地暖设计图纸及其他技术文件应准备齐全。　　第二、经甲方认可的设计方案 ,与装修方进行技术交底。　　第三、确定专业的地暖安装公司，确保施工质量。地暖缺点：1、地暖的缺点一：现场拼装，随机性大
地暖属于现场拼装工程，厂家需要把加热管、分水器、保温板、铝箔、卡钉、铁丝网等大大小小的材料运抵工地现场进行拼装。由于现场监管力度和工人素质等条件的差异，导致管间距的疏密，保温板的厚薄，现场随机性大。  地暖水暖施工图
2、地暖的缺点二：热惰性强，温控滞后
在家中做热身运动或饭后，人的体温普遍会上升，此时，要调低室内温度，通常要在四个小时以后才能达到所设定的温度，导致所需舒适温度的时间大大滞后，难以有效、及时地起到温控的作用。
3、地暖的缺点三：一次成型，维修困难
地暖是一种现场拼装，一次成型的，几乎不可维修的隐蔽性的系统工程，一旦加热管漏水，检修起来异常麻烦，无论用何种方式找到漏点，都必然要破坏装饰面层。
地暖安装前准备
1、地暖设计图纸等技术文件应齐全，并已经进行技术交底；　 　　2、协调工作配合流程，避免与其他工种进行交叉施工作业，特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好，避免以后的任何钻孔工作；　 　　3、保证施工现场水电管路施工完毕，厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁，无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等；[1]
湿式地暖安装
湿式地暖安装法是目前水暖型地暖最为成熟的  湿式地暖安装工艺，价格也比较低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部，减少出现局部过热或过冷的情况。
安装注意事项
混凝土填充层施工
混凝土填充层施工注意事项： 　
1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工； 　
2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，单位密切配合； 　
3 、 混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4MPa ； 　
4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土，石子粒径不应大于 10mm ，水泥砂浆体积比不小于 1：3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求，平整度不大于 3mm ；　
5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于 10mm ，当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于 8mm ；上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕，混凝土填充层施工时，应注意保护伸缩缝不被破坏；　
6 、 混凝土填充层施工中， 严禁使用机械振捣设备；施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。地暖 - 10，地面层装修施工注意事项
安装特点
干式地暖是相对现有湿式地暖结构不需要豆石水泥回填的新型地暖方式。采用干式地暖模块（板）铺设，表面可直接铺设地暖地板或地砖等表面饰材。具有不占层高、升温较快、地暖节能、地板舒适、施工方便等优点。
地暖安装要求
地暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求：
1）保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。
2）地面采暖的检验、调试与验收
3）地暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。地面层装修施工注意事项： 　
1 、施工面层时，不得剔、凿、割、钻和钉填充层，不得向填充层内楔入任何物件； 　
2 、面层的施工，必须在填充层达到要求强度后才能进行；　
3 、面层（石材、面砖）在与内外墙、柱等交接处，应留8mm宽伸缩缝（最后以踢脚遮挡）；木地板铺设时，应留≥14mm伸缩缝；　
4 、对于潮湿房间如卫生间，在填充层上部再做一遍防水。初次供暖调试1 、初次供暖（运行调试）必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行；　
2 、初次供暖（运行调试）时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。