标题：覆合锰砂
基本介绍
覆合锰砂(又名复合锰砂)是一种新型除铁锰滤料，全名为“可长期  覆合锰砂使用的人造铁基锰砂”。覆合锰砂是目前世界独一无二的最先进的水处理除铁锰新材料。
覆合锰砂滤料是采用国内优质锰砂矿、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、破碎、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺加工成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。 
覆合锰砂滤料外观黑褐色，近圆形，主要成份是二氧化锰，含量在35%-45%之间。 
采用锰砂滤料处理地下水，工艺简单，操作方便，工程造价低，长效稳定，服务周期在5年以上，易于管理，不填加任何化学药剂即可达到去除水中铁、锰、砷等有害物质的目的，水质完全达到国家饮用水标准，是非常好的地下水处理滤料。 
注：覆合锰砂滤料常用规格有0.4-0.6mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm。特殊规格可根据用户需求另行加工。
覆合锰砂与传统的天然锰砂相比较，具有极大的优越性，从技术上看，使在技术上不宜于使用天然锰砂的虹吸滤池，在使用覆合锰砂后完全可以正常运行；从经济价值看，使用覆合锰砂比天然锰砂更加经济节约，既节约建设投资又节约运行费用。因此覆合锰砂是传统天然锰砂滤料最优秀的换代产品。
类型
覆合锰砂I型主要用于小型滤罐的除铁锰处理，同比二氧化锰含量为35~38%，比之相同含量的天然锰砂具有以下优势：
1、容重轻，使用量更少，节约装填费用和反冲洗用水用电量。覆合锰砂I型的容重为1.56，天然锰砂的容重一般为1.80~2.0.
2、机械强度高，不易破碎和磨损，强度优于一般天然锰砂34倍。国家天然锰砂规范要求磨损率和破碎率之和不能大于3%，覆合锰砂该两项之和仅为0.015%。
3、除铁锰效果稳定，高效。同样污染浓度的情况下，覆合锰砂比天然锰砂要少装填20~30厘米，结合容重，覆合锰砂使用量要节约三分之一。  4、更快的成熟期。 
型 号
一 型
粒径（mm）
0.6～1.2
均匀系数
1.81
孔隙率（%）
40
比重（T/m）
2.60
容重 （T/m）
1.56
磨损率（%）
0.007
破碎率（%）
0.008
除铁服务滤速（m/h）
5～15
除铁锰服务滤速（m/h）
5～10
建议滤层厚度
80cm～100cm
反冲疏松度
30～45%
反冲洗强度（L/S·m）
12～15
适用ph值范围
6.5～8.5
同比二氧化锰含量
35~38%
使用寿命
4年
成熟期
10~30天
适用类型
小型滤罐除铁锰
覆合锰砂Ⅱ型主要用于地下水水厂滤池、滤罐除铁锰过滤，同比二氧化锰含量为40~50%。技术特点：在具有Ⅰ型覆合锰砂优点和提高表面二氧化锰含量的同时，还针对水厂滤池的特点，提高了覆合锰砂在面积较大的滤池滤罐中的抗板结能力。
1、提高表面二氧化锰含量，使覆合锰砂Ⅱ型具有高效的除铁锰能力。表面二氧化锰含量的提高，使用覆合锰砂Ⅱ型在普通无阀滤池的新建、改建中更有效的去除铁锰。（1）、新建滤池，可以按照普通地表水石英砂滤池设计，相同面积、相同污染浓度的水厂滤池，使用覆合锰砂Ⅱ型的滤池比使用天然锰砂的滤池出水量高15%。（2）原来使用石英砂的滤池改造，可以使该滤池不会因为要去除铁锰而降低原有的过滤速度，也无需提高反冲洗强度，节约改造成本，保证产水量。
2、抗板结能力：由于水厂滤池的面积大，造成在反冲洗水的分配和冲洗力度上都不如普通小型除铁锰滤罐均匀，而除铁锰滤料吸附的特点，也使这类滤料比普通石英砂滤料更容易板结，所以提高滤料的抗板结能力是提高滤料使用寿命的重要手段。杰丽牌覆合锰砂Ⅱ型通过提高自身抗板结能力，做到了在正常反冲洗的情况下，使用三年不更换不添加滤料。
型 号
二 型
粒径（mm）
0.6～1.2
均匀系数
1.81
孔隙率（%）
42
比重（T/m）
2.72
容重 （T/m）
1.58
磨损率（%）
0.007
破碎率（%）
0.008
除铁锰服务滤速（m/h）
5～10
建议滤层厚度
100cm
反冲疏松度
30～45%
反冲洗强度（L/S·m）
12～15
适用ph值范围
6.5～8.5
同比二氧化锰含量
40~45%
使用寿命
3年
成熟期
10~30天
适用类型
地下水滤池滤罐除铁锰
覆合锰砂Ⅲ型覆合锰砂Ⅲ型专门针对地表水除锰设计，通过控制覆合制作条件及配方调整，使覆合锰砂Ⅲ型的同比二氧化锰含量最高达到60%左右，使其具有了很强的吸附氧化能力，改变制作工艺，解决现有技术难关，完全适应于地表水（水库水）除锰。
覆合锰砂在地表水（水库水）除锰中的优势：
1、覆合锰砂的同比二氧化锰含量最高达到50%~60%，在用于地表水（水库水）锰超标的处理中，无需滤前加投强氧化剂辅助打开络合物。
2、更好的除铁锰效能，保证滤池在改建时不需降低滤池滤速，不需提高滤层厚度，不影响产水量。除锰效果稳定高效。
3、除浑浊度、悬浮物的能力。一般地表水除锰，需要滤料在具有除锰能力的同时，还具有去除浑浊度悬浮物的能力。覆合锰砂Ⅲ型在这方面达到了和石英砂相同的能力，一料两用，大大节约建设成本和使用费用。
4、机械强度。覆合锰砂Ⅲ型在提高同比二氧化锰含量的同时，保留了前两型强大的机械强度，完全适用于气水反冲的V型滤池。
型 号
Ⅲ 型
粒径（mm）
0.6～1.2
均匀系数
1.80
孔隙率（%）
42
比重（T/m）
2.76
容重 （T/m）
1.60
磨损率（%）
0.005
破碎率（%）
0.006
服务滤速（m/h）
6～12
建议滤层厚度
100~120cm
反冲疏松度
30～40%
反冲洗强度（L/S·m）
12～15
适用ph值范围
6.5～8.5
同比二氧化锰含量
50~60%
使用寿命
3年
成熟期
10～30天
适用类型
地表水除锰
覆合锰砂理化指标
浓度（mg/L）
滤速（米）
滤层厚度（米）
曝气反应时间
（分钟）
反冲洗强度（L/S·㎡）
备注
铁
锰
<1.0
<0.5
12
0.8
10
12
单级过滤
<3.0
<0.5
10
1.0
10
12
单级过滤
<3.0
<1.0
8
1.0
20
12
单级过滤
<3.0
<2.0
5
1.0
20
12
单级过滤
<1.5
<1.5
8
1.0
20
12
单级过滤
<1.5
<2.5
5
1.0
20
12
单级过滤
<4.5
<1.5
5
1.0
30
12
单级过滤
<9.0
无
5
1.0
30
12
单级过滤
无
<4.0
5
1.0
30
12
单级过滤
<9.0
<2.0
8
1.0
30
15
两级过滤
<9.0
2.0~4.0
5
1.2
30
15
两级过滤
覆合锰砂比天然锰砂更加优良的特性如下：
一、覆合锰砂具有更高的除铁锰过滤效果。由于覆合锰砂具有更大的接触氧化能力和吸附容量，可以大大提高滤池的除铁锰效果。天然锰砂对铁锰离子接触氧化能力和吸附能力的大小与其MnO2含量的高低相关。天然锰砂的MnO2含量大多在32~56%之间，品位再高的就比较少。覆合锰砂的接触氧化能力相当于MnO2含量大于90%以上的天然锰砂，吸附容量比天然锰砂高30% 以上。使用覆合锰砂可以大大提高除铁锰滤池的过滤效率。
二、覆合锰砂容重较低，特别适于大中型水厂的虹吸除铁锰滤池。虹吸滤池由于反冲洗水头较低，往往不宜于使用容重较大的天然锰砂，使大中型水厂除铁锰滤池的设计使用受到一定限制。由于覆合锰砂的容重较低，特别适合于使用在虹吸除铁锰滤池中。
三、覆合锰砂具有较快的成熟期。同等条件下比较，比天然锰砂成熟期平均快10天。
四、覆合锰砂具有更长的使用寿命。覆合锰砂在除铁锰滤池中运行时，水中低价铁锰离子先被滤膜吸附，然后被氧化和水解，生成氢氧化物水合分子[Fe(OH)3XH2O] 和[Mn(OH)nXH2O] 形成的活性滤膜，并作为新的催化剂参与接触氧化反应，使活性滤膜有随着使用增厚的趋势，形成了覆合锰砂的自修复特性。据四川省有色冶金研究院(2003)外委字(1282)号分析检测报告的分析，使用一年的覆合锰砂，锰含量增加18.2%，铁含量增加4.8%；使用两年半的锰含量增加了27.3%，铁含量增加14.3%。此特性保证了覆合锰砂可以长期稳定可靠运行。
覆合锰砂现在已经广泛用于各型水厂除铁锰滤池，以及其他各型滤池滤罐，除铁锰效果极佳，获得国家知识产权局授予发明专利权。
覆合锰砂与天然锰砂滤料对比情况如下
覆合锰砂每立方米重量1.52吨; 造价比较（均以n元/吨计算）1.52n元; 容重较小，易于反冲洗，机械强度好，不易结块，水处理效果稳定， 适宜虹吸滤池滤罐的使用
天然锰砂滤料每立方米重量2.2吨; 造价比较（均以n元/吨计算）2.2n元(单位体积滤料，天然锰砂造价高51.3 % ); 容重较大，不易于反冲洗，机械强度差，易结块，影响使用寿命，天然锰砂Mn02含量的差异大和机械强度差造成处理效果和性能不稳定，不适宜虹吸滤池滤罐的使用。
包装及用途
50kg袋装，塑料编织袋，注:MnO2>15就可以消除水中的铁离子。