标题：科勒发电机组
科勒公司简介
  美国最古老的非上市公司之一科勒公司创建于1873年，总部设在美国威斯康星州科勒镇，是美国历史最悠久，规模最大的私人控股公司之一。科勒是全球厨卫浴设备、通用发动机和发电系统、家装内饰制造业及接待场所和高尔夫球场的领导企业。科勒公司全球雇员超过28,000人，在六大洲13个国家共有45家制造工厂、27家分公司，在世界各地均有销售办事处。科勒电力系统科勒于1920年初进入发电设备市场，不久便以为恶劣的生存条件提供可靠的电力而一举成名。今天，科勒电力系统隶属科勒公司全球电力集团，为市场提供成套电力系统设备，包括发电机组、自动转换开关、并机柜、监控设备和为应急电源、常备电源和能源管理等应用配套的附件。科勒电力系统致力服务于应急电源、常备电源、船用电源、住宅和车载电源市场。 
  1928-1934，美国探险家Admiral Byrd科勒发电机组科勒公司于2005年底全资收购法国著名的发电机组制造商-法国西电公司（SDMO Industries），从而在世界发电设备制造领域真正实现了强强联合，也使科勒电力集团成为世界第三大发电机组制造厂商。  
今天，科勒公司已成为世界主要发电机组制造商之一，客户遍布全球140多个国家和地区，在北美洲、亚太地区和欧洲均设立了生产厂。积累近80年的生产经验，科勒公司技术完善而成熟。尤其是作为在发电机组控制系统方面拥有多项专利，是最早将微机处理器用于发电机组控制系统的厂家，科勒公司一直处于发电机组工业的领导地位。
科勒发电机组系列
工业用发电机组柴油发电机组 6-2600KW 
  科勒柴油发电机组产品优势：1.满足各种主力电力应用的多样性
2.优异的电机启动和电压恢复性能
3.满足CA,EPA和UL标准       
气体燃料发电机组 20-800KW
产品优势：1.气体燃料发电机采用充足、经济的替代燃料
2.按低压系统设计，无须昂贵的压缩设备
3.可在5英寸水柱天然气压力下运行 
  气体燃料发电机组商用发电机组气体燃料发电机组6.3-18.3KW
柴油发电机组5-12.5KW船用发电机组柴油发电机组3.5-125KW
汽油发电机组4-16KW车载发电机组柴油发电机组10-20KW
汽油发电机组5-15KW
液化气发电机组10-13KW
科勒柴油发电机组简介
KM单相系列 三相系列简单介绍： 
  KM系列原装进口日本MITSUBISHI 发动机，法国 LEROY SOMER  
或意大利 MECC ALTE 发电机，KOHLER DEC1000 电子控制屏。结构可靠，维修简单，可实现远程报警，起停控制功能。KD系列简单介绍：
  KD系列原装进口美国 JOHN DEERE 发动机，法国 LEROY SOMER  发电机或KOHLER 专利永磁快速响应发电机，KOHLER DEC1000 电子控制屏。可靠的机械性能，杰出的瞬态响应特性以及电机启动能力，可实现远程报警，起停控制功能。KV系列简单介绍： 
  KV系列原装进口瑞典VOLVO发动机，法国 LEROY SOMER  或意大利 MECC ALTE 发电机，KOHLER DEC4000 电子控制屏。电控燃油喷射，低排放，低油耗。机组整体设计紧凑，运行可靠，体积小功率大，大修周期长。控制屏与发动机通过CANbus直接通讯，提供先进的故障诊断，完善的保护和跟踪功能，同时可实现远程监测，控制，通讯功能。REOZM系列简单介绍： 
  REOZM REOZD 系列发动机由日本MITSUBISHI 为科勒公司特殊设计，发电机采用美国MARATHON永磁发电机，严格采用美国军事标准ML-STD705B完成试验，具有超凡的瞬间响应特性及电机启动能力控制屏为能力超强的KOHLER DEC550控制屏，可对机组进行完美的监测与保护，也可实现客户的远程监测与保护，也可实现客户端的远程监测，控制，通讯功能。REOZD系列/KX系列简单介绍：
原装进口MTU奔驰发动机，美国MARATHON或者法国 LEROY SOMER 发电机，KOHLER DEC4000 /DEC550控制屏先进的ADEC电子管理系统和共轴喷射技术，喷射准确，燃烧充分，油耗低，寿命长。永磁发电机的结合保证了电压波形的完美输出，以及杰出的瞬态响应特性以及电机启动能力。控制屏可与ADEC直接通讯，提供先进的故障诊断，完善的保护和跟踪功能，同时可实现远程监测，控制，通讯功能。KZ/KH系列
科勒柴油发电机组的优点
国际标准认证l 产品及服务体系符合ISO9001标准,瞬态性能符合或超过ISO8528-5的要求,产品性能符合甚至优于ANSI，IEEE和NEMA所规定的标准
l 发电机组实验完全按照苛刻的美国军事标准MIL-STD705B：
l 具有80多年专业生产发电机组经验，最早采用微处理器用于发电机组控制系统，发动机为德国MTU，长期服务于国内外低压发电机组l 为美国和中国低压发电机祖领域提供备用和主力发电机组突出的机组性能l 启动迅速：接到启动信号，10秒内达到额定值，并投入供电. 
l 高低温启动性能:在无任何辅助启动设施,保证-10C启动成功.外加机体加热器可满足-35C
l 满足高海拔和高温要求:机组具有高功率储备,在海拔高度低于5000米,仅需适当调整供油量,即可满足机组额定功率输出.可适用50环境温度和沙漠等石油野外环境。
l 一次加载：单步100%加载承诺，能在带100%满负载时启动
l 响应迅速：独特的数字式调压器和数字式电控/电喷发动机，满足欧洲II排放标准对突变负载工况响应快。
l 低燃油消耗和低噪声:191~197g/kW.h,90dB~97dB(无排烟消音器),若加排烟消音器可降噪25~30dB.
l 高可靠性：发动机大修时间保证25000小时，更换机油，空气和柴油滤清器时间大于500小时
l 操作简便：如果使用我司并联系统，可根据负载需求，自动加减负载和运行机组数量，实现无人植守。
l 发电机励磁：电压建立时间短，抗非线性负载，输出平稳，支持300% 额定电流的
短路电流达10秒,
具有2/3节距，永久励磁（PMG），抗3次偕波，有效克服迟滞回流产生的温
升，故可用125&ordm;C温升发电机保证其正常运行。
l 可提供全系列产品（发电机组，自动转换开关柜和并联系统）接口协议 并满足电总通信规范:菜单化软件远程监控发电机组，用户可自行设定多个参数,提供15种停机信息和20种报警信息,数字式显示屏可实现40种故障信,多种独特可编程功能其中：
>自诊断学习功能－可区分机组故障，传感器故障或机上控制屏微处理器CPU故障,转速传感器故障报警－可防止因转速传感器信号丢失，造成超速对机组的损害。
>电池弱电报警－可提醒操作人员及时补充电解液。常规显示（电压、电流、频率、机油压和电池电压）外，功率， 功率因数和KW小时，带载和非带载运行小时数为标准配置，可有效合理使用发电机组,使发电机组处于最经济运行状况
>四个辅助输入干触点通道和10个可编程输出干触点，在现场可根据客户需求，进行不同功能设置。
>具有自动加载和卸载功能
>发电机组转速和频率双重显示，通过转速传感器和发电机输出检测，有效地克服单独检测发电机组输出频率的缺陷，保证机组稳定运行。
>可提供数字量和模拟量两种控制模式，根据用户需要进行设置。
科勒柴油发电机组的工程应用
油发电机组的选择高压还是低压？
选择高压还是低压机组，需结合高低压变配电系统综合考虑
• 需要机组保证的负载容量：单机主用功率1200KW以下不建议采用高压机组
• 负载性质：是否有大量高压负载如高压冷水机组？
• 负载的分布与配电距离：多个负荷中心，机组集中布置，供电距离较长时，可考虑采用高压机组
• 机组的运行方式：并联or 单机？多台大容量机组并联运行，因存在公共母排载流量限制（一般不宜大于8000A~12000A)，可考虑高压 机组
机组额定容量的选择
• 采用备用功率或主用功率
• 作为备用电源时比如IDC应用，建议按备用功率选择机组，即选择机组备用功率不小于计算负荷
• 考虑行业现状，建议制定技术规范时，将机组功率表达为主用功率，即选择主用功率乘以1.1后不小于计算负荷
• 如果负载中有需直接起动的大电机，当该电机容量达到机组可用容量的20% 时，或降压起动的电机容量达到机组可用容量的30%时建议与供应商联系，进行准确计算以提出解决方案。
• 低压机组，通常要求H级温升（125度主用/150度备用）；10KV机组，通常为F级温升（ 105度主用/130度备用）；不宜过高提高要求而无谓增加造价。应急柴油发电机组系统的组成以2000KVA主用发电机组做说明
1、柴油发电机组及附件
主机部分包括：发动机，发电机，散热水箱，控制器，公共底座附件一般需包括：电池，电池电缆，电池充电器，进回油软管，日用 油箱，随机图纸及维护手册，排气波纹管，消音器，弹簧减震垫（1000KW 以上），缸体加热器。
2、两面发电机组进线开关柜
每面柜内主要包括4000A开关，相应显示表盘及控制按钮。
3、并联控制柜
包括一面主控柜，和两面发电机组控制柜。其中两面发电机组控制柜和发电机组出线开关柜合并在一起。即2和3两部分，总共包括一面发电机组主控柜和两面发电机组控制柜（内装4000A开关）
4、馈电柜若干，视项目需要定
5、动力电缆：从机组到发电机组控制柜，以及从应急母线到负载
科勒在中国
  科勒公司-中国常州工厂19,000平方米科勒公司成立于1873年，总部坐落于威斯康星州，是美国最古老、最大的家族企业之一。科勒公司在发动机和发电系统在酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。
1999年科勒将中国总部设在上海，并先后在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、深圳设立了办事处。