标题：六郎洞水电站
简介
六郎洞水电站是新中国建设的第一座地下水力发电厂（但不是我国第一座地下水力发电厂，1939年-1945年建成于贵州省桐梓县的天门河水力发电厂是我国第一座地下水力发电厂，也是我国最早采用调速装置的水力发电厂）。[1]
最早的地下水径流水电站，六郎洞水电站。位于云南省丘比县。电站利用天然溶洞作水库，最大坝高11.1米，库容8.2万立方米、洞径3.2米的隧洞供水轮发电机发电。安装2台1.25万千瓦机组，总容量2.5万千瓦。第一台机组于1959年12月投入运行。 
国电六郎洞水力发电厂位于云南省红河州和文山州交界处的邱北县新店乡，是中国第二个五年计划期间投资兴建的16个水电站之一，也是中国第一座在岩溶地区直接利用地下水发电的水电站，
工程介绍
六郎洞水电站系引用南盘江右岸支流六郎洞地下水发电，地表水经地下河汇集于天然喀斯特溶洞——六郎洞，地下水量丰富，举世罕见。经截流堵漏形成溶洞内调节水库，由3368.33米长地下引水隧道引水至主厂房发电，尾水泄入南盘江。六郎洞电厂于1958年2月正式施工，1960年2月25日全部竣工并网发电，总投资2499万元，具有建设周期短，投资少，安全运行周期长，机组可利用小时高、经济效益好的特点。是云南电网送电至文山州的唯一联结点和供电电厂。2003年划归为中国国电集团公司。　 
六郎洞河为一地下河流，河水自喀斯特溶洞中流出，经5.2km的明流后汇入南盘江，落差为104m，平均坡降为2%，全河流域面积846平方公里，其中明流段为39平方公里，坝址控制流域面积807平方公里，多年平均流量22.6立方米/ 秒。水库正常蓄水位1086.0m，死水位1073.0m，水库实测总库容27.1×104 立方米，有效库容23.74×104 立方米，为一日调节地下水库，电站装机容量25000kW。 
电站首部枢纽包括溢洪道、冲砂闸、堵洞工程、进水口和地下水库等建筑物。 
电站于1958年2月开始施工，于1960年2月投产发电，同年3月竣工，自1960年2月到2001年底已发电量 67.15 亿kW·h。 
六郎洞洞口为地下暗河出口，两侧沿陡岩有NW70°和NE20°两组断层互相交错，断层交叉线内部为石灰岩，外侧为砂页岩，形成六郎洞被砂岩包围，砂页岩透水性弱，为相对隔水层，对地下水库周边起着封闭作用，可以充分利用。但出口附近尚有134m长一段页岩分布低于正常蓄水位1086.0m，成为渗漏的缺口，除对可见的溶洞通道直接封堵外，潜伏于深部的岩溶通道，裂隙是产生渗漏的途径，须进行防渗处理。根据岩层的渗透性，对缺口地段1055m高程以上渗漏段岩体，在堵洞的同时进行了防渗处理。 
堵洞后形成的地下水库，由I、II、III、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ等暗河水塘相互贯通组成。在正常蓄水位1086.0m高程以下容积约27.1万立方米，正常蓄水位以上溶洞还有更大的空间。水库所在部位为巨厚层石灰岩构成的雄厚山体，溶洞上覆岩体厚度在50m以上。勘察阶段认为溶洞除局部会产生崩落外整体是稳定的。堵洞后洞内水位抬高14.5~18m，溶洞顶壁，未出现异常现象。经过42年蓄水，在水库水位升降变动的情况下，溶洞仍然保持稳定，说明地下水库溶洞是稳定的，建库条件良好。 
首部枢纽布置在六郎洞洞口，采用干砌块石封堵溶洞，混凝土和钢筋混凝土板防渗，将洞内水位抬高，形成日调节地下水库，堵水处理宽度194m；堵洞线下作地下水泥灌浆帷幕，帷幕线穿过左右两侧断层破碎带与砂页岩紧密相连。利用原石灰岩溶洞出口及下洞口修建冲砂闸和溢洪道，构成壅水、泄洪和冲砂等建筑物。 
溢洪道布置在原六郎洞下洞口石灰岩岩基上，为一重力式溢流堰，堰顶高程1083m，坝（闸）高11.6m，下游采用挑流消能。堰顶设弧形闸门，原设计孔口尺寸（宽×高）为6×3m，1970年文革期间因上级指示提高水位超负荷运行，曾将孔口尺寸缩小为4×1.5m。首轮定检后，按专家组意见，又将其恢复到原设计孔口尺寸6×3m。 
冲砂闸布置于溢洪道右侧，原六郎洞出口石灰岩基上，为一钢筋混凝土闸，底板高程1068m，闸体高度10.5m，采用底孔泄流，底孔设弧形工作闸门，孔口尺寸（宽×高）为1.8×1.8m。 
电站进水口布置在上洞内跌坎上游，底板高程1068m。进水口采用隧洞式直接自洞内取水。
地理资源
六郎洞位于云南省丘北县城西79公里，冲头乡小江口村旁。洞中建有中国第一座利用地下溶洞水发电站——六郎洞水电站。 
六郎洞出水甚丰，最大流量92立方米/秒，多年平均流量23.2立方米/秒，一九五九年国家在洞内筑坝，形成深30米的地下水库，建成一座装机容量为1.25万千瓦×2的地下水力发电站。 
洞室宽大，最高处达30米，钟乳石丛集，若鼎、若钟、若磨，鸟兽人物、惟妙惟肖。洞分左右两个大室，两室相通，原可随意来往，今被地下水库隔断。右大室上部有一条2米高、300米长的水平隧道，并装有照明，进出方便。左大室有杨六郎喂战马的石槽、议事厅（也有叫阅兵台的）。 
六郎洞属喀斯特地貌，更令人惊奇的是那长约20米、高约1.5米的卧龙穴（一说恐龙穴），穴的内壁有十分明显的龙骨架痕迹和密布的龙鳞印，鬼斧神工的大自然，造就这许多奇妙景观，不断吸引着众多游客前去观光。
新六郎洞水电站
六郎洞发电站位于南盘江右岸丘北县新店乡境内，是我国第二个五年计划期间投资兴建的16个水电站之一，电站投产至今已运行了48年，为提高电站运行的自动化水平，六郎洞水力发电厂委托云南省水利水电勘测设计研究院编制了《新六郎洞水电站工程预可行性研究报告》，决定在现有电站厂房旁建设新六郎洞水电站，电站设计总装机30兆瓦，项目估算总投资10520万元。
新六郎洞水电站预可研报告通过专家评审
近日，省发改委在昆明主持召开了新六郎洞水电站预可研报告审查会。经专家组讨论，该项目预可行性研究报告通过审查，转入开展下步前期工作。
现在运行的六郎洞发电站位于南盘江右岸丘北县新店乡境内，是我国第二个五年计划期间投资兴建的16个水电站之一，总装机容量为25MW（2×12.5 MW），于1960年2月竣工投产，电力主要输送红河州。电站投产至今已运行了48年，设备超过设计年限18年，已累计发电77.13亿千瓦时。目前，电厂设备已严重老化，存在诸多不安全隐患。为适应全省经济和社会发展对电力的需求，提高电站运行的可靠性和自动化水平，确保长期安全稳定运行，同时更充分地利用雨季水能资源，六郎洞水力发电厂经过调研论证，委托云南省水利水电勘测设计研究院编制完成了《新六郎洞水电站工程预可行性研究报告》，决定在现有老电站厂房旁边新建新六郎洞水电站，电站设计总装机30MW（2×15 MW），保证出力11.06 MW，多年平均发电量为16562万kw.h，项目估算总投资10520万元。
新六郎洞水电站土建招标公告
新六郎洞水电站土建标（首部枢纽加固、原引水隧洞修补、新建引水隧洞、调压井、压力管道、泄水道及厂房工程）招标公告 
招标编号:gdcx-sgzb10-173
所属行业:能源化工
所属地区:云南
受委托，对新六郎洞水电站土建标（首部枢纽加固、原引水隧洞修补、新建引水隧洞、调压井、压力管道、泄水道及厂房工程）进行公开招标。欢迎合格的投标人对本合同工程的承包进行密封投标。
一、工程概况
新六郎洞水电站位于丘北县境内，是以单一发电为主要任务的工程。电站装机容量2×15mw，额定水头98m，引用流量35.8m&sup3;/s。根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》（dl-5180-2003）规定，工程规模为小（1）型工程，工程等级为Ⅳ级。
本工程分为加固处理和新建两部分，加固处理部分包括首部和原来的引水隧洞，新建部分由引水系统、厂区枢纽两部份组成。引水系统包括新建引水隧洞、调压井及压力管道，厂区枢纽包括地面厂房、升压站。
二、招标范围
本次招标合同承包人应完成的工程项目和工作内容（但不限于）：
（1）新建引水隧洞工程
新建引水隧洞需预留10m在取水口关闸，电站停机后进行施工。其工作内容为：
a、斜井支洞的开挖支护；
b、新建引水隧洞开挖及支护；
（2）调压井工程
a、调压井平台、井筒的开挖及支护；
b、调压井闸门启闭机房的混凝土浇筑及装修。
（3）压力管道工程
a、压力管道上平洞、斜井及下平洞的开挖及临时支护。
b、与压力管道安装工程承包人配合，完成每循环段的压力管道回填混凝土浇筑及岔管镇墩浇筑。
（4）泄水道工程
泄水道施工时段只能安排在2012年3月至2012年5月，且必须在此时段内完成。其工作内容为：
a、泄水道土石方开挖工程；
b、泄水道浆砌石及混凝土支护工程。
（5）厂房工程
a、厂房边坡、基础土石方开挖及边坡支护工程；
b、厂房混凝土浇筑（需与机电安装承包人配合，待其他承包人承担的预埋件或安装件按施工图安装布置完成后方可进行后续混凝土的浇筑）。
c、发电厂房附属的尾水闸、升压站、防洪墙、厂区平台回填、厂房装修等工程。
d、厂区挡水围堰工程
（6）施工辅助企业建设及施工营地的搭建，渣场水保工程措施等。
（7）首部枢纽加固工程（此项目工程设计为初设最终加固方案有待优化。此工程项目经发包人认定同意后可进行分包）
对首部挡水山体渗漏点及原人工混凝土堵头处进行帷幕灌浆，包含施工支洞及灌浆平洞的开挖支护。
（8）原引水隧洞修补工程（此项目工程设计为初设最终修补方案有待优化。此工程项目经发包人认定同意后可进行分包）
a、对隧洞内衬砌混凝土老化损伤层进行清除，厚约5cm，采用挂网喷混凝土进行回补。喷混凝土标号为c30，防渗标号s6，加外加剂聚脂烯以提高抗冲磨。
b、对喷水处、冒水处、出现纵向裂缝处及施工缝永久缝处进行补漏处理，同时对该处围岩进行固结灌浆处理。
三、资金来源
本工程建设资金由项目业主--国电六郎洞水力发电厂自筹。
四、资格要求
投标人的资格应具备下列条件：
1、投标人应是经过合法注册的具有独立法人地位的公司，在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
2、企业资质等级为水利水电工程施工总承包一级及以上资质。
3、投标人应通过iso9000和iso14000认证。
4、投标人还应具备承担施工期监测仪器设备的采购、检验、率定、安装、埋设、施工期监测、监测资料整编、分析与安全评价以及配合完成与新六郎洞工程安全监测系统的接口连接等工作的能力，具有甲级测绘和计量认证资质，或寻找一家符合相应资质要求的分包人，并提供分包意向性协议。
5、财务状况：近三年财务状况良好。
6、项目经理和项目总工程师要具备十年以上的类似工程建安施工管理经验、业务能力（提供简历），项目经理还应具备国家一级项目经理或国家注册一级建造师资格，总工需要具备相关专业高级工程师以上资格。主要的施工技术人员要具备五年以上的类似工程建安管理经验、业务能力（提供简历）。
7、属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标：
1)在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目业主或本合同发包人聘用为本合同工程提供设计和咨询服务的单位。
2）已被聘用为本合同的监理人。
五、招标安排
1、出售招标文件日期：2010年6月22日～6月30日北京时间上午9：00～12：00时，下午1：00～4：00时。
2、出售招标文件地点：北京
招标代理机构核实投标人递交购买招标文件的回执（回执确认单附后）和汇款底单无误后，视为招标文件己经售出，除招标人或招标代理机构的原因外，恕不退款。
3、整套文件的售价为人民币5000元（大写伍仟元整），无论是否中标，该费用不予退还。投标保证金为50万元（大写伍拾万元整）。
4、招标人将于 2010 年6月31日上午8:30时察勘现场，并将于2010 年6月31日下午17:00～19：00时
5、投标文件截止时间：投标人递交投标文件截止时间为2010年7月13日，北京时间09：30整，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
6、开标时间为2010年7月13日北京时间09：30整