标题：水冷空调
来历
水冷空调属于蒸发式冷却行业因全国各省份民族习俗叫法不一；  水冷空调故又称：环保空调（澳洲及广东地区叫法）、节能环保空调（广东及广西叫法）、冷风机（多为江、浙及上海一带叫法）、水冷空调（两湖及江西一带）、凉风机或冷气机（香港及澳门）；还有客户称之为新风机组、车间空调等，基于蒸发式冷却行业是近年来兴起的行业，没有一个行业的统称及产品的行业标准，该行业一直处于无序的状态，没有行业标准的监管。早在两年前国家标准化委员会就有在着手处理该行业，并经过三次国家标准化委员会组织会议；于近日，全国《商用或工业用蒸发式冷气机国家标准》起草工作组确认会议在科瑞莱公司举行，并敲定实施标准。敲定蒸发式冷却行业包含环保空调、节能环保空调、冷风机、水冷空调、凉风机等蒸发式产品统称商用或工业用蒸发式冷气机，同时敲定《商用或工业用蒸发式冷气机国家标准》填补了该行业一直处于无序的状态，没有行业标准的监管情况。  冀北极冰水冷风机
诞生 Birth  湿帘二十世纪七十年代瑞典科学家卡尔· 蒙特发明纸介质的湿帘。人们开始在湿帘的基础不断研发节约能源、保护环境的设备。
In 1970s,scientist and entrepreneur Carl Munters invented paper cooling pad. From then on,People began to develop energy-saving and environ-mentally friendly equipment on the basis of evaporative cooling pad.
引进 Introduction二十世纪八十年代，中国开始进口湿帘，并推广在农业生产使用。
In the 1980s,our country began to import cooling pad which can be widely used in agricultural production.
水冷空调工作原理
工作原理：人站在海边时，海风轻轻吹过时感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空  冷风机构造 点此看大图气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发型冷气机就是根据这一自然现象，将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保、节能型空调。
核心技术——蒸发湿帘
1；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。
2500 years ago,The ancient Egyptian made curtain by weaving the reeds. They then added water on curtain surface to cool the indoor air according to the theory of Air Convection and water evaporation. This was the earliest evaporative cooling pad we’ve found ever since.
2；在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。
The American used wood wool as evaporative cooling pad in the 19th century
水冷空调机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波  纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿  润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。
水冷空调出风方式目前市面上水冷空调正常有三种出风口机型可供客户选择：
A型=底下出风
B型=侧面出风
C型=顶上出风
水冷空调的出风口类型选择完全是跟据客户的车间环境来定选择！
水冷空调安装方式水冷空调（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为：  水冷空调实例，点此看大图挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装；
效果设计安装类型可分为：　直接送风（不走管道）管道送风局部（区域）送风
水冷空调底出风顶出风安装技术要求
  水冷空调底出风安装技术要求：（顶出风、底出风安装技术要求） 
⒈采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；
⒉所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；
⒊环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；
  水冷空调顶出风⒋安装三角支架焊接和安装一定要牢固；
⒌安装支架与主机必须水平；
⒍所有外墙风管部位要做好防水处理；
⒎主机底部与支架接触部分须垫防震垫；
⒏锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，能承受水冷空调主机的重量；
⒐屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；
⒑在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
⒒进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
⒓遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。[1]
侧出风安装技术要求
水冷空调侧出风安装实例及注意事项； 
  水冷空调侧出风技术要求：
⒈采用40*40*4角铁架与钢筋混泥土螺栓连接固定，风管与角铁架间垫橡胶防振，且所有缝隙均用玻璃胶或水泥沙浆密封。
⒉屋架要有足够的强度承受水冷空调和维修人员的重量；
⒊三角支架焊接和安装要牢固；
⒋安装主机必须水平位移必须在允许的公差范围内；
⒌所有外墙开口处需做好防水处理。
[2]
购水冷空调十大理由⒈投资少，效能大。
⒉耗电少，运行成本低每小时用电仅1度，环保：它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品；
⒊每小时送冷风量达18000立方米，风压大，送风远。
⒋全自动电子控制及自动清洗功能。
⒌采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。
⒍采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
⒎通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
⒏增加空气含氧量，提高工作效率。
⒐自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。
⒑调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
水冷空调适用范围
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革制造业； 
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业； 
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房； 
厨房、菜市场、网吧、娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； 
温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；
水冷空调（蒸发式冷气机）的选配 　
水冷空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。
水冷空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
水冷空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。
水冷空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。
机型指南：
厂房状况（包括锌瓦顶简易厂房）选用机型厂房长宽适中，工人密集（大多数情况） KV18A（标准型）、KS18A（豪华型）、KS12B、KS18C、KT30A、KT30B要求送风远 KT25B（离心机） 厂房大而工人少 /厂房较小、要求可以移动 KF60（移动式小风量） 要求大风量，选用机器少 KT30A、KT35B 水冷空调换气次数参考：
一般环境要求换气次数为25－30次/小时
人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时
有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数 
机组数量的计算方法：
■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷（室内面积（㎡）×室内的高度（m））
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
■岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。
■科瑞来节能环保空调机室内各种不同安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。
日常操作及维修保养
操作前请细阅读此守则，否则造成故障或破坏：