标题：ZDR/LW-6B/K型电子式电动调节蝶阀
结构特点和应用范围
ZDR/LW-6B/K型电子式电动调节蝶阀，是由与日本KOSO公司合资生产的361OR/L电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成，执行机构内
有伺服系统，无须另配伺服放大器。具有结构简单，流通能力大，调节精度高等特点。适用于含悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节和控制，广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。
型号、规格
类别
直行程
角行程
常温型
中温型
常温型
中温型
型号
ZDLW-6B/K
ZDLW-6B/KG
ZDRW-6B/K
ZDRW-6B/KG
规格
DN600～1000
DN50～500

技术参数和性能指标
●蝶阀调节机构主要技术参数 
公称通径  mm
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
公称压力MPa
0.6
介质温度  &ordm;C
常温：-20～200(铸铁);-40～250(铸钢)；中温：-40～450(铸不锈钢)
转角范围   &ordm;
0～70
流量特性
近似等百分比
环境温度 &ordm;C
无空间加热器：-10～60;带空间加热器：-35～60
接管法兰
按GB/T17241.6-1998  对夹式法兰连接
阀体材质
HT200; 35；ZG230-450; 1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti
阀板材质
HT200；35；ZG230-450; 1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti
●3610L直行程电子式电动执行机构主要技术参数 
型    号
输出力N
速度mm/s
最大行程mm
技术参灵敏
361LSC-99
10000
2.0
100
电源：220V+10%V a.c.
50Hz
控制信号:1-5V d.c.
4-20mA d.c.
(信号线用屏蔽线)
开度信号:4-20mA d.c.
保护等级:相当IP55
防爆标志:ExdⅡBT4
●3610R角行程电子式电动执行机构技术参数 
型    号
输出力N·m
动作时间s/90&ordm;
最大转角
技术参数
361RSA-02
20
8.5
90&ordm;
电源：AC220V±10%V a.c.
50Hz
驱动电机：交流可逆电机
输入信号:1-5V d.c.
4-20mA d.c.
(信号线用屏蔽线)
开度信号:4-20mA d.c.
保护等级:相当IP55
防爆标志:ExdⅡBT4
361RSA-05
50
17.0
361RSB-10
100
18.0
361RSB-20
200
36.0
361RSC-30
300
24.0
361RSC-50
500
42
361RSC-60
600
48.0
361RXB-10
100
18.0
361RXB-20
200
36.0

性能指标
项          目
指  标  值
基 本 误 差%
±2.5
回       差%
2.0
死        区%
3.0
始终点偏差%
±2.5
额定行程偏差%
+2.5
允许泄漏量1/h
2×10×阀额定容量
●额定流量系数Kv 
转角
10&ordm;
20&ordm;
30&ordm;
40&ordm;
50&ordm;
60&ordm;
70&ordm;
90 &ordm;
公
称
通
径
mm
50
1.9
7.5
17
30
46
64
85
97
80
6.7
15
30
55
92
140
220
290
100
10
23
46
85
140
220
340
450
125
16
35
70
130
220
340
530
690
150
20
50
100
190
320
490
770
1010
200
40
90
180
340
570
870
1360
1800
250
60
140
290
530
900
1380
2130
2850
300
90
200
410
760
1280
1960
3060
4060
350
130
280
550
1040
1750
2660
4160
5500
400
160
370
730
1340
2300
4400
5450
7200
450
200
470
930
1700
2900
3480
6900
9100
500
250
570
1140
2120
3560
5430
8500
11240
600
360
820
1630
3050
5140
7840
12200
16230
700
500
1120
2200
4160
7000
10600
16600
21940
800
650
1450
2900
5400
9100
13800
21700
28560
900
810
1839
3726
6885
11583
17658
27540
36550
1000
1000
2270
4600
8500
14300
21800
34000
45120

允许压差
●允许压差 MPa 
公称
通径
mm
配用执行机构
361RSA-05
361RSB-10
361RXB-10
361RSB-20
361RXB-20
361RSC-30
361RSC-50
361RSC-60
361LSC-99
361LSC-100
361LSC-150
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
0&ordm;
70&ordm;
50
0.6
0.6
80
0.6
0.6
100
0.6
0.209
125
0.6
0.107
0.6
0.215
0.6
0.434
150
0.6
0.062
0.6
0.125
0.6
0.253
200
0.6
0.026
0.6
0.053
0.6
0.107
250
0.6
0.027
0.6
0.054
0.6
0.081
300
0.6
0.015
0.6
0.030
0.6
0.046
350
0.44
0.009
0.6
0.019
0.6
0.030
400
0.6
0.019
0.6
0.033
0.6
0.039
450
0.6
0.014
0.6
0.023
0.6
0.027
500
0.57
0.01
0.6
0.017
0.6
0.020
600
0.6
0.015
0.6
0.019
0.6
0.028
700
0.524
0.009
0.6
0.012
0.6
0.018
800
0.337
0.006
0.6
0.008
0.6
0.012
900
0.259
0.004
0.6
0.005
0.6
0.007
1000
0.18
0.003
0.6
0.004
0.6
0.006
动作时间s/70°
13.26
14.0
28.0
18.67
32.67
37.3
50
23.3
32.7
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
外形尺寸
●ZDRW  DN50～1000   外形尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 
公称
通径
D
D1
L1
L2
D2
H
n-d
L3
法兰端面距
配A型
配B型
配C型
配D型
配A型
配B型
配C型
配D型
配A型
配B型
配C型
配D型
配A型
配B型
配C型
配D型
50
110
92
355
225
200
4-14
120
60
80
125
150
92
355
4-18
100
145
175
102
385
125
175
200
117
384
429
225
225
8-18
155
150
200
225
130
397
442
200
255
280
172
437
482
70
250
310
335
197
511
561
335
260
12-18
165
300
362
395
227
536
586
12-23
80
350
412
445
252
561
611
400
462
495
296
656
16-23
100
450
518
550
321
679
500
568
660
346
704
600
755
705
480
1075
470
365
20-25
120
150
700
860
810
530
1125
24-25
800
975
920
595
1185
24-30
200
900
1075
1020
685
1280
1000
1175
1120
735
1320
28-30
●ZDLW  DN600-1000外形尺寸 mm 
公称通径
L1
L2
D
D1
D2
H1
H2
H3
n-d
600
480
585
705
755
310
377.5
790
90
20-25
700
530
635
810
860
430
790
24-25
800
595
695
920
975
487.5
790
24-30
900
685
790
1020
1075
537.5
805
24-30
1000
735
830
1120
1175
587.5
805
28-30

主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称
材料
温度范围&ordm;C
最    小
最   大
阀体、阀板
HT200
-20
200
35
-40
450
ZG230-450
1Cr18Ni9
ZG1Cr18Ni9Ti
-40
600
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
此表为各种材料的极限使用温度，在实际选用中应根据其产品的介质温度范围，确定材质的最低、最高使用温度。其最低使用温度不得低于介质温度范围下限，最高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
□订货须知
订货时应详细说明以下条件：
●产品型号；                                  
●工作温度范围；
●公称通径和额定流量系数Kv;                  
●执行器内是否带空间加热器，是否带过载保护装置；
●阀前压力，阀后压力，公称压力；
●阀体、阀板材料；                            
●是否有其它要求。