标题：归绿工业除湿机
概述
上海归绿电器有限公司系一家专业生产开发空气调节设备的专业企业！目前研发生产的常规归绿工业除湿机类型主要有：归绿调温型除湿机、归绿降温型除湿机、归绿高温型除湿机、归绿恒温恒湿机组、归绿行业专用除湿机等系列。非标定制归绿工业除湿机机型有：管道型除湿机、吊顶式除湿机、壁挂式除湿机、分体式除湿机、移动式除湿机、防爆型除湿机等
注册商标
  归绿商标[1]与您携手，回归绿色！让您的空气随心所欲！
分类介绍
上海归绿电器有限公司目前研发生产的常规归绿工业除湿机类型主要有：
1、调温型除湿机：是制冷、制热、除湿为一体的机型，属于归绿成熟产品。
2、降温型除湿机：系归绿电器根据“除湿环境”温度除湿同时并达到降温的要求而研发的一款新型除湿机。
3、高温型除湿机：系归绿电器根据“烘干房”等高温环境条件下并达到除湿要求而研发的一款新型除湿机。
4、恒温恒湿机组：是以高科技的测控技术与现代加湿、除湿、制冷、加热空气净化的先进手段相结合，实现室内环境恒温恒湿的目的。归绿恒温恒湿机具有自动加热、制冷、加湿、除湿空气净化、增补新风的功能，分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。
5、行业专用除湿机：是专门用于某一类空间或针对某一特殊物品除湿的机型，比如“烟草库房专用除湿机”等。一般抽湿采用通风、冷冻除湿或吸湿剂（如氯化锂、氯化钙）吸湿，但通风除湿受室外环境的直接限制，只有在室外空气湿度能满足要求时才能适用；吸湿剂吸湿能力有限，且有腐蚀性，一般也只适用于除湿要求较低的场合，且除湿手段已显著落后。因此这些场合一般采用机械冷冻除湿机，其受外界环境影响小、除湿能力又强。同时，该机型还要充分考虑烟草库的特殊要求，比如烟草库内杀虫剂烟及焦油含量高、空气含尘量高等因素进行添加特殊设置或表面处理。
目前已广泛应用于：制药、电子、别墅、馆藏、仓储、烟草、木材等行业领域。
6、转轮除湿机组：彻底解决低露下除湿的难题，一般为分体式机组。在除湿机内部，除湿转轮密封系统分割为处理区域和再生区域，除湿转轮以每小时8-12转的速度缓慢旋转，以保证整个抽湿工作为一个连续的过程。当处理的潮湿空气（称处理空气）进入转轮270o扇形的处理区域时，空气中水分子被转轮内的吸湿剂吸收，水蒸气同时发生相变，释放出潜热；而处理空气区域的转轮因吸收了一定的水分而趋向饱和；这时，处理空气因自身的水分的减少和潜热的释放变成干的、热的空气；并通过处理风机将干风送出。同时在再生区域，另一路空气先经过再生加热器后，变成高温空气（一般为100-140oC）并穿过吸湿后的转轮，使转轮中已吸附的水分蒸发，从而恢复了转轮的除湿能力；同时，再生空气因蒸发了转轮的水分而变成湿空气；之后，再通过再生风机将湿空气排到室外。
归绿电器根据客户实际应用中的需求，研发了系列小型“单机组”转轮除湿机。适用于小面积、除湿要求较高空间环境。主要优点是：安装、使用、维护方便，投入成本较低、性价比高。
实际应用
应用领域广泛应用于大型机房(医药、电力、电信)；工业车间仓库（电子、鞋业、服装、烟草、粮食、皮革、玻璃、纸业）；档案管理（银行、公安、博物馆、档案馆、政府机关）；地下工程（地铁、人防工程、过江隧道）；暖通、新风系统等。
应用方案按除湿原理区分，归绿除湿机可分为冷冻式除湿机和转轮吸附式除湿机两大系列。
关于冷冻式与吸附式除湿机，在许多状况下，虽然皆可达到除湿的目的，但两种不同除湿系统的区别在哪里？如何合理运用呢？现就相关事宜作如下阐述，以供参考：
归绿冷冻式除湿机型主要通过机械制冷的方式除去空气中的水分,从而达到降低环境相对湿度之目的，适用于生产车间、仓库、地下工程、图书馆等湿度要求在30-90%RH的各种场所。因为有冷凝水结冰的问题，所以它们很少应用于露点温度低于5℃、湿度要求30%RH以下的场合，但较转轮吸附式除湿机型相比，处理风量大，除湿效率高、设备采购成本、使用成本相对较低，属经济型除湿系统。
归绿转轮除湿机型系采用日本/瑞典进口陶瓷吸湿盘(可再生型高效物理吸附材料)强力除湿。可处理高温高湿、低温高湿空气，设备运行温度范围为-20℃～50℃，相对湿度范围为1%～100%；露点温度可以做到-70℃ D.P.；除湿机组控制方式通常采用DDC、PLC进行手动、自动或远程控制三种，客户可自由选择。主要适用于玻璃、胶囊、电池、制药、科研、军事、市政工程等空气湿度要求在40%RH以下、露点5℃或以下的行业。它是相当容易控制的系统、而且除湿非常彻底。
电力消耗与热能使用的成本是选择两种系统另一参考因素。转轮吸附式除湿机可以使用蒸气、燃气或电加热来作为脱湿的热源，在热能便宜而电力较贵的地区，可以采用转轮吸附式除湿机，反之则选择冷冻式除湿机比较经济；
总之，根据两种系统不同特点，在实际应用中可优缺互补、综合运用，以实现最经济、最合理的除湿应用效果；
产品干燥是工业制程的黑箱技术，经验告诉我们，在投入资金购买除湿设备时，应了解操作原理、设备特性以及干燥原理，以免造成投资浪费、产品质量的不稳定，甚至给企业带业巨大损失。大部分的产品都使用热空气来蒸发湿气并将之带走。但热空气的加热速度较慢，且会破坏产品。例如高热会破坏脢；酵母被热风干燥后，将无法正常发酵。 产品干燥是一门学问，湿气移动就像要有温度差才能形成热传一样，必须有蒸气压差，湿气才会移动，压差的大小，依产品制程而定。 每一种产品都有其干燥特性，温度、流经产品的风量、湿气释放率、蒸气压力差等是影响干燥成功与否的关键因素。
不幸的是，少有公司研究这些信息，完全依赖干燥设备制造厂片面的推荐，来决定他们产品的干燥条件，导致投资设备的不合理性，未能达到预期效果。 近年来，归绿冷冻式除湿机与转轮吸附式除湿机在生产中广泛的成功应用，在此列举几个典型的干燥应用案例：
案例一：历史建筑许多百年历史的教堂受到潮湿的侵害，大理石地板终年潮湿，壁画与挂画皆被湿气破坏，霉与盐晶出现在墙上与柱子上，华丽的染色玻璃也无法幸免。过去许多尝试修复的方法都宣告失败。保护这些历史文物是非常重要的事，目前多已装置归绿冷冻除湿机来维持固定的相对湿度。装置之后，霉已消除，地板可保持干燥，且木材不再弯曲，而且也成功修复了壁画与画作。
案例二：腐蚀物质的腐蚀现象，可看成一种物质经由化学变化变成另一种物质的过程。许多的腐蚀反应都必须依赖氧，它可以被湿气催化与加速反应。 众所周知铁与钢等铁金属可被湿气所腐蚀。但少有人知道玻璃亦可被水气所腐蚀与弄裂。碘化钠与氟化锂等纯晶体亦可被空气中的湿气所腐蚀形成氧化物或氢氧化物。 现代社会愈来愈依赖计算机、通讯设备与轻质的复合材料高能量电池。虽然其外表不会生锈，但是却对微小的腐蚀很敏感。电子保护计算机与其它电子装备的使用电压电流很小。当电路表面有腐蚀层附着时会增加电阻降低效能，严重影响其性能。使用归绿除湿机进行湿度控制可避免这些问题，并可节省校正的时间与增加电子产品的寿命。
案例三：发电机组保存当发电厂机组因维修或发电过剩而停机时，使用归绿冷冻除湿机供应干燥空气给蒸气涡轮与发电机械，成本比充填氮气低，且比添加腐蚀抑制物或以油封存来得有效。干空气法不但简单，更可以使机械迅速重返发电工作。
案例四：锂电池制造锂、钸与其它高能量的金属，当大气中的水气使其腐蚀后，会起火灾而造成危害。归绿转轮吸附式除湿机可控制其大量生产区域的相对湿度在1%以下，使得锂电池可大量制造而不再昂贵。
案例五：溜冰场潮湿外气进入溜冰场内以及观众产生的湿气会冷凝在冰的表面，使冰变得较软且不平，对滑冰者不利。若溜冰场建筑结构的表面温度低于露点温度以下，其表面亦会结露，对整个建筑物会有潜在的危险。归绿除湿机可避免上述问题发生，且因事先移除潜热使得冷冻机可节省相当可观的电力，冰面亦可以有完好的表面供滑冰选手发挥所长。
案例六：游泳池一座中型游泳池每天蒸发出的水量约有1公吨。若不有效移除，将会对建筑结构不利。此外，在池边活动的人员亦会感觉不舒适。这些都会影响游泳池的收入。相对湿度应控制在65%以下。游泳池是属于高耗能的场所运转成本相当重要。归绿冷冻除湿机不仅可成功控制湿度，且可以比其它系统节省约50%的运转成本。
案例七：水处理厂寒带国家的地下水与湖水的温度常比大气的露点温度低，输水管水阀与控制系统常有结露现象发生，造成腐蚀与霉菌生长。归绿转轮吸附式除湿机适合在低温下使用，可提供适当的湿度控制。且可节省更换阀与控制系统的费用，也可使自来水品质获得保障。
案例八：表面处理与涂布诸如船壳、化学贮存槽等大型冷金属表面，必须定期地涂漆，除非业主能保证施作时金属表面是干燥且干净的，否则施工厂商不愿意保证表面处理的寿命。使用归绿冷冻除湿机供应干空气给施作表面使其不致于结露，承包商可以不受天候的影响来施作以缩短工期。
案例九：冷藏众所周知，湿空气进入冷藏室内会造成室内的墙壁、地板与管排结冰与结霜。蒸发管排结冰会造成冷冻效率大大降低、冷藏温度升高等令人头痛的问题。归绿除湿机可以在低温下操作，在空气进入冷藏室之前将湿气移除，可减少结霜量与提高蒸发器效率，干燥的地板可提高操作人员的安全。
案例十：糖果的包装糖果通常含有麦糖与葡萄糖，这两者都是吸湿物质。当相对湿度高时，产品会吸湿气而变粘。很容易粘在高速包装机与包装材料上而使生产线中断。糖果包装区的温度与湿度控制对糖果业者而言是相当有经济效益的。
另还有木材业、生物制药业。。。。。归绿工业除湿机已在实际应用中，为众多生产企业在降低成本，提高生产量及提升产品品质方面提供了专业而卓有成效的服务！
  吊顶除湿机