标题：智能疏散系统
前言：
◆ 在日常应用中，消防应急照明系统经常存在一些问题，造成火灾发生时应急疏散指示标志不能科 学、正确地  引导群众及时疏散，以至在人员密集的场所发生互相 踩踏，形成群死群伤的情况。因此，对于建筑物层数较高、人员密集、疏散距离远、疏散通道较多、拐弯多、环境复杂的筑，采 用通常的疏散指示方式是很不合理的。不仅费用高，检查维护也方便，不便于集中管理。对此，实施迅速有效的安全疏散系统，使现场群众能够在最短时间内沿最短路线尽快逃离至安全地带，是避免造成群死群伤的重要措施。
◆消防应急疏散指示标志，是发生火灾时确保群众安全、快速疏散的重要消防设施之一。当发生火灾 后，正常照明电源被中断。必须确保疏散照明与标志灯同步启动点亮，并保证一般场所照度不低于0．5lx，在人员密集场所及竖向楼梯间内，不低于1lx。在提供疏散照度的同时，还必须有明确标识，引导群众迅速走向出口。在一定的疏散照度下，无论有烟或无烟，这些标志都必须有效地帮助群众。在浓烟弥漫的情况下，迅速引起疏散人群的视觉注意，及时识别疏散方向和位置，引导群众的疏散，避免造成伤亡事故，以确保惊慌中的群众迅速、安全地疏散。 
◆在日常应用中，消防应急照明系统经常存在以下问题： ①疏散指示标志和应急照明灯设置不合理并且不规范。 ②有些场所虽然设置了指示标志和应急照明灯，但由于平时维修保养不善，已形同虚设。 ③火灾事故发生时，由于指示标志不能科学、正确地引导群众根据火情向正确的方向疏散，往往在群 众密集场所，会发生互相踩踏，群死群伤的情况。这在火灾伤亡中，占有相当大的比例。  
◆总之，对于人员密集、疏散距离长、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑，采用通常的疏散指示方 式，是很不合理的。不仅费用高，而且检查维护很不方便，不能集中管理。因此，实施迅速有效地安 全疏散系统，是避免造成群死群伤的重要措施。发生火灾时，该系统应能发出正确的疏散指示方向与语音提示，引导群众向正确方向疏散。使现场群众能够在最短时间内、沿最短路线，尽快逃离至安全地带。
智能疏散系统特点：
◆发生火情时，系统能根据着火点位置，变换指示方向，引导群众向远离着火点的方向撤离。 ①当着火点靠近楼道出口位置时，该出口以上楼层疏散口，必须显示关闭状态，以便群众避开危险朝 向着火楼层临近着火点的出口疏散。 ②着火点以下楼层群众可向任意出口疏散，以达到尽快撤离的目的。
◆火场中烟雾弥漫，此时传统疏散指示灯会看不清；此智能系统能够在接近或到达出口时，通过语 音、频闪等功能提示，警示疏散者，避免错过出口，保证快速疏散。  
◆智能系统在平时可实时在线对各指示灯具、应急照明灯具进行自检、巡检。对故障灯具的信息（灯 具编号、通信地址、故障状态）进行报警、显示，并记录。以某建筑疏散参考图为例，当无着火点时如图1所示。当4楼某位置着火时，由图2可看到，虚线框内内的疏散指示灯改变了指示方向。当2楼疏 散出口处失火时，虚线框内的疏散指示方向改变为如图3所示。由以图1、图2、图3可见，此疏散指示 系统可在发生火情后，正确引导疏散群众尽快、安全撤离。
智能疏散系统功能：
◆系统功能：智能系统由中央通讯模块、中继通讯模块、带有地址编码的终端疏散灯具，及自带与火 灾自动报警系统连接的标准串行通讯端口组成。系统具备监视终端设备及系统本身的工作状态，接收火灾自动报警系统的火灾报警位置信号，根据疏散通道情况，自动生成最佳疏散路线。驱动标志灯动态指示安全出口方向等工作，标志灯是系统的疏散指示执行机构，平时处于巡检状态，火灾时，接收到消防应急灯具控制器的动作命令后，其发光指示箭头开始按顺序向安全出口方向依次闪烁移动，完成导向光流引导的功能。 ①智能系统采用随机逻辑判断式诱导疏散,避免了由预定人工控制方案，造成选择疏散方式的局限性。 ②主机柜采用UPS在线式不间断电源供电方式，抗干扰性强。主机通讯端口可以和任何具有标准串 行通讯端口的火灾自动报警系统进行方便连接，以采集火灾报警的实际位置信息。 ③显示、触摸屏，配置17#标准液晶显示屏。可显示楼宇真实各层平面、以及各灯具的物理位置和工作状态，支持全景和局部图形缩放。视图直观、视野宽扩、操作界面人性化。 ④中继通讯模块采用光电隔离耦合器，具有防雷击浪涌的保护，和交直流高压隔离性能，宽温宽湿度使用环境。经过中继通讯模块，可以实现各回路通信网络分支隔离控制、扩展通信距离、或扩展灯具设备数量、增强抗干扰性。 ⑤在每个终端疏散灯具中，均嵌有单片机智能控制，时刻保持与主机通信信号联系。 ⑥系统终端疏散灯具可自带电源，此时不需使用EPS。灯具中采用蓄电池，放电时间大于90min。 ⑦主机通过系统软件对各终端疏散灯具（或通过中继通讯模块）实时巡回检测。对故障点，以声光形式报警，显示其灯具地址编码，故障类型及时间。自动打印故障信息，以供备案如通信线路故障、应急灯具故障、电源故障、电池故障，正常状态时，显示如图5所示。当与灯具连接的通信线路有故障时，可看到黑色圈内双向指示灯被标记上两条深灰色横线（如图6所示）；当应急灯具本身故障时，可看到黑色圈内疏散指示标志箭头变暗，并被标记上深黑色圆圈（如图7所示）；当应急灯具内，电源故障时，可看到黑色圈内疏散指示灯被标记上黑色圆圈（如图8所示）。 ⑧主机通过系统软件，控制系统内灯具标志的方向、工作状态。显示灯具在火灾发生时，执行系统指 令的状态。⑨烟、温感火灾探测器，消防火灾报警主机是智能系统进行联动的外部设备，是火警信息的来源。智能系统通过自带的RS485通信接口，与消防火灾报警主机方便地联接。智能系统控制主机主要由中心接入器、工控机、逆变器、主机应急电源、液晶显示器、打印机、消防联动节点转换器组成（见图9）。主机由交互式操作软件支持，负责分析底层设备（各灯具）的工作、故障状态信息，接收来自消防报警系统的火警联动信息。对火警信息进行分析、决策，对消防灯具发送各种指令。 
◆系统总线形式： ①系统采用工业计算机，每个应急灯具内，均含单片机智能控制芯片，由RS485工业总线实现系统的一点对多点通信。 ②总线系统内可挂接本系统各类型灯具，实现不同功能的分类控制。实现灯具指示方向控制，与灯具巡检功能。 ③每段总线最远传输距离可达1．2km，每路最多驱动应急灯具终端数量可达300只。 ④系统总线最高通信速率：500kbps（传输距离小于300m）；当通信速率200kbps传输距离小于1km）。 ⑤可经过采用中继通讯模块，应用于需要连接应急灯具终端数量大于300只，或传输距离大于1．2km的工程现场。 ⑥总线系统（见图10）可根据建筑物形体与灯具布置，采用灵活、简捷的组网结构，布线成本低。
智能疏散系统应用：
◆设备安装：整个系统有（主机）应急照明控制器、（应急照明集中电源）、（应急照明分配 电装 置）、（终端疏散标志灯具）、（终端疏散照明灯具）和（终端疏散地埋灯）组成等设备的安装，其中， 终端疏散灯具的安装，可按照《高层民用建筑设计防火规范》GB　50045—1995（2005年版）、《消防安全标志》GB 13495—1992、《消防安全标志设置要求》GB　15630—1995等相关国家标准。（应急照明分配 电装置）宜安装于电气竖井内，系统主机安装在消防控制中心于火灾报警主机联动。 
◆线路敷设：智能终端疏散灯具，按供电方式分为自带电源式与集中电源式。 ①自带电源式灯具内部自带备用蓄电池，当正常供电充电电源失电时，由自带备用电池点亮灯具。 ②集中电源式灯具无内部电池，由系统内的应急照明集中电源供电至竖井内应急照明分配电装置。由于电源经过了应急照明集中电源，当正常供电电源失电时，备用电源可自动投入供电。当建筑物单层面积较大、灯具较多时，可在每层竖井内设置应急照明集中电源，如建筑物公共走廊较短或单层面积不很大时（如高层住宅楼），可以每二、三层共用一布置于电气竖井中的应急照明集中电源。采用集中式供电灯具，并配合智能系统的自动巡检功能，可极大地提高应急灯具的供电可靠性。由于每个灯具都要与主机进行通信与巡检，因此，智能系统中每个灯具都要增加一根RS485双绞线，虽然，每个灯具的供电电流很小，产生的电磁干扰很小，有时将每个灯具的电源线（BV－2×2．5）与通信双绞线同敷一根金属管内，对通信双绞线的影响不大。但是，最佳的方法是将灯具电源线与通信线路分开敷设。
结束语：
◆智能系统将以往标志灯就近引导疏散的理念，转化为安全引导疏散。将以往独立型单体灯具整合到网络系统中，统一管理，整体调配。该智能系统对标志灯等设备24h不间断地进行巡检，保证了整个系统运行在最佳状态。此外，通过和消防报警设备的联动，及时获取现场火警信息，动态调整疏散方向，可使疏散人员准确、迅速地选择安全通道疏散。采用这种方式可使整个疏散系统的疏散通道选择最优化，避免疏散人员盲目乱跑，误入危险区域，体现了遇险疏散的人性化。[1]