标题：壁挂炉温控器
三大优点
1、省钱精确的室温控制，加上分时段设定室温，自动控制采暖炉运行，不用昼夜烧气采暖，明显节省天然气，一个供暖季足以收回成本。例如100M2的住房，做饭、洗浴、取暖，每供暖季最高2400元，做饭、洗浴耗费占360元，取暖2040元，按节约30%计为612元。由此可见，十年能收回炉子的成本，一年能收回温控器的成本。因此安装温控器是很有必要的。手动与编程的节气效果比较，编程的节气效果优于手动的。[1]2、 舒适每天早上、白天、晚上、深夜各时段室温自动高低调整，免去早上起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬，更显生活品质档次，时尚和享受。3、 方便操作更加简单、明了、直接调节室温多少；每天自动控制采暖炉运行，免去人工操作，对上班族家庭最有必要；室温过低自动启动壁挂炉，仅需极少燃气便可实现居室防冻保护。
壁挂炉温控器的选择
概述任何厂家的温控器都可以使用，只注意电压为6V以下。温控器不存在兼容问题，手动的没有电压，编程的安装两节5号电池可用两年，电压3V。
液晶显示可编程控温器：可设定最多7天的（舒适）温度模式，每天又可以设定6个时间段，设定后还可随时调整。7天后如不变更可自动循环。
手动调节简易控温器：优点是便宜，而且可准确控温（直接调整炉子上的温度压力旋纽调整是模糊的，调到需要的温度只能慢慢试），缺点是不能预定温度，而且相比容易坏（比如接触不良）。
壁炉温控器挂种类　壁挂炉温控器常见种类(3张)1、第一种为手动机械膜盒式
标有防冻5℃→10℃→15℃→20℃→25℃→ 30℃
正像空调一样你任意调节一个温度，室内就恒温在这个温度。　2、第二种液晶可编程型的
7天多时段编程温控器，按照你一周的生活规律，编制好程序，进行开机，关机，升温，恒温等运行，例如，早上你一上班，壁挂炉就自己关机，下午你六点到家，五点四十分壁挂炉就开始自己运行，当你走进家门，已是25℃的室温了。当你入睡时，室温自动跳到20℃，这一切变化都是你预先设定的。　3、第三种就是无线型温控器
不能解决了不穿墙，不引线的麻烦。可以适用于所有装修改造房间的工程安装。 无线型温控器能替代大多数普通温控器，适用于利用电能或燃气控制的制热/制冷系统。与常规的单功能温控器不同，该产品将普通温控器功能拆分为由两个部分执行，接收单元用于接线和制热/制冷/开/关的控制。用户能够从控制中心读数并根据制冷/制热系统的实际需要来进行控制。发射器在空旷范围100米内能控制接收器，不受电源线限制，能够按照用户要求置于房间中的任何地方，测量和控制任何地点的温度。
无线型壁挂炉温控器又可分为可编程无线壁挂炉温控器，和不可编程无线壁挂炉温控器.
温控器安装位置的选择
房间温度控制器房间温度控制器需安装在居室内最具房间温度代表的位置，如客厅中远离暖气、光照和窗户处。房间温控器自带温度传感器，感知温控器所在点温度，并与认为设定值比较，输出开关信号。独立采暖炉一般安装在厨房或阳台等处。需使用电缆将温控器的开关控制信号传给采暖炉，控制采暖炉启停。也可将温控器安装在采暖炉附近的室内，并找出温控器所在位置与房间实际所需温度的差值，并经调整后根据实际使用情况确定编程。
1）、易操作的地方；
2）、能涵盖平均温度的地方；
3）、人活动较多的地方（例如客厅）；
4）、能避开冷源、热源的地方；
也就是说安装位置要远离暖气片，远离门窗，否则暖气刚热，壁挂炉就停，门窗一开壁挂炉就启动。安装高度在1.4米左右（与灯的开关在同一水平线上）与门窗的距离大于0.8米。
5）、在选定的位置预埋方型线盒，并从此处向壁挂炉方向引出线管。　壁挂炉处的接线位置1、在壁挂炉底边的左右，任意选定接线口；
2、预埋方型线盒，并配一个中间有圆孔的盒盖；
3、穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线（电话线、灯头线都可以，但要两根），穿线室内预留0.5米，壁挂炉预留1米。
4、将预留线绕成团放入盒内，再用相同大小的硬泡沫封死线盒（免得有人拉动）。
5、装修完工，壁挂炉使用正常后，随时可购买安装。
6、最简单的留线方法
1）、在安装温控器的位置向下开一条小槽（以能埋线的深度即可）到地面后，将线沿墙跟摆放，一直沿墙直到壁挂炉下边；
2）、从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置，将线埋入即可；
3）、在墙上槽内的线要用小线卡钉紧；
4）、将槽涂平即可；
5）、线径2×1.0为宜，只要不断就能用。
简单方法不影响木地板或地砖的铺设，只是要小心别让装修工人把线搞断。
由于户型不同,不能一一述说，不妨在装修时自己动手布线，练练手脑也是一乐。
7、温控器的安装预留
温控器是安在人多的客厅的，和办公室的空调开关一样，它是有线连接。在装修时要留一条由壁挂炉底部到客厅的暗线管，内留两根多股的胶线。如果你没有预留，那以后就只有用明线了。
选择和购买
1、价格及常见品牌进口不可编程温控器，手动的约80——200元/个，编程的300——600元/个，无线的500-1200/个，其具体的销售价格一般会根据客户的采购数量给予一定的优惠。使用温控器能明显的节气10%——30%。
分户供暖壁挂炉是国外引进的，国外分户供暖发展成熟，温控器技术也相对成熟，而分户供暖进入中国不过数年时间.
国产温控器，近两年，国产空调温控器厂家也纷纷推出壁挂炉温控器，厂商比较多，一般主要做工程，各家价格已很透明。　2、兼容性凡是欧洲产品或合资产品都在壁挂炉底部留有温控器的接口。日、韩系列没有接口。
任何厂家的温控器都可以使用，温控器不存在兼容问题，手动的没有电压，液晶的安装两节干电池可用两年，电压3VDC。　3、必要装温控器不住房间，也有必要装温控器
壁挂炉自带控制暖气片水温的旋钮处于防冻状态时（也就是最低档），水温还是要达到20－30℃，这还是要消耗一定的燃气的，而温控器在防冻状态时只保持室温不低于5℃，也就是在室温降到5℃以下时炉子才会启动，既达到了防冻效果，又节省了燃气（按照经验值来说，在冬季，温控器处于防冻状态，每月燃气消耗量不会超过十个字），所以即使冬天家里长期没人，装个温控器也是很有必要的！ 
若所选择的设备质量较差或部件配置不全，则很容易造成系统使用成本高、故障率高及采暖效果差等缺点。选择品牌好且配置又齐全的系统，多付出的初投资一年左右就可收回，而同时得到的却是控制方便和感觉舒适的采暖系统。因此，顾客选择家庭独立采暖系统时一定要选择品牌好的设备和部件，并将采暖系统配置齐全，否则后患无穷。　相关知识温控器相关知识 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包（测试管）、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。　
温控器分类
以温控器制造原理来分，温控器分为：　一、突跳式温控器：各种突跳式温控器的型号统称KSD，常见的如KSD301,KSD302等，该温控器是双金属片温控器的新型产品，主要作为各种电热产品具过热保护时，通常与热熔断器串接使用，突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时，作为二级保护自，有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。　二、液涨式温控器：是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质（一般是液体）产生相应的热胀冷缩的物理现象（体积变化），与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理，带动开关通断动作，达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确，稳定可靠，开停温差小，控制温控调节范围大，过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业，电热设备，制冷行业等温度控制场合用。　三、压力式温控器，该温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管，把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化，达到温度设定值时，通过弹性元件和快速瞬动机构，自动关闭触头，以达到自动控制温度的目的。它由感温部、温度设定主体部、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。压力式温控器适用于制冷器具（如电冰箱冰柜等）和制热器等场合。 　以上几种是常见的机械式温控器。　四、电子式温控器，电子式温度控制器（电阻式）是采用电阻感温的方法来测量的，一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻，这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。 电子式温度控制器具有稳定，体积小的优点，现在在越来越多的领域中得到使用。 　（空侣网暖通专家提供）
温控器的接线方法
概述仔细看温控器上的三个脚，它们都有用英文字母和数字两种方法来代替，分别是:H（6）\L（3）\C(4). 　简介H（6）接棕色线，是电源的火线； 　
L（3）接灰色线，是灯的火线； 　
C(4)接白色线，是压缩机的火线。壁挂炉温控器(4张)