标题：电采暖锅炉
电采暖锅炉的概述
  电采暖锅炉是一种将电能转化成热能直接放热或通过热媒介质在采暖管道中循环来满足供暖需求的采暖设备，属于电热水锅炉的范畴。电能因为无噪音、无废气，是最环保、清洁的能源，特别是在其它能源不断涨价的今天， 人们开始接受电采暖方式，选择了电采暖锅炉。
电采暖锅炉的原理
电阻丝通电发热，电能转换为热能，热能导入水中，把水加热成热水，热水循环泵辅助循环锅炉和暖气管道里的热水，通过散热器实现采暖目的。
控制系统
配置热水锅炉专用电脑控制器，采用现代电脑控制技术，把锅炉性能的智能化、自动化、人性化变成现实，具有稳定性高、功能丰富、操作简单、使用方便、控制灵活等优点。
功能强大，拥有锅炉水温控制、锅炉水位显示、缺水保护、超温保护、内置数字式电子时钟、连续或定时（4个时间段）运行控制等多项自动显示、控制功能。
锅炉运行采用血液循环原理，结合专用微电脑控制器CPU，通过温度传感器，构成循环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则，随着水温的变化，控制系统不断进行温度采集，逻辑运算和数字芯片控制调节，从而达到系统自动恒温，实现采暖的目的。
高端配置
（1）大屏幕全中文带背光液晶显示屏，具有丰富的显示功能，将锅炉的运行状态和采集到的循环泵工作状态、加热器工作状态、炉水温度、水位状态、当前时间、报警信息等准确直观的显示出来。利用控制器键盘进行操作设置，并可查核、设定和修改各种调节参数，实现人机对话，易懂、易学、易记，操作简单、方便。
（2）控制器带内藏式数字时钟，系统可按用户要求，在一天内4个时间段任意设定开、关机时间，节省电损耗，降低锅炉使用费用。
（3）加热器采用陶瓷电加热棒，表面热负荷低，使用寿命更长，布局均匀热效率高。“防电墙”模式的水电分离加热方式，杜绝漏电安全隐患，并且拆装方便，便于检查、维修。不锈钢电加热管与炉体采用法兰连接方式，便于拆卸、安装，检修、保养方便。（不锈钢电加热管型）
（4）所配置的电器均为“中国驰名商标”产品、“中国名牌”产品，具有”CE”和“3C”强制认证标志。
设计合理
1、大功率电热水锅炉采用多段手、自动调节旋钮，用户可随意启、停加热棒组数，自动状态时，控制器逐级启动、关闭加热组，逐级加载、逐级减载的电负荷调节模式，不但保障了电器的正常工作，而且大大减少了对电网的冲击。
2、加热棒接线端子采用优质铜排连接，出线电缆为国标铜芯电缆，承载负荷大，绝缘性好，经久耐用
3、锅炉具有缺水、超温、短路、漏电、缺相、过流等多项保护功能，锅炉运行更加稳定、安全。
4、锅炉可连接大型蓄热水箱，利用夜间低谷电把水加热至95℃，进行蓄热储存，白天利用换热器换热后进行供暖，对电网起到了削峰添谷的作用，运行更加经济。
5、铝箔加厚玻璃面做保温，热损失少，保温效果更好。
6、整体快装出厂，机电一体化，白色彩板，外形美观，不易锈蚀。
综合特点
1、采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。
2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。
3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。
4、锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方方便用户自行调整锅炉电功率。
5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
6、采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方耐锈蚀。
7、锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低水位保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105℃，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）。
8、本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。
9、出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分方便。
主要部件
电采暖锅炉的主要部件有微电脑锅炉控制器（它是锅炉控制系统的核心部件，所有功能全依靠它来实现），电加热管（加热部件，它的质量好坏直接决定着锅炉的运行维修费用），锅炉本体（出厂前必须进行严格的试压、保压，杜绝渗漏现象的出现）。
锅炉选型
在选择电采暖锅炉以前要丈量出房间的具体面积和高度，咨询厂家电采暖锅炉时要报出房间的具体面积和高度，同时说明在哪个城市使用。厂家会给你计算出你所需要的锅炉型号，并提供锅炉的技术资料。
注意事项
1、始终保持锅炉和管道系统满水状态。
2、定期检查锅炉的结垢情况，及时除垢。
3、保持锅炉房通风、干燥，防止由于潮湿造成的电器老化、短路。
4、采暖季结束时，关闭电源，锅炉注满水，进行满水保养。
技术参数表
1、陶瓷电加热管电采暖锅炉

项目

型号

额定热功率
10Kcal

额定电功率
 KW

电源
V/Hz

电流A

额定压力
MPa

热效率
%

水容积
M

采暖
面积
M

浴水量
kg

出/回水口径
 mm

排污
口径
mm

通大气口径
mm

外形尺寸
mm
长L
宽W
高H
CLDZ6-85/70
0.5
6
380/50
9
0









99
0.10
50
172
DN25
DN25
DN25
600
600
950
CLDZ12-85/70
1.0
12
18
0.12
100
344
DN25
DN25
DN25
600
600
1150
CLDZ18-85/70
1.5
18
27
0.12
150
516
DN25
DN25
DN25
600
600
1150
CLDZ24-85/70
2.0
24
36
0.14
200
688
DN40
DN40
DN40
600
600
1370
CLDZ36-85/70
3.0
36
54
0.15
300
1032
DN40
DN40
DN40
600
600
1430
CWDZ45-85/70
4.0
45
68
0.13
400
1300
DN40
DN40
DN40
1100
560
1150
CWDZ60-85/70
5.0
60
92
0.13
500
1720
DN40
DN40
DN40
1100
560
1150
CWDZ75-85/70
6.5
75
115
0.21
650
2150
DN40
DN40
DN40
1100
710
1150
CWDZ90-85/70
7.5
90
136
0.21
750
2580
DN40
DN40
DN40
1100
710
1150
CWDZ120-85/70
10
120
183
0.25
1000
3440
DN50
DN50
DN50
1100
770
1200
CWDCLDZ150-85/70
13
150
229
0.25
1300
4300
DN50
DN50
DN50
1100
770
1200
CWDZ180-85/70
15
180
273
0.55
1500
5160
DN50
DN50
DN50
2450
710
1250
CWDZ240-85/70
20
240
365
0.65
2000
6880
DN65
DN65
DN65
2450
770
1250
CWDZ360-85/70
30
360
545
0.70
3000
10320
DN65
DN65
DN65
2450
860
1450
CWDZ480-85/70
40
480
728
0.75
4000
13760
DN80
DN80
DN80
2500
1050
1650
CWDZ600-85/70
50
600
910
1.20
5000
17200
DN80
DN80
DN80
2500
1220
1800
CWDZ720-85/70
60
720
1090
1.20
6000
20640
DN100
DN100
DN100
2500
1220
1800
CWDZ1080-85/70
90
1080
1640
1.70
9000
30960
DN100
DN100
DN100
2500
1380
2100
CWDZ1200-85/70
100
1200
1825
2.15
10000
34400
DN125
DN125
DN125
2550
1500
2100
CWDZ1440-85/70
120
1440
2185
2.40
12000
41280
DN125
DN125
DN125
2550
1500
2400
2、不锈钢加热管电采暖锅炉技术参数

项目

型号

额定热功率 
10Kcal/h

设计电功率
%

采 暖
面 积
m

额定出/回水温度 

水容积
m 

电源
V

电流
A

热效率
%

供/回水口
mm

排污口
mm

外形尺寸
mm
长 
宽
高
CLDR30-85/70
2.5
30
250
90 / 70
0.15








380
45








99
DN40
DN40
450
650
1400
CLDR45-85/70
4.0
45
400
0.18
68
DN50
DN50
620
650
1400
CLDR60-85/70
5.0
60
500
0.20
91
DN50
DN50
900
580
1450
CLDR90-85/70
7.5
90
750
0.20
136
DN 50
DN50
1000
630
1550
CLDR120-85/70
10
120
1000
0.25
183
DN 50
DN50
1150
730
1550
CLDR150-85/70
12.5
150
1250
0.25
228
DN 50
DN50
1150
800
1550
CLDR180-85/70
15
180
1500
0.30
273
DN 50
DN50
1220
870
1550
CLDR210-85/70
17.5
210
1750
0.30
310
DN 50
DN50
1220
870
1650
CWDR240-85/70
20
240
2000
0.75
364
DN65
DN65
2400
870
1400
CWDR360-85/70
30
360
3000
0.75
546
DN80
DN80
2400
870
1400
CWDR480-85/70
40
480
4000
1.40
728
DN80
DN80
2400
1200
1800
CWDR600-85/70
50
600
5000
1.40
910
DN100
DN100
2400
1200
1800
CWDR720-85/70
60
720
6000
1.40
1092
DN100
DN100
2400
1200
1800
CWDR900-85/70
75
900
7500
2.85
1350
DN125
DN125
2800
1500
2100
CWDR1080-85/70
90
1080
9000
2.85
1640
DN125
DN125
2800
1500
2100
CWDR1200-85/70
100
1200
10000
2.85
1800
DN125
DN125
2800
1500
2100
CWDR1440-85/70
125
1440
12500
3.75
2187
DN125
DN125
2800
1700
2300
CWDR1800-85/70
150
1800
15000
3.75
2700
DN125
DN125
2800
1700
2300
CWDR2160-85/70
180
2160
18000
4.85
3282
DN150
DN125
3500
2400
2600