标题：防爆摄像机
概念
防爆摄像机属于防爆监控类产品，是防爆行业跟监控行业的交叉产物，因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品，需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
国家标准
国家标准GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2000、GB 12476.2-2010爆炸性气体环境用电气设备标准。该标准的制定在一定意义上参照了国际电工委员会对爆炸性气体环境用电气产品的标准，并且在某些方面高于该标准而制定。
必备认证
1、《防爆合格证》由国家电工委员会下属的防爆检测中心颁发，该认证的获得代表该型号产品通过了防爆检测，具备该类产品的特性，严格意义上来说国家防爆检测中心颁发该认证是只针对送审样品和只对样品负责；
  某品牌的《防爆合格证》
2、《生产许可证（防爆电器）》由国家质量监督总局颁发，该认证象征着企业生产许可权，获得该认证的企业具有制造、生产、组装该类产品的资格，该认证与其附件明细一并使用有效；
  《生产许可证》样本
3、《矿用产品安全标志书》由国家矿用产品安全许可办公室颁发，是煤矿用产品的必须认证，特别是煤矿井下使用产品；
  
4、国外产品在国内应用需要具备的认证有欧盟标准对于特殊行业的认证《ATEX》、国际电工委员会对电器产品的控制《IEC》，该认证是国际通用标准对该类产品的认可，其中ATEX认证的获得过程及监督类似于上述1、2项标准和意义，IEC认证类似于上述1项的标准和意义。
  
质量控制
1、同一性：送审产品与出厂产品是否一致；
2、追溯性：产品设计、生产、送审、销售、维护、维修过程中的合理性、合法性及有效的跟踪和备案；
3、合法性：产品的结构、功能以及质量控制在国家法定范围和质量监督范围内；
4、以上质量控制程序均由国家认可的检测\监察机构监督执行，否则可指令性吊销证书和勒令停产，甚至追究法律责任；
5、质量监督机构如果没有有效的监督和监察，导致获证企业产品引发的事故依然受到追溯程序的牵制，甚至追究法律责任。
工作原理
防爆摄像机的工作原理为抑制爆炸四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作，爆炸的四要素分别为：
一，现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度；
二，现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应；
三，现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应；
四，现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至爆破。
上述四种要素挟制任意一项均可有效实现防止爆炸。
二者区别
好多读者对防爆和防暴区分不开，更有甚至将防暴产品应用于可燃性高危区域，这种做法危险系数极高，甚至造成爆炸对人身财产造成严重损失。防暴是防暴力、防破坏，或者耐打击等，该类产品具有较为坚硬的外壳，而不具备防爆的电器性能和认证，这是两种截然不同性质的产品。
分类
按应用场所分按应用场所来分，防爆摄像机主要分为：矿用防爆摄像机和厂用防爆摄像机两大类。
1、【Ⅰ类—煤矿、井下用电气设备】矿用防爆摄像机除了须取得相应产品的防爆合格证以外还必须取得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用产品安全许可证书，即MA标志，生产矿用防爆摄像机的企业必须取得相应的生产资质方可准许生产。　 　
2、【Ⅱ类—工厂用电气设备】厂用防爆摄像机是指一般用于非井下的工厂的防爆摄像机。按产品功能分1、防爆固定式摄像机 该类摄像机由：成像单元、供电单元、通信单元构成，加上外部简单的机械结构实现其固定和转向，是一种成本低、功能简单、安装方便的防爆摄像机；
2、防爆多功能摄像机 该类摄像机由：成像单元、供电单元、通信单元、辅助照明单元、控制单元、转向单元、其他辅助单元构成，是一种主流的防爆摄像机。也有一些非红外补光的产品，如：LED冷光、卤素、氙气、激光等补光手段实现的产品都可列入该类防爆摄像机；
4、分体式防爆摄像机 该类摄像机的功能可多可少，根据不同的组合来实现功能，可以利用防爆云台实现摄像机回转、通过加装补光灯实现辅助照明、通过加装不同的通信设备实现通讯要求、通过加装解码设备实现控制输入和兼容性。该类产品安装复杂、对安装人员的要求较高，但维护、维修简单；
5、防爆一体化摄像机 该类摄像机是集成了多种功能于一体，集成度根据厂家的设计不同有一定的差异，但大同小异的是它具有很高的集成度，具有多种功能、外观轻巧、便于施工与安装，但维修维护较为麻烦。按传输介质分1、复合线缆防爆摄像机【一般是同轴视频电缆+电源电缆复合，变焦防爆摄像机是由同轴视频电缆+电源+控制电缆复合】，一般称为模拟信号防爆摄像机。
2、防爆网络摄像机【指通过网线，网络来传输的防爆摄像机】，属于数字信号防爆摄像机。
3、防爆光纤摄像机【指通过光纤来传输的防爆摄像机】，属于数字信号防爆摄像机。
4、防爆无线摄像机【指通过无线信号来传输图像的防爆摄像机】。按清晰度分1、标清防爆摄像机【指水平扫描线数低于540线的防爆摄像机，市场上主要有480线、420线的防爆摄像机】
2、高清防爆摄像机【指水平扫描线数高于540线的防爆摄像机，市场上主要有540线、600线、650线、700线的防爆摄像机，同时市场上对于百万高清级的网络防爆摄像机、HD-SDI防爆网络摄像机也称作高清防爆摄像机】
防爆等级的划分
标志含义一般在可燃性气体环境中，使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的外壳上一般有以下标志，具体含义如下： 
Ex d Ⅱ C T6 
① ②③④ ⑤ 
①、中国及国际电工委员会防爆标志 
②、隔爆型 
③、除煤矿、井下用之外的电气设备 
④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级 
⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组 
第①位编码： 
Ex——中国及国际电工委员会防爆标志；EEx——表示欧共体 ；AD——意大利 ； MS、AE——法国 ；FLP——英国；UL、FM——美国；E——德国\IEC 
第②位编码 参数含义代号 防爆型式 国家标准 防爆措施 适用区域
d 隔爆型 GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2 
e 增安型 GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 
ia 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2 
ib 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2 
p 正压型 GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
o 充油型 GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
q 充砂型 GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 
n 无火花型 GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2 
m 浇封型 GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 
h 气密型 GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 
s 特殊型 
DIP 粉尘防爆型 用于爆炸性粉尘环境，其前面无需加EX或EEX等标志
应用区域的划分
危险划分：爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准 
气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 Zone 0(0 区) Div.1 
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区 
在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 2 区 Div.2 
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ） 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10 区 Div.1 
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 11 区 Div.2 
第③位编码 
Ⅰ——煤矿、井下用电气设备 
Ⅱ——工厂用电气设备 
第④位编码 
Ⅱ类爆炸性气体环境的分级 
工况类别 级别 代表性气体 最小引爆火花能量 最大实验安全间隙MESG(mm) 最小点燃电流比MICR 
矿井下 Ⅰ 甲烷 0.280mJ 
矿井外的工厂 ⅡA 丙烷 0.180mJ MESG≥0.9 MICR>0.8 
ⅡB 乙烯 0.060mJ 0.9>MESG>0.5 0.8≥MICR≥0.45 
ⅡC 氢气 0.019mJ 0.5≥MESG 0.45>MICR 
第⑤位编码 
Ⅱ类爆炸性气体环境中电气设备温度组别 
温度组别 自然温度T（℃） 常见爆炸性气体 设备允许表面温度（℃） 
T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450 
T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300 
T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200 
T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135 
T5 135>T≥100 二硫化碳 100 
T6 100>T≥85 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 85危险场所划分根据爆炸性环境的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。气体场所划分为三个区域：0区，1区和2区；粉尘场所分为三个区域：20区，21区和22区。
可燃性气体，蒸汽和薄雾气体场所
0区（红色部分）
爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体，蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。
使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。
1区（橙色部分）
在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~
EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。
2区（黄色部分）
在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。
通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。
标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定，同时也必须满足通用的绝缘电阻，冲击能量和耗散功率等要求。
粉尘场所
20区
EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求，包括本质安全防
爆等方面的内容。20区应用种类1（粉尘）电气设备。
21区
磨坊，煤炭，谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中，可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外，
电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患，应引起足够的重视。
21区须使用种类2（粉尘）防爆电气设备。
22区
在正常运行时，爆炸性粉尘混合物不太可能出现，只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3（粉尘）防爆电气设备。如果是爆炸性
环境中的粉尘是导电性粉尘，则依据EN50281-1-2的规定，须使用种类2（粉尘）防爆电气设备。　划分因素危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下，很难给出危险场所划分的明确标准和定义。以下几个因素与危险场所划分类型密切相关：
1. 可燃性物质的物理特性
2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量
3. 释放源的状态
4. 通风的状态
5. 防止气体，蒸汽,薄雾扩散的措施
6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素
7. 生产现场的安全记录
8. 设备、装置的结构和配置情况
防爆措施
1、隔爆/EEx “d”; 
2、增安/EEx “e”; 
3、本安EEx “i”; 
4、正压/“p”; 
5、充油/“o”； 
6、充砂/“q”； 
7、无火花EEx"n"； 
8、浇封“m”等等
IEC 标准
IIA：丙酮/Acetone,乙烷/Ethane,苯/Benzene,石油/Petrol,丁烷/Butane,丙烷/Propane,甲烷/Methane;
IIB：乙烯/Ethylene, 煤气/Town gas;
IIC：氢/Hydrogen,乙炔/Acetylene
温度组别
最高表面温度
450°C
300°C
280°C
260°C
230°C
215°C
200°C
180°C
165°C
160°C
135°C
120°C
100°C
85°C
温度组别
IEC
T1
T2
T3
T4
T5
T6
NEC（USA）
T1
T2
T2A
T2B
T2C
T2D
T3
T3A
T3B
T3C
T4
T4A

用电安全
由于用电过程中要产生电弧、电火花等危险因素，因临时用电属于安全防火的重要管理内容之一。凡是在爆炸危险环境临时用电，必须采取措施，达到整体防爆要求。
临时用电一般是紧急抢修、设备异常处理、改造项目和生产装置接轨等。而且常常是一边生产、一边施工，现场条件苛刻，加上有些电器和电动工具还没有达到整体防爆的要求。我国对火灾和爆炸危险环境的临时施工用电还没有详细规定。为此，有必要研究和探讨在火灾爆炸环境、临时用电达不到整体防爆要求的情况下，如何保证安全生产。　组织措施实行两票制，即火票和临用电票。两票齐全，方可作业。临时用电票一般都是由电气车间办理的。电气部门对各装置的生产过程、工艺操作和设备情况不一定十分了解。通过办理火票，使电气人员了解生产车间的安全操作规程，在此基础上，再根据电气的专业性办理临时用电票。一张临时用电票只限一处使用。
各单位临时用电票的填写内容和格式都不一样，但考虑到设置安全技术措施这一栏目。临时用电票中的用电安全技术措施应该由申请用电的负责人提出并负责填写；电气管理单位的审批人要认真审查措施是否得当，提出审查意见，必要时给予补充完善，对措施不当的用电票，应退还用电申请人重新填写。如果用电申请人不懂电气技术和不懂防火防爆知识，审批人有权拒签。通过火票和用电票的填写、申请和批准，落实安全技术措施，用组织措施保证技术措施的实施。　职责（1）现场临时用电作业人员安全职责
工作前必须熟悉临时用电票填写的内容，检查安全措施的落实；听从指挥，接受监督，不违章违纪；做好事故预防，及时处理异常现象。
（2）临时用电申请人安全职责
申请人必须懂电气技术和防火防爆知识，能在用电票上正确填写需采取的安全技术措施；负责对临时用电安全措施的实施；事先给现场临时用电作业人员作好安全交底，教育用电人员遵章守纪。
（3）临时用电审批人安全职责
懂电气技术和防火防爆知识，其资格必须经本单位审查确认和书面公布；亲临现场检查，充分了解临时用电地点的环境状况，审查申请人提出的措施是否得当，确认后方可签发用电票；随时检查现场安全用电情况，有权停止违章者作业，并通知电工断开电源；派电工送上临时用电电源。
（4）临时用电票执行电工安全职责
根据临时用电票审批人的指令和用电的书面要求连接和送电源，用电结束后及时断开或拆除电源，不留隐患；随时检查现场的安全措施是否和用电票相符，否则可要求作业人员立即理更改，必要时可断开电源或拒绝送电，并报告用电审批人。
（5）管理人员安全职责
随时检查现场临时用电安全情况，及时纠正并制止违章作业，对违章者酌情进行处理。安全技术措施1）临时用电申请人、审批人等，在制订和落实安全技术措施之前必须充分了解用电作业的环境的爆炸性气体释放源和火灾危险物质的物理性质和化学性质，如爆炸极限、引燃温度、闪点、比重等；了解释放源的释放规律和空间分布、现场通风情况等；了解该环境属于何种爆炸危险区域？根据上述情况可采邓下列措施：
2）凡是达不到整体防爆的临时用电，禁止在0区和1区进行。由于2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物，即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物环境，因此通过落实好组织措施和技术措施之后可进行临时用电作业。
3）使用便携式可燃气体报警仪进行现场检测，爆炸性气体浓度不超过规定值的10%时可视为非防爆区。
4）用防爆通风机设置临时的局部强力通风，降低爆炸气体浓度，保持相对的正压状态。
5）利用阻燃帆布等障碍物进行隔离，限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散，缩小爆炸危险区域的范围。
6）装置区、油罐区等区域的井道、坑、电缆沟和蒸气管沟等处所都有沉积爆炸性气体，要检查、测试，防止死角积聚爆炸性气体。
7）当生产装置发生事故，工艺异常或生产中必须进行采样、脱水、排放等操作，临时用电容易引起爆炸火灾事故时，用电人员必须绝对听从生产岗位人员的指挥，立即停止用电，在非防爆区进行停送电操作。
8）对具有防爆性能的电气工具及通信器材，使用前必须认真检查铭牌上的防爆类别、级别、温度组别，当达不到使用环境可能释放物质的级别、温度组别，或类别不对时，应视为非防爆电气设备。
9）临时用电线宜采用护套橡皮软电缆，沿地敷设的电缆严防受碾压，并要有机械保护措施；架空敷设的电缆严禁使用金属丝绑扎和受热源影响，要使用绝缘子固定。
10）电焊操作可能发生爆炸、火灾、触电事故和尘土危害等不安全、不卫生现象。
（1）不能用易燃、易爆主设备有联系的金属件作为电焊地线，防止在电气通络不良的接触点产生高温或火花；
（2）防止对地绝缘的焊件，焊机的空载电压或工作电压延伸，遇接触不良点就产生火花、电弧或高温，有可能引爆环境中的爆炸性气体；
（3）严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属物件搭接起来作导线使用；
（4）严禁绝缘破损或老化的电焊线或焊机电源线穿越火灾爆炸危险区域。
11）在火灾爆炸环境临时用电作业，同样也存在人身触电等安全问题，因此还必须同时执行电力部《电业安全工作规程》等有关规程和标准。
12）凡涉及机械、工艺、电气方面的临时用电，必须经三方会签确认，以免发生事故。