标题：方形负压风机
概述
方形负压风机是轴流风机的一种新型的风机品种，方形负压风机的外壳一般有镀锌板和玻璃钢两种材质制作，目的是增强方形负压风机的耐腐蚀性和强度，工作原理是利用负压换气，达到空气流通，通风降温的目的，因为风机的外形是方形，所以被客户俗称为方形负压风机，方形负压风机具有外形美观，大风量、低能耗、低转速、低噪音，防尘防雨等特点，深受广大客户喜爱。
通风原理
方形负压[1]风机是利用负压换气，空气对流通风降温的原理设计，当风机开始工作时，利用宽大的风叶旋转，迅速将室内污浊，高温，闷热的空气抽排出室外，同时让室内和室外空气形成一个巨大压差，室内空气变稀薄后，形成一个负压区，此时室外新鲜的空气由于气压差自然补偿流入室内。  方形负压风机
使用说明
用户对安装负压风机后美观大方或者场地位置限制有要求的话，一般建议最好用方形负压风机，方形负压风机整体都比较薄，厚度只有400mm左右，在实际应用中，方形负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于室内的另外一侧，空气由进气口到方形负压风机形成对流抽风换气。在这个过程中，靠近方形负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气由进气口涌入室内，从室内以一定的风速流过，由方形负压风机安装的位置排出室外。方形负压风机换气彻底、高效，空气流动率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启方形负压风机的几秒钟内即可达到通风的效果。
通风降温说明
1、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导 致需要通风的场所气温高于室外。镀锌板负压风机能将室内热气迅 速排出让室内温度和外界温度持平，不至于车间内温度升高。 
2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体 热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。 
3、负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。 
4、和降温水帘配合使用，在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制 在 28 摄氏度以内，但人体的凉爽感觉可与空调相比。
构造
1、风机机壳：外框与百叶窗均采用镀锌板材质制造模具化制造 
2、风机扇叶：扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，经电脑精密平衡校准 
3、百叶窗：百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造闭合紧密，使用寿命长，主要是当风机不使用状态下防尘防雨。
4、电机：采用4级高品质铜线电机，一般有380V和220V两种。
5、皮带：采用常见的橡胶三角带。
6、导流罩：将空气导流到风机排风口，集中排出室外。
7、防护网：安全防护网，防止人手，异物等进入风机。
8、皮带轮：将电机的转速通过大小皮带轮转换成低转速，降低风机运行噪音和电机负荷。
应用领域
1、作抽风换气用：安装在车间窗口外，一般选择下风口、往外抽风，抽出 异味气体；一般工厂等应用较多。 
2、配合湿帘使用：用作车间降温，炎炎夏天，不论您的车间有多热，水帘负压风机系统都可让您车间的温度降至 30C 左右，而且有一定的湿度。 
3、作排风扇用：目前一般排风扇（俗称扬谷扇）效能比较差，一台排风扇吹不到几个人，，负压风机则不然，不管是放在地上用还是挂在空中用。一般1000平方米车间使用4台，即有满屋都是风吹的功效。
适用场所
1、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、 制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。
2、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。 
3、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 
4、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。 
5、适用于仓储物流领域。
保养
1 断开主电源，查电机接地线是否良好。 
2 紧固各部分螺丝及联轴。 
3 检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若 触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3),应更换触头。 注意：在维修的时候在电源应该挂上牌子，告知人家正在维修
方形负压风机风量因素
  达宏方形负压风机当方形负压风机转速增大时，叶轮牵连速度增加，则气体相对于叶轮的进口速度w,和出口速度也有所增加，而气流进口角和出口角减小;当转速减小时，叶轮牵连速度减小，则气体相对于叶轮的进口速度和出口速度也有所减小，而气流进口角和出口角增大。因此当方形负压风机转速变化时，气流的风机流动方向就会发生改变。气流方向的改变改变了气流与机壳、叶轮间气体流动相互作用的程度。当这种相互作用达到某种状态时，会增加壁面损失、二次流损失、涡流损失等，导致内部流动损失上升，降低通风机的性能。转速过小，气流进口角很大，这时叶型不但没有充分发挥气动特性，相反叶型阻力大增，导致效率下降;转速过高，内部流场的扰动加剧，各个方面的损失降低了叶型的气动力特性，同样不能发挥出较好排烟方形负压风机的性能，造成了效率下降。
方形负压风机理论可知，一定的转速与一定的叶轮叶片相匹配，即一定的转速与一定的叶片数、叶片安装角、弦长相匹配。当通过数值模拟比较不同转速对风机效率的影响时，在确定的叶片数、叶片安装角、叶剖面弦长下，就会有一个确定转速与之相匹配。在设计的技术参数下，性能最好的转速应该为设计转速。当转速偏小或过大时，对于给屋顶方形负压风机定的风机性能都会有影响。对于一定的风机应采用适当的转速.
方形负压风机系统安装
负压风机系统安装看似简单,其实安装是有很多地方需要注意的，只有细心的人才能处理好安装事情.
当负压风机水流过大会产生回流困难,从而使水从水槽溢,水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。
当负压风机水箱缺水或水位高度不够时，负压风机严禁通电水泵，否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵；由于湿帘蒸发消耗水量，所以水泵通电时，必须确保水源供水正常（补水水阀处于常开状态）。负压风机水量调节，湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可，水流量通过调节水泵减压阀的开度，可调节湿帘总供水量（反比）；而调节湿帘件进水球阀的开度，负压风机可调节湿帘件的供水量.[2]
方形负压风机保养
当负压风机在运行的时候很少出现一些烦人的噪声,并且在运行时消耗的电能量是非常少的,对此得非常受到一些车间厂房的青睐.虽然这种机械使用寿命很和,但也需要注意保养,有一句俗话说"产品质量在好,没有得到适合的保养"终究用不了多长时间,只有保养得好,使用寿命才会长久些。而对于负压风机的保养也是有讲究的,并不是瞎糊闹,主要是从两个方面来进行，电机和扇叶。
在保养之前,首先我们就需要进行检查一下电机,这时候要想将各种电源插头拔下来,检查电机各处的线路是否畅通，线路的连接处有没有出现断开或者是短路的情况。电机中有许多固定用的螺丝，在检修或者是保养的时候，不要怕麻烦，将电机中的每个螺丝都拧紧加固一下。因为机器在使用的过程中是有一定颤动的，螺丝也可能随之松动，如果不将松动的螺丝拧紧，很有可能会造成安全隐患。电机中还有一些绝缘电阻，这些电阻也要检查一下是否管用，尤其是电阻的触头处。
还需要注意一点对于负压风机扇叶也需要检查一下,当然也是要先将各处的连接线头拔掉。查看扇叶是否有裂纹，如果有裂纹不及时更换的话，风机使用中扇叶由于力的作用很容易飞出来，另外推动风轮，使其按一定的速度转动，看看有没有什么异常，包括转动中是否会突然遇到大的阻力，转动的时候是否会产生噪音等等。风阀与机械内部的多个部分相连，这些相连之处也很容易产生松动现象，如果有螺丝脱落，要即使更换。扇叶因为在使用时长期暴露在外面，很容易沾染灰尘。扇叶上一旦灰尘太厚，排风通风的能力就会减弱，并且耗电能力是大大增强。[3]
方形负压风机安装设计
对于机械生产厂房而言,最大的不好之处就是在于高温,噪声,粉尘等一些有害身体健康的物质.对此安装负压风机降温设备是难免的。今天伟平就业说说机械生产车间的降温设备负压风机应该怎么样安装更加的合理,安装设计可关系到日后的工作效率.这一点可不能马虎对待,希望消费者花几分钟的时间来了解一下.
机械设备在生产时会发出大量的噪声和产生持续的震动,同时也会产生很多材料粉尘颗粒,同时同时车间生产设备会散发出很多热量，人员如果穿梭在其中又会增加一定的热量，如果不及时通风降温，工作人员根本无法工作，有些技术工人因无法正确测出精密度，会造成材料浪费，甚至有时会发生危险，给安全生产带来了极大的危害。安装负压风机可以使车间内的大量粉尘排出，送入外界的新鲜空气，和其他通风除尘设备配合使用效果更佳。
在负压风机安装时我们应该首先计算出整个车间要需要的通风换气次数以达到全车间最佳的通风降温效果，然后拟定安装工程方案，而不是一上来就忙着安装，到最后才发现负压风机安装的过多或者过少。在安装时尽量安装在车间窗口处，窗口外环境是宽阔的视野，不能有臭水沟、臭垃圾池等污染场所。机械设备生车间的噪声比较大，最好安装带有可遥控功能的负压风机，这样不使用的时候可以自动关停，坏的时候可以自动报警。也有很多机械设备生产车间内装有大量精密设备，在安装负压风机时一定要考虑到车间内设备安全，因此给负压风机加上百叶窗可避免车间内财产被盗，物品丢失。
负压风机安装后机械设备的摆放应注意不易靠近太近，尽量按负压风机安装方向摆放，这样可以更好的呼吸到送入的新鲜空气。[4]