标题：升鸿高压风机
升鸿高压风机发展史
什么是升鸿高压风机风压为30kPa~200KPa或压缩比这e=1.3~ e=3的风机就是升鸿高压风机。升鸿高压风机也叫升鸿高压鼓风机，区别于一般离心式高压鼓风机。目前，行业内一般把升鸿高压风机叫为升鸿漩涡气泵、真空泵、吸气泵、吸风机等。  升鸿高压风机图片[1]升鸿高压风机的发展中国在公元前就已制造出简单的木制砻谷风车，它的作用原理与现代离心风机基本相同。1862年，英国的圭贝尔发明离心风机，其叶轮、机壳为同心圆型，机壳用砖制，木制叶轮采用后向直叶片，效率仅为40%左右，主要用于矿山通风。1880年，人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳，和后向弯曲叶片的离心风机，结构已比较完善了。 
1935年，德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风；1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机；旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机也都获得了发展。  升鸿高压风机LOGO有老的变为这个最新的
随着时代的进步和发展，风机产品供不应求，原始风机的压力和风量已达不到相关工厂的要求，噪音也成了工厂比较头疼的事，工厂噪音环境影响了工作效率。 因此，台湾升鸿（佳驰）实业于1994年于台北三重市设厂，推出升鸿旋涡气泵，也就是如今的升鸿高压风机（漩涡真空泵）。升鸿高压风机以其精小的外观和噪音，满足了当时社会对高压风机的需求。后来，相继对风机进行升级，先后发展至单段，双段叶轮的高压风机，并将高压风机的最大压力不断刷新；时代在进步，升鸿在进步，在升鸿技术人员的努力下，研发出适用于各国使用的风机；因此，升鸿高压风机得己在全球范围内销售。随着社会上对高压风机的需求量增加，此时的风机已经呈现出百家争鸣的现象，升鸿高压风机以其独特的发展策略，携手优秀合作伙伴：东莞风驰、昆山顺冈不断发展，成为了高压风机行业的佼佼者。
升鸿高压风机的工作原理
当叶轮旋转时，叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及径被加速，气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部被加速，周围的气体以旋转方向运转而达到增压效果，气体运作到排气管后，由于压力已大于系统压力，因此气体即被排除管外。[2]
升鸿高压风机的基本参数
风量Q单位时间流过风机的空气量(m3/s，m3/min，m3/h)；风压H当空气流过风机时，风机给予每立方米空气的总能量(kg·m)称为风机的全压Ht(kg·m/m3)，其由静压Hs和动压Hd组成。即Ht=Hs+Hd；轴功率P风机工作有效的总功率，又称空气功率；效率η风机轴上的功率P除去损失掉的部分功率后剩下的风机内功率与风机轴上的功率P之比，称为风机的效率。
升鸿高压风机的特性
1、安装容易：升鸿高压风机配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。
2、无油无污染：叶轮旋转时，不与任何其它零部件接触，免润滑，因此可保证风机无污染。 
3、可靠性强:
a、与其他品牌做比较，升鸿高压风机在高压力的范围堪称一枝独秀，因此当使用情况变化时，机器仍能安全运转；
b、除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性高几乎免维修。
4、低噪音: 低噪音马达直接传动，再加上一体式的消音设施，因此噪音极低。
5、高品质：高精密的加工、检测设备及技术，使得所有零件均能达到最高品质要求，运用标准IP55 F级与H级绝缘高效率马达，故障极少，马达与鼓风机之间有轴承分离，预防异物进入，为确保风机品质，每一台风机在出厂前均经过严格的测试。
升鸿高压风机的选型注意事项
由于高压风机的使用非常的广泛，因为它的选型也相对复杂。一般来说，需要按以下两个步骤进行： 　
1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能，是吸还是吹，找准高压风机对应的压力-流量曲线；如果看错曲线，有时候会造成选出来的产品不能使用； 　
2、根据计算出来的压力和流量，在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线；然后根据工作曲线选择高压风机型号； 　
但是在不同的工作现场，其对压力和流量的需求就不一样，所以，要想得到相对准确的数据，就需要进行相关的计算。这时需要找东莞风驰机电技术人员进行咨询和了解。
升鸿高压风机安装注意事项
1、机体安装注意事项[3]
a、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝； 
b、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，特别是大功率的高压风机，必不可少； 
c、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音器安装在进风管道或出风管道的末端； 
d、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询东莞风驰技术人员或专业的噪音治理公司； 
e、在使用消音绵消音时，注意高压风机与箱体的距离，注意高压风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，具体需要咨询高压风机的厂家，如台湾升鸿，东莞风驰，西门子等； 
f、高压风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。　
2、安装环境注意事项
a.安装地点-------须安装于室内不受风雨侵扰之处；
b.环境温度-------40℃一下；
c.相对湿度-------80%一下；
d.空气品质-------空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险；
e.尘埃防护-------有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃；
f.通风散热-------请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用；
g.置放空间-------为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点；
h.避免振动--------请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。
升鸿高压风机使用注意事项
1.高压鼓风机使用中会产生高温，应避免碰触外壳以免烫伤。
2.马达负载电流会随高压鼓风机之使用空气压力而变化.配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流（A）下使用，以避免马达烧毁。（额定满载电流请参照马达上之铭牌）
3.高压鼓风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量-静压曲线图，并在曲线范围内使用，但如接近高压时，切勿超过适用范围，若使用时必需接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路封闭时，压力释放阀会放开调节空气进出以确保高压鼓风机之寿命。
若在管路封闭下运转，则高压鼓风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏，同时在封闭状况，或在连续使用范围以下之风量都会受限制。若为间歇性运转，最好以空气阀切换方式运作。
4.高压鼓风机的空气温度变化：当空气流量接近封闭状态时，温度会急剧上升，故应特别注意此种状况发生。若温度会上升，切勿将高压鼓风机置于密闭室内使用。
5.硬质物体 尘埃 粉粒体 纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去，可用集尘袋等方式处理。若在管路中途装置过滤器，为避免降压的损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。
6.应定时清理高压鼓风机内部及外部（特别是冷却风扇的空气通路），除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果差会造成温度上升，风量减小，振动增加而造成故障。
7.轴承 油封及消音器等属于消耗品，故有一定的寿命，需定期更换，同时叶片 外壳 金属网等也须依使用环境而定期更换
8.高压鼓风机使用中若运转不顺或不正常噪音出现，请关闭电源检修。
升鸿高压风机应用范围广
切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。升鸿高压风机应用实例(8张)[4]