标题：猫跳河梯级水电站
概述
猫跳河梯级水电站(Maotiaohe easead。Hy-dropower Stations)位于  中国贵州省中部，1958年至1981年，为满足贵州省电力负荷急剧增长的需要，对猫跳河进行了以发电为主，结合灌溉、工业供水和水产养殖等综合利用的梯级开发。猫跳河梯级水电站由红枫、百花、李官、修文、窄巷口、红林、红岩等7座水电站组成。共利用落差384．5m，总装机容量252MW，平均年发电量合计9．182亿kW·h。（运行中通过技术改造，目前实际总装机容量在300兆瓦上下），承担着贵州电网调峰任务。
电站意义
猫跳河是我国梯级水电站开发最早、并且较为完整的河流之一，猫跳河梯级水电站是中国在喀斯特地区最早修建的水电站群，梯级7座电站大坝地址条件复杂，大坝坝型各异，堪称“坝型博物馆”。红枫、修文、窄巷口等电站大坝因设计独特编入大专院校教课书，梯级水电站也成为贵州水电摇篮，为全国水电建设和水电人才培养积累了宝贵经验。    除发电效益外，红枫、百花两水库可灌溉农田7530公顷，使粮食亩产由200 kg增加到500 kg以上，并供给贵阳、清镇等城市工业和生活用水，兼顾水产养殖和旅游。
1958年s月一级红枫水电站开工，1980年2月除李官梯级外，梯级各水电站全部建成投产。1991年全河流开发完成。在乌江渡水电站建成前，猫跳河梯级水电站为贵州省贵阳地区的主力电源，乌江渡水电站建成后，仍担负电力系统调峰、调频和事故备用任务。两水库已成为解决贵阳用水的远景规划方案中的主要水源。此外，还发展了水产养殖，开辟了旅游资源。红枫湖畔已形成了新的经济区和旅游区，经济效益和社会效益显著。
猫跳河
猫跳河为长江水系乌江的支流，全长180 km，天然落差550m，控制流域面积3195km。流域面积3195 km”。红枫以上为上游，红枫至百花为中游，百花以下为下游。上、中游为丘陵及山岳地区。下游为高深峡谷，谷深多在200~3oom，河床坡降达0.705%，其中修文至林家屋长19 km河段，落差达204m，河床坡降达1.1%。沿岸为石灰岩地层，喀斯特发育，构造复杂。流经安顺市、平坝县、长顺县、清镇市、贵阳市、修文县等6县市，在修文县六广乡沙坡口三岔河处汇入鸭池河后进入乌江。
红枫水库
红枫水库于1960年建成，原设计为木斜墙堆石坝，1993年完成大坝加高，现为灌浆芯墙堆石坝，水库大坝防洪标准为百年一遇洪水设计。红枫水库是猫跳河梯级龙头水库，具有不完全多年调节性能，是猫跳河梯级水库水量调节枢纽，确保防洪安全的关键性工程。红枫水库设计正常蓄水位1240米，死水位1227.50米，校核水位1242.58米，对应的水库总库容为7.58亿立方米。汛期蓄水位限制月份5～9月，其防洪限制水位分别为：5月～7月水库运行水位≤1236.00米；8月水库运行水位≤1239.10米；9月水库运行水位≤1239.40米。
红枫水电站
红枫水电站位于贵州省清镇市，距贵阳市30km，电站水库系猫跳河梯级电站的龙头水库，坝址控制流域面积1596平方公里，水库总库容7.61亿立方米，具不完全的多年调节性能，径流利用率达92%，坝区多年平均流量29.1立方米/秒，多年平均水量9.53亿立方米。红枫水电站装机20MW，保证出力5.1MW，多年平均发电量0.547亿kW?h。 
拦河坝为木斜墙堆石坝，最大坝高52.5m，已在斜墙垫层中灌浆加固。水库总库容6.42亿m“，是全梯级的龙头水库，与百花水库联合运用，使猫跳河枯水期流量由2m3/s提高到20m“/s;使6座水电站的保证出力由6.15 MW提高到61.89 MW。开敞式溢洪道布置在坝左岸3oom处的娅口，设2孔溢流孔，孔口高6 m.宽12m，用弧形闸门控制，最大泄流量3640 立方米/秒。引水兼放水隧洞布置在右岸，长204m，洞径5m。设计水头35.4m，最大水头41m，最小水头22.5m。地面式厂房位于右岸坝后，装有2台单机容量10 Mw的混流式水轮发电机组。工程于1958年8月开工，1960年5月第一台机组发电，1960年9月竣工。    
红枫水电站　　
工程枢纽为Ⅱ等，由木斜墙堆石坝（主坝），浆砌石斜墙堆石坝（付坝）、左岸溢洪道、右岸引水发电隧洞（兼放空洞）、厂房等建筑物组成。1958年动工兴建，1959年下闸蓄水，1960年5月建成发电。1983年扩建两孔溢洪道，1986年改建放空洞，1989年改建坝体防渗结构，以堆石坝体灌浆帷幕代替斜墙防渗，1991年11月大坝灌浆结束。1994年进行大坝直接戴帽加高。红枫水电站是以发电为主，兼有防洪、灌溉、供水、旅游养殖等综合利用的大型水利水电枢纽。
工程勘测设计由贵州省水利水电勘测设计研究院承担。溢洪道扩建和放空洞改建工程设总为钟曼云、堆石坝体灌浆防渗和大坝加高工程设总为郑治、底孔闸门改造由林蔚茺、石文彬负责。
百花水电站
百花水电站位于红枫水电站下游26 km，拦最小水头38.6m。厂房为岸边式，厂房内装有2台单机容量为巧MW的混流式水轮发电机组.工程于1971年9月开工，1974年7月第一台机组发电，1974年12月竣工。    1991年在二级百花水电站和三级修文水电站之间兴建了李官水电站，装机13MW，至此猫跳河水能资源得到了充分的利用。河坝为钢筋混凝土斜坡堆石坝，最大坝高48.7m。右岸300m处的娅口设有3孔胸坡式滋洪道，最大泄流t201o立方米/秒.采用挑流消能.右岸还有1条由导流隧洞改建的长196m洞径3m的放水底孔。2条长185m洞径3.6m的引水随洞也设在右岸。设计水头37.6m，最大水头42.7m，最小水头35.26m。地面式厂房位于右岸岸边，装有10MW和12MW的混流式水轮发电机组各1台.工程于1960年4月开工， 1966年6月第一台机组发电，1966年12月竣工。
李官水电站
李官水电站，右岸是贵阳市乌当区，左岸是清镇县。上游距二级百花水电站4.5km，下游距三级修文水电站12km。本电站位于李官河口下游50m，距贵阳市直线距离24 km，公路32 km，交通方便。
电站以发电为主，装机容量为1.3万kW（2×0.65万kW），保证出力4500万kW ，年平均发电量4450万度。年利用小时3833小时。水库总容量235万立方米，有效库容89万立方米。该工程总投资2500万元，单位造价1920元/Mw。本工程于1988年5月开始施工准备，同年11月15日截流，12月主体工程开工。于1992年元月15日首台机组发电，同年5月23日末台机组正式并入电网运行，电站各项工程于1992年12月底全部竣工。1993年4月16日整体竣工验收，被评定为“优良工程”。
修文水电站
修文水电站位于百花水电站下游17 km处。坝址河谷狭窄，呈“U”形.拦河坝为薄拱坝，最大坝高49m，厚高比0.22.采用厂顶滋流，滋流段净宽42m.设滋流孔5孔，最大泄流t 1510m“/s。3孔采用宽10m高sm的弧门控制;2孔采用宽6m高sm的弧门控制.尾部用挑流消能。设计水头35.4m，最大水头39m，最小水头28m。厂房内装有2台单机容量10 MW的混流式水轮发电机组。工程于1960年1月开工，1961年6月第一台机组发电，1961年7月竣工。
坝址以上流域面积2084平方公里，多年平均流量41.2立方米/秒，多年平均径流量13.0亿立方米，五年一遇设计洪水流量750立方米/秒，二百年一遇校核洪水流量为950立方米/秒，正常蓄水位1131m，相应库容1140万立方米。电站总装机容量2万kw，保证出力0.556万kw，多年平均发电量0.819亿kwh。
电站任务是发电，装机容量20MW（2×10MW），年电量9810万kW?h；无灌溉、航运等用水要求。枢纽布置为混凝土拱坝，坝后厂房，坝厂顶泄洪。拱坝为定圆心定半径坝型，中心角106°，弧长111m，最大坝高49m。
窄巷口水电站
猫跳河窄巷口水电站拱坝位于贵州省修文县乌江支流猫跳河下游。坝址河谷深切，河床砚盖层深达25~30m。枢纽工程属三等工程，以发电为主。该工程是猫跳河梯级开发中的第四个梯级。其主要建筑物有：基础拱桥、混凝土双曲拱坝、泄洪建筑物、发电引水建筑物和电站厂房等。坝体混凝土工程量约5.1万立方米。  窄巷口水电站坝址以上流域面积2362平方公里，多年平均流量44.9立方米/秒，多年平均径流量14.16亿立方米，五十年一遇设计洪水流量2170立方米/秒，五百年一遇校核洪水流量3100立方米/秒。水库正常蓄水位1092m，相应库容707万立方米。电站总装机容量4.5万kw，保证出力1.07万kw，多年平均发电量1.6亿kwh。变圆心、变半径、变中心角的混凝土双曲拱坝高54.77m，坝顶高程1098m。坝顶弧长151.9m，中心角108?1’，外半径82.0m，坝顶厚3m，坝底厚8.72m，厚高比0.159，弧高比2.78。    水库泄洪采用坝顶溢流的方式，坝顶设滑雪道式溢洪道，长46.5m，溢流段净宽50m，分5孔。
拦河坝采用“拱上拱”形式，即跨河修建实腹拱桥，桥上修建双曲拱坝，最大坝高54.8 m.采用双排混投土防渗堵作坝基砚盖层防渗处理。滋洪道为坝顶滑雪道式，泄洪槽长46.5m，以防止荃础防渗靖被水流淘刷.5孔滋流孔，均由宽10m高4m的弧形闸门控制，最大泄流量3100 立方米/秒。设计水头46.5m，最大水头63.5m。隧洞引水、岸边式厂房，装有3台单机容量15MW的混流式水轮发电机组.工程于1965年8月开工，1970年10月第一台机组发电，1975年7月竣工。
红林水电站
红林水电站位于窄巷口水电站下游15km处，为引水式水电站，利用天然落差146m，装机容量102 MW。拦河坝为混凝土滋流重力坝，最大坝高26m，滋流段长56m，最大泄流t 3180 立方米/秒。右岸引水隧润长5316m，洞径6m。末端设有内径12m高27m的简单锐流式调压井.调压井后为压力管道，经过岔管，分为3条支管进入厂房。设计水头142.4m，最大水头144.9m，最小水头134.7m。厂房内装有3台单机容t为34 MW的棍流式水轮发电机组。工程于1965年12月开工，1979年12月第一台机组发电，1980年2月竣工。
红岩水电站
红岩拱坝位于贵州省修文县境内的乌江支流猫跳河下游0 km处，距贵阳市80km，为该河梯级开发中的最后一个水电工程。枢纽工程属三等工程，以发电为主。其主要建筑物有：混凝土双曲拱坝、发电引水隧洞、电站厂房和二道坝等。坝体混凝土工程量约4万立方米。该工程曾荣获1979年“全国优秀设计表扬奖”；“拱坝应力分析法的改进”一项荣获1978年“全国科学大会奖”；“中孔溢流双曲拱坝”和“拱坝应力分析法的改进”两项曾获“贵州省科学大会奖”。
坝址以上流域面积2752平方公里，多年平均流量49.4立方米/秒，多年平均径流量16.58亿立方米，五十年一遇设计洪水流量2680立方米/秒，五百年一遇核校洪水流量3070立方米/秒，水库正常蓄水位884m，相应库容3040万立方米，电站设计水头46.2m，最大水头48.5m，总装机容量为3万kw，保证出力0.945万kw，多年平均发电量1.43亿kwh。
变圆心、变半径、变中心角的混凝土双曲拱坝高60m，是目前国内中孔溢流型最薄的拱坝。坝顶高程890m，中心角116?，坝顶平均弧长132.65m，坝顶厚3m，坝底厚9.03m，厚高比0.15；弧高比2.26，两岸嵌入深度7—19m。水利工程L [] `5`6JHy
水库采用中孔泄洪，在坝顶以下17m设5个宽7m、高6．4m中孔，出口处设平板钢闸门。最大泄流量3430 立方米/秒右岸引水隧洞，长109.45m，洞径5.5 m.末端分为2条内径5~3.4m长分别为81.7m和95.6m的压力管道进人厂房。