标题：柳坪水电站
简介
柳坪水电站，位于四川省阿坝藏族羌族自治州茂县境内，是黑水河水电梯级开发的最末一级低闸引水式电站。电站由四川公司控股的阿水公司投资建设。工程由首部枢纽、引水系统和厂区枢纽等建筑物组成；电站引水隧洞全长10.67km，装机容量120MW，年发电量为5.28亿度。
柳坪水电站前期准备工程于2004年12月10日进场，工程建设进展顺利，截止2009年5月22日凌晨1点22分，柳坪水电站3号机组顺利结束72小时试运行，进入商业运行。至此，柳坪水电站3台机组全面竣工，完成阿水公司柳坪水电站的整体发电投运任务。
竣工测量报告
概述柳坪水电站工程建设由水电五局承担了首部枢纽工程CI标的临时性建筑任务和大部分永久性工程,该工程分为闸坝及引水隧洞两大部分,施工测量任务包括了临建工程施工测量和电站永久性建筑物的施工测量两大部分。为了完成整个工程施工测量任务，从2005年9月施工进场开始，我局根据工程施工进展需要陆续调配了具有相应素质的测量技术人员、测量工和相应等级的测量仪器设备，为整个工程施工测量任务的圆满完成奠定了坚实的基础。
柳坪水电站工程施工测量遵循以下技术规范和文献：
（1）《国家三角测量规范》（GB/T17942）
（2）《水利水电施工测量规范》（DL/T 5173---2003）
（3）《中短程光电测距规范》（GB/T16818）
（4）《国家一、二等水准测量规范》（GB 12897
（5）《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898
（6）《工程测量规范》（GB 50026）
（7）设计施工图纸及相关技术文件对测量的特殊性要求。施工控制网的建立施工测量的主要目的是把在设计图纸、文件上的建筑物的位置、形状、大小、高程以足够的精度在实地上标定出来；用以指导施工，并检测建筑物的竣工形状；而无论是标定建筑物的位置还是检测其竣工形状均是以施工控制网为基准的；因此在施工放样前都需要建立与工程主体建筑物相应等级的施工控制网。因闸坝周边有LP01、LP02、LP03、LP04、LP05、LP06共六个,且视线良好,施工测量可直接在墩标控制点进行,故而控制网的布设主要是指引水隧洞。
1 、平面控制网的布设 根据业主提供的资料：《柳坪电站施工测量控制网成果表》。经过现场实地踏勘原有的三角点、导线点、水准点的标石、标志现状和现存情况，了解坝区的自然和地理条件、交通、民情，然后进行了首级平面控制网的技术设计；选择保存较为完好、埋石稳固的四等三角点LP01、LP02、LP03及柳坪1#施工支洞洞口施工点CZI01构成大地四边形，推算引水隧洞洞内控制网点的大地坐标(及施工坐标)。控制网点标墩采用0.4米高普通钢筋，基础挖到基岩，顶部刻划十字线，在全部埋设工作完成后，经过一段时间后进行外业观测工作。
2、首级控制网的外业观测
外业观测仪器测距使用瑞士产徕卡TCR802红外测距仪，仪器经西南交通大学测绘工程检测中心检测合格。观测均在大气透明度好、成象清晰稳定的阴天进行。所有测距边均采用往返观测六测回，每测回测两次，记录符合规范要求；各三角点的高程采用红外测距三角高程代替四等水准测量进行观测；垂直角观测采用TCR802红外测距仪中丝法往返观测各六测回，所有垂直角均在成象清晰稳定的条件下观测。
3、平差计算
平面网平差采用计算机软件—南方平差易2005，在计算机上进行，平差后其点位误差最大为2.0cm，边长比例误差最大为24979,其精度达到四等水准标准。
4、加密控制点
为满足施工放样的需要，在引水隧洞开挖过程中，采用前方交会法，在洞内测设了部分放样工作基点。测量仪器采用瑞士徕卡TCR802红外测距仪，边角同测，按三等精度要求进行观测。施工放样1、闸坝基础开挖放样
开挖放样是根据设计、施工的开挖图纸及文件，用瑞士徕卡TCR802全站仪，在基坑水抽干时，即进行整个施工范围内的原始地形测量，并内业绘制出原始地形平面图和断面图；采用极坐标放样法实地放样出开口线的位置，随着开挖的进度及时进行测量，控制边坡的坡比，达到设计要求即进行建
基面清理，在基础面达到设计要求，监理认可验收后再进行单元工程的开挖竣工测量，然后绘制开挖
基础竣工图纸，计算实际开挖工程量；完成竣工资料测量，即进行下一步程序的施工。
2、洞挖开挖放样
引水隧洞全长1430 米，洞室衬砌后过流半径4.5 米，由压弯段、渐变段直线段和圆弧段组成。
洞挖放样根据设计、施工的开挖图纸及文件，用瑞士徕卡TCR802 全站仪和卡西欧fx-4850p 编程计
算对每一段进行编程，建立支导线实施放样，严格控制洞室走向和开挖规格；洞内开挖分为上半洞开
挖及下半洞捡底开挖，下半洞开挖时重新将支导线点做于开挖后底板上，保证洞室开挖轴线一致。达
到设计要求即进行建基面清理，再进行单元工程的建基面竣工测量，然后绘制开挖基础竣工图纸，计
算实际开挖工程量；在基础面达到设计要求，完成竣工资料测量，监理认可验收后即进行下一步程序
的施工。
3、混凝土浇筑放样
3.1 一般放样
为了保证放样数据的准确无误，混凝土的施工放样采用内业与外业分离，立模放样与立模验收
检查相结合的办法进行。首先根据设计图纸绘制样点图，样点图均经过认真校核，外业则采用全站仪
的坐标放样。在立模放样的过程中，对整个过程实施严格的质量控制,由现场技术人员负责立杆及做
点，按照现场技术员的要求放点,这样有利于满足施工需要,同时让测量人员了解了施工工艺，并在测
量结束时现场出具《测量放线交底单》,对现场放样点进行交底。立模验收阶段的检查，立模工人根
据放样点把模板立好后，在浇筑混凝土之前，必须对模板的位置作检查验收，对不满足立模允许误差
要求的进行调整，使之满足技术规范的要求。
由于测量技术的进步，仪器设备的数字化；整个工程施工中建筑物平面位置的放样主要采用极
坐标法进行，使用瑞士徕卡TCR802 全站仪进行施工放样。仪器精度指标为测距：2mm+2ppm、测角
为2”；仪器每年均送相关技术鉴定单位率定一次。校核角度差保证在±5”左右，设最大为mα =±
10”；仪器对中误差m 中=±1mm；放样点标定误差致m 标=±5mm。操作简便，减少了工作人员的
劳动强度和粗差的出现，同时能够满足较快施工进度的需要，保证了放样精度和速度。
对闸坝建筑物的轮角线放样时,根据实际情况采用距边线0.5m 的放样控制点线和板、梁、柱、
小墙体分中放样控制点线，同时在标定样点后,量取上一次砼浇筑后的实际边线桩号,做好放样、检测
记录，作为下一次施工工作的控制依据和竣工体形测量资料的原始数据。
3.2 钢模台车安装放样
柳坪水电站工程施工中，在引水隧洞直线段均使用了钢模台车。在进行此部分工程的施工放样
时，我们先根据设计、施工图纸计算出钢模台车安装支架的中心线桩号，用全站仪放样出放样部位的
控制桩号，再进行模板的吊装，在大模板安装时用全站仪实时检测模板特征点的桩号及高程，直到其
安装误差达到规范允许范围以内为止，并做好模板检测记录，提供监理进行仓面验收的资料。
3.3 渐变段放样
引水隧洞SK0+20～SK0+35 为方变圆的渐变，在进行此部分工程的施工放样时，我们先根据设
计、施工图纸利用卡西欧fx4850p 编程，该段衬砌施工采用分层施工，施工放样时，首先在锚筋上放
出表层钢筋样，施工人员根据样点焊制样架后再进行检测直到具备立模条件；立模工序结束后，测量
再进行检测，确保渐变段曲线顺滑，同时提供监理进行仓面验收的资料。
3.4 金属结构及机组安装放样
水利水电施工测量对金属结构安装测量的精度要求较高，在方法上与土建施工测量也有一些区
别，需要加强控制。
对金属结构安装放样，我们采用全站仪结合棱镜基座配合测量，观测的测回数依据放样的精度
大小来确定，将每孔闸门的三个施工控制点从业主给的墩标点引至底板上,并做点于底板钢衬或拦污
栅砼面上。
柳坪水电站工程闸坝上设有工作闸门、检修闸门、冲沙闸工作闸门、检修闸门，取水口拦污栅
和进水口工作闸门；架设仪器时以一个施工控制点为基准且严格对中，每次均后视同一个施工控制点,
再校核另一个施工控制点，复核测量数据做到1mm 不差,先精确放样出闸门纵横中心线再进行正交性
校正；再细化放样出安装样点，确保了精度和系统的相对统一；高程采用普通水准仪进行放样，引测
到闸门槽侧墙上控制门槽安装。单元安装完成后，测量人员再对此进行检测直到符合安装精度要求。
3.5 主要放样设备
仪器名称
规格型号
生产厂家
出厂编号
全站仪
TCR802
瑞士徕卡
251630
水准仪
B20II
SOKKIA
213686竣工体形测量1、建基面竣工测量
在各分项工程建基面清理完成之后，即对其进行竣工测量，闸坝及进水口采用平行于坝轴线或进水口轴线每4米一条断面,闸门上下游各参插一条断面、引水隧洞采用垂直于洞轴线每4米一条断面。按实际地形变化设置测量点，测量时做好观测记录，再根据测量资料按1：100或1：200的比例尺绘制竣工断面图和平面图，并与原始地面线比较，计算出实际上的开挖方量做为竣工工程量的结算依据。
2、过流面体形、墙体竣工测量
过流面包括闸坝过流面、护坦、海漫、进水闸、引水隧洞等；均采用全站仪按四米布设一条断面进行测量，纵横每四米设一测点。测量资料由内业工作人员制成竣工图表。
墙体部分竣工资料以放样时的检测数据为实际竣工体形资料，由内业工作人员统计整理，绘制成竣工图表，做为竣工验收资料。[1]