标题：GL型工业散热器
简介
国家标准图集推荐产品GL型工业散热器，可避免受热膨胀及其它原因所造成的应力集中;整体热镀锌，耐高温、耐腐蚀。广泛应用于除湿、烘干、采暖通风系统的空气加热，或冷却空调系统的空气降温。
  [1]
GL型工业散热器
概述
1．GL型工业散热器是一种标准型号散热器，标准结构由钢制框架、散热排管（钢制散热管）组成，按国家标准图集 制造生产；
2．GL型工业散热器的散热排管采用U型弯头连接、多孔板支撑，可以消除受热膨胀及其它原因所造成的应力，耐高 温，耐腐性好，经久耐用；
3．GL型工业散热器广泛应用于除湿，烘干系统的空气加热及大、中型采暖通风系统，或冷却空调系统的空气降温；
4．GL型工业散热器工作介质：蒸汽，高温水，低温水，盐水；
5．GL型工业散热器工作压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa 可选；
6．GL型工业散热器型号表示说明GL①-②-③；
①—散热器排数（二排，四排，六排）；
②—散热器表面管数；
③—散热器有效管长（吋）。
特点
1．GL工业散热器为钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构，散热管用18*2mm无缝钢管，经专机绕片10*0.3mm皱折钢带而成，呈螺旋状,其片距为3.2mm，整体热镀锌，承压高，耐腐蚀；
2．GL工业散热器的散热排管全叉排排列，并个单独弯头管连接；
3．GL工业散热器的热工性能好，可替代铜制散热器使用；
4．GL工业散热器的散热管特性：
散热面积：0.64m&sup2;/m
肋化系数：14.56
肋通系数：15.8净面比：0.53
  GL型散热器结构图[1]
GL型散热器结构分析图
技术参数
表一．GL型工业散热器基性能在不同工况下实验公式
性 能 项 目
状 态
实 验 公 式
传热系数
（Kcal/m&sup2;.h.℃）
冷 却
(低温水)K=[1/77(Vr)0.845ξ1.155+1/186.2ω0.8]-1
加 热
（高温水）K=27.4（Vr）0.46ω0.5
空气阻力
（毫米水柱）
干 阻 力
△H干=0.0853（Vr）1.862.N
湿 阻 力
△H湿=0.155（Vr）1.695.N
水阻力
△H=1.1ω1.854.N
表中：Vr—空气重量流速：ω—水流速；ξ—折湿系数；N—散热管排数
表二．GL型工业散热器散热面积F（m&sup2;）、通风净截面积Ff（m&sup2;）、参考重量W（Kg）、安装尺寸等一览表
F/Ff/W
-15
-24
-27
-30
-15~-36
-42~-66
-72~-120
GLII2—6
2.78/0.048/15
4.7/0.083/19
5.22/0.093/21
5.84/0.108/22
1″
1″
GLII2—8
3.58/0.063/18
6.26/0.108/22
6.96/0.121/25
7.78/0.135/27
1″
1″
GLII2—10
4.48/0.077/21
7.82/0.134/28
8.72/0.149/30
9.72/0.167/33
1″
1.5″
1.5″
GLII2—12
5.24/0.091/31
9.36/0.159/39
10.44/0.177/42
11.66/0.198/45
2″
2″
2″
GLII—15
6.72/0.113/38
0.72/0.197/46
13.06/0.22/50
14.58/0.245/53
2″
2″
2″
GLII—18
14.06/0.235/53
15.66/0.262/57
17.5/0.293/61
2″
2″
2.5″
GLII—21
20.4/0.342/70
2″
2″
2.5″
GLII—24
2″
2″
2.5″
A（mm）
475
700
775
850
进出管接头ZG″
续表．GL型工业散热器散热面积F（m&sup2;）、通风净截面积Ff（m&sup2;）、参考重量W（Kg）、安装尺寸等一览表 续表 
F/Ff/W
—36
—42
—48
—54
—60
B（mm）
GLII2—6
6.98/0.125/25
8.12/0.145/28
318
GLII2—8
9.32/0.162/31
10.84/0.189/34
12.42/0.215/39
13.94/0.242/42
15.48/0.268/46
396
GLII2—10
11.64/0.2/37
13.56/0.233/41
15.48/0.266/46
17.42/0.298/54
19.34/0.332/54
474
GLII2—12
13.98/0.237/51
16.26/0.267/57
18.62/0.316/63
20.9/0.354/69
23.2/0.393/75
552
GLII2—15
17.48/0.294/60
20.34/0.342/68
23.24/0.391/75
26.12/0.438/82
29/0.488/89
669
GLII2—18
20.94/0.35/70
24.4/0.407/78
27.88/0.466/86
31.38/0.523/94
34.8/0.58/102
786
GLII2—21
24.44/0.407/79
28.42/0.473/88
32.54/0.541/98
36.58/0.607/107
40.6/0.674/116
903
GLII2—24
27.9/0.463/90
32.54/0.538/101
37.18/0.615/111
41.8/0.673/122
46.6/0.769/133
1020
A(mm)
1000
1150
1300
1450
1600
外形尺寸
续表． GL型工业散热器散热面积F（m&sup2;）、通风净截面积Ff（m&sup2;）、参考重量W（Kg）、安装尺寸等一览表
F/Ff/W
—66
—72
—78
—84
—90
B（mm）
GLII2-10
21.22/0.366/59
23.18/0.398/65
25.08/0.43/78
27/0.463/82
474
GLII2-12
25.46/0.433/80
27.8/0.473/87
30.1/0.512/93
32.38/0.549/99
34.7/0.588/105
552
GLII2-15
31.82/0.536/96
34.78/0.584/104
37.62/0.632/111
40.5/0.681/118
43.4/0.73/125
669
GLII2-18
38.22/0.638/111
41.7/0.693/119
45.1/0.753/128
48.6/0.811/136
52.08/0.869/144
786
GLII2-21
44.6/0.741/126
48.7/0.81/135
52.7/0.875/144
56.7/0.944/154
60.8/1.01/163
903
GLII2-24
50.92/0.843/143
55.6/0.921/154
60.2/0.998/164
64.8/1.075/174
69.4/1.170/184
1020
A（mm）
1750
1900
2050
2202
2355
外形尺寸

续表．GL型工业散热器散热面积F（m&sup2;）、通风净截面积Ff（m&sup2;）、参考重量W（Kg）、安装尺寸等一览表 续表 
F/Ff/W
—96
—102
—108
—114
—120
B（mm）
GLII2-12
37/0.628/111
39.34/0.666/117
41.7/0.707/123
44/0.748/129
46.2/0.784/135
552
GLII2-15
46.2/0.777/132
49.2/0.806/139
52.1/0.875/146
55/0.923/154
57.8/0.973/161
669
GLII2-18
55.5/0.928/153
59/0.986/161
62.5/1.035/169
65.9/1.102/177
69.4/1.158/185
786
GLII2-21
64.7/1.075/172
68.8/1.145/482
72.9/1.208/192
76.9/1.28/210
80.8/1.345/210
903
GLII2-24
73.9/1.225/195
78.7/1.3/205
83.4/1.38/216
87.8/1.455/226
92.4/1.53/237
1020
A（mm）
2507
2660
2812
2964
3117
外形尺寸

注：1：表中示散热面积均为二排结构面积，其余四排，六排结构之散热面积分别为×2，×3既得；
2：表中示参考重量均为二排结构之重量，其余四排，六排结构之参考重量分别×1.8，×2.7既得。