标题：可编程控制器
基本结构
可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机，  可编程逻辑控制器其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为：
一、电源 
可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的，因此，可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内，可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
二、中央处理单元(CPU) 
中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据；检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态，并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时，首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据，并分别存入I/O映象区，然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序，经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后，最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置，如此循环运行，直到停止运行。
为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性，近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统，或采用三CPU的表决式系统。这样，即使某个CPU出现故障，整个系统仍能正常运行。
三、存储器 
存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。
存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
四、输入输出接口电路
1．现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路，作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
2．现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成，作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
五、功能模块
如计数、定位等功能模块。
六、通信模块[1]
工作原理
当可编程逻辑控制器投入运行后，其工作过程一般分为三个阶段，  可编程逻辑控制器即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间，可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
一、输入采样阶段
在输入采样阶段，可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据，并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后，转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中，即使输入状态和数据发生变化，I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此，如果输入是脉冲信号，则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期，才能保证在任何情况下，该输入均能被读入。
二、用户程序执行阶段 
在用户程序执行阶段，可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时，又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路，并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算，然后根据逻辑运算的结果，刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态；或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态；或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即，在用户程序执行过程中，只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化，而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化，而且排在上面的梯形图，其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用；相反，排在下面的梯形图，其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话，输入过程影像寄存器的值不会被更新，程序直接从I/O模块取值，输出过程影像寄存器会被立即更新，这跟立即输入有些区别。
三、输出刷新阶段 
当扫描用户程序结束后，可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间，CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路，再经输出电路驱动相应的外设。这时，才是可编程逻辑控制器的真正输出。
功能特点
可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。
1.使用方便，编程简单
采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言，而无需计算机知识，因此系统开发周期短，现场调试容易。另外，可在线修改程序，改变控制方案而不拆动硬件。
2.功能强，性能价格比高
一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件，有很强的功能，可以实现非常复杂的控制功能。它与相同功能的继电器系统相比，具有很高的性能价格比。PLC可以通过通信联网，实现分散控制，集中管理。
3.硬件配套齐全，用户使用方便，适应性强
PLC产品已经标准化、系列化、模块化，配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用，用户能灵活方便地进行系统配置，组成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装接线也很方便，一般用接线端子连接外部接线。PLC有较强的带负载能力，可以直接驱动一般的电磁阀和小型交流接触器。
硬件配置确定后，可以通过修改用户程序，方便快速地适应工艺条件的变化。
4.可靠性高，抗干扰能力强
传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器，由于触点接触不良，容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器，仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件，接线可减少到继电器控制系统的1/10-1/100，因触点接触不良造成的故障大为减少。
PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施，具有很强的抗干扰能力，平均无故障时间达到数万小时以上，可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场，PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
5.系统的设计、安装、调试工作量少
PLC用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件，使控制柜的设计、安装、接线工作量大大减少。
PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计法来设计。这种编程方法很有规律，很容易掌握。对于复杂的控制系统，设计梯形图的时间比设计相同功能的继电器系统电路图的时间要少得多。
PLC的用户程序可以在实验室模拟调试，输入信号用小开关来模拟，通过PLC上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后，在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序就可以解决，系统的调试时间比继电器系统少得多。
6.维修工作量小，维修方便
PLC的故障率很低，且有完善的自诊断和显示功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时，可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因，用更换模块的方法可以迅速地排除故
发展历史
起源1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求；
1969 年，美国数字设备公司研制出了第一台可编程逻辑控制器PDP—14 ，在美国通用汽车公司的生产线上试用成功，首次采用程序化的手段应用于电气控制，这是第一代可编程逻辑控制器，称Programmable Logic Controller，简称PLC，是世界上公认的第一台PLC。 
1969年，美国研制出世界第一台PDP-14；
1971年，日本研制出第一台DCS-8；
1973年，德国西门子公司（SIEMENS）研制出欧洲第一台PLC，型号为SIMATIC S4；
1974年，中国研制出第一台PLC，1977年开始工业应用。发展20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程逻辑控制器，使可编程逻辑控制器增加了运算、数据传送及处理等功能，完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后，为了方便和反映可编程控制器的功能特点，可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller（PLC）。
20世纪70年代中末期，可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段，计算机技术已全面引入可编程控制器中，使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。
20世纪80年代初，可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多，产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。
20世纪80年代至90年代中期，是可编程逻辑控制器发展最快的时期，年增长率一直保持为30~40%。在这时期，PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高，可编程逻辑控制器逐渐进入过程控制领域，在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。
20世纪末期，可编程逻辑控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期发展了大型机和超小型机、诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元，使应用可编程逻辑控制器的工业控制设备的配套更加容易。
系统集成
在制造工业中存在大量的开关量为主的开环的顺序控制，它按照逻辑条件进行顺序动作号按照时序动作;另外还有与顺序、时序无关的按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制;以及大量的开关量、脉冲量、计时、计数器、模拟量的越限报警等状态量为主的—离散量的数据采集监视。由于这些控制和监视的要求，使PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。 近年来，PLC厂家在原来CPU模板上提逐渐增加了各种通讯接口，现场总线技术及以太网技术也同步发展，使PLC的应用范围越来越广泛。 PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点，这是它能持久的占有市场的根本原因。  可编程逻辑控制器[2]
PLC控制器本身的硬件采用积木式结构，有母板，数字I/O模板，模拟I/O模板，还有特殊的定位模板，条形码识别模板等模块，用户可以根据需要采用在母板上扩展或者利用总线技术配备远程I/O从站的方法来得到想要的I/O数量。
PLC在实现各种数量的I/O控制的同时，还具备输出模拟电压和数字脉冲的能力，使得它可以控制各种能接收这些信号的伺服电机，步进电机，变频电机等，加上触摸屏的人机界面支持，施耐德的PLC可以满足您在过程控制中任何层次上的需求。
选型规则
在可编程逻辑控制器系统设计时，首先应确定控制方案，下一步工作就是可编程逻辑控制器工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。可编程逻辑控制器及有关设备应是集成的、标准的，按照易于与工业控制系统形成一个整体，易于扩充其功能的原则选型所选用可编程逻辑控制器应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统，可编程逻辑控制器的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间，因此，工程设计选型和估算时，应详细分析工艺过程的特点、控制要求，明确控制任务和范围确定所需的操作和动作，然后根据控制要求，估算输入输出点数、所需存储器容量、确定可编程逻辑控制器的功能、外部设备特性等，最后选择有较高性能价格比的可编程逻辑控制器和设计相应的控制系统。
一、输入输出（I/O）点数的估算
I/O点数估算时应考虑适当的余量，通常根据统计的输入输出点数，再增加10%～20%的可扩展余量后，作为输入输出点数估算数据。实际订货时，还需根据制造厂商可编程逻辑控制器的产品特点，对输入输出点数进行圆整。
二、存储器容量的估算
存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小，程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小，因此程序容量小于存储器容量。设计阶段，由于用户应用程序还未编制，因此，程序容量在设计阶段是未知的，需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算，通常采用存储器容量的估算来替代。
存储器内存容量的估算没有固定的公式，许多文献资料中给出了不同公式，大体上都是按数字量I/O点数的10～15倍，加上模拟I/O点数的100倍，以此数为内存的总字数（16位为一个字），另外再按此数的25%考虑余量。
三、控制功能的选择
该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。
1、运算功能
简单可编程逻辑控制器的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能；普通可编程逻辑控制器的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能；较复杂运算功能有代数运算、数据传送等；大型可编程逻辑控制器中还有模拟量的PID运算和其他高级运算功能。随着开放系统的出现，目前在可编程逻辑控制器中都已具有通信功能，有些产品具有与下位机的通信，有些产品具有与同位机或上位机的通信，有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能。设计选型时应从实际应用的要求出发，合理选用所需的运算功能。大多数应用场合，只需要逻辑运算和计时计数功能，有些应用需要数据传送和比较，当用于模拟量检测和控制时，才使用代数运算，数值转换和PID运算等。要显示数据时需要译码和编码等运算。
2、控制功能
控制功能包括PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等，应根据控制要求确定。可编程逻辑控制器主要用于顺序逻辑控制，因此，大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制，有时也采用专用的智能输入输出单元完成所需的控制功能，提高可编程逻辑控制器的处理速度和节省存储器容量。例如采用PID控制单元、高速计数器、带速度补偿的模拟单元、ASC码转换单元等。
3、通信功能
大中型可编程逻辑控制器系统应支持多种现场总线和标准通信协议（如TCP/IP），需要时应能与工厂管理网（TCP/IP）相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准，应是开放的通信网络。
可编程逻辑控制器系统的通信接口应包括串行和并行通信接口、RIO通信口、常用DCS接口等；大中型可编程逻辑控制器通信总线（含接口设备和电缆）应1：1冗余配置，通信总线应符合国际标准，通信距离应满足装置实际要求。
可编程逻辑控制器系统的通信网络中，上级的网络通信速率应大于1Mbps，通信负荷不大于60%。可编程逻辑控制器系统的通信网络主要形式有下列几种形式：
1）、PC为主站，多台同型号可编程逻辑控制器为从站，组成简易可编程逻辑控制器网络；
2）、1台可编程逻辑控制器为主站，其他同型号可编程逻辑控制器为从站，构成主从式可编程逻辑控制器网络；
3）、可编程逻辑控制器网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网；
4）、专用可编程逻辑控制器网络（各厂商的专用可编程逻辑控制器通信网络）。
为减轻CPU通信任务，根据网络组成的实际需要，应选择具有不同通信功能的（如点对点、现场总线、）通信处理器。
4、编程功能
离线编程方式：可编程逻辑控制器和编程器公用一个CPU，编程器在编程模式时，CPU只为编程器提供服务，不对现场设备进行控制。完成编程后，编程器切换到运行模式，CPU对现场设备进行控制，不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本，但使用和调试不方便。在线编程方式：CPU和编程器有各自的CPU，主机CPU负责现场控制，并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换，编程器把在线编制的程序或数据发送到主机，下一扫描周期，主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高，但系统调试和操作方便，在大中型可编程逻辑控制器中常采用。
五种标准化编程语言：顺序功能图（SFC）、梯形图（LD）、功能模块图（FBD）三种图形化语言和语句表（IL）、结构文本（ST）两种文本语言。选用的编程语言应遵守其标准（IEC6113123），同时，还应支持多种语言编程形式，如C，Basic等，以满足特殊控制场合的控制要求。
5、诊断功能
可编程逻辑控制器的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置，软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断，通过软件对可编程逻辑控制器的CPU与外部输入输出等部件信息交换功能进行诊断是外诊断。
可编程逻辑控制器的诊断功能的强弱，直接影响对操作和维护人员技术能力的要求，并影响平均维修时间。
6、处理速度
可编程逻辑控制器采用扫描方式工作。从实时性要求来看，处理速度应越快越好，如果信号持续时间小于扫描时间，则可编程逻辑控制器将扫描不到该信号，造成信号数据的丢失。
处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前，可编程逻辑控制器接点的响应快、速度高，每条二进制指令执行时间约0.2～0.4Ls，因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期（处理器扫描周期）应满足：小型可编程逻辑控制器的扫描时间不大于0.5ms/K；大中型可编程逻辑控制器的扫描时间不大于0.2ms/K。
四、可编程逻辑控制器的类型
可编程逻辑控制器按结构分为整体型和模块型两类，按应用环境分为现场安装和控制室安装两类；按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发，通常可按控制功能或输入输出点数选型。
整体型可编程逻辑控制器的I/O点数固定，因此用户选择的余地较小，用于小型控制系统；模块型可编程逻辑控制器提供多种I/O卡件或插卡，因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数，功能扩展方便灵活，一般用于大中型控制系统。
五 PLC输入/输出类型
开关量
开关量主要指开入量和开出量，是指一个装置所带的辅助点，譬如变压器的温控器所带的继电器的辅助点（变压器超温后变位）、阀门凸轮开关所带的辅助点（阀门开关后变位），接触器所带的辅助点（接触器动作后变位）、热继电器（热继电器动作后变位），这些点一般都传给PLC或综保装置，电源一般是由PLC或综保装置提供的，自己本身不带电源，所以叫无源接点，也叫PLC或综保装置的开入量。
1、数字量 
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。 
例如： 
用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时，每送出一个零件便给电子电路一个信号，使之记1，而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是0，所在为记数。可见，零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的，因此他是一个数字信号。最小的数量单位就是1个。 
2、模拟量 
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。 
例如： 
热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号，因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳，所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且，这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义，即表示一个相应的温度。
六 转换原理
1. 数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统，一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码，即把数字码转换成与之对应的电平，形成阶梯状信号，然后进行低通滤波。 
根据信号与系统的理论，数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积，那么由卷积定理，数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱（即Sa函数）的乘积。这样，用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿，由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理，采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。 
一般实现时，不是直接依据这些原理，因为尖锐的采样信号很难获得，因此，这两次滤波（Sa函数和理想低通）可以合并（级联），并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的，所以在真实的系统中只能近似完成。 
2. 模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统，是一个滤波、采样保持和编码的过程。 
模拟信号经带限滤波，采样保持电路，变为阶梯形状信号，然后通过编码器， 使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
选择型号
PLC产品的种类繁多。PLC的型号不同,对应着其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等均各不相同,适用的场合也各有侧重。因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。
PLC机型的选择
PLC的选择主要应从PLC 的机型、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信联网能力等方面加以综合考虑。PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。选择时应主要考虑到合理的结构型式,安装方式的选择,相应的功能要求,响应速度要求,系统可靠性的要求,机型尽量统一等因素。
一、合理的结构型式
PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。
整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中；而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制系统。
二、安装方式的选择
PLC系统的安装方式分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。
集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低；远程I/O式适用于大型系统,系统的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源；多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。
三、相应的功能要求
一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。
对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。对于控制较复杂,要求实现PID运算 、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。
四、响应速度要求
PLC是为工业自动化设计的通用控制器,不同档次PLC的响应速度一般都能满足其应用范围内的需要。如果要跨范围使用PLC,或者某些功能或信号有特殊的速度要求时,则应该慎重考虑PLC的响应速度,可选用具有高速I/O处理功能的PLC,或选用具有快速响应模块和中断输入模块的PLC等。
五、系统可靠性的要求
对于一般系统PLC的可靠性均能满足。对可靠性要求很高的系统,应考虑是否采用冗余系统或热备用系统。
六、机型尽量统一
一个企业,应尽量做到PLC的机型统一。主要考虑到以下三方面问题：
1)机型统一,其模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理。
2)机型统一,其功能和使用方法类似,有利于技术力量的培训和技术水平的提高。[3]
3)机型统一,其外部设备通用,资源可共享,易于联网通信,配上位计算机后易于形成一个多级分布式控制系统。[3]
同名图书
基本信息《可编程逻辑控制器》  可编程逻辑控制器（附光盘1张）
作　者：（美）里格（Rehg，J.A），（美）萨托瑞（Sartori，G.J） 著 薛文轩，李磊 译 
丛 书 名：国外电子与通信教材系列·罗克韦尔自动化技术丛书 冷配在线
出 版 社：电子工业出版社
出版时间：2008-01-01
版　次：1
页　数：532
装　帧：平装
开　本：16开内容简介本书针对PLC这一广泛应用于工业领域的控制器，介绍了自动化系统和控制中PLC的应用、操作、编程和故障诊断等内容。本书分为两部分，第一部分（第1章到第9章）介绍了PLC的基础概念以及PLC应用中常用的大部分指令和操作；第二部分（第10章到第17章）通过讲解IEC 61131国际标准中涵盖的4种编程语言（梯形图、功能块图、顺序功能图和结构化文本）介绍了一些高级指令，并阐述了实用工业网络和分布式控制的实现。
本书的内容全面覆盖了工业领域PLC的各项应用，对指令以及常用的编程语言介绍详细全面，配备了大量工业应用实例，对于相关专业的学生和技术人员具有较好的参考价值，也可以作为高等学校学生相关课程的教材。图书目录第一部分　可编程逻辑控制器基本概念
第1章　可编程逻辑控制器简介
1.1　目的及目标
1.2　当今的PLC行业
1.2.1　PLC定义
1.2.2　PC与PLC
1.3　继电器梯形图
1.3.1　电磁继电器
1.3.2　继电器控制系统
1.4　PLC系统和组件
1.4.1　背板
1.4.2　处理器和电源
1.4.3　编程设备
1.4.4　输入及输出接口
1.4.5　特殊通信模块及网络连接
1.4.6　PLC专用模块
1.5　PLC类型
1.5.1　基于机架或者编址
1.5.2　基于标签的PLC
1.5.3　软PLC或者基于PC的控制
1.6　PLC梯形逻辑图编程
1.6.1　PLC解决方案
1.6.2　梯形逻辑图操作
1.6.3　备选解决方案
1.6.4　PLC的优势
1.7　电气和PLC安全性
1.7.1　电击——身体如何反应
1.7.2　电击的特征
1.7.3　安全电气实践
1.7.4　电击受害者的反应
1.8　PLC制造商的网站
问题
网页和数据表问题
习题
第2章　输入设备及输出执行器
2.1　目的及目标
2.2　手动操作的工业开关
2.2.1　拨动开关
2.2.2　按钮开关
2.2.3　选择开关
2.3　机械操作的工业开关
2.3.1　微动开关
2.3.2　流量开关
2.3.3　液位开关
2.3.4　压力开关
2.3.5　温度开关
2.3.6　控制图
2.4　工业传感器
2.4.1　接近传感器
2.4.2　光电传感器
2.5　连接输入现场设备
2.5.1　输入现场设备的供电
2.5.2　输入配线
2.5.3　电流吸收和电流源设备
2.6　电磁输出执行器
2.6.1　线圈控制设备
2.6.2　控制继电器
2.6.3　闭锁继电器
2.6.4　接触器
2.6.5　电机启动器
2.7　视频及音频输出设备
2.7.1　指示灯
2.7.2　喇叭和报警器
2.8　连接输出现场设备
2.8.1　为输出现场设备供电
2.8.2　输出配线
2.8.3　电流吸收和电流源设备
2.9　输入及输出设备的故障处理
2.9.1　开关的故障排除
2.9.2　继电器的故障排除
2.9.3　接近式传感器的故障排除
2.9.4　光电传感器的故障排除
问题
网页和数据表问题
习题
第3章　PLC编程简介
3.1　目的和目标
3.2　计数系统
3.2.1　计数系统的基数
3.2.2　二进制系统
3.2.3　八进制计数系统
3.3　位、字节、字和存储器
3.4　PLC存储器和寄存器结构
3.4.1　Allen-Bradley存储器组织
3.4.2　Allen-Bradley的PLC 5存储器组织
3.4.3　Allen-Bradley的SLC 500存储器组织
3.4.4　Allen-Bradley的Logix系统存储器组织
3.5　输入与输出地址
3.5.1　基于PLC 5的机架/组寻址
3.5.2　SLC 500基于机架/槽的寻址
3.5.3　其他经销商的基于机架/槽的PLC寻址方式
3.5.4　基于标签的寻址
3.6　内部控制继电器位寻址
3.6.1　PLC 5和SLC 500二进制位寻址
3.6.2　ControlLogix二进制位寻址
3.6.3　保持和非保持存储器
3.7　状态数据寻址
3.7.1　PLC 5和SLC 500状态数据寻址
3.7.2　Logix系统状态
3.8　Allen-Bradley输入指令及输出线圈
3.8.1　检查是否闭合及检查是否打开指令
3.8.2　输出能量、输出密封和输出非密封指令
3.9　输入、输出和扫描时间
3.9.1　扫描时间
3.9.2　链接输入和输出
3.9.3　处理蓄液罐应用
3.10　PLC程序设计和继电器梯形逻辑转换
3.10.1　检查是否闭合及检查是否打开选项
3.10.2　多输入
3.10.3　多输出
3.10.4　经验程序设计
3.10.5　将继电器逻辑转换到PLC解决方案
3.11　梯形逻辑控制系统的故障排除
3.11.1　系统故障排除工具
3.11.2　故障排除顺序
3.11.3　输入和输出模块的故障排除
问题
网页和数据表问题
常见习题
PLC 5习题
SLC 500习题
ControlLogix习题
挑战习题
第4章　程序定时器
4.1　目的和目标
4.2　机械定时继电器
4.2.1　定时触点
4.2.2　瞬间触点
4.2.3　定时继电器操作
4.2.4　选择定时继电器
4.3　电子定时继电器
4.4　PLC定时器指令
4.5　Allen-Bradley定时器指令
4.5.1　Allen-Bradley定时器符号及参数
4.5.2　Allen-Bradley定时器位
4.5.3　Allen-Bradley的TON， TOF和RTO指令
4.6　Allen-Bradley定时器参数和位地址
4.6.1　PLC 5和SLC 500定时器内存映射
4.6.2　ControlLogix定时器编址
4.6.3　定时器触点和PLC指令
4.7　Allen-Bradley的TON和TOF定时器梯形逻辑的编程
4.7.1　Allen-Bradley的TON定时器的标准梯形逻辑
4.7.2　Allen-Bradley的TOF定时器的标准梯形逻辑
4.7.3　Allen-Bradley的TON和TOF定时器应用
4.8　Allen-Bradley保持定时器
4.8.1　RTO定时器的复位指令和其他Allen-Bradley指令
4.9　级联定时器
4.10　使用PLC定时器的经验设计过程
4.10.1　在处理过程中加入定时器
4.11　继电器逻辑定时器梯形图到PLC逻辑图的转换
4.12　带定时器的梯形梯级的故障排除
4.12.1　定时器梯形逻辑的故障排除
4.12.2　暂时结束指令
4.13　指令的位置
问题
网页和数据表问题
常见习题
PLC 5习题
SLC 500习题
ControlLogix习题
挑战习题
第5章　程序计数器
5.1　目的与目标
5.2　机械与电子计数器
5.3　Allen-Bradley公司计数器介绍
5.3.1　计数器输出位
5.4　Allen-Bradley计数器及其复位指令
5.4.1　PLC 5和SLC 500计数器与复位编址
5.4.2　Logix计数器指令
5.4.3　计数器的标准梯形逻辑
5.4.4　Allen-Bradley加法计数器
5.4.5　Allen-Bradley减法计数器
5.4.6　Allen-Bradley加/减计数器
5.4.7　Allen-Bradley单步指令
5.5　级联计数器
5.6　PLC计数器的经验设计过程
5.6.1　将计数器加入处理过程
5.7　继电器逻辑计数梯形图到PLC逻辑图的转换
5.8　计数器梯形逻辑的故障排除
5.8.1　挂起指令
5.8.2　处理速度和扫描时间
5.9　指令的位置
问题
网页和数据表问题
常见习题
PLC 5习题
SLC 500习题
ControlLogix习题
挑战习题
第6章　算术及移动指令
第7章　转换和比较指令
第8章　程序控制指令
第9章　间接和变址寻址
第二部分　高级PLC指令和应用
第10章　数据处理指令与移位寄存器
第11章　PLC顺序控制功能
第12章　模拟传感器和控制系统
第13章　PLC标准IEC 61131-3功能块图
第14章　间歇控制与连续过程控制
第15章　可编程控制器标准IEC 61131-3——结构化的文本语言
第16章　基于IEC 61131-3的PLC标准――顺序功能图
第17章　工业网络和分布式控制
附录A　术语表
附录B　PLC模块接口电路
附录C　可编程逻辑控制器历史前言20世纪70年代，诞生了两种改变整个世界及商业管理模式的计算机。产生于1976年的苹果II型，是世界上最早得到广泛使用的微型计算机。当今价值数十亿美元的个人计算机产业就是从这个当初由两名年轻人在车库里成立的小公司衍生而来的。
另外一类计算机，是由Richard Morley在1972年发明的，如今称之为可编程逻辑控制器（PLC）。它最初并没有像个人计算机那样得到名称上的广泛认同，但是却给制造业带来了同样意义重大的冲击。PLC通常被称为工厂级别的个人计算机。

内容简介
《可编程控制器(原书第4版)》从PLC的共性特征出发，讲述了PLC的基本工作原理、数据处理、编程方法、编程技术、系统和程序设计方法，并给出了大量的图表和设计实例。《可编程控制器(原书第4版)》以实用为宗旨，系统性强、层次清楚，有较强的实用性和参考价值。可适合作为大专院校工业自动化、电气技术专业及其他相关专业的PLC教材，也适合从事PLC应用和开发的工程技术人员。
图书目录
译者序
前言
第1章 可编程控制器
第2章 输入与输出设备
第3章 数制
第4章 I/O处理
第5章 梯形图和功能块程序设计
第6章 指令表、顺序结构图和结构文本的程序设计方法
第7章 内部继电器
第8章 跳转和调用
第9章 定时器
第10章 计数器
第11章 移位寄存器
第12章 数据处理
第13章 系统设计
第14章 程序设计
附录A符号
附录B答案 

基本信息
《可编程控制器原理与应用》
作　　者：梁小布 编 
丛 书 名： 冷配在线
出 版 社：中国水利水电出版社
ISBN：9787508422893
出版时间：2004-08-01
版　　次：1
页　　数：239
装　　帧：平装
开　　本：16开
内容简介
《可编程控制器》从普及、实用角度出发，较系统地介绍了常用低压电器及继电器控制线路的基本环节及设计方法；可编程控制器的基本结构、工作原理；三菱FX系列可编程控制器与施奈德Neza系列可编程控制器的指令系统、编程方法；可编程控制器控制系统的设计、调试和维护应用。还简单介绍了可编程控制器网络基本知识。本教材体现了理论够用、重在实践的特点，注重理论联系实际，实用性强，浅显易懂，便于学习和掌握。本教材可作为高职高专院校工业自动化、电气工程自动化、应用电子等专业相关课程的教材，也可作为电子技术、电气技术、自动化技术工程技术人员的参考书或培训教材。 
图书目录
序
前言
第一章 可编程控制器概论
1.1 可编程控制器的产生及发展
1.2 可编程控制器的定义
1.3 可编程控制器的特点和主要功能
1.4 可编程控制器的应用
习题
第二章 电器控制基础
2.1 常用低压电器
2.2 基本电气控制电路
2.3 电气控制中的逻辑运算
习题
第三章 可编程控制器的结构与基本工作原理
3.1 可编程控制器硬件结构与基本形式
3.2 可编程控制器的基本工作原理
3.3 编程器与外部设备
3.4 可编程控制器编程语言
习题
第四章 FX系列可编程控制器及指令系统
4.1 FX系列可编程控制器概述
4.2 FX系列可编程控制器梯形图
4.3 FX系列可编程控制器的编程元件
4.4 FX系列可编程控制器的基本逻辑指令
4.5 FX系列可编程控制器应用指令简介
习题
第五章 Neza系列可编程控制器及指令系统
5.1 Neza系列可编程控制器概述
5.2 Neza系列可编程控制器指令集
5.3 Neza系列可编程控制器功能块
5.4 故障定位与分析
习题
第六章 梯形图程序的设计
6.1 可编程序器编程技术概述
6.2 梯形图的典型程序
6.3 梯形图的探索设计法
6.4 梯形图的转换设计法
6.5 顺序控制设计与状态转移图
习题
第七章 顺序控制梯形图的设计
7.1 步进指令及其顺序控制梯形图编制
7.2 以转移条件展开的编程
7.3 应用停目优先的自锁电路编程
7.4 控制系统程序设计实例
习题
第八章 可编程控制器的应用技术
8.1 可编程控制器控制系统的设计与调试
8.2 可编程控制器系统组态与安装
8.3 可编程控制器控制系统和可靠性与抗干扰
8.4 可编程控制器的系统联网简介
附录
参考文献