标题：空气湿度
定义
空气湿度是表示空气中水汽含量和湿润程度的气象要素。
地面空气湿度是指地面气象观测规定高度（即1.25～2.00米，国内为1.5米）上的空气湿度。是由安装在百叶箱中的干湿球温度表和湿度计等仪器所测定的（基本站每日定时观测4次，基准站每日定时观测24次）。
基本形式
湿度有三种基本形式，即水汽压、相对湿度、露点温度。
水汽压（曾称为绝对湿度）表示空气中水汽部分的压力，单位以百帕（hPa）为单位，取小数一位；
相对湿度用空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比的百分数表示，取整数；
露点温度是表示空气中水汽含量和气压不变的条件下冷却达到饱和时的温度，单位用摄氏度（℃）表示，取小数一位。配有湿度计时还可以测定相对湿度的连续记录和最小相对湿度。 
综述
空气的温度越高，它容纳水蒸气（水蒸气与水汽是不同的）的能力就越高。虽然水蒸气可以与空气中的部分成分（比如悬浮的灰尘中的盐）进行化学反应，或者被多孔的粒子吸收，但这些过程或反应所占的比例非常小，相反的大多数水蒸气可以溶解在空气中。干空气一般可以看作一种理想气体，但随着其中水汽成分的增高它的理想性越来越低。这时只有使用范德华方程才能描写它的性能。
理论上“空气中的水蒸气饱和”这个说法是不正确的，因为空气中的水蒸气的饱和度与空气的成分本身无关，而只与水蒸气的温度有关。在同一温度下真空中的水蒸气的饱和度与空气中的水蒸气的饱和度实际上是一样高的。但出于简化一般人们（甚至在科学界）使用“空气中溶解的水蒸气”或“空气中的水蒸气饱和”这样的词句。在这篇文章中我们也使用这些常用的词句。
假如饱和的空气的温度降低到露点以下和空气中有凝结核（比如雾剂）的话（在自然界一般总有凝结核存在），空气中的水就会凝结。云、窗户玻璃和其它冷的表面上的凝结水、露和雾、人在冷空气中哈出的汽等等许多现象就是这样形成的。偶尔（或在实验室中人工造成的）水蒸气可以在露点以下也不凝结。这个现象叫做过饱和。
空气中水蒸气的溶解量随温度不同而变化。一立方米空气可以在10℃下溶解9.41克水，在30℃下溶解30.38克水。
测量
湿度计多个量被用来表示空气的湿度。下面列出最常用的：
·蒸汽压 
·绝对湿度 
·相对湿度 
·比湿 
·露点 
用来测量湿度的仪器叫做湿度计。
绝对湿度
绝对湿度是一定体积的空气中含有的水蒸气的质量，一般其单位是克/立方米。绝对湿度的最大限度是饱和状态下的最高湿度。绝对湿度只有与温度一起才有意义，因为空气中能够含有的湿度的量随温度而变化，在不同的温度中绝对湿度也不同，因为随着高度的变化空气的体积变化。但绝对湿度越靠近最高湿度，它随高度的变化就越小。
下面是计算绝对湿度的公式：
e m
ρw =───=──
Rw·T V
其中的符号分别是：
e – 蒸汽压，单位是帕斯卡
Rw – 水的气体常数=461.52J/(kg K) 
T – 温度，单位是开尔文
m – 在空气中溶解的水的质量，单位是克 
V – 空气的体积，单位是立方米
相对湿度
一台湿度计正在纪录相对湿度，相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比，它的值显示水蒸气的饱和度有多高。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多，也就是说，在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也可以计算出露点。
以下是计算相对湿度的公式：
ρw e s
φ =───·100%=─·100%=─·100%
ρw,max E S
其中的符号分别是：
ρw – 绝对湿度，单位是克/立方米 
ρw,max – 最高湿度，单位是克/立方米 
e – 蒸汽压，单位是帕斯卡 
E – 饱和蒸汽压，单位是帕斯卡 
s – 比湿，单位是克/千克 
S – 最高比湿，单位是克/千克
比湿
比湿是融化在空气中的水的质量与湿空气的质量之间的比。假如没有凝结或蒸发的现象发生的话一个封闭的空气在不同的高度下的比湿是相同的。在饱和状态下的最高比湿的符号是S。
计算比湿s的公式见参考资料
相似地最高比湿见参考资料
其中使用的符号分别为：
mx – 质量，单位为克 
ρx – 密度，单位为克/立方米 
Vtotal – 湿空气的总体积，单位为立方米 
Rw – 水的气体常数，单位为焦耳/（千克·开尔文） 
RL – 干空气的气体常数，单位为焦耳/（千克·开尔文） 
T – 温度，开尔文 
MWater – 水的摩尔质量=18.01528克/摩尔 
– 干空气的摩尔质量=28.9634克/摩尔 
e – 蒸汽压，单位是帕斯卡 
p – 气压，单位为帕斯卡 
E – 饱和蒸汽压，单位为帕斯卡
湿度测量
干湿球测量法
露点湿度测量法
利用物质几何尺寸变化测量法
库伦湿度计
光学形湿度计
气象色谱法
化学物质电特性法
离子晶体冷凝湿度计
意义用途
空气湿度在许多方面有重要的用途，在大气学、气象学和气候学中它主要是理论中的一个重要值，而在实际应用上的作用比较小。
气象学
下雨的时候，空气湿度是非常大的在气象学和水文学中湿度是决定蒸发和蒸腾的重要数据。它对不同的气候区的产生起决定性的作用。大气中的水蒸气在水循环过程中也是必不可少的。通过水蒸气水可以很快地在地球表面运动。水在大气中形成降水、云和其它现象，它们决定了地球的气象和气候。
而在天气预报中，更常用到相对湿度。它反映了降雨、有雾的可能性。在炎热的天气之下，高的相对湿度会让人类（和其他动物）感到更热，因为这妨碍了汗水的挥发。人类可以从而制定出酷热指数。
医学
在医学上空气的湿度与呼吸之间的关系非常紧密。在一定的湿度下氧气比较容易通过肺泡进入血液。一般人在45-55%的相对湿度下感觉最舒适。过热而不通风的房间里的相对湿度一般比较低，这可能对皮肤不良和对粘膜有刺激作用。湿度过高影响人调节体温的排汗功能，人会感到闷热。总的来说人在高温但低湿度的情况下（比如沙漠）比在温度不太高但湿度很高的情况下（比如雨林）的感觉要好。在通过呼吸进行麻醉时麻醉气体的湿度是非常关键的。医学上使用的麻醉气体一般是在无水的情况下存放的，假如在使用时不添加湿度的话会在人的肺中导致蒸发和失水。
生物学
在生物学中，尤其是在生态学中空气湿度是一个非常关键的量。它决定一个生态系统的组成。在植物的叶面上气孔的开关和植物的呼吸。有些动物比如蜗牛只有在它们的皮肤有一定湿度的情况下才能吸收氧气。
静电
空气越干燥越易产生静电， 相对湿度（RH）对表面积累电荷的性能产生直接影响。相对湿度越高，物体储存电荷的时间就越短，表面电荷减小（因为相对湿度增加）的方式可通过复合或传导，当相对湿度增加，空气的电导率也随之增加。
在空气逐渐干燥时（相对湿度的百分比减小），产生静电的能力变化是确定且明显的。在相对湿度10%（很干燥的空气）时，在地毯上行走时，就能产生35kV的电荷，但在相对湿度55%时将锐减至7.5kV。工作环境的相对湿度的最佳范围在25%—50%。一些清洁场所一般要求相对湿度在50%，由于存在对腐蚀和湿度的影响较敏感的器件，其它环境需要较低的相对湿度。
储藏生产
在存放水果的仓库里湿度决定水果的成熟。在存放金属的仓库里湿度过高可能导致腐蚀。其它许多货物比如化学药剂、烟、酒、香肠、木、艺术品、集成电路等等也必须在一定的湿度或在湿度为零的条件下存放。因此在许多仓库、博物馆、图书馆、计算机中心和一定的工厂（比如微电子工业）中都有空调装置来控制室内的湿度。
农林业
雾气弥漫的森林湿度过低可以在农业上导致土壤和植物失水和减产。
在林业和林木工业中湿度也是一个非常关键的量。在锯木厂人们往往向堆积在那里的木头浇水。木头本身有它自己的湿度，在空气中它的湿度逐渐与空气的周围湿度靠近。这个木头内的湿度的变化会导致木头的体积的变化，这对林木工业来说是非常关键的。
一般木头在存放时要让空气可以直接与它的各个方向接触，这样来避免木头变形或发霉。在铺地板时最好先让地板的木头在房屋内搁置一两天，来让它与房屋内的湿度一样，否则的话地板的木头可能会在铺设后伸张或收缩。
建筑
在建筑物理中露点是一个非常重要的量。假如一座建筑内的温度不一样的话，那么从高温部分流入低温部分的潮湿的空气中的水就可能凝结。在这些地方可能会发霉，在建筑设计时必须考虑到这样的现象。 此外相对湿度是衡量建筑室内热环境的一个重要指标，建筑物理把在人体的主观热感觉处于中性时，风速不大于0.15m/s，相对湿度为50%定为最舒适的热环境，这也是室内热环境设计的一个基准。
加湿
离心式加湿原理 
离心加湿器工作原理： 
离心式加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水 
在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，经化成直径为5um的细雾， 
经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合 
形成高速气雾喷到空气中，气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加 
湿目的。 
极式加湿原理 
电极式蒸汽加湿器的工作原理： 
当自来水进入加湿桶后，水位逐渐上升。在加湿器电极上通电，当水位漫 
过电极后，电极之间通过水的导电性而构成电流回路，并把水加热至沸腾， 
输出洁净蒸汽。 
随道蒸气输出，水位逐渐降低。这时进水阀通电打开，再次进水，直到 
合适的水位，并继续产生蒸汽。 
当加湿桶中的矿物质浓度越来越高时，排水阀自动打开，排去废水，加 
湿器再次补充新水，并继续加湿工作过程。 
使用导电率过高或过低的自来水可能会导致加湿桶损耗过快或加湿量不足 
超声波加湿器原理 
超声波加湿器是采用超声波高频振荡的原理，将水雾化为1—5微米的超微粒子，通过风动装置，将水雾扩散到空气中，从而达到均匀加湿空气的目的。其特点是，加湿强度大，加湿均匀，加湿效率高；节能、省电；超长使用寿命；湿度自动平衡，无水自动保护；兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能；缺点是对水质有一定的要求。 
加湿器主要是靠 雾化片来工作你指的是离心式加湿 
雾化片上接上电源就可以做一个简单的加湿器了,这样是不成立的,因为他有一个真空的大气压作用,你没法做到, 
所以电压也无从说起了
除湿
除湿机工作原理 
转轮除湿机的核心结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮，它是除湿机吸收水分的最关键的部件，是由含有少许金属钛的特殊玻璃纤维载体和活性硅胶复合而成，其蜂窝状的结构设计，不仅能够极大限度的附着吸湿剂，增加湿空气与吸湿剂相互接触的表面积，提高除湿机的工作效率，而且具有很高的强度，能够很好的适用于各种复杂的工作环境。 
转轮的两侧，由高度密封性能的硅橡胶制成的隔板将整个表面分成两个扇区： 270度的处理扇区；90度的再生还原扇区。 
当需要除湿的潮湿空气(称处理空气)进入处理区域， 湿空气中的水蒸气被转轮中的活性硅胶所吸附， 从而得到干燥，干燥后的空气则通过送风机送出。 随着吸收水分的增加， 处理扇区渐渐趋于饱和状态。为了维持其稳定的除湿性能，就需要对转轮中的吸湿剂进行再生还原，这时， 趋于饱和的转轮在马达的驱动下， 慢慢转入再生区域， 开始再生再生过程。 
再生空气(一般取自室外或机房)经过加热后达到100~140度， 然后反向吹入再生区域， 在高温状态下，转轮中已吸收的水份被脱附，再生空气由于在脱附过程中损失了大量显热，自身温度降低，变成了饱含水分的湿空气， 被风机引导排至室外，从而完成了水分的转移。而转轮在再生脱水后，重新恢复了强大的吸湿能力，在马达的驱动下，转入工作区域进行除湿。 
上述的除湿和再生过程是同时发生的，空气不断被干燥，转轮不断被再生，周而复始，从而保证了除湿机持续恒定的工作状态。转轮转速8~12转/小时，所需动力极小， 除湿机出口空气参数条件，仅取决于进口空气的参数和再生能量的控制。
表达方式
绝对湿度是单位体积空气中所含的水汽质量,单位为克/米。水汽压即大气中水汽的分压力,单位为帕(Pa)或毫巴(mb)。在温度为定值时，空气中水汽的含量与其形成的水汽压成正比，因而经常用水汽压间接表示绝对湿度，以Pa或mb为单位。一定温度下，一定体积空气中能容纳水汽分子的数量有一定限度，达到这个限度时，水汽含量饱和，这时的水汽压称饱和水汽压，它随温度而变化。在任一温度下，饱和水汽压与实际水汽压之差称为饱和差，单位为Pa或mb。实际水汽压与当时温度下的饱和水汽压之比称为相对湿度,以百分数(%)表示。
变化规律
影响绝对湿度的因子很多，主要取决于水汽的来源、输送与空气保持水汽的能力等。因此，影响水汽供应的因子如降水、水体的存在、土壤水分的高低和蒸发条件等，影响水汽输送的条件如风、垂直气流等，以及影响空气保持水汽能力的条件如气温等，都可能影响绝对湿度。一般热带海洋气团比极地海洋气团绝对湿度高；同一纬度上，受海洋性气团影响的地区比受大陆性气团控制的地区湿度高。一年中的绝对湿度是雨季高于旱季。一日中绝对湿度的变化，在沿海地区和秋冬季节是午后最大，清晨最小，呈单峰型变化；对其他地区，则多呈双峰型,两个高点分别出现在9～10时和日没前后，两个低点出现在日出前和午后。空气绝对湿度的垂直分布随高度增加而减少。 
相对湿度一方面决定于绝对湿度，另一方面决定于空气温度。在寒冷的地区和季节，空气湿度容易达到饱和,在绝对湿度或水汽压并不太高的情况下,相对湿度可能较高。在同样的绝对湿度条件下，温暖地区和季节的相对湿度往往偏低。中国大陆年平均相对湿度分布的总趋势是自东南向西北递减，山区高于平原。相对湿度的年变化，一般是内陆干燥地区冬季高于夏季；华北、东北地区春季最低，夏季高于冬季；江南各地年变化较小。
空气湿度
空气相对湿度或饱和差是影响植物吸水与蒸腾的重要因子之一。在相对湿度较小（饱和差较大）时，如土壤水分充足，则植物蒸腾较旺盛，植物生长较好。若较长时间空气湿度处于饱和条件下，植物生长将受抑制，导致谷物子粒的灌浆速度降低，棉花蕾铃脱落加重，棉子生命力降低和影响棉花采收质量等。相对湿度太小，会加重土壤干旱或引起大气干旱，特别在气温高而土壤水分缺乏的条件下，植物的水分平衡被破坏,水分入不敷出,会阻碍生长而造成减产。相对湿度和饱和差的高低，可制约某些植物花药开裂、花粉散落和萌发的时间，从而影响植物的授粉受精。湿度与作物病虫害的发生也有密切关系。小麦吸浆虫喜湿度大的环境，棉蚜、红蜘蛛则适宜在湿度较小的环境中生活。湿度大,易导致小麦锈病等多种病害流行。对家畜来说,一般以相对湿度50～70%为宜，湿度太低易引起粘膜、皮肤、蹄甲干裂而导致病菌等感染，湿度太高，易引起病菌与寄生虫滋生。高湿与高温结合，会抑制畜体蒸发散热，易引起牲畜积热；高湿与低温结合，加大了空气的导热率，易加重牲畜失热而导致病害。 

简介
  新百百货标志  新百百货安徽新百百货有限公司成立于1996年在安徽合肥成立，旗下拥有美特斯邦威集团合肥公司、安徽庄吉服饰有限公司、拜丽德集团安徽公司、安徽新百名牌广场、巢湖空中补给娱乐有限公司等五家支公司，连锁专卖店达到50多家。目前，安徽新百百货有限公司旗下拥有安徽青云服饰广场、合肥新百百货、安庆新百百货、宣称新百百货、淮南新百百货、六安新百·春天百货、新百百货巢湖名牌服饰广场、潜山新百百货、黄石新百百货、黄石大金新百百货、黄石新百超市、黄石淘铺时尚地带等诸多卖场和安庆尊悦酒店、安庆尊悦商务酒店、宣城尊悦海鲜城。公司经过十几年的发展，直接掌控的商业经营面积达14万多平方米，拥有员工6000多人，公司年销售额突破18亿元，雄踞安徽民营商业零售业首位，目前在全国百货百强企业排名中名列第46位。
  新百百货
发展历程
1996年，安徽新百百货有限公司成立于在安徽合肥成立。1997年，安徽新百重组了原青云楼和旁边的舒尔曼两大商场，后来将其更名为青云服饰广场。2003年，安徽新百进军安庆，在安庆市人民路开出了新百百货，迈开了百货连锁的第一步。2007年，位于黄石市黄石大道678号的黄石新百百货开业，标志着安徽新百百货首次走出安徽，进军湖北。
2008年，安徽新百涉足酒店服务业，分别开办了四星级的安庆尊悦酒店，宣城尊悦海鲜城，安庆尊悦商务酒店等，其酒店板块也进入安徽酒店业20强。
继黄石新百后，安徽新百于2011年4月开拓了黄石淘铺时尚地带这一新业态，打造了黄石首家情景式时尚艺术购物区。紧接着2011年5月，又接手了黄石原伊盛购物中心，并重组开出了另一家大型购物中心——大金新百百货。2011年，安徽新百和安徽金龙投资管理有限公司整合成立了大金新百百货股份有限公司，开始了百货板块上市的征程。
2012年，安徽新百还将加快在安庆地区的拓展，其重点将开发人民路5号12万平方米的城市综合体项目，涵盖百货、酒店、公寓式写字楼等。同时，已经收购了安庆中心城区状元府商业综合体项目，并将进行开发。还将在东部新城购地40—50亩，建设百货和酒店连锁项目。安徽新百还启动了工业物流项目，将在安庆市迎江区购地50亩，开建年周转商品20亿元、年配送能力65万吨的现代物流中心
安徽新百还有自己的商贸公司，代理韩国前10位的少淑女服装，目前在上海、苏州、南京已经有专卖店或专柜，2012年计划覆盖北京、广州、深圳等一线城市，这将为其百货自营打下坚实的基础。
截至目前，安徽新百在安徽合肥、宣城、淮南、潜山、安庆、六安和湖北黄石等地，拥有的10家百货店都是当地区域龙头，年销售额18亿元，在全国百货百强企业中排名第46位，也是安徽首家成功跨省发展的百货零售企业。
安庆新百百货
简介安庆新百百货有限责任公司是安庆市人民政府2003年重点招商引资的商业零售企业，系安徽新百投资理有限公司下属企业，总投资l.08亿元，现有营业面积2万平方米，员工1000余人，是一家以综合百货业态为主的民营企业。公司法人代表金先林，主营服装、鞋帽、金饰、家电、日用、食品百货。
在安庆市委市政府及各级部门的关怀和支持下，公司年销售逾两亿元。公司自创办以来，秉承‘徽商’精神，坚持‘以人为本、诚信守义、务实拼博、开拓创新’的经营理念，以‘铸商誉、树品牌’为中心，以‘创消费者感动的商场’为目标，坚持经济效益与社会效益共同发展的原则，为广大消费者提供优质的服务，努力做成社会需要的企业，在安庆市场创造了骄人业绩和良好商誉，公司每年以20%-30%的增长速度迅速发展，推出大量服务社会的公益性活动，向社会捐资、捐物、助学、扶贫达百万余元。
安庆新百百货先后荣获省市“诚信单位”、“平安商场”、全国“青年文明号”、全省首家“红十字博爱商场”、“安徽省工人先锋号”、“安庆市十大感恩品牌”、“安庆市质量管理奖”等殊荣。安庆新百以文化搭台，企业唱戏，升华企业的品位；安庆新百引领时尚，讴歌新时代，展现多彩生活。我们愿与社会各界互为朋友，愿为安庆地区的经济发展贡献出一份力量！[1]
经营范围服装、鞋帽、金饰、家电、日用、食品百货
企业文化【企业精神】忠诚 创新
【企业理念】
100-1=0
【经营宗旨】
优质的环境+周到的服务+信赖的商誉+专业的营销=顾客的满意
【企业目标】
创消费者感动的商场
【广告语】
满意一百·安庆新百
名品名店·穿在新百​
安徽新百旗下其他分公司
安徽安徽青云服饰广场
合肥新百百货
宣城新百百货 
淮南新百百货 
六安新百·春天百货
安庆新百百货
安庆尊悦酒店 
安庆尊悦商务酒店 
宣城尊悦海鲜城
新百百货巢湖名牌服饰广场
潜山新百百货
湖北黄石新百百货
黄石新百超市
大金新百百货（原黄石威伊盛国际购物中心）
黄石淘铺时尚地带