标题：kks
起源
KKS编码起源于德国，其含义是电厂标识系统。1970年，来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会，在借鉴了上述电厂标识系统的特点，共同创建了KKS编码系统。1978年6月，VGB以手册的形式发布了第一版，当时就得到了电力工业的广泛采用。1983年发布了改正修订后的第二版， 1988年发布了第三版，1995年发布了第四版，此时它在欧洲的电力工业几乎无处不在，以至控制系统的程序编码都直接引用了该编码，基本上形成了一套完整的发电厂标识系统，其应用范围包括电站工程规划、设计、施工、验收、运行、维护、预算和成本控制等。
KKS编码根据标识对象的功能、工艺和安装位置等特征，来明确标识电厂中的系统和设备及其组件的一种代码。KKS编码用字母和数字，按照一定的规则，通过科学合理的排列、组合，来描述（标识）电厂各系统、设备、元件、建（构）筑物的特征，从而构成了描述电厂状况的基础数据集，以便于对电厂进行管理（如，分类、检索、查询、统计）。
中国最早于20世纪90年代开始引进和使用KKS，目前，大部分新建的电厂从建设数字化电厂的角度出发，要求必须采用KKS编码系统，统一编码并标识图纸及现场的设备挂牌标识，国内电力设计院、发电集团、电力企业等相继组织编制了KKS企业标准，并在企业内部推广应用。国家有关部门已发布了相关标准（《电厂标识系统设计则》，DL/T950-2005），并在积极联系发布更详细的细则；在《火力发电厂厂级监控信息系统技术条件》（DL/T 924-2005）中第4.5条款明确规定采用DL/T 950-2005标准；在实际中，KKS编码实现了设计图纸的标注和现场的设备挂牌上，成为信息系统（MIS、EAM、SIS、DCS等，包括状态检修系统）各功能模块联系的纽带，从而被广泛应用！
KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中；它拥有足够的容量且可扩充，能够标识不同类型电厂所有的设备；KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明，代码简单明了，能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理，为电厂信息系统（如MIS、ERP、EAM、SIS）的建立提供强有力的支撑，为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外，KKS编码可以与其它编码混合使用，比如文档编码、备品备件编码等，这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方便。
KKS标识系统概述
发电厂有成千上万台各种设备，为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠，设备管理工作十分重要，设备管理工作包括以下主要内容：采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案，现代化的设备管理必须借助于计算机，显然，上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言，这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外，由于不同发电厂的工艺有别，设备和系统命名也不相同，这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题，尤其是随着电厂规模不断发展，设备自动化程度不断提高，管理工作日趋复杂化和现代化，这就要求有一套统一的设备和系统编码，来满足统一管理及实施计算机管理的要求。
发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业，信息化基础较好，一般具有配套的计算机软件和硬件设施（DCS、PLC等）完成对数据的采集和对运行的控制。发电厂对设备运行的安全性和可靠性要求高，因此对企业的管理信息系统也有较高要求。
电厂标识系统KKS（德文为：Kraftwert Kennzeichen System；英文为：Identification System For Power Plants），KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写，并于1978年正式发布第一版，以后几年历经修改和充实，现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置，装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式，各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式，按工程规范的专门规则分别进行标识：工艺（过程）相关标识（PROCESS-RELATED CODE）、安装地点标识（POINT OFINSTALLATION CODE）、位置标识（LOCATION CODE）。遵循下列标准：DIN——德国工业标准；IEC——国际电工技术协会；ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟，甚至直接应用于控制系统的程序中，中国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。
系统功能
●各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。避免采用不一致的命名系统导致电厂间及上层管理投资机构之间的沟通问题。
●有足够的容量和细节来标识所有系统、设备和建筑物。运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置，从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置
●有足够的扩充容量以适应新技术的发展，有一个连贯的统一的标识系统。
●规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致，保证电厂所有历史数据的延续性。
●标识的规则在机械（汽机、锅炉、化学）、土建（建筑物）、电气和仪表热控各专业之间得到严格的统一和完美的适用，并兼备根据工艺过程、安装地点和位置进行识别的能力。
●KKS编码是强规则的编码规则，它的每一位编码的含义和取值，都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。
●符合国家和国际的有关标准。
●易于实现人才流动。由于相同的编码系统，在各专业中（甚至不同电厂）人员流动比较容易。也正式因为是非基于语言的编码系统，还将有利于和国外厂商进行交流。
●设备由不同制造商和供应商制造或供应，因此形成不统一的设备代码系统。统一到一个标准的KKS标识系统下（因为它可以给任何设备对象编码），可以形成统一的设备标识体系，方便管理。
●使用先进的、统一的编码系统，这是对电厂所包容的所有对象进行数字化的过程，这是实现计算机管理的基础。为信息系统提供最科学的信息
系统特点
●设备由不同制造商和供应商制造或供应，因此形成不统一的设备代码系统。统一到一个标准的KKS标识系统下（因为它可以给任何设备对象编码），可以形成统一的设备标识体系，方便管理。
●使用先进的、统一的编码系统，这是对电厂所包容的所有对象进行数字化的过程，这是实现计算机管理的基础。为信息系统提供最科学的信息。
●KKS编码可广泛用于任何CSMS软件，可简化CSMS软件的准备过程，加快了系统建设的进度。
●利用计算机，重新绘制所有系统图纸。由于重新绘制时均经过现场核对，其准确性大大提高，如果提供彩色输出将会更加清晰，同时可大大提高可读性，便于查阅。
●利用计算机绘图，对于将来发生的设备变更、异动和技术改造，需要修改系统图纸时可以轻易实现，一劳永逸。
●易于实现人才流动。由于相同的编码系统，在各专业中（甚至不同电厂）人员流动比较容易。
●如果能更换现场设备标识牌，那么运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置，从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置。
层次结构
KKS编码包括对设备功能位置、安装位置和地理位置的描述。
KKS是根据被标识对象的功能、安装位置和地点场所等特征，按一套严格的规则，用字母和数字组合，清楚并唯一地在全厂范围内标识机组及其系统、设备和部件的一种编码。KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明，代码简单明了，不依赖于计算机程序语言而独立存在；它拥有足够的容量进行扩充，能标识各种不同类型的电厂（包括变电站等）所有设备和部件；KKS编码具有唯一性，每个代码无二意。KKS为国内和国际交流提供了一个统一的平台，是一种最先进合理、科学实用的编码技术。
KKS编码的标识分为三类，即工艺标识、安装地点标识和位置标识。从逻辑上讲，这三类标识的方法很容易理解：工艺标识顾名思义即标识各工艺系统的设备，为了标识某一设备，通常先作系统的划分，再在各个系统中作具体的细化表示。安装地点标识采用坐标的方式标识设备或部件。位置标识则是采用顺序编号或坐标方式对各个建筑物中的各个房间进行标识。
根据KKS编码规则，可以细化到对设备上的零部件进行编码，包括设备上的一颗螺丝钉（如需要）。通过KKS编码，可以规范全厂的生产设备，完成设备的统一管理。同时，通过设备编码，可以把该设备所有的相关资料都显示出来，如检修履历、铭牌参数设置、文档资料，等等。
每台生产设备从设计开始，将得到一个唯一且专用的KKS编码，在设备管理过程中，从采购、监造、库存、安装、调试、检修直到退役将一直采用这个KKS编码。KKS编码还表示出了安装位置，安装在不同的位置将有不同的KKS编码。
  1．工艺标识（Processidentification）
用于标识各种工艺系统名称、设备名称、该种设备序号，该设备的零部件，该系统属于哪个机组。
例如：=10SGC01AP001 KP01
该标识前的符号=为前缀符号，代表此串标识是工艺标识，在一般情况下可省略；
10表示1#机组；
SGC表示消防水喷雾系统；
01表示具体的某个水喷雾系统（如厂用变水消防系统或其他水喷雾系统）；
AP001表示1#水泵单元（包括电机）；
KP01表示泵单元中的水泵部件。
应指出的是：工艺标识是KKS编码中最为常用也是最容易掌握的，它主要使用在汽机、锅炉、电气本体、输煤、化学、暖通、给排水消防、水工工艺等工艺类专业上。
2．安装地点标识（Identificationof installation points）
用于标识电气开关柜、表盘以及控制台上安装的电气零件，仪表、控制装置的安装位置。
例如：+10 CAA 03·A 5。
+是前缀符号，表示此标识不是工艺标识；
10表示1#机组；
CAA表示保护连锁设备柜；
03表示保护连锁设备柜的编号；
· 是安装地点标识（特有）；
A为垂直分层的标号；
5为水平位置标识。
安装地点标识主要使用在电气二次线、仪控系统等专业上。
3．位置标识（Identificationof Location）
这是针对宏观建筑物或区域的标识，表示某一厂房中某一层上的空间。
例如：+10UHA 08 R001
+表示此标识不是工艺标识；
10表示1#机组；
UHA表示这是UHA厂房，在KKS编码中，凡U字打头的码一律代表这是建构筑物；
08表示第八层；
R001表示房间的编号为1号。
位置标识多用于工艺专业表示设备的位置，或建筑结构消防专业表示消防区和指定地形（表面区域网络）的位置标识。
KKS实施
KKS编码工作极为庞杂，它由三个部分构成，各个部分之间紧密联系：第一部分，编制详细的设备清册，大到炉膛，小到每一个冷却水小阀门，所有的设备都要在清册中反映出它的型号、参数和性能；第二部分，使用KKS编码原则为每一个设备及备件编出一个代码，并为代码建立一个使用方便的检索系统；第三个部分，根据设备的自身特点和检修情况，建立设备的成本管理 >；成本管理代码库，这三个部分组合起来就能使管理人员对设备的基本情况一目了然，据此做出快速而正确的判断。其目的就是实现设备的成本管理、科学管理，尽量大的可能控制生产成本为最低，以实现企业利润 >；利润最大化，为企业的可持续性发展打下良好的基础。
如何实施电厂KKS标识系统
电厂标识系统是一种应用面广泛的新兴技术管理方式。本文介绍了电厂标识系统在发电集团的应用。
为确保发电集团公司统一建设的应用系统能够按照集团公司“统一规划、统一领导、统一标准、统一开发、统一实施”原则贯彻执行，首先就要统一集团公司及所属电厂的KKS编码的工程约定和索引。
一个公司联合组建的资产优良、产权多元、治理结构科学的股份制企业，是从垄断走向竞争的市场主体，截至2006年1月总装机容量已达775.38万千瓦。随着中国电力行业主要责任制的逐步推行，作为典型的设备资产密集型的发电企业，其生产围绕设备的运行、维护、检修、试验等工作展开，尤其是随着电厂机组容量的增加以及电厂设备和部件数量的扩充、设备自动化程度的提高，管理工作日趋复杂化和现代化。同时由于不同电厂的工艺有别，设备和系统命名也不相同，使得各电厂之间在生产管理和系统联络上产生了一连串的问题。通过有效的管理信息系统，能加强企业的内部科学管理、减少库存、降低维护费用、节能降耗、合理安排停机和检修，实现电厂成本的最小化，从而最终实现利润的最大化，提升企业的核心竞争力。全范围的、统一的标识系统为发电企业进行管理提供了有效的手段。
据国内多年使用电厂标识系统的经验和实例： 在世界流行的各种标识系统中，KKS电厂标识系统是国内设计部门和发电企业采用得最多、国际上也最为普遍的编码。用于标识各种不同类型电厂的机组及系统、设备和部件，并作为土建、机务、电气、仪表和控制等电厂各专业联系的纽带。同时用于电厂生命周期的全过程如规划、设计、安装、调试、运行、检修、维护及退役的经营管理和各环节。适用于计算机处理技术，为整个系统提供良好的基础数据平台。
编码方式的选择 热电技术联盟
⒈ 由设计院为新建电厂设计KKS编码系统——存在时间差 
由设计院进行KKS编码，相对比较专业化。但是KKS编码清册是伴随着系统的设计过程逐渐积累起来的，只能在设计结束的时候将KKS编码汇编成册，移交电厂。目前电厂实施EAM设备资产管理系统往往要求在基建期开始，在机组安装调试阶段就投入使用EAM系统，这样可以积累设备的原始缺陷记录，而KKS编码是先决条件，所以设计院的设计进度和电厂对KKS编码的需求存在时间差。
全部委托厂家进行KKS编码的实施——费用高 热电技术联盟
目前，国内有部分厂家专门从事这方面的工作，但收费较高，同时针对个体，很难达到短时间内掌握并开展KKS编码的实施。而且由于全部委托厂家进行编码工作，电厂和集团的专业技术人员没有经过实际编码的训练，对厂家独立编制的几万甚至几十万条编码很难进行检验，甚至对存在的大量错误编码有时候也难于判别。
⒊ 咨询培训后由电厂自行进行KKS编码的实施——质量效率无法保障 
由于KKS编码工程涉及范围广、技术含量大、工作周期长、质量要求高、技术文档繁杂； 同时由于电厂的设备涉及到的专业太复杂，因此电厂设备在专业划分上需要很长时间去调研、收集、整理和分析，不但耗费大量人工，而且对应用厂家的实施人员素质要求很高，一般技术或软件开发人员对专业了解不够深入，使得KKS编码工程在质量方面也不能得到保障，也严重影响了KKS编码的使用效率。
利用编码软件和咨询培训进行KKS编码的实施——最终方案 
通过与行业内相关应用厂家的沟通及考察，经过筛选最终确定北京国电普联公司作为北方公司KKS编码项目的咨询及指导实施单位，作为专门从事电力行业软件开发、系统集成、及信息化工程咨询、监理的专业化公司，使得电厂使用人员接受培训后初步掌握编码原则，同时通过其提供的KKSCT编码工具使电厂人员在普联公司及行业内专家的共同指导下开展KKS编码实施。
电厂标识系统在北方电力实施经验 
．编码工作的组织与策划 
首先应统一集团公司及所属电厂的KKS编码的工程约定和索引，在编码过程中采用了中国电力工程顾问集团公司编写的《电厂标识系统编码规定》，并将这一标准贯彻到编码工作的全过程。同时根据本项工程建设管理模式制定了三大管理组织体系： 指挥体系、技术保障体系、技术监督体系，共同负责组织监督协调，处理工作中重大事项，审定系统方案，监督实施、组织系统交接等工作。具体措施如下：
⑴成立由集团信息部门负责的KKS工作领导小组，并由相关部门统一协调。|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流 P)
⑵设立集团常设编码工作组，由信息部门主要技术负责人，从头至尾现场跟踪领导管理KKS工作； 各电厂也成立相应的编码管理机构和实施小组。
逐厂实施，由所实施电厂的一名领导负责该电厂KKS编码工作。
⑷ 每个实施电厂抽调专业人员20名左右组成该电厂的KKS编码小组并以KKS编码工作中有经验的技术人员构成整个集团KKS工作的中坚骨干力量。|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流
⑸积极做好编码前期的准备工作包括： 技术咨询、工作策划、授课培训、使用教材等。
⒉ 编码工作的实施与检查 
集团公司编码工作的开局很重要，第一个试点厂的编码成功与否，对整个集团的编码工作有着重要影响。为确保成功，首先从管理和基础条件较好的电厂开始，逐厂实施，每个厂的实施过程如下： 
⑴培训电厂的编码人员（培训对象主要是运行和检修技术人员）。|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流
⑵制定该项目的工程约定和工程索引（要考虑集团内部统一问题）。
⑶按照编码规定编制一级码（系统码），并组织专家进行审核、修改。
⑷按照工程约定和工程索引编制二级编码（设备码），由专家审核。
⑸根据编码中出现的问题，由专家针对问题进行答疑和讲解。
⑹根据应用需求编制三级码（部件码），并建立与资产管理系统的联系。
⑺成果验收。
应用后的成果和收获 
集团所属12个发电厂标识系统的统一编码工作，截至2005年9月在集团公司和相关单位的共同努力下，采用KKSCT编码工具在不到一年的时间内，完成了集团下属全部投产的8家电厂的编码工作，并已通过竣工验收。
⒈ 此次电厂编码工作的实施，对于集团公司“统一规划、统一领导、统一标准、统一开发”分布实施的集团化模式进行了有效的探索，为集团公司所属电厂培养了一批了解并熟练使用KKSCT进行编码的一线技术人员，为集团储备了一批熟悉本专业工种知识并了解KKS编码的复合型技术人员，为集团公司信息化管理打下了良好的基础； 通过全过程参与编码，使电厂技术人员更熟悉自己所管辖的系统、设备，并通过应用系统进行捡索、补充查找等工作； 利用编码成果为全集团的设备进行了铭牌更换。
⒉为后期4家基建期电厂（扩建电厂和新建电厂）的编码工作打下了良好的基础。对于后期4家新建电厂来说，在投入生产期之后，与编码小组配合的电厂人员相对较少，对新建机组的设备熟悉程度不高，参与人员的变动给编码工作带来一定困难。因此需要做好编码前期的准备工作，要求各新建电厂的生产准备部门提前做好设备资料的整理工作，在人员少、任务重的情况下，要保证人员的质量和人员的相对稳定性； 将编码前的培训工作做扎实，最大限度地避免重复工作。