标题：动态平衡电动调节阀
产品简介及适用范围
目前在一些空调项目中，一些设计人员为实现相同的功能，在设计中选用动态流量平衡阀和电动调节阀的动态平衡电动调节阀(12张)组合系统来代替动态平衡电动调节阀，并宣称这二种配置具有相同的功能。那么动态流量平衡阀和电动调节阀组合能代替动态平衡电动调节阀么，下面对这两种配置的功能特性进行一些分析和比较。 
适用范围 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
动态平衡电动调节阀作用和原理
动态平衡电动调节阀是由天津一标阀门自主设计、开发、制造的一款产品，用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号，自动控制阀门的开度，从而达到介质流量、压力和液位的调节。动态平衡电动调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡力小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。 阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。 用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。 阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门的公称通经从几mm 的仪表针型阀到10m 的工业管路用阀。阀门的工作压力可从1.3×10－3MPa 到1000MPa 的超高压。工作温度从－269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的启闭可采用多种控制方式，如手动、气动、电动、液动、电-气或电-液联动及电磁驱动等；也可在压力、温度或其他形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者只进行简单的开启或关闭。公称压力或压力级：PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-1500LB、JIS10-20K 公称通径或口径：DN10～500、NPS 1/2 ～36" 连接方式：法兰、对焊、螺纹等适用温度：-196℃～700℃ 驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
动态平衡电动调节阀特点
动态平衡电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高，正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点：节能（只在工作时才消耗电能），环保（无碳排放），安装快捷方便。
动态平衡电动调节阀产品特点
1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
2、除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。
3、伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
4、电动操作器有多种形式，可适用于4～20mA.DC或0～10mA.DC。
5、电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
6、节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投资。
7、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。
8、三通调节阀分为T型和L型，对介质进行分流和合流，选型时根据现场工况进行确定。
动态平衡电动调节阀的安装
动态平衡电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置，整个长度必须浸入到被控介质中。
动态平衡电动调节阀一般包括驱动器，接受驱动器信号（0-10V或4-20MA）来控制阀门进行调节，也可根据控制需要，组成智能化网络控制系统，优化控制实现远程监控。
安装使用注意事项
为了确保动态平衡电动调节阀在开车时能正常工作，并使系统安全运行，新阀在安装之前，应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。　基本误差限；全行程偏差；回差；死区；泄漏量（在要求严格的场合时进行）。
如果是对原系统中调节阀进行了大修，除了对上述各项进行校验外，还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
动态平衡电动调节阀在现场使用中，很多往往不是因为调节阀本身质量所引起，而是对调节阀的安装使用不当所造成，如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面：
⑴动态平衡电动调节阀属于现场仪表，要求环境温度应在－25～60℃范围，相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合，应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
⑵动态平衡电动调节阀一般应垂直安装，特殊情况下可以倾斜，如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
⑶安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高，在管道高度大于2m时应尽量设置平台，以利于操作手轮和便于进行维修。
⑷动态平衡电动调节阀安装前应对管路进行清洗，排除污物和焊渣。安装后，为保证不使杂质残留在阀体内，还应再次对阀门进行清洗，即通入介质时应使所有阀门开启，以免杂质卡住。在使用手轮机构后，应恢复到原来的空档位置。
⑸为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行，调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意，调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
⑹动态平衡电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中，在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面，检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
⑺执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑，低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符
产品优点
1.稳定：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不相互干扰。
2.节能：较传统的系统节能6-20%
3.高效：大大地缩短了调试时间，系统运行具有高效率。
4.舒适：调控温度精度更高，比传统变流量系统更舒适。  角行程和执行程电动执行器
产品特点
1.驱动器为直行程，互换性好。
2.流量特性曲线：直线/等百分比  
3.流量误差≤5%
4.工作温度：0--150℃
材质与寿命
1.阀体：优质灰铸铁 2.内件：黄铜、不锈钢
3.弹簧：不锈钢 4.膜片：三元乙丙埋纤
5.寿命：十年以上
控制方式
1.智能调节型（最常用）
2.比例积分型
技术参数
产品型号
阀门形式
规格
压差范围(PKa)
流量范围(m3/h)
工作压力
流量误差
流体温度
DZLM
二通
DN25
30-300
0.2-2.9
PN16
5%
0-100℃
DN32
30-300
0.5-4.7
DN40
30-300
1-7.7
DN50
30-300
2-12.1
DN65
30-300
3-20.4
DN80
30-300
5-30.8
DN100
30-300
10-45.3
DN125
30-300
15-70.7
DN150
30-300
20-101.8
DN200
33-300
5.0-360
DN250
22-210
4.0-460

工作原理
如图1所示，在系统负荷波动较大的变流量系统中，当系统压力变化时：  北京信美迪阀门动态平衡电动调节阀（1）阀门进口P1升高时，P1-P3增大，则通过感压膜的作用使自动平衡阀组关小，使P1-P2增大，从而维持P2-P3的恒定；当进口P1降低时，P1-P3减小，则由弹簧的作用自动平衡阀组开大，使P1-P2减小，维持P2-P3的恒定。
（2）当电动执行器接受控制信号使阀杆向上或向下运动，使阀塞开大或关小，P2、P3间的开度也随之变化。由于不管系统压差如何变化，P2、P3间的压差（P2--P3）始终不变，因此对应于任一开度位置，其输送的水流量都是一定的。
一、动态平衡电动调节阀性能分析： 
动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品，是动态平衡与电动调节一体化的产品，它具有以下特点： 
1、具有动态平衡功能： 
动态平衡功能是指根据末端设备负荷变化要求电动调节阀胆调至某一开度时，不论系统压力如何变化，阀门都能够动态地平衡系统的阻力，使其流量不受系统压力波动的影响而保持恒定。 
如图1所示，为一组多台空气处理机并联环路（图中只画出2路）。每路通过动态平衡电动阀来调节目标区域的回风温度，其中区域一的设定温度为25℃，区域二的设定温度为27℃。 
假定处于夏季工况，区域一已调至平衡状态，即目标区域的温度T1已稳定在25℃，这时动态平衡电动阀的开度维持在某一位置保持不变以输出一个恒定的流量。 
区域二还处于不稳定状态，测量回风温度T2为24℃，低于设定温度27℃，这时测量温度会和设定温度在温度控制器进行比较，输出信号将动态平衡电动阀关小以减少流过空气处理机二的冷水量，这时制冷量会减少，使测量温度T2升高，接近设定温度；以此同时，系统立管C、D二点的压差会增大，空气处理机一环路动态平衡电动阀DV1二端C、B1二点的压差也相应增大。但是由于动态平衡电动阀的动态平衡功能（动态平衡阀芯PV1的定压差作用），该阀电动调节阀芯二端A1、B1点的压差并不发生变化，因此空气处理机一环路的流量维持不变，制冷量不变，相应的区域一仍处于平衡状态（图2为动态平衡电动调节阀的动态平衡曲线）。 
由上可见，空气处理机二环路的调节没有对已经平衡的空气处理机一环路产生干扰，因此这两个环路间不存在动态水力失调。对于多环路系统，任何一个环路的调节都不会对其它环路产生干扰，同时任何一个环路都不会受到其它环路调节的影响，系统越大，这种动态平衡的特性就越明显，每一个环路只受自己区域负荷变化的影响，而不受系统压力波动的影响，因此很容易达到并维持平衡状态。 
2、具有优良的电动调节功能： 
电动调节功能是指阀门能根据目标区域温度控制信号的变化自动的调节阀门的开度，从而改变水流量，最终使目标区域的实际温度与设定温度一致。 
评价电动调节功能好坏的是电动调节阀的流量特性曲线。在空调系统中，常用的电动调节阀的理想流量特性曲线是直线的或者等百分比的。但是对于一般的电动调节阀，在实际使用过程中由于阀权度较小，使得实际的流量特性曲线偏离理想的流量特性曲线。如图3，某电动调节阀理想的流量特性曲线是直线型（曲线1），但是在安装到系统管路上后实际的流量特性曲线接近快开型（曲线2），调节特性变差。 
动态平衡电动调节阀由于独特的阀体结构，在实际的使用工程中阀权度基本为1，因此其实际的流量特性曲线与理想的流量特性曲线一致（如图4），没有偏离，因此具有优良的电动调节功能。
材质
阀体∶球墨铸铁
阀胆∶不锈钢/黄铜
连接方式∶ 法兰连接(DN32-DN150) 
螺纹连接(DN25-DN32)
输入和输出信号∶0-10VDC/2-10VDC/4-20mA
流量特性曲线∶直线/等百分比
最大工作压力∶ PN16
流量误差∶±5℅
适用于系统负荷变化较大的变流量系统中，具有抗干扰能力强，工作状态稳定，调节精度高的特点。
用途
主要适用于暖通空调系统末端空调设备（如空调箱、新风机组、空气处理机）的温度控制，通过配置智能模块控制装置，可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制，实现合理利用能量，节能降耗，智能化管理。
应用此阀末端设备只受标准控制信号的影响，而不受系统压力波动的影响，使系统调节更稳定，更节能，特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。