标题：游泳池水处理
游泳池水处理的特点
游泳池工程技术具有自身的特点，它需用游泳池专门的技术、专用的设备，这些造就了专业性很强的游泳池行业，它具体表现在：
1.游泳池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用，池水反复地循环和再生利用，也就是把已过滤和处理后的水（不管它有多么高的过滤精度和纯度）不断送入未过滤的含有污染物的池水中，使清浊混合的池水达到卫生标准，而后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒；同时由于游泳者和周围外界给游泳池带进污染物，池内自生的细菌和藻类，因此池水也在不断的污染着；循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在游泳人数的不稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等。
2.游泳池池水（物理）处理的特点是循环过滤，而在其他的水处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题，还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题，死水区和短流的问题。
3.污染源的持续性和不稳定性，要求进行持续过滤和持续消毒。水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及游泳池专用设备和管件的合理选用和布局。
4.保证游泳池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展，还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能。
在游泳池工程技术中，除去它自身的专业性理论、技术、设备和实践以外，一般的水处理理论和技术也在游泳池工程的实践中得到了广泛的应用。例如：折点加氯，蓝氏饱和系数，甚至悬疑颗粒运动特征值的偏态分布，等等。
水的物理性质
纯水是无色、无嗅、无味的液体，水面浅薄时清澈透明，水位深厚时呈蓝绿色。
水的分子式是H2O，比重1kg/l。水是由两个氢和一个氧原子所形成的化合物，氢氧键在氢端带正电，在氧端带负电，因为氢和氧的电性差异很大，这种电荷分离使水具有很好的极性，所以只有极性高的物质才会溶于水，像油等极性低的物质则不与水相溶。水的极性高，有利于和盐类作用，不利于和脂质作用。
游泳池，水上乐园和水疗休闲池用到的水，远远大于水的基本性质，它使用了水的其他性质和功效，用来放松身体、肌肉、精神和心情，给人身心的慰抚和身心的康健。
1.水的养生功能的性质：浮力、阻力、溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力、流动性和热容性。
2.水对人体的功效：a.热容性（温度的刺激功效、安抚功效、调和功效和水蒸汽的滋润、瘦身和美容功效）b.流动性（喷射、水压的按摩功效）c.生化方面（溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力）d.水的静压力、浮力、阻力对人体在水中运动的作用。
游泳池污染物的特性
一.游泳池污染物的来源：
a.人体脏物、细菌、病毒、尿素等 b.皮屑、发屑 c.化妆品 d.人体分泌物：油脂、汗液、口鼻腔分泌物 e.外来物：尘土、树叶、小虫 f.池内滋生的菌类和藻类 g.平衡水箱、均衡水箱、过滤介质、管阀内壁的生物膜所产生的污染。
二.池水物理处理时所利用水的物理性质和污染物的性质
1.全部池水物理处理的关键就是利用了水的比重等于1kg/l这一物理性质。
2.全部循环过滤的关键同样是利用了不同污染物的不同比重的物理性质。
3.污染物的比重与水的比重的比较有三种情况：
小于水的比重1kg/l时，污染物上浮到游泳池的水面;
等于水的比重1kg/l时，污染物可悬浮在水中任何位置；
大于水的比重1kg/l时，污染物下沉到游泳池的池底
游泳池池水物理处理的核心问题是利用水的比重与污染物比重的不同来分离、拦截和过滤这些杂质。
游泳池循环过滤方式
一.游泳池应该采用的循环过滤的形式
游泳池水中的杂质主要是游泳者带进来的脏污、细菌、化妆品以及人体分泌的油脂和汗液，还有外界带进池内的杂物、灰尘、树叶以及池内滋生的菌类和藻类。这些杂质大多不溶于水，由于其比重的不同有的漂浮到水面、有的混合在水中、有的沉淀到水底。杂质上浮和下沉是有个过程和时间间隔的，上浮和下沉的快慢受比重的影响外，还受水流的影响。
如果在水面和水底都安装了循环过滤的回水系统并让水面回水系统可以把水中比重小于1kg/l和等于1kg/l的杂质吸入循环过滤系统，同时，水底的回水系统可以把水中比重大于1kg/l和等于1kg/l的杂质吸入循环过滤系统。这样以来，只需同时处理水面和水底的杂质。
如果池水在水面没有回水系统来进行循环流动，那么池面就是死水区；如果池水在池底没有循环流动过滤，那么池底就是死水区。处理后的池水进池给水时，要求布水均匀，无死区，无短流。
二.池面回水系统的结构和设施：撇沫器或溢水槽;池底回水系统的结构和设施：底排
1.撇沫器加底排、溢水槽加底排的回水方式
撇沫器用于中小游泳池，一般当游泳池的池水面积≦350㎡时采用撇沫器，没25㎡—50㎡的水面积使用一个撇沫器，且一个游泳池不应小于2个撇沫器，室外池安装在游泳季节的下风头（北面的壁池），50%到70%的水流可通过撇沫器处理，不同污染情况可以做特殊处理，0—100%经过撇沫器处理的特殊情况时有发生。撇沫器处理比重小于1kg/l和等于1kg/l的杂质，同时用底排处理比重大于1kg/l和等于1kg/l的杂质，这样的循环方式处理了不同比重的污染物时才是科学的。
溢水槽用于中大游泳池的物理处理，必须配均衡（平衡）水箱，70%—100%的水流可通过溢水槽处理，可以池边四周溢水也可以泳池两个长边溢水，底排也参与循环过滤。溢水槽的作用同撇沫器，处理比重小于1kg/l和等于1kg/l的杂质，同时用底排处理比重大于1kg/l和等于1kg/l的杂质，这样的循环方式处理了不同比重的污染物，它也是科学的。
说明：均衡水箱不是建造和安装在机房里，而是用混凝土建造在游泳池旁边，对它可以方便地进行吸污和投药处理。在静止状态时，游泳池池水表面和均衡水箱的水面在同一个低于地面的水平面，系统工作后，循环水泵从均衡水箱吸水，经过循环、过滤、加热、消毒系统后，给游泳池补水，均衡水箱水面降低，同时游泳池水面升高，形成了水位落差，这样就可以通过溢水槽回水，把比重小于1kg/l和等于1kg/l的杂质流动，此时可以让底排同时工作，把比重大于1kg/l和等于1kg/l的杂质流动。需要说明的是，如果从池底给水，产生的所谓“短流”现象可以忽略，因为从给水口进入游泳池的水，进池后就即刻与没有处理的池水混合，带有脏水的混合水的水流回到底排就不能称作“短流”。
三.游泳池给水方式和其他循环方式
1.两种给水方法：池壁水平给水和池底垂直给水
游泳池的给水方式有两种：池壁水平给水和池底垂直给水，且两者给水方式独立使用。池壁水平给水，施工、安装和运行都很方便，它是一种最常用的给水方式，但是它的缺点是热量分布和化学投加不均匀；池底垂直给水最大的优点就是热量分布和化学投加比较均匀，但是它施工、安装较难。
2.游泳池科学循环方式
给水方式有池底垂直给水和池壁水平给水两种；回水方式也是两种：撇沫器加底排回水、溢水槽加底排的回水方式。把2×2的给水和回水方式排列组合，就可得出4种循环方式，这些循环方式在国外都在使用，它们是：a.最佳循环方式：①池底垂直给水，溢水槽加底排回水系统。b.最常用循环方式：②池壁水平给水，撇沫器加底排回水系统。c.可用的循环方式：③池底垂直给水，撇沫器加底排回水系统。④池壁水平给水，溢水槽加底排回水系统。
结论：科学的循环方式是要保证不同比重的所有污染物在循环过滤系统中通过循环而流动，再进行拦截、分层和去除。如果泳池的水面没有循环流动，水面就是死水区；如果池底没有循环流动，池底就是死水区。水面死水区和池底死水区这两种情况发生在我们的顺流式循环方式、逆流式循环方式上，这在国外是要避免的情况。
在游泳池循环过滤系统中，平衡水箱、均衡水箱、过滤介质、管阀内壁的生物膜是我国游泳池水处理没有注意的重要环节，要用物理处理和化学处理进行处理。我国传统的顺流式循环方式、逆流式循环方式和混流式循环方式都没有考虑这种生物膜的处理，而这三种循环方式在结构和建造上都不同程度上影响和妨碍了对平衡水箱或均衡水箱的处理。
在国外的游泳池工程实践中，撇沫器加底排的回水方式不用平衡水箱，只有溢水槽加底排的回水方式时才采用平衡（均衡）水箱，可以对它方便的进行物理处理（如吸污）和化学处理（投加消毒剂、絮凝剂和进行化学冲击处理）。[1]
游泳池水处理施药标准
沉淀剂宜采用聚合氯化铝溶液，投加量为5-10MG/L；5g-10g/m3
PH值草酸或烧碱酸，投加量为3-5MG/L；3g-5g/m3
除藻剂采用硫酸铜，投加量不大于1MG/L；1g/m3
消毒剂采用次氯酸钠缓溶，投加量为3-5MG/L；3g-5g/m3
控制池水中游离余氯量在0.4-0.6MG/L之间。0.4g-0.6g/m3[2]