标题：ZSZN型电动双座调节阀
结构特点和应用范围
ZSZN型电动双座调节阀由SKZ户外型或防爆型电动执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构由伺服放大器和直行程执行机构组成，接受统一的标准信号控制运转，调节机构具有不平衡力很小，允许压差大、流通能力大等特点，适用于泄漏量要求不严格的场合。
型号、规格
类  别
常温型
中温型
低温型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
型  号
ZSZN-16～64B/K
ZSZN-16～64B/K d
ZSZN-40B/K G
ZSZN-64B/K G
ZSZN-40B/K Gd
ZSZN-64B/K Gd
ZSZN-16～64B/KD
ZSZN-16～64B/KDd
规  格
DN 25 ~300

技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
公称通径     mm
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
额定流量系数   Kv
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
公称压力    MPa
0.6  ; 1.6  ;  4.0  ;  6.4
行  程     mm
16
25
40
60
100
介质温度    &ordm;C
-20~200(常温),-40~450(中温),-250~-60(低温)
流量特性
直线、等百分比
额定行程时间    S
10
15.6
25
37.5
62.5
法兰尺寸、型式
详见气动双座阀法兰标准
阀体材质
PN6
ZG1Cr18Ni9Ti
PN16
HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
PN40/64
ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯材质
1Cr18Ni9
上阀盖形式
普通式（常温型），热片式（中温型），长颈式（低温型）
配电动执行机构型号
SKZ-2200*
SKZ-1200
SKZ-3200
SKZ-3300*
SKZ-2300
SKZ-4300
SKZ-4400*
SKZ-4500*
SKZ-5500 
SKZ-5600*
注:1. *表示标准配用型号。
●电动执行机构主要技术参数
型号和规格
公称负载值(N)
额定行程值(mm)
额定行程时间(S)
位移速度(mm/s)
技术参数
SKZ-1000
400
6
12
0.5
电源:220+10%(-15%)V a.c.
50±1%Hz
输入信号:0-10mA d.c.
4-20mA d.c.
外壳防护等级：相当IP65
防爆标志:dⅡBT4
SKZ-1100
10
20
SKZ-1200
16
32
SKZ-2100
1000
10
6.25
1.6
SKZ-2200
16
10
SKZ-2300
25
15.63
SKZ-3100
2500
10
6.25
1.6
SKZ-3200
16
10
SKZ-3300
25
15.63
SKZ-4300
6400
25
15.63
1.6
SKZ-4400
40
25
SKZ-4500
60
37.5
SKZ-5400
16000
40
25
1.6
SKZ-5500
60
37.5
SKZ-5600
100
62.5

性能指标
项    目
指 标 值
基本误差%
±5.0
回    差%
3.0
死    区%
5.0
始终点偏差%
电开
始点
±2.5
终点
±2.5
电关
始点
±2.5
终点
±2.5
额定行程偏差%
+2.5
泄漏量l/h
10╳阀额定容量

允许压差     Mpa
直行程电动执行机构
公称负载值N
400/2500
1000/2500
6400
6400
公称通径   mm
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
允许压差值P2=0 MPa
3.85/24.0
3.14/19.6
/15.0
/11.9
24.0
18.3
14.4
□爆炸性气体混合物与防爆级别、温度组别选用关系
温度组别
T1(<450&ordm;C)
T2(<300&ordm;C)
T3(<200&ordm;C)
T4(<135&ordm;C)
使用类别
Ⅱ
防爆级别
A
甲烷、苯、氨、醋酸、工业甲烷
丁烷、乙醇、乙苯
戊烷、松节油、石油、煤油、柴油
乙醛、三甲胺、
B
丙炔、氰化氢、焦炉煤气
乙烯、呋喃
二甲醚、丁烯醛、硫化氢
二****、二��醛、
四氟乙烯

外形尺寸
●常、中温电动双座调节阀外形尺寸表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm       
公称通径
推力N
L
H1
H
B
C
重量kg
PN   MPa
常温型
中温型
1.6
4.0
6.4
25
400
185
190
205
120
618
768
113
48
25
1000
671
821
138
63
2500
696
846
(157)
(75)
47
32
400
200
210
210
618
768
113
48
25
1000
671
821
138
63
2500
696
846
(157)
(75)
47
40
400
220
230
235
140
653
803
113
48
1000
706
856
138
63
2500
731
881
(157)
(75)
58
50
400
250
255
265
145
663
813
113
48
1000
716
866
138
63
2500
741
891
(157)
(75)
62
65
6400
275
285
295
190
996
1156
166
(183)
80
80
300
310
320
210
1026
1186
100
350
355
370
220
1051
1211
125
410
425
440
270
1171
1287
(111)
196
150
450
460
475
280
1197
1517
256
200
550
560
570
320
1277
1487
403
250
1600
640
660
670
450
(210)
(112)
300
720
735
750
465
注：表中括号内尺寸为防爆型尺寸。
低温型电动双座调节阀外形尺寸表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 
公称通径
推力N
L
Dn
工作温度&ordm;C
重量kg
公称压力MPa
-100
-200
-250
0.6
4.0
6.4
H2
H
H2
H
H2
H
25
400
185
190
205
270(290)
500
1168
700
1368
900
1568
28
1000
1221
1421
1621
2500
1246
1446
1646
53
32
400
200
210
210
300(310)
1168
1368
1568
20
1000
1221
1421
1621
2500
1246
1446
1646
53
40
400
220
230
235
310(340)
1213
1413
1613
1000
1266
1466
1866
2500
1291
1491
1691
70
50
400
250
255
265
340(370)
1223
1423
1623
1000
1276
1476
1676
2500
1291
1491
1691
76
65
6400
275
285
295
380(410)
600
1661
800
1861
1000
2061
146
80
300
310
320
410(440)
1691
1891
2091
166
100
350
355
370
470(500)
1716
1916
2116
191
125
410
425
440
550(590)
700
1937
900
2137
1100
2337
231
150
450
460
475
600(640)
1952
2152
2352
301
200
550
560
570
720(760)
2037
2237
2437
471
注：表中括号内尺寸为防爆型尺寸。
主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称
材  料
温度范围&ordm;C
备  注
阀体上、下阀盖
HT200
-20~200
ZG230-450
-40~450
ZG1Cr18Ni9Ti
-250~550
阀座、阀芯、阀杆
1Cr18Ni9
-250~550
密 封 垫
橡胶石棉板
-20~200
不锈钢缠绕垫
-40~450
浸蜡石棉板
-250~-60
填    料
聚四氟乙烯
-40~200
碳 纤 维
-120~350
柔性石墨
-200~600
螺栓、螺母
35CrMoA
-40~450
35、A3
-40~425
□订货须知
说明:ZSZ型直行程电动执行机构,亦可与其它直行程调节机构配套，如:三通调节阀、角形单座调节阀、波纹管阀、保温夹套阀等。□订货须知
注：　此表为各种材料的极限使用温度，在实际选用中，应根据该阀的介质温度范围，确定材料的最低、最高使用温度，其最低使用温度不得低于介质温度范围的下限，最高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
订货时应详细说明以下条件：
输入信号(4-20mA或0-10mA)；结构形式、公称压力，作用方式和工作温度；公称通径及额定流量系数和流量特性阀前、阀后压力；阀体、阀座和阀芯材质；           是否有其它特殊要求。