标题：波鼎防静电地板
简介
合肥波鼎防静电地板有限公司是一家多年从事机房全钢防静电地板，陶瓷防静电地板，铝合金防静电地板，通风防静电地板，三防抗静电地板，无边防静电地板 ，复合防静电地板，直铺PVC防静电地板（地砖），OA网络架空地板的生产和防静电地板新种类研发企业。是中国防静电行业的知名厂家，中国电子协会防静电分会会员单位，阿里巴巴诚信通会员单位。承接计算机机房防静电地板工程设计施工、防静电接地、装修业务，维修防静电地板，更换地板贴面，加工陶瓷架空地板业务。
防静电地板的主要类别
防静电直铺地板防静电直铺地板一般分为防静电瓷质地板。
（1）、防静电瓷质地板/防静电抛光砖
简介
计算机房的防静电技术，是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电，是发生最频繁，最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误，而且还可能会导致某些元器件，如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备，当受到静电干扰时，会引起图像紊乱，模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常，打印机的打印不正常等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会是软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时（即所谓的打火）当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉（例如有时触摸电脑显示器或机箱时）。
防静电地板的主要类别
防静电直铺地板防静电直铺地板一般分为防静电瓷质地板。
（1）、防静电瓷质地板/防静电抛光砖 　　在普通瓷砖制作工艺基础上，在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能稳定，电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定，环保（属于绿色建材），耐磨（0.1g/1000转），耐老化，使用寿命长（30年以上），A级防火，便于清洁（可以用不滴水的拖把直接清洁），耐酸碱性均为A级。在市场上越来越受欢迎。
（2）、防静电PVC地板
采用片材（一般为600×600mm）或卷材直接铺贴，安装速度快（但需要专业的安装工才会安装），防静电性能较为稳定，但易老化，不耐污，不便于清洁。
PVC防静电地板施工工艺：
1、基面处理；   2、镘刮自流平水泥找平；3、涂刷导电底胶；
4、铺设铜箔；5、贴PVC板；                  6、开V字槽；
7、焊接；       8、表面清洁。
防静电活动地板防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。　　（1）、陶瓷架空防静电地板　　采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成，具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（30年以上）、高承载（均布载荷1600kg/平方米以上）、防水、防潮等性能，适用于各类机房，缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有影响。 
（2）、全钢防静电活动地板 （非标型和国标型两种）
是采用三聚氰氨或PVC作为面层，钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
一般的工程商选择非标型（导静电性和承载等方面都难达到要求），因为价格低。要求高点的采用国标型，目前国产全钢地板沈飞牌较好，但价格偏高。
全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。
（3）、铝合金型防静电地板
产品采用优质铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，导电胶粘贴而成，具备基材永久不生锈多次使用之功效，从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷，而量身定做的高档防静电地板。 
防静电地板性能特点：

设计选用要点
（1）防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
（2）防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
a、仅供走线用：基本尺寸为250mm。
b、供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
（3）防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。
（4）防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。
（5）地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
（6）地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。
按生产材料分类
1、全钢防静电地板
2、防静电陶瓷-金属复合活动地板
3、加强型复合防静电地板
4、陶瓷防静电地板
5、直铺式永久性pvc防静电地板
6、永久性PVC防静电地板
7、全钢OA网络地板
8、全钢防静电通风地板
9、硫酸钙防静电静电地板
10、铝合金防静电地板
11、全钢无边防静电地板
防静电地板队铺设场地的要求及验收标准
对铺设场地的要求：
1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
4.重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
地板铺设验收标准：
1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；
2.地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；
3.铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
4.地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；
5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
在普通瓷砖制作工艺基础上，在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能稳定，电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定，环保（属于绿色建材），耐磨（0.1g/1000转），耐老化，使用寿命长（30年以上），A级防火，便于清洁（可以用不滴水的拖把直接清洁），耐酸碱性均为A级。在市场上越来越受欢迎，但全国来说能够生产的厂家很少，获得国家专利的厂家是波鼎防静电地板有限公司　（2）、防静电PVC地板
采用片材（一般为600×600mm）或卷材直接铺贴，安装速度快（但需要专业的安装工才会安装），防静电性能较为稳定，但易老化，不耐污，不便于清洁。
PVC防静电地板施工工艺：
1、基面处理；   2、镘刮自流平水泥找平；3、涂刷导电底胶；
4、铺设铜箔；5、贴PVC板；                  6、开V字槽；
7、焊接；       8、表面清洁。防静电活动地板防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。
（1）、防静电陶瓷-金属复合活动地板 　　采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成，具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（30年以上）、高承载（均布载荷1600kg/平方米以上）、防水、防潮等性能，适用于各类机房，缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有影响。 
（2）、全钢防静电活动地板 （非标型和国标型两种）
是采用三聚氰氨或PVC作为面层，钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
一般的工程商选择非标型（导静电性和承载等方面都难达到要求），因为价格低。要求高点的采用国标型，目前国产全钢地板沈飞牌较好，但价格偏高。
全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。
（3）、铝合金型防静电地板
产品采用优质铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，导电胶粘贴而成，具备基材永久不生锈多次使用之功效，从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷，而量身定做的高档防静电地板。 
防静电地板性能特点：
1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响； 　　2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；
3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果；
4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别是耐强碱性能好；
5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性
施工工艺：
1.基面处理
2.涂刷封闭底漆
3.铺设铜线,割槽
4.刮涂导电中层漆
设计选用要点
（1）防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
（2）防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
a、仅供走线用：基本尺寸为250mm。
b、供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
（3）防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。
（4）防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。
（5）地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
（6）地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。
按生产材料分类
1、全钢防静电地板
2、防静电陶瓷-金属复合活动地板
3、加强型复合防静电地板
4、陶瓷防静电地板
5、直铺式永久性pvc防静电地板
6、永久性PVC防静电地板
7、全钢OA网络地板
8、全钢防静电通风地板
9、硫酸钙防静电静电地板
10、铝合金防静电地板
11、全钢无边防静电地板
防静电地板队铺设场地的要求及验收标准
对铺设场地的要求：
1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
4.重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
地板铺设验收标准：
1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；
2.地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；
3.铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
4.地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；
5.相邻地板块的高度差不大于1mm。