标题：支柱绝缘子
支柱绝缘子简介
拼音：zhi zhu jue yuan zi
英文：Post insulator 
韩文：지주 绝缘子
法文：Pilier isolateur 
意文：Supporto isolatori
支柱绝缘子发展历史
支柱绝缘子是一种特殊的绝缘控件，能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间支柱绝缘子多用于电线杆，慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多悬状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由硅胶或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用，即支撑导线和防止电流回地，这两个作用必须得到保证，绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效，否则绝缘子就不会产生重大的作用，就会损害整条线路的使用和运行寿命。各类支柱绝缘子 (15张)
关于支柱绝缘子相关型号
支柱绝缘子类型：户内外胶装型 户外针式型 户外防污型 户外棒型 户内联合胶装型
户内外胶装型支柱绝缘子：ZA-6Y ZA-6T ZB-6Y ZB-6T ZA-10Y ZA-10T ZB-10Y ZB-10T ZA-35Y ZA-35T ZB-35F ZD-10F 
户内内胶装支柱绝缘子：ZN-6/4 ZN-6/4N ZN-10/4 ZN-10/4N ZN-10/8 ZN-10/8N GN30-10/630 GN30-10/1000 ZN-10/16 ZN-20/16 ZN-20/30 
户内联合胶装支柱绝缘子：ZL-10/4 ZL-10/8 ZL-10/16 ZL-20/8 ZL-20-16 ZL-20/30 ZL-35/4Y ZL-35/4T ZL-35/8F ZLD-10F ZLD-20F 
户外棒形支柱绝缘子：ZS-10/4 ZS-10/5 ZS-15/4 ZS-20/8 ZS-20/10 ZS-20/16 ZS-20/30 ZS-35/8 ZS-63/4 ZS-110/4 
户外针式支柱绝缘子：ZPA-6 ZPB-10 ZPD-10 ZPC1-35 ZPC2-35 ZPD1-35
110KV：ZSW2-110/4、ZSW3-110/4、ZSXW-110/4、ZSW-110/6、ZSW-110/8、ZSW-110/10、ZSW-110/4、
40.5KV：ZSW7-40.5/4L-2、ZSW7-40.5/8L-2、ZSW8-40.5/4L-3、ZSW8-40.5/8L-3、ZSW9-40.5/4L-4、ZSW2-40.5/4K-2、ZSW2-40.5/6L-2、ZSW1-40.5/4L-2、
72.5KV：ZSW7-72.5/4L-3、ZSW7-72.5/8L-3、ZSW8-72.5/4L-4、ZSW1-72.5/4L-3、
126KV：ZSW-126/10-3、ZSW1-126/10-3、ZSW-126/10-4、ZSW1-126/10-4、ZSW3-126/10-3、ZSW1-126/10-4、ZSW1-145/10-3、ZSW1-126/12.5-3、ZSW1-126/12-4、ZSW3-126/12.5-3、ZSW-126/12-4、ZSW2X-126/12.5-3、ZSWX-126/12-3、ZSW1X-126/12-3、ZSW4-126/12.5-4、ZSW-126/15-4、ZSW3-126/16-3、ZSW4-126/16-3、ZSW8-126/16-3、ZSW2-126/16-3、ZSW7-126/16-3、ZSW1-126/16-3、ZSW9-126/16-3、ZSW-126/16-4、ZSW1-126/16-4、ZSW2-126/16-4、ZSW3-126/16-4、ZSW4-126/16-4、ZSW-126/16-3、ZSW3-126/16-4、ZSW4-126/16-4、ZSW4-126/12L-4、ZSWX-126/18-2、ZSW3-126/18-3、ZSW5-126/18-3、ZSW-126/18-3、ZSW-126/21-3、ZSW1-126/21-3、ZSW-126/21-4、ZSW-126/25-3、ZSWX-126/25-3、ZSW1-126/25-3、ZSW-126/30-3、ZSW-126/32-3
252KV：ZSW15-252/8-3、ZSW16-252/8-3、ZSW20-252/8-3、ZSW2-252/8-3、ZSW18-252/8、ZSW19-252/8、ZSW17-252/8、ZSW-252/8-4、ZSW1-252/8-4、ZSW2-252/8-4、ZSWX-252/8、ZSW4-252/8-3、ZSW5-252/8-3、ZSW6-252/8-3、ZSW3-252/8-3、ZSW7-252/8-3、ZSW2-252/8-3、ZSW22-252/8、ZSW23-252/8、ZSW24-252/8、ZSW10-252/8-3、ZSW3-252/8-4、ZSW4-252/8-4、ZSW5-252/8-4、ZSW6-252/8-4、ZSW7-252/8-4、ZSW8-252/8-4、ZSW-252/10-3、ZSW3-252/10-4、ZSW2-252/10-4、ZSW4-252/10-3、ZSW5-252/10-4、ZSW-252/12-3、ZSW1-252/12.5-3、ZSWX-252/12-3、ZSW2-252/12、ZSW3-252/12、ZSW-252/15-3、ZSW1-252/15、ZSW-252/16-3、ZSW2-252/16
363KV：ZSW7-363/4-2、ZSW7-363/8K-2、ZSW7-363/10K-2、ZSW8-363/8K-2、ZSW8-363/10K-2、ZSW9-363/8K-3、ZSW9-363/10K-3、ZSW4-363/8K-3、
35KV：ZSW-35/4、ZSW-35/6、ZSW-35/8、ZSW-35/400、ZSW1-35/600、ZSW-35/800、ZSW1-35/6
绝缘子作用
高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。 　为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端电压击穿,即爬电.故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距.爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。 　零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。 　零值或低值绝缘子的影响：线路导线的绝缘依赖于绝缘子串,由于制造缺陷 或外界的作用,绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝 缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子.我们曾 对线路进行检测,零值或低值绝缘子的比例竟高达 9%左右.这是本公司线路雷击跳闸率高的另一主要原因。 绝缘子是光滑的，可以减少电线之间的容抗作用，以减少 电流的流失。
绝缘子特点
1、支柱绝缘子均符合GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》和GB12744，《耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子》的规定，也符合国际标准IEC168《标称电压高于1000伏的系统用户内和户外瓷或玻璃支柱绝缘子的试验》及IEC出版物815《绝缘子在污秽条件下的选用导则》的规定。
2、绝缘子机械强度高、分散性小，运行安全可靠。
3、绝缘子低温机械性能好。
为检验产品的低温机械性能，在松辽水利委员会的水科所低温试验室模拟室外冬季温度的变化，对ZSW1-110/4 型绝缘子进行冷冻试验。经过几次温度循环后，在低温下将试晶做弯曲破坏试验。试验结果证明绝缘子在-40℃条件下弯曲破坏强度与室温相比无明显变化。
4、耐污性能优良。
绝缘子的耐污秽性能主要取决于产品的结构及伞裙的造型。该方面做了大量的工作。通过设计优选、人工污秽试验优选和自然污秽试验优选，最后确定了大小伞相间、伞下带棱的绝缘子伞裙。用该伞裙研制的额定电压126kV、252kV 弯曲破坏负荷不小于12kV、爬电比距25mm/kV的绝缘子，在0.12mg/㎝2等值盐密下，可长期耐受最高运行相电压，即绝缘子III级的爬电距离，可耐受IV级等值盐密污秽。额定电压550kV爬电比距为25mm/kV的绝缘子可在0.06mg/㎝2 等值盐密下长期运行。绝缘子的耐污水平在国内领先，它耐受等值盐密值高出同样爬距、等径伞裙同类产品的三分之一。经东北电力试验研究院对绝缘了进行人工污秽耐受电压试验结果表明，爬电比距31mm/kV的绝缘子耐受最高值盐密为0.25mg/㎝2。
5、耐地震水平高。
额定电压252kV、550kV绝缘子，在北京水利水电科学研究院进行了烈度9级的抗地震性能试验，结果试品完好无损。
6、无线电干扰低。
额定电压550kV的绝缘子，在1.1倍最高运行相电压下，产生无线电干扰不大于500μV，晴天夜晚无可见电晕，可见电晕电压高达450kV。