标题：德国阳光蓄电池
优点
1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般德国阳光蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。
2、由于阳光电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。
8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。
A400系列：
德国阳光蓄电池A400系列阀控式密封技术引进于德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。A400系列产品特征容量范围（C10）：5.5Ah—200Ah 
电压等级：12V； 
设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12V系列为15年； 
循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次； 
自放电率≤2%/月； 
充电接受能力高，节时节能； 
工作温度范围宽：-20℃～55℃ 
抗深放电性能好： 100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。 结构特点电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长； 
气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定； 
极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好； 
隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长； 
过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象； 
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落； 
专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠； 
电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；产品参数型号 
防火等级 
电压 V 
C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah 
长 mm 
宽 mm 
高 mm 
约重 kg 
. A412/5.5 SR 
UL94 HB 
12 
5.5 
152 
66 
98 
2.5 
. A41[1]2/8.5 SR 
UL94 HB 
12 
8.5 
152 
98 
98 
3.6 
. A412/12 SR 
UL94 HB 
12 
12 
181 
76 
156 
5.6 
. A412/20 G5 
UL94 HB 
12 
20 
167 
176 
126 
8.5 
. A412/32 G6 
UL94 HB 
12 
32 
210 
175 
175 
13.6 
. A412/32 F10 
UL94 HB 
12 
32 
210 
175 
181 
14.1 
. A412/50 G6 
UL94 HB 
12 
50 
278 
175 
190 
19.5 
. A412/50 A 
UL94 HB 
12 
50 
278 
175 
190 
19.5 
. A412/50 F10 
UL94 HB 
12 
50 
278 
175 
196 
20.0 
. A412/65 G6 
UL94 HB 
12 
65 
353 
175 
190 
24.6 
. A412/65 F10 
UL94 HB 
12 
65 
353 
175 
220 
25.1 
. A412/85 F10 
UL94 HB 
12 
85 
204 
244 
276 
32.0 
. A412/90 A 
UL94 HB 
12 
90 
284 
267 
230 
34.5 
. A412/90 F10 
UL94 HB 
12 
90 
284 
267 
237 
35.0 
. A412/100 A 
UL94 HB 
12 
100 
513 
189 
223 
39.5 
. A412/100 F10 
UL94 HB 
12 
100 
513 
189 
223 
40.0 
. A412/120 A 
UL94 HB 
12 
120 
513 
223 
223 
48.5 
. A412/120 F10 
UL94 HB 
12 
120 
513 
223 
223 
49.0 
. A406/165 A 
UL94 HB 
6 
165 
244 
190 
275 
31.0 
. A406/165 F10 
UL94 HB 
6 
165 
244 
190 
282 
31.5 
. A412/180 F10 
UL94 HB 
12 
180 
518 
274 
244 
70.0 
. A412/180 A 
UL94 HB 
12 
180 
518 
274 
238 
69.5 

A500系列：
（蓄电池容量从1.2–200 Ah）简介德国阳光公司在世界胶体电池行业处于领先地位。胶体电池是世界上各项性能优越的阀控式铅酸蓄电池。德国阳光电池 A500系列，在环境温度为20°C时，可存放2年，产品设计寿命达7年，电池容量从1.2–200 Ah C20。产品参数产品型号
额定电压(V)
额定容量（AH）
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
重量(kg)
A506/1.2S
6
1.2
97.3
25.5
51
0.33
A512/2 S
12
2
178.5
34.1
60.5
1
A506/3.5 S
6
3.5
134.5
34.8
60.5
0.7
A506/4.2 S
6
4.2
52
62.3
98
0.9
A506/6.5 S
6
6.5
151.5
34.5
94.5
1.3
A512/6.5 S
12
6.5
151.7
65.5
94.5
2.6
A506/10 S
6
10
151.7
50.5
94.5
2.1
A512/10 S
12
10
152
98
94.5
4
A502/10 S
2
10
52.9
50.5
94.5
0.7
A512/16 G5
12
16
181
76
152
6
A512/25 G5
12
25
167
176
126
9.6
A512/30 G6
12
30
197
132
161
11.1
A508/3,5 S
8
35
178.5
34.1
60.5
1
A504/3,5 S
4
35
90.5
34.5
60.5
0.5
A5[2]12/40 A
12
40
210
175
175
14.5
A512/55 A
12
55
261
135
208
19
A512/60 A
12
60
278
175
190
21.8
A512/60 G6
12
60
278
175
190
21.8
A512/65 A
12
65
353
175
190
24.4
A512/85 A
12
85
330
171
213
31
A512/115 A
12
115
286
269
208
40

A600系列：
简介德国阳光A600-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板，涂膏式负极板的设计，独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。产品特征容量范围（C10）：200Ah—3000Ah 
电压等级：2V； 
设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，设计浮充寿命为20年； 
循环寿命：在标准使用条件下， 25%DOD循环5500次； 
自放电率≤3%/月； 
充电接受能力高，节时节能； 
工作温度范围宽：-25℃～60℃ 
抗深放电性能好： 100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。 结构特点极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压铸成型，其合金组织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状结构，提高了活物质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强； 
电解质：主材料采用德国气相二氧化硅制作，刚注入时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计，使电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1.24～1.26g/ml，对极板的腐蚀较轻； 
气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定； 
隔板：采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SiO2隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有更大的电解质存储空间，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长； 
过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象； 
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落； 
电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。产品参数产品型号
额定电压
10h率容量（Ah）
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
总高 (mm)
重量(kg)
短路电流
参考内阻
端子类型
A602/150
2
150
103
206
352
385
15
1498
0.8
F-M8
A602/200
2
200
103
206
352
385
18
1997
0.75
F-M8
A602/250
2
250
124
206
352
385
22
2497
0.7
F-M8
A602/300
2
300
145
206
351
385
26
2996
0.6
F-M8
A602/350
2
350
124
206
471
504
28
3050
0.58
F-M8
A[3]602/420
2
420
145
206
471
504
38
3659
0.55
F-M8
A602/490
2
490
166
206
471
504
38
4269
0.5
F-M8
A602/500
2
500
166
206
471
504
38
4280
0.5
F-M8
A602/600
2
600
145
206
646
678
47
4604
0.45
F-M8
A602/800
2
800
191
210
646
678
62
6139
0.4
F-M8
A602/1000
2
1000
233
210
646
678
78
7674
0.35
F-M8
A602/1200
2
1200
275
210
646
678
92
9209
0.3
F-M8
A602/1500
2
1500
340
210
646
678
113
11511
0.24
F-M8
A602/2000
2
2000
399
212
772
804
153
12657
0.22
F-M8
A602/2500
2
2500
487
212
772
804
187
15821
0.17
F-M8
A602/3000
2
3000
576
212
772
804
222
18986
0.12
F-M8

维护及保养
月度保养　　测量和记录电池房内环境温度，电池外壳温度和极柱温度。逐个检查电池的清洁度、端子的损伤痕迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。　　季度保养　　重复各项月度检查。测量和记录各在线电池的浮充电压。　　年度保养　　重复季度所有保养、检查、每年检查连接部分是否有松动。　　每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验，放出额定容量的30%～40%。　　三年保养　　每三年进行一次容量试验（10h率），使用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额定容量的60%，则认为该电池组寿命终止。　　使用维护注意事项　　进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具；请勿使用任何有机溶剂清洗电池；切不可拆卸密封电池的安全阀或在电池中加入任何物质；请勿在电池组附近吸烟或使用明火；电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量；储存中蓄电池性能会退化，宜尽早使用；所有的维护工作必须由专业人员进行。 
应用领域：
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS、EPS等领域。我们常用的铅酸蓄电池主要分为三类；分别为普通德国阳光蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。 　
1）普通蓄电池；普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜；缺点是比能低（即每公斤蓄电池存储的电能）、阳光蓄电池使用寿命短和日常维护频繁。 　
2）干荷蓄电池：它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，使用时，只需加入电解液，等过20—30分钟就可使用。 　
3）免维护蓄电池：免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护德国阳光蓄电池也有两种：第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护（添加补充液）；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液. 　铅酸电池有2伏，4伏，6伏，8伏，12伏，24伏等系列，容量从200毫安时到3000安时。VRLA电池是基于AGM（吸液玻璃纤维板）技术和钙栅板的可充电电池，具有优越的大电流放电特性和超长的使用寿命。它在使用中不需加水。德国阳光电池用途广泛，可用在电动工具，应急灯，UPS，电动轮椅，计算机和通讯设备等方面。