标题：珀金斯柴油发电机组
发动机公司
[1]珀金斯（Perkins）是世界知名的发动机制造厂商，其发动机用于装配劳斯莱斯汽车，享誉全球。 　英国珀金斯（Perkins）发动机公司是一家响誉世界的著名的发动机制造公司。公司创建于1932年，是由企业家兼工程师弗兰克·珀金斯在英国佩特波的工厂内生产了第一台Perkins（珀金斯）柴油发动机。在上个世纪九十年代收购了另一国际著名品牌Rolls-Royce（劳斯莱斯），发展到现在公司年产30万台发动机，拥有全球三个生产基地和4000多家分布世界各地的售后服务网络，已经生产了超过1500万发 动机。  Perkins- Rolls-Royce（珀金斯-劳斯莱斯）柴油发动机功率范围为5～2500马力（4～2100kW），用于驱动车辆、农业机械、发电机组、工业设备、工程机械等领域。1300、2300、2800系列新型电喷型柴油发动机采用直列6缸结构，应用了最新的电子燃油喷射管理系统（ECM），因此具有体积小、重量轻、性能稳定、耗油量低、排放少等特点，其排放量是目前国内工业用发动机排放最低的机型，达到了欧共体、美国环保局对排放第三阶段（EU-Ⅲ/EPA Tier 3）规定的水平，同时达到了德国TALuft的全部要求，满足法国对备用发电机组CO2限值的第二阶段的规定。 如今，承袭着珀金斯这个名号，珀金斯公司已发展成为4-2000kW(5-2600hp)柴油和汽油发动机市场的顶尖供应商。在工业、建筑、农业、船用和发电设备市场，国际主要原始设备制造商纷纷选择珀金斯为其设备提供动力，因为他们知道，无论他们提出的要求如何苛刻，珀金斯总是能够提供解决方案。
珀金斯（Perkins）
机组简介珀金斯发柴油电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备，以珀金斯柴油发动机（又称劳斯莱斯）为原动力带珀金斯柴油发电机组(2张)动发电机（即电球）发电，把动能转换成电能和热能的动力机械设备。英国珀金斯（Perkins）发动机公司创立于1932年，对全球各国客户而言，就是柴油发动机和天然气发动机的代名词。近百年的丰富经验和1500多万台发动机的生产成果，使得珀金斯成为了世界A级认证企业。已真正走向国际化的珀金斯，在13个国家设有生产部门，并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域，涵盖7KW-2000KW的帕金斯发动机性能都具有卓越的可靠性、耐用性、环保性等优点。现今，珀金斯发电机组可以分为两大类：分别是珀金斯柴油发电机组和珀金斯燃气发电机组。细分来说：还可以分为备用发电机组和常用发电机组，功率也相应的分为备用功率和常用功率。每台发电机组的标配常用功率一般是备用功率的80%。我们要根据我们不同的需求，平时使用国家电网因断电才需要的话，请使用备用柴油发电机组；如果需要长时间运行的话，请选择常用柴油发电机组，经常维护保养的话，常用柴油发电机组每年运行的时间可以300天以上。常用功率和备用功率的关系是：比如用户需要100KW柴油发电机组，备用100KW的柴油发电机组常用功率为100KW*80%=80KW。也就是备用100KW的柴油发电机组的常用功率为80KW。
行业导向在当今的发电市场中，珀金斯已是独领风骚。通过不断地自我提高和改善全球合作关系，珀金斯成为了世界A级认证企业，积极迎接发电行业现有和未来的挑战。在发电机组应用方面，珀金斯已有规格、系列齐全的ElectropakTM产品，客户可以即购即用。在需要热电联产(CHP)时，珀金斯可提供能实现最大燃油效率和最低运营成本的专用发动机系列。珀金斯每年都要生产专门适合发电使用的柴油和天然气发动机45,000多台。 
对于全球各国客户而言，珀金斯就是柴油和天然气动力的代名词。珀金斯专业发动机解决方案已受到了全球Perkins珀金斯柴油发电机组相册(2张)1000多家顶尖原始设备制造商的充分信赖，这些制造商中就包括了发电行业最顶尖OEM。对于一些人而言，珀金斯的专业技术将廉价的电力带到了国家电网未覆盖的区域。对于另外一些人而言，珀金斯发动机不失为市电网络以外的另一种高成本效益的选择。总之，无论在哪个方面，如为建筑工地提供照明、驱动电焊装置和给酒店提供热电，珀金斯总是可以提供适用的解决方案。70多年来，珀金斯一直与工业动力设备制造商并肩合作。如今，珀金斯发动机不论是在关注高可靠性和强劲动力的传统价值方面，还是在更加关注噪声、清洁、使用寿命和经济性的现代质量管理方面，都引领着世界潮流。珀金斯引擎，您真正的动力选择！
产品型号
珀金斯柴油发电机组的技术参数（Perkins）发电机组型号备用功率常用功率频率（Hz）发动机型号缸径×行程（mm）缸体类型发动机排量（L）100%常用功率负载柴油消耗（L/H）机组外型尺寸 机组净重（kg）KVAKWKVAKW长×宽×高（L*W*H）（mm）KDGP8S1089750403D-11G77*813L1.11331430*552*1150359KDGP11S1411131050403D-15G84*903L1.4963.71430*552*1150362KDGP18S2218201650404D-22G84*1004L2.2165.31580*552*1150467KDGP26S33263024501103A-33G105*1273L3.37.11580*720*1165667KDGP40S50404536501103A-33TG1105*1273L3.310.71600*720*1180730KDGP53S66536048501103A-33TG2105*1273L3.313.91600*720*1180780KDGP58S72586552501104A-44TG1105*1274L4.414.81760*720*1180800KDGP70S88708064501104A-44TG2105*1274L4.418.71760*720*1180816KDGP80S100809072501006TG1A100*1276L5.9919.32240*820*1320910KDGP88S1108810080501104C-44TAG2105*1274L4.4122.62240*820*13201040KDGP120S150120135108501006TAG100*1276L5.9931.52240*850*13801250KDGP132S 165132150120501006TAG2100*1276L5.99412240*850*13801300KDGP160S200160180144501106C-E66TAG4105*1276L6.640.22345*850*14001360KDGP180S 225180200160501306C-E87TAG3116.6*135.96L8.745.22430*960*15902170KDGP200S250200225180501306C-E87TAG4116.6*135.96L8.748.52430*960*15902170KDGP220S275220250200501306C-E87TAG6116.6*135.96L8.7452430*960*15902170KDGP320S400320350280502206A-E13TAG2130*1576L12.5713100*1120*18003300KDGP360S450360400320502206A-E13TAG3130*1576L12.5813100*1120*18003400KDGP400S500400455364502506A-E15TAG1137*1716L15.2953300*1150*20503800KDGP440S550440500400502506A-E15TAG2137*1716L15.21003300*1150*20503950KDGP528S660528600480502806A-E18TAG1A145*1836L18.11233500*1150*21904710KDGP560S700560625500502806A-E18TAG2145*1836L18.11323500*1150*21904710KDGP660S825660750600504006-23TAG2A160*1906L22.9211574200*1470*22005020KDGP720S 900720800640504006-23TAG3A160*1906L22.9211724200*1470*22005220KDGP80S 1000800900720504008TAG1A160*1908V30.5611954800*2050*24507320KDGP880S 11008801000800504008TAG2A160*1908V30.5612265000*2120*27607611KDGP1200S 1500120013501080504012-46TWG3A160*19012V45.8422835000*2120*276011200KDGP1320S1650132015001200504012-46TAG2A160*19012V45.8423015200*2240*287012000KDGP1500S1875150017101368504012-46TAG3A160*19012V45.8423705600*2240*287013200KDGP1600S2000160018501480504016TAG1A160*19016V61.123355.95930*2300*301015430KDGP1800S2250180020001600504016TAG2A160*19016V61.123404.76400*2300*301015960KDGP2000S2500200022501800504016-61TRG3160*19016V61.123434.16500*2300*301015960
自保护功能
所有的柴油发电机组均不带有自保护功能目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。最好写成书面材料作为合同附件。一般低价机均不带自保护功能。  珀金斯柴油发电机组
柴油机异响原因
1、气门和活塞碰撞； 
2、连杆螺钉松动，活塞和缸盖碰撞；
3、EFC板故障；
4、PT油泵故障而引起供油不稳
5、喷油器滴油爆缸；
6、柴油机轴瓦间隙过大；
7、柴油管道漏气。  珀金斯柴油发电机组
机油压力过低原因
1、轴瓦和曲轴的配合间隙过大，即轴瓦和曲轴磨损过大；
2、各种衬套和轴系磨损过大；
3、冷却喷咀或机油管漏油；
4、机油泵工作失效；
5、油压传感器失效；  珀金斯柴油发电机组
6、机油冷却器过脏导致油温过高；
7、机油品质不良。
柴油发电机组功率与运行环境的关系
近期，不少的网友向星火的工作人员请教在什么样的环境下柴油发电机组才能被更好的使用，效率更高，工作人员分析了几种常见的环境情况总结出了一些柴油发电机组运行稳定的适用环境，大家可以简单了解一下。
135系列、190系列柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率，并能在额定功率工况下连续工作12小时(其中包括在过载10%工况下工作1小时)。若使用环境条件与下述规定不符合时，机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。
(1)环境大气压力100kPa；
(2)环境温度25℃；
(3)空气相对湿度30%。
柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作：
(1)海拔高度不超过1000m；
(2)环境温度5—40℃，不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40℃；
(3)空气相对湿度不大于90%(平均最低温度为25℃)
沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率，并能以额定方式连续工作12小时(其中包括过载10%工况下工作1小时)。
(1)海拔高度1000m；
(2)环境温度55℃；
(3)空气相对湿度30%。
舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作：
(1)环境空气温度50℃；
(2)海水温度-2—32℃；
(3)环境大气压力100kPa；
(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌，并受冲击和振动作用。
(5)排气背压5kPa(波动峰值10kPa)；
(6)横摇±45°(周期3—4秒)；
(7)横倾±15°；
(8)纵倾±10°(周期4—10秒)；
(9)纵倾±5°。
柴油发电机组的最大输出功率不得超过铭牌功率的10%。当柴油发电机组超过12小时连续运行时，其输出功率应为额定功率的90%。
此外，星火还提醒大家注意在一下环境下操作机组设备有给予特殊关注：
1、额定功率（即机组容量）是在环境温度20℃，相对湿度60%，大气压力为760毫米汞柱高的条件下，连续进行12小时所允许的输出功率（其中包括超负载10%运行1小时）。超出上述环境条件下工作时，发电机的输出功率须修整。
2、机组在超过12小时以上连续运行时，按其输出功率90%折算（即持久功率）。若超出上述环境条件，持久功率也按修正后功率的90%这算。
3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的环境下使用时，输出功率也可按柴油机使用维护说明书规定进行修正。
  珀金斯柴油发电机组