标题：工业冷水机组
工业冷水机组
冷水机是现代先进的制冷设备。冷水机是工业发展的一个重要的辅助机组。    冷水机是一门物理机器。
冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等，因各行各业的使用比较广泛，所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器，除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机，蒸发器，冷凝器，部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂，并依靠之间的水和溴化锂溶液，以达到制冷效果很强的亲和力。
冷水机[1]一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统，冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在出其各自的空间，然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。在工业应用，冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品，机制和工厂机械冷却的各行各业。
冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式，在技术上，水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h；在价格上，水冷要比风冷低得多；在安装上，水冷需纳入冷却塔方可使用，风冷则是可移动，无需其他辅助，但风冷式冷水机只凭风扇散热，对环境有所要求：例如通风，湿度，温度不能高40°C，空气酸碱值...
冷水机的性能形式，大致可分为：
冷水机性能一：风冷式冷水机-特点
1.免装冷却塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场合。
2.低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理  。
3.采用欧美进口高性能压缩机，高EER值，噪音低，运行稳。
冷水机性能二：水冷式冷水机-特点
1.人体工学面板，全自动化控制，配备精密电温控制器，可长期平稳运行。
2.采用高效传热换热器，冷量损失少，易回油，传热管不致发生冻裂优点。
3.采用日美进口高性能压缩机，高EER值，噪声低，运行稳。
冷水机性能三：风冷式低温冷水机-特点
低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机，其超强的制冷能力为宾馆，酒楼，超市等商业场所的食品保鲜，大型冷库肉类，海鲜急冻，冷藏，制冰领域，食品加工冷冻/冷藏，制药，化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
1.产品种类齐全，包括高温（出水温度-5℃），中温（出水温度-10℃），低温（出水温度-15℃）三大系列。
2.结构高度优化，采用热交换器板支撑机体，结构简洁，紧凑实用。
3.优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合，能效比高达4.5。
4.四段或无级式容量控制，精确配合负载变化。
冷水机性能四：水冷式低温冷水机-特点
水冷式冷水机体积小，制冷量大，采用世界名牌进口压缩机，低温性能卓越，可靠耐用，产品根据工业应用特点设计，内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱，使用极为方便，所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料，有效防止生锈，腐蚀，微电脑LED数量控制器，具备温度显示，设定温度，自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能，选用名牌接触器，继电器等电器元件，配备完善的指示灯，开关，操作一目了然，内置电子水位指示及报警装置，低水位自动报警，操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况，及时补水，独有的模块式设计，每台压缩机的系统安全独立，即使一个系统出现问题，亦不会影响其他系统的正常工作。
冷水机性能五：风冷式螺杆冷水机组-特点
1.风冷式冷凝器为翅片式，采用双油波纹亲水铝铂，由专业的换热器加工设备制造，具有结构紧凑、体积 小、体重轻、换热效率高的优点，并配置低转速的大叶轴流风机，可以有效降低运行噪音，减少对周围 环境的影响。
2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器，人机界配置大荧幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。
3.机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载 电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。
  冷水机性能六：风冷热泵机组-特点
1.高效节能，综合能效比高达8.0，可提供制冷，供暖，制取生活热水三种工况根据环境温度及热水需求全 自动切换，充分利用能源。
2.投资创利，制热水时冷量回收，可实现制冷零成本。
3.安全环保，以制冷剂作为媒介，无毒，无爆炸危险，可接驳原热水系统，更可取代高危险，高成本的锅 炉系统，亦可配合太阳能系统使用，取代电加热部分。
4.全自动电脑控制，无需专人监控，可通过远程或集中管理系统操作。
5.单元式或模块式，拼装结构，体积纤巧，可灵活安装于天台，露台或机房等。
6.制热水时排出的冷气可用于降低环境温度，改善环境品质。
冷水机性能七：水冷式螺杆机组-特点
1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，换热稳定，效率持久，维护 方便的特点，已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。
2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器，人机界面配置大荧幕触摸屏，界面简便大方，操作直观简便。
3.机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载 电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。
冷水机性能八：水源热泵热水机组-特点
1.机组设计合理，结构紧凑，外形美观，体积小，占地面积少；
2.节能环保，为客户提供工业冷水的同时，还可供应大量的免费卫生热水，热系统运行时增加冷却，能量 利用率高，回收热量可达制冷量30-80%；
3.运行费用低，提高机组效率，改善工作条件，节约机组运行费用；
4.安全可靠，水温体度较恒定的特性，使热泵机组运行更可靠，更稳定，保证了系统的高效性和经济性， 且无需专人维护或操作，运行维护费用极少；
5.可靠：性能稳定，噪音低，使用寿命长，热因收技术减少机组负载，降低故障率.
6.智能控制，全自动微电脑控制，无需人工监控，可实现远程或集中管理.  冷水机用在空气空调上
一：工业冷风机-特点
工业冷风机是日欧公司专业针对无铝波峰焊、回流焊等设备的降温工艺而设计，根据控温温度划分规格如下：10度以上、5-10度、0-5度、-5--15度。
二：中央空调-特点
日欧系列水冷柜空调机是一种新型中央空调机组，它集中国内外产品的精华，采用现代先进科技制造，品质优良，外形美观，目前产品共有二大种类，（直吹式及风管式）十二种规格，制冷量由（25000W-199400W）。可广泛应用于电子，食品，影院，餐厅等工业性及舒适性场所。
中央空调主机:
1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，换热稳定，效率持久，维护 方便的特点，已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。
2.机组控制系统采用进口plc控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。
3.机组具有可靠的安全保护装置，包括高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电 流保护器，防冻温度保护器，水流保护器紧急停止开关，感温式易熔栓，安阀等。
水冷式冷水机与风冷式冷水机的区别 　
最大的区别就是冷却方式不同，那么在结构上，他们的冷凝器也不同，分别为壳管式和翅片式。
水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作，风冷式的则用机身自带的风扇冷却。　
冷水机◆保护装置：  1、缺相,逆相保护装置； 　
2、电机过载保护装置； 　
3、高低压压力保护装置； 　
4、缺水自动报警装置； 　
5、温度过低、防结冰保护装置 
冷油机◆制冷剂： 　
制冷剂也叫冷媒、雪种或氟里昂 　
常用型号有R22 　
环保的有R407C R314a R410 　
冷水机◆常用代号： 　
W代表水冷式 　
A代表风冷式 　
HP即称匹 　
kw：千瓦 　
Kcal：大卡 　
kg：公斤 　
m3/h：立方每小时 　
L/min：升每分钟 　
mm：毫米 　
A：安（一般指电流） 　
V：伏（一般指电压） 　
Kpa:千帕 　T：吨 　
℃：温度 　
db：分贝（指噪音） 　
冷水机◆计算公式 　
温差×流量×损耗=所需制冷量（KW）÷单匹冷量=所需匹数
深圳日欧制冷设备有限公司深圳总公司
工业冷水机组 ------------冷水机专家
工业冷水机组制冷量单位换算
工业冷水机组是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机，也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机，因为各行业的广泛使用，所以根据行业不同，其别名也不计其数，我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
购冷水机有很多客户都不知道冷水机的制冷量与温度、压缩机功率之间单位是如何换算的,下面请听上海田枫为您介绍一点基础知识。 首先我们要知道冷水机HP、匹、TR等单位概念，HP是指压缩机的名义马力,1HP=746W(不是735)，在水冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 35KW，在风冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 30KW。[2]
工业冷水机组压缩式制冷法
一、压缩式冷水机的作用原理
若将乙醚旅体侧在手上，会明显的产生一种冷的感觉。乙醚向大气蒸发，并从手拿上吸取所需的蒸发热，这就产生制冷效应。这种过程是以物理定摊为根据的:液体蒸发时要吸收热量。浓体处于蒸发状态下.压力和温度彼此相关.就是说.随着浓体上方的压力下降，蒸发高.温度会降低.反之亦然。因此.只要在液面上方保持足够低的压力，它跳可以在所需的每一种温度下燕发，从而得列绝对卑度以上的任何退度(假定液休的k结点相当低》。
由这些主要部件组成的装工，称为划冷水机的冷机装置(简称制冷裘里》。对资决的成套结构，成称冷冻机。
二、空气膨胀制冷法
工业冷水机的气体压缩时发热，膨旅时冷却，利用这一气体性质，很早就发展了一种制冷了法(184‘年戈里钊成了第一台空气制冷机)。这种方法的优点在于:以空气傲为创冷荆.这种.9)冲装里结构简单。与燕汽翻冲袭t相比，这种装工的块点是在较高沮度的范口内，制冷系数低·因此，空气翻冲机早已为燕汽制冷机所取代·直到拐要一100七以下范肠i的低退技术时(如用于操作仪舒检熟箱).改进了的空气翻冷机才皿新引起人们的重视.在这样低的沮度下，压绷式制冷机浦要设计成三级成四级，成设计成诬受式，结构复杂一起动很慢。不过主要还是因为它们的倒冷系数太低，以致于空气制冷机侧反而显得更为经济些。[3]