标题：路灯
介绍
构成  路灯图片它由灯具，电器，光源，灯杆，灯臂，法兰盘，基础预埋件组成一个整体。简史  
人类的发展史是一部追求光明的创业史，火的运用是人类文明进步的重要里程碑。远古先民点燃的篝火就是最早的灯火。
1843年，中国上海街头出现了第一盏路灯，尽管它是煤油点燃的，可在人们的心目中，比月光还要圣神。黄埔江边摩肩接踵的人群专门前往一睹风采。后来，上海租界的路灯又改为煤气灯。是从伦敦移植过来的，亮度比煤油灯提高了数倍，在夜间行人的眼中，简直就是夜晚的“太阳”。直到1879年，上海十六浦码头终于亮起了中国第一盏电灯，配备的是一台10马力的内燃机发电组，相当于一辆手扶拖拉机的功率。
初时的马路电灯在每根电线杆上装闸刀开关，仍需工人每天开启关闭。3年后，改用若干路灯合用一个开关，这种形式的路灯在全国各城市中一直沿用到20世纪50年代。
英国：正人类尝试在城市街道上进行人工照明始于15世纪初。1417年,为了让伦敦冬日漆黑的夜晚明亮起来,伦敦市长亨利·巴顿发布命令,要求在室外悬挂灯具照明。后来,他的倡议又得到了法国人的支持。16世纪初的时候,巴黎居民住宅临街的窗户外必须安装照明灯具。路易十四时,巴黎的街道上出现了许多路灯。1667年,被称为"太阳王"的路易十四还正式颁布了城市道路照明法令。传说,正是因为这部法令的颁布,路易十四的统治才被称为法国历史上的"光明时代"。路灯(20张)种类1、按路灯高度分：高杆路灯、中杆灯、道路灯、庭院灯、草坪灯；
2、按路灯灯杆材质分：热镀锌铁质路灯，钢质路灯与不锈钢路灯；
3、按路灯光源分：钠灯路灯，LED路灯，节能路灯、新型索明氙气路灯。[1]
4、按造型分：中华灯、仿古灯、景观灯、单臂路灯，双臂路灯。
5、按供电方式分：市电路灯与太阳能路灯、风光互补路灯
路灯涉及照明技术，适用于街道路灯。目的在于设计出一种长寿命，低功耗，高功率因数，电流谐波含量小的高效电子节能路灯。该 高效电子节能路灯包括顺序连接的电网高压泄流支路R1、C1，整流桥D1－D4，功率因数校正支路C2、D5、D6，高中频毛刺滤波支路L1、L3，高频振荡电路BG1－BG2，启动支路L2、C7和灯管T；比以往路灯可节电80%；谐波含量THD〈25%，延长灯管寿命可达3—4倍。分类  路灯路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法,国际照明委员会（CIE）建议按投射、扩展、控制 3项内容进行。
①投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度,分为短、中、长3种。
②扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽 3种。
③控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。 
路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种（见图）。
行业市场状况
总产量及发展中国路灯存量在2800万-3000万盏。近几年每年新增路灯数量为15%-20%，约300万-600万盏。按照每年新增路灯数量全部为LED灯具，每盏1000-2000元计算，年增量在30亿-60亿元人民币。LED路灯使用超过6000小时的故障率小于1%。目前照明在全球约占了19%的用电量，如果全球采用的照明系统效率比现有提升一倍，就可说是相当于移除了欧洲一半的用电量及排热量。日前一项全球性的独立试验已成立，LED路灯最大可以节省85%的能源。2011年12月份，我国生产灯具及照明装置2.5亿套，同比增长12.45 %。2011年1-12月，全国灯具及照明装置的产量达25亿套，同比增长6.38 %。从各省市的产量来看，2011年1-12月，浙江省灯具及照明装置的产量达10.7亿套，同比增长9.13 %，占全国总产量的42.40 %；广东省灯具及照明装置的产量达8.7亿套，同比下降4.44 %，占全国总产量的34.43 %。2011年中国LED市场将从2010年的47亿美元增长到58亿美元，上升23%，LED已成为中国制造的热门产品，而且是很有吸引力的投资领域。另外，政府对该产业的支持似乎正在产生效果。预计2012年中国LED市场将达到69亿美元，到2015年达到111亿美元，2010-2015年的复合年度增长率为17.7%。近年来，我国的路灯建设取得了飞速的发展，道路照明质量不断提高，高强度气体放电灯被广泛使用，对改善我国的投资环境,促进经济快速发展，方便群众生活，美化城市和作为一个外向型现代化城市的建设起了很大作用。市场前景预测51报告在线数据显示，中国路灯总盏数为9186356盏。目前城市照明（仅计算景观照明和路灯等功能照明）的年用电量约占中国总发电量的4%至5%，相当于在建三峡水力发电工程投产后的年发电能力（850亿千瓦时）。路灯将是最大的应用领域，2011年达15亿美元，预计2012年达到18亿美元。2012年，随着节能减排的压力，LED路灯接受程度大幅提升。各地方政府均加快LED路灯的推广速度。重庆规划两年内安装5万盏LED路灯；河南郑州计划2015年以前推广安装7.8万盏LED路灯；江苏扬州计划到2015年，100%的次干道照明、小区照明使用LED照明产品，30%的城市主干道照明、使用LED照明产品，LED路灯需求量达5万盏；海南省2012年年底计划将全省21万盏路灯更换为LED路灯；不仅国内，2012年国外很多国家已经开始启动节能减排计划，LED路灯推广就是节能减排计划的主要措施之一。2012年中国LED路灯总产量将达122万盏，同比增长79%。作为LED路灯最关键的组成部分，LED路灯驱动电源在2012年也会随着LED路灯的快速推广而得到快速发展，对有技术、资金实力作为支撑的LED路灯驱动电源企业，将会是一个机遇。据预测，2020年前，LED在中国照明市场的占有率将达到80%，我国将成为全球最大的LED照明市场，市场规模将超万亿元。2011年1-12月，全国灯具及照明装置的产量达25亿套。2012年为28亿套，到2016年产量将达到40亿套，市场需求由2011年的20亿套，扩大到2012年24亿套，预计2016年市场需求将突破35亿套。
LED路灯的问题
随着国家对节能减排工作的重视和节能改造的紧迫性，广东省也将大力推广LED路灯，而广东省推广的LED路灯方案却广受质疑。原因是LED路灯产品存在许多问题，如：光衰、散热问题、光照能力等。
国内LED路灯存在的问题：节能但光照度不足LED路灯有独特的二次光学设计，将LED路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的。[2]
节能即同等平均照度下的所节省的电能，这个平均照度不能仅仅是地面平均照度!空间的光强对于远处驶来的车辆有着很好的提前预判，防止交通意外发生!但目前国内所安装的LED路灯都是牺牲光照度来达到节能。　LED路灯的散热问题路灯用在户外，要做到防水及防尘，所以灯具必须密封，密封后灯具内水蒸汽的温度在极端气候情况下超过100度，LED在如此高温的环境内连续工作，LED路灯如果散热没有做好，灯具就极容易坏或光衰严重。目前国内大功率LED路灯的散热问题仍未完全解决，产品后续维护成本必然增加。LED灯的穿透性能力下雨天，雾天，LED灯光线穿雾能力不强。户外容易招蚊虫因为蚊虫对LED灯某些波长的光特别喜欢，所以有飞蛾扑火现象，这将影响其光效。
综上所述：LED作为新型光源，目前在替换白炽灯，荧光灯上有不可取代的优势，但是大功率的LED路灯的使用目前还存在一些问题。LED路灯推广激进全面替换(特别是主干道)恐引发后遗症，如果遇到极端天气可能会大批量坏灯或严重光衰，影响道路安全。
笔者认为LED路灯目前不宜作为城市主干道照明，但可以作为辅道或次干道上照明。在非主干道小规模使用，既是支持led行业，也是为将来积累经验，我们怕的是大跃进发展损害公众利益。 [3]
选购注意事项
第一就是led路灯的散热是否合理（这个主要看灯头的散热铝是否足量）
第二看led灯珠是什么牌子的，好坏差距较大，
第三是看led路灯的驱动电源是什么的，好的电源既省电又寿命长，差点就不好说了。[4]
氙气路灯的优势
高效节能功率因数：>0.99 氙气灯比LED灯节能30%，比金卤灯节能68%，比无极灯和高压钠灯节能70%高显色性显色指数92Ra，其光谱图非常接近于太阳光的光谱，被人们称为“人造小太阳”，适合人眼视觉感受，不易产生视觉疲劳。宽色温色温从3000K-12000K，其中4300K和6000K是最理想的色温。  安装前长寿命灯泡寿命12000-30000小时。
均光性强、低热量、无污染。光通量大、透雾性好光效95-120LM/W.  氙气效果低光衰年光衰只有3%，流明度维持率：8000小时大于90% 可快速启动开关即开即亮，且频繁点亮无影响。
可冷启动，也可热启动。宽电压输入电压范围在AC 180～260V，电压波动对光通量和寿命无影响。安定器保护功能开路、短路、EOL保护；独特的防雷(泳雷、滚雷、直击雷)、抗强电共模干扰的保护措施。 [5]
标准
一、灯高高度决定视野，所以选择好高度，就决定了路灯的照明视野。[6]
1、灯具安装高度，同一街道灯具安装高度必须一致（发光中心到地面高度）。小弯灯 一米灯 5-6米普通街道长臂灯和吊灯6.5-7.5米快车道弧型灯不低于8米慢车道弧型灯 不低于6.5米
  太阳能路灯
2、特殊灯型根据设计要求安装，灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。只在一侧照明时 H≌L 在两侧照明时 H≌L/2 其中，H：灯具安装高度（米） L：路宽（米）二、灯具仰角1、灯具仰角街道宽度及灯具的配光曲线来决定，每条街道的仰角应一致。 
2、灯头可调时，应使光源中心线落在路宽的L/3-1/2范围内。 
3、对长臂灯（或支臂灯）灯身在安装后，灯头侧应比电杆侧仰起100毫米。 
4、特殊灯具应根据配光曲线来决定灯具仰角。第二节 路灯灯具部分1、灯具应牢固端正，谢绝有松动，歪斜现象。 
2、灯罩应完整无损，没有破碎。 
3、搪瓷灯伞锈蚀，变形者应更换。 
4、灯具反光镜面失效，应更换。 
5、灯具反光镜在运输，安装过程中不应损坏或变形，灯罩应加胶圈，擦试明亮，灯口是瓷的破碎露铜时，应予调换。 
6、灯具、灯身不能弯曲，各部分固定螺丝需加弹簧眼线紧好，谢绝松动。 
7、铸铁灯头有裂纹，掉块不能使用，没有胶皮不合格。
8、灯身抱箍要适合电杆，装置服贴不应过长。 
9、灯身的透明罩和反光镜检修时应清扫擦拭干净，现场无法清扫的应更换。 
10、透明罩的扣环应完整好用，防止掉罩应用可靠挂勾。 
11、灯具防尘毡条要齐全，不齐的要修换。 
12、灯坨与灯管法兰盘必须配套有得有裂纹有伤痕，螺丝要齐全，螺栓长度应能穿透灯坨法兰盘。 
13、一个灯具适用不同规范的灯泡时，应将灯口固定点调整到与灯泡容量相同的位置，得到最佳配光曲线。 
14、各种铁件均无严重锈蚀或裂缝、伤痕等情况漆皮脱锈蚀者应除锈刷漆或镀锌。 
15、封闭灯具的灯头引线，应采用耐热绝缘管保护（石棉管或瓷管）。第三节 立皮线1、立皮线应采用绝缘皮线，铜芯谢绝小于1.37毫米，铝芯谢绝小于1.76毫米。 
2、立皮线接架空导线时应对称搭接在杆子两侧，搭接处离杆中心400-600毫米，两侧要一致。 
3、立线接电源侧作法 
4、立皮线超过四米者，中间应加支持物固定，采用不低于7/1.0绝缘绞线，接局颁发标准中的单十字绑法。 
5、干线和立线为不同金属时，应用相间的绑线作为过渡接头弓子，此弓子最长不超过100毫米。 
6、立皮线应有黑绑线在绝缘支持物处做回头谢绝用本线缠绕。 
7、电源线时出铁管或灰杆孔处应加塑料管，管长谢绝小于200毫米。 
8、立线凌空段最多可有一个接头，接头对缠两侧各绕5-7圈，并包胶布，不同规范的不能对接。 
9、穿入铁管和杆孔内部的电源线，谢绝有接头。 
10、立线谢绝从高压线间穿过。 
11、离高压引线近的变台杆立线，需7/1.0绝缘绞线，其与主干线连接处背扣后应另用绑线缠绕30~50毫米。 
12、路灯立线要绑紧，整齐适宜，破皮露裸线者应更换。 
13、路灯立线与接户线在最大摆动时，相距谢绝低于50毫米。 
14立线接电源弓子在施工、检修时，需用钳子带紧。 
15、电容器、镇流器各压线螺丝处，最多能压两个线头，线头弯曲方向应按顺时针并用平垫压紧。 
16、路灯立线的零线禁止与用户接户线的零线搭在一起，防止零线弓子线人零线断开时，从用户表内反出电源。 
17、公厕照明，按局颁接户线标准执行。 
18、长臂灯（大扛灯）横线和立线在同一瓶子上绑回头后，应留过渡弓子。第四节 保险1、路灯均须安装熔丝保护，装于火线上。 
2、带镇流器，电容器的灯具，其熔丝必须装于镇流器和电熔器的外侧。 
3、250瓦及以下的汞灯，白炽灯用5安培熔丝。250瓦钠灯可用7.5安培熔丝。400瓦钠灯用10安培熔丝。 
4、白炽吊灯应装两个保险，杆子处10安培，灯头处5安培。 
2 13 黑绑线 1.0M/M 1.5M第五节 长臂灯1、长臂灯抱箍必须戴双母，应和电杆固定牢靠，谢绝转动。 
2、灯身应平直，各部螺丝就拧紧，支线与灯身夹角不小于330°，灯身须与马路成垂直。 
3、长臂灯灯身安装后，前端应往一挠约100M/M。 
4、长臂灯横线应紧平。 
5、长臂灯的横线与立线连接处，要有过渡弓子。 
6、镇流器、电容器、灯保险须装在灯头处。
安装
工序流程绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→试验、试压→自检竣工验收电气系统，按土建施工顺序，做好暗设电缆预埋线管，同时做好防预埋管堵塞的工作。施工方法1、绝缘测试：用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻，检查电缆是否完好，有无漏电，各项测试值均应符合规范要求，遥测完毕，应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。
2、路灯安装：
（1）同位置的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。
（2）灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。
（3）灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定
（4）各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。
3、电器设备安装：
（1）材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。
（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。
（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。
（4）机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。
（5）接地系统必须牢固可靠并符合图纸及规范要求。
4、试验、试压：用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。
（1）电气线路的绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全。
（2）仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度、变差、记录精度符合说明书的要求。
（3）安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。
（4）各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。[7]