标题：雅砻江锦屏二级水电站
概况
  雅砻江锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上。电站利用雅砻江锦屏大河湾的310m天然落差，截弯取直开挖隧洞引水发电，隧洞最大埋深2500m，开挖洞径大于12m，装机4400MW，多年平均年发电量249.9亿kW.h。
锦屏大河湾地区位于青藏高原向四川盆地过渡的斜坡地带，区内碳酸盐类地层广泛分布，约占70%─80%。岩溶水文地质条件异常特殊且十分复杂，一直是工程勘测设计中人们极为关注的主要地质问题之一。
由于大河湾山势巍峨，层峦叠嶂，地形复杂，高差悬殊，相对高差达1000─3000m，给常规的工程地质勘察带来巨大困难，不太可能在18km长的引水隧洞线上布置深达千米以上的地质勘探钻孔去获得隧洞高程部位的地质信息。鉴于此，在工程可行性研究阶段，上级主管部门果断决策，拨出千万元专款在引水洞线上（比引水洞线低300m）平行开挖两条5km长的地质勘探平硐，这在中国水电勘测史上是前所未有的。
详细介绍
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州境内的雅砻江干流上，系雅砻江下游梯级开发的骨干水电站之一。二滩水电站是它下游的第二个梯级水电站，闸址上游7.5km处是锦屏一级水电站，为具有年调节能力的雅砻江干流下游梯级龙头电站。
锦屏二级水电站利用150km锦屏大河湾的天然落差，截弯取直开挖隧洞引水发电，共安装8台550MW的水轮发电机组，总装机容量4400MW，额定水头288m，保证出力2051MW，多年平均发电量249.9亿kW·h，装机利用小时数为5680h。水库正常蓄水位为1646m，其相应库容为1428万立方米,调节库容为402万立方米。闸址以上流域面积10.3万平方公里, 多年平均流量1220立方米/秒。  雅砻江锦屏二级水电站——地形锦屏二级水库具有日调节性能，与锦屏一级同步运行同样具有年调节特性。
锦屏二级水电站工程属大型工程，工程等别为一等，永久性主要建筑物为1级建筑级。工程枢纽主要由首部拦河闸、引水发电系统、尾部地下厂房三大部分组成，为一低闸、长隧洞、高水头、大容量引水式电站。首部闸址位于西雅砻江的猫猫滩，最大闸高37m；电站进水口位于西雅砻江的景峰桥，地下厂房位于东雅砻江的大水沟，引水隧洞自景峰桥至大水沟厂址，共四条，开挖洞径12m，衬砌后洞径11m，隧洞洞线平均长度为16.60km，隧洞一般埋深为1500－2000m，最大埋深达2525m。
锦屏二级水电站是雅砻江各梯级中利用水头最高、发电量最大、效益最好的水电站之一。它的开发任务是发电，其发电量除了满足川渝的电力需求外，还将源源不断地外送华中和华东地区，锦屏二级水电站的开发是“西电东送”、“川电外送”的重要组成部分，符合中国能源发展战略。
锦屏二级水电站的开发实施，还可以使上游的锦屏一级和两河口水电站的梯级补偿效益得到充分体现，真正实现雅砻江水电基地流域、梯级、滚动、综合开发的目的。
主要建筑
锦屏二级水电站工程属大型工程，工程等别为一等，永久性主要建筑物为1级建筑物。电站枢纽主要由首部拦河闸、引水系统、地下厂房三大部分组成，为一低闸、长隧洞、高水头、大容量引水式电站。  雅砻江锦屏二级水电站——大水沟首部拦河闸位于西雅砻江的猫猫滩，最大闸高37m，闸顶长162m，拦河闸共设5个闸孔，每孔宽12m。
引水系统由发电进水口、引水隧洞、上游调压室、高压管道、尾水调压室、尾水隧洞及尾水出口等建筑物组成。进水口采用开敞式联合进水布置，底板高程为1618m。引水系统采用一洞两机布置，共四条引水隧洞。引水隧洞平均长度16.6km，开挖直径12m，衬砌后直径11m，隧洞最大埋深达2525m。上游调压室采用阻抗+溢流式布置，大井直径24m，井高150.3m。引水隧洞在大井底部分岔为两条高压管道，采用竖井式布置，竖井高259.2m，内径7m，下平洞段采用钢板衬砌，内径6m，在上平洞段高压管道进口设高压闸阀。尾水调压室采用了阻抗长廊式，尾水事故闸门设在尾水调压室内，尾水隧洞直径11m，出口底板高程为1310.5m。
地下厂房位于东雅砻江的大水沟，采用尾部开发方式，埋深300~470m。主、副厂房、主变室，尾水调压室三大洞室平行布置，还有进厂交通洞、通风洞、排水洞、出线洞、母线洞、安全兼施工洞等，组成以三大洞室平行布置为主体的厂区地下洞室群。主厂房轴线方向为N60°E，开挖尺寸为335.2×25.2×75.1m。主厂房内安装八台单机容量为550MW的水轮发电机组，出线场布置在地面。
历史发展
自60年代开始，华东勘测设计研究院（其前身为上海勘测设计院）就开始进行锦屏二级水电站的勘测设计工作，当时为锦屏电站施工用电需建设了磨房沟水电站。1991年5月，水利水电规划设计总院在成都主持召开了《雅砻江锦屏河段开发方式及锦屏二级电站闸址、引水洞线、厂址初选审查会》。1992年12月，由华东院和成勘院共同完成了《四川省雅砻江锦屏二级(一级)水电站可行性研究报告》。  雅砻江锦屏二级水电站——专家考察为解决东西雅砻江之间的交通问题，华东院于2001年11月完成《锦屏辅助洞初步设计报告》，拟在引水隧洞的南侧先行修建两条辅助洞，该洞同时兼作锦屏二级引水隧洞的勘探、试验和施工辅助洞，满足锦屏一级水电站对外交通要求和锦屏二级水电站引水隧洞施工要求。初步设计报告已于2002年4月通过对外交通要求和锦屏二级水电站引水隧洞施工要求。初步设计报告已于2002年4月通过水电总院的审查，计划于2003年9月开工修建辅助洞，2007年全线贯通，2008年上半年竣工投入使用。
根据锦屏一、二级的开发顺序调整为“一级先行、二级继上”接续开发的总体原则，2002年2月，华东院完成了《锦屏二级水电站预可行性研究勘测设计工作大纲》，同年8月，中国水电水利建设工程咨询公司组织专家对本大纲进行了咨询。在已有成果的基础上全面开展预可行性研究勘测设计工作，预可行性研究报告已于2003年6月份完成并于9月份通过审查。
根据大河湾“一级高坝、二级长洞”开发方式和“一级先行、二级继上”接续开发原则，锦屏二级水电站利用锦屏150km大河湾的天然落差，截弯取直引水发电，闸址以上流域面积10.3万平方公里 ，多年平均流量1220立方米/秒，按一级与二级发电流量基本协调、同步运行并考虑闸址下游减水河段环保等需要，初步拟定锦屏二级水电站装机容量4400MW，保证出力2051MW，多年平均发电量249.9亿kW·h，装机年利用小时5680h。 
考虑锦屏一、二级电站水位的衔接和二级水库自身调节需要，为提高二级电站运行的灵活性及一、二级电站总体发电效益，根据地形条件，初步拟定二级水库正常蓄水位1646m，死水位1640m，正常蓄水位以下库容1428万立方米，调节库容502万立方米。
二级水库处于高山峡谷地区，库区无耕地淹没和移民搬迁。
地质条件
  雅砻江锦屏二级水电站——地图
地形地貌地质构造大河湾为直线长90余km（从大河湾北端雅砻江至南端火炉山一带），宽12─24km（从东、西雅砻江算起）的条形山体（也可称为河间地块）。山脊地表分水岭高程3500─4000m，最高山峰4488m；3000m高程处的山体厚度（东西方向）尚有2─6km；东、西雅砻江河水水面高程为1250─ 1635m。山体总体走向N15°E。东、西两侧岸坡冲沟发育，河谷深切，显示出高山狭谷地形地貌景观。整个大河湾条形山体为一复式向斜构成，老庄子以南显示出复式向斜的次级构造─老庄子背斜；向斜构造的两冀皱曲发育，次级小向斜小背斜反复出露，岩层陡倾，部分区域岩层产状倒转。岩层整体走向、褶皱轴面走向和山脉展布三者基本一致。区内最大的两条断层─锦屏山断层和青纳民胜断层走向亦与条形山体走向基本一致。山体中部为白山组（T2b）和盐塘组（T2y）碳酸盐岩，东、西两侧为玄武岩、砂岩、板岩等非可溶岩所围限。区内发育三级夷平面（高程4000m，3000m，2200m），雅砻江两岸零星发育6－7级阶地。
岩溶发育概况大河湾锦屏山区碳酸盐岩广布，岩溶有所发育，但其发育程度远不如中国广西、云南、贵州、湘西及川东南地区岩溶发育那样强烈，仅在分水岭山地地表可见发育不全的溶沟石芽及浅小洼地，斜坡 地带发育有峰丛及规模较大的岩溶干谷，沟壁上可见一些早期裂隙式溶洞。1300m高程的大水沟勘探平硐所揭露的盐塘组岩溶形态多为NWW向张性构造裂隙和NNE向顺层面发育成的溶蚀裂隙，呈串珠状长条形发育，宽数厘米至数10厘米，未见溶洞发育，低高程河谷岸边有碳酸盐岩出露部位可见一些小溶洞。