标题：100X遥控浮球阀
概述：
100X隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀同浮球开关控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；100X隔膜式遥控浮球阀可随水地池的高度及使用空间任意位置安装，维护、调试、检查方便、密封可靠、使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠。强度高、动作灵活适用于45MM□径以下的管道。DN500MM□径以上的建议使用活塞式。
水利控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。
100X遥控浮球阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。  恩光100X遥控浮球阀水利控制阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸。（注：内阀内一般消耗损伤品为膜片、弹簧（主要为锈蚀）...
但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》（送审稿）为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的{TodayHot}问题。
设计选用要点
（ 1 ）工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。  100X遥控浮球阀
（ 2 ）根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。 
（ 3 ）阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。 
（ 4 ）工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。 
（ 5 ）管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。 
（ 6 ）水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。 
（ 7 ）水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。 
（ 8 ）接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。 
（ 9 ）阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。 
（ 10 ）阀门安装前应做强度和严密性试验。 
（ 11 ）阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。 
A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍； 
B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍； 
C、试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏； 
D、阀门试验持续时间按上表。
工作原理：
当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。
当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。
主要技术参数：
公称压(Mpa)
壳体试验压力(MPa)
密封试验压力(MPa)
适用介质
介质温度(℃)
1.0
1.5
1.1
水
0-80
1.6
2.4
1.76
​​2.5
3.75
2.75
​​
主要零件材料
零件名称 
零件材料
阀体 阀盖
WCB
阀座 阀盘
铜合金
密封圈 O型圈
丁腈橡胶
阀杆
2Cr13
弹簧
50CrVA
针型阀
铜合金
球阀
铜合金
浮球阀
铜合金
微型过滤器
不锈钢
部件列表：
1、球阀2、产阀3、针阀4、浮球阀
连接尺寸
DN
L
A
A1
H
H1
F
D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Φd
​​​​​​​​mm
mm
mm
mm
mm
mm
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
PN1.0
PN1.6
PN2.5
​20
180
262
130
212
179
116
105
105
105
75
75
75
58
58
56
4-13.5
4-13.5
4-14
25
180
262
130
212
179
116
115
115
115
85
85
85
68
68
65
4-13.5
4-13.5
4-14
32
180
262
130
212
179
116
140
140
140
100
100
100
78
78
76
4-17.5
4-17.5
4-18
40
240
280
139
265
210
170
150
150
150
110
110
110
88
88
84
4-17.5
4-17.5
4-18
50
240
280
139
265
210
170
165
165
165
125
125
125
102
102
99
4-17.5
4-17.5
4-18
65
250
284
141
310
215
180
185
185
185
145
145
145
122
122
118
4-17.5
4-17.5
8-18
80
285
292
145
350
245
210
200
200
200
160
160
160
133
133
132
8-17.5
8-17.5
8-18
100
360
330
164
460
305
275
220
220
235
180
180
190
158
158
156
8-17.5
8-17.5
8-22
125
400
340
169
520
365
310
250
250
270
210
210
220
184
184
184
8-17.5
8-17.5
8-26
150
455
350
174
570
415
355
285
285
300
240
240
250
212
212
211
8-22
8-22
8-26
200
585
392
195
695
510
460
340
340
360
295
295
310
268
268
274
8-22
12-22
12-26
250
650
442
220
780
560
500
395
405
425
350
355
370
320
320
330
12-22
12-26
12-30
300
800
472
235
905
658
580
445
460
485
400
410
430
370
370
389
12-22
12-26
16-30
350
860
532
265
1025
696
640
505
520
555
460
470
490
430
430
448
16-22
16-26
16-33
400
960
582
290
1080
735
715
565
580
620
515
525
550
482
482
503
16-26
16-30
16-36
450
1075
632
320
1030
610
780
615
640
670
565
585
600
532
550
548
20-26
20-30
20-36
500
1075
682
350
1135
665
830
670
715
730
620
650
660
585
585
609
20-26
20-33
20-36
600
1230
762
390
1270
725
920
780
840
845
725
770
770
685
685
720
20-30
20-36
20-39
700
1650
832
420
1460
865
980
895
910
960
840
840
875
800
800
820
24-30
24-36
24-42
800
1750
932
470
1640
975
1050
1015
1025
1085
960
950
990
905
905
928
24-33
24-39
24-48