标题：电气试验
简介
高压电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等 
变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有以下项目 
1、吸收比和极化指数的试验 
2、介质损耗和电容试验 
3、直流泄漏电流试验 
4、变比、极性试验 
5、空载损耗和负载损耗试验 
6、直流电阻试验 
7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验 
8、交流耐压试验 
9、绕组变形试验 
10、变压器油试验 
11、局部放电试验
交流耐压试验：
检验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。对220kv及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压，暂时过电压的能力。试验时，按规定将被试品接入试验回路，逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值，保持1 min，然后迅速、均匀地降压到零，在规定的时间内，被试品绝缘未发生击穿穿或表面闪络，则认为通过了该项试验。工频交流试验所施电压高出电气设备额定工作电压，通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷，尤其对局部缺陷更为有效。
交流耐压试验可用工频交流耐压试验装置（又称串联谐振，变频串联谐振，串联谐振装置，串联谐振耐压试验设备，交流耐压试验装置）进行试验。
工频交流耐压试验装置（又称串联谐振，变频串联谐振，串联谐振装置，串联谐振耐压试验设备，交流耐压试验装置）是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备 。该产品操作简单，质量可靠，体积小，重量轻，非常方便现场使用。该设备可用于
1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 
2、发电机 的交流耐压试验 
3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 
5、其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。 
该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。
开关又有很多种 
空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空开关等等 
一般现在的设备10KV多为真空开关，10KV及以上一般都是SF6开关 
试验项目有： 
1、断口和整体以及提升杆的绝缘电阻 
2、断口接触电阻 
3、断口和整体的工频耐压试验 
4、开关分合闸时间特性 
5、开关分合闸不同期试验 
6、开关的最低电压分合闸试验 
避雷器又分为阀型和氧化锌避雷器 
现在多用氧化锌避雷器，氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙氧化锌避雷器，现在多用无间隙氧化锌避雷器 
试验项目（无间隙氧化锌避雷器） 
1、本体和支柱瓷瓶的绝缘电阻 
2、75%直流1mA电压下的泄漏电流 
3、工频1mA的参考电压 
4、持续运行电压下的全电流有效值和阻性电流的峰值 
5、雷击记数器校验 
互感器又分为电压互感器和电流互感器 
又都分别有干式和油浸式不同的型号 
试验方法也不同 
谈谈测试数据的问题
数据 一般都有规程规定的，一般做来的数据 要跟规程相比较、跟历次做出来的数据比较、跟同一种设备再进行比较，如果都合格的话那这个设备就是好的，如果有些数据出现问题，可以反复用不同的接线方法或者重复试验等等，防止是试验中出现了某种因素影响了试验数据，其中最重要的就是温度和湿度的问题，因为湿度越大，做出来的数据就越不好，最常用的就是用屏蔽的方法做出来的数据最好。
局部放电试验：
电力设备绝缘中部分被击穿的电气放电，可以发生在导体附近，也可以发生在其他地方，称为局部放电。由于局部放电的开始阶段能量小，它的放电并不立即引起绝缘击穿，电极之间尚未发生放电的完好绝缘仍可承受住设备的运行电压。但在长时间运行电压下，局部放电所引起的绝缘损坏继续发展，最终导致绝缘事故的发生。长期以来高压电力设备用非耐压和耐压试验来检查绝缘状况，预防绝缘击穿事故发生，虽然上述试验方法能够简介或直接判断绝缘的可靠性，但对类似局部放电这种潜伏性缺陷是难以发现的，而且耐压试验过程中还会损伤绝缘，减少寿命。据我国对110KV及以下变压器损坏情况的统计，50%是在运行电压下因局部放电逐渐发展产生的。通过局部放电试验，能及时发现设备绝缘内部是否存在局部放电、严重程度及部位，及时采取处理措施，达到防患于未然的目的。近年来电力设备额定电压越来越大。对于大型超高压电力设备，有可能长时间局部放电试验代替短时间高压耐压试验。
有关规程规定，高压电力设备出厂必须做局部放电试验，而且在雷电冲击试验等之后，还要再一次进行局部房地哦按试验，以确保出厂的设备局部放电在合格范围之内。在店里变压器制造厂监造过程中，确有一定数量的变压器因局部放电超标而出不了厂，制造厂只好放油和吊罩处理合格后才出厂。另外，设备运行过程中，由于各种原因也可能原来局部放电合格的，因逐渐发展成为不合格，也可能产生新的局部放电点。所以，运行单位定期测量运行设备局部放电是绝缘监督重要手段之一，也是判断绝缘长期安全运行的较好方法。在设备出现异常时，如色谱分析超注意值，更需要进行局部放电试验，鉴定异常部位和程度。
可以进行试验的机构：苏州电器科学研究院、国家电器产品质量监督检验中心等.
电气试验安全技术操作规程
一、对试验工作的基本要求 
1、对现场的一切试验工作至少应由两人进行，并指定一人负责。 
2、每次试验开始前，工作负责人应向全体试验人员详细说明注意事项，根据试验内容与环境采取必要的安全措施。并与变电所和现场人员取得联系，工作人员戴好绝缘护具。 
3、除经允许必须带电试验的项目外，在其他一切设备上试给电必须验电、试电、接地证充电后才能进行试验。 
4、试验接线中的高压连线，应尽可能缩短与其他用电部分及地面之间的距离，必须保证不致产电现象，必要时用绝缘材料隔离式固定。 
5、使用梯子式登高作业时，必须按高空作业规定进行。不经工作负责人允许，不得拆卸试验装置和仪表，不经现场值班人员许可，不得操作无关刀闸或进入其他地点。 
6、试验完毕，必须拆除全部试验接线和所布置的安全措施，恢复原来正常状态，试验人员全部撤出后，工作负责人同值班人员检查无误后，才算结束工作。 
7、对大容量的设备（电机、变压器）和电容器，电缆在试验前应充分放电后，方可接线，拆卸和实验。 
二、高压试验 
1、进行高压试验时，在试验地点和高压联线所通过的地段均应设围栏或采取其他安全措施，严防触电，必要时应派专人看守。 
2、拆出妨碍工作的地线或动用刀闸手柄时，应取得现场值班人员的同意，试验完了，必须立即恢复。 
3、在对设备加压前,工作负责人必须详细检查接线是否正确，并通知全部人员离开要加压范围方可进行加压，并在加压过程式不许接近被试物。 
4、每次试验完毕，必须断开电源被试验设备接地，并放电后方可接触试验设备及接线。 
5、在加压试验升压过程中，如发现电雨衣表指针摆动很大，电流表指示急剧增加，绝缘煤焦或冒烟现象，被试物放电和不正常的音响，均应停止试验查找原因。 
三、继电保护试验 
1、在继电保护试验中，对不熟悉回路和无关的设备，禁止乱动，以防止触电或发生事故，发现异常现象应报告领导。 
2、在继电保护盘上工作时，对被试盘及邻近的运行设备，应加明显标志或隔离。试验人员与高压带电部分的距离必须符合规定的要求。 
3、继电保护试验开始前，必须由工作负责人复查接线无误后方可工作。试验电源不得接地或短路，以免引起误操作。 
4、进行油开关合拉闸试验时，不准任何人在油开关上及其周围工作或停留，以免传动机构伤人。 
5、作外界电源试验电压互感器二次回路时，电压互感器附近的人员应停止工作。 
6、在未用验电笔检查交流器二次回路是否正确以前，禁止短接电流互感器二次端子。在带负荷设备上电流互感器二次短路必须牢固，并要接好地，不许用保险丝和螺丝刀去短接二次回路。 
四、电缆绝缘试验 
1、试验电缆时，在该电缆上所能接触的一切工作应停止，在被试电缆的端部和外露部分的周围应建置围栏，另一端应悬挂标志牌或派人监护，防止一切人员接近该处。 
2、电缆绝缘耐压试验前，工作负责人必须与值班员和其他有关人员取得联系，确证无人后进行。 
3、与架空线联接的电缆，必须与架空线路断开后进行试验。在拆接线前，应进行验电放电，并在可能来电的各端没接地线，拆接电缆时必须保证无误。 
4、对电缆进行绝缘耐压试验或用摇表摇其绝缘时，必须将被试线芯以外的线芯总短路接地试验完毕，断开电源认定可靠后才能进行试验。