标题：空气净化工程
概述
概述在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。
空气净化工程按原理分为乱流洁净室和层流洁净室；按应用分为工业净化工程，生物净化工程；空气净化程是一整套系统，洁净厂房设计和验收规范里就有说明。大致包括洁净室建筑装饰系统，净化空调系统，水系统、电系统、气系统等，对洁净室内的温度、湿度、照度、洁净度、静电现象进行管控，从而达到特定的工艺要求。 
净化工程技术
NICOLER杀菌技术
NICOLER源自于希腊语，原是“胜利的人们”的意思，现是指人机同场同步作业一种消毒方式：针对空气消毒时人员无需离开消毒场所，消毒杀菌的同时对人体没有任何的伤害，此种消毒方式称之为“动态消毒”；由于是人类通过科学技术战胜自然生物的一次成功实践，所以也称之为“NICOLER杀菌技术”。 　 
NICOLER杀菌技术是根据生产车间高湿、高温及高异味等实际特点，采用最新的NICOLER三级双向的等离子体静电场工作原理，消毒过程为：通过高压直流脉冲使等离子静电场产生逆电效应，生成大量的等离子体。在负压风机的作用下，污染空气通过等离子静电场时带负电细菌被杀灭分解，使受控环境保持在“无菌无尘”标准。由于在对车间消毒时，人可同时在车间内工作，所以，该种消毒机称作“NICOLER动态消毒机”。该机器是一种先进的消毒设备，对人体没有任何伤害，主要用于在有人工作的情况下同步动态杀菌消毒；近年来，这一设备也广泛用于一些大型食品、药品、化妆品等企业的包装、冷却及灌装环节。
可杀灭分解室内300多种气态污染物，如甲醛、氡、氨、苯系物等放射体及可吸入颗粒及各种细菌、病毒。排除装潢后导致的各种怪味和空气内的飘尘、包括香烟的烟雾等。对人体无任何损害。
应用
空气净化工程在提高产品质量等方面有很明最的效果，据国外文献的报导，对于半导体在10000级和l00级洁净室中制造的产品通过耐压试验，在l00级洁净室和外大气环境中进行晶体管涂布扩散，100级洁净室中产品的性能分布集中，而且峰值出现在更高性能的地方。而在大气环境中的产品的性能极为分散，性能也极不稳定。可以看出，①有无空气净化，产品成品率有很大差别，②为了提高产品质量，不仅生产产品的环境需要洁净，而且其关键的原材料、配料的生产也应在洁净环境中进行．
但是，和对待任何事物不能绝对化一样，对待空气洁净技术的作用也不能绝对化，不能把提高产品质量的作用完全归之于它。据国外材料分析，例如对于半导体元件部门，空气洁净技术在提高产品质量方面的作用大约在整个生产中占的比重为20%，而生产工艺自动化作用的比重占60%，其他因素占20%。当然，在已经解决了生产工艺的问题以后，空气净化就是主要矛盾，例如超大规模集成电路，没有洁净的环境，则几乎是生产不出来的。
对于需要空气净化的行业和部门有：电子、精密机械、宇宙航空、化学工业，印刷工业，原子能工业、食品工业、医药工业、医院、动物实验、注塑工业等。
室内空气质量标准
室内空气质量标准(GB/T 18883-2002)附录A
附录A 
（规范性附录）室内空气监测技术 
A.1 范围? 
本附录规定了室内空气监测时的选点要求、采样时间和频率、采样方法和仪器、室内空气中各种参数的检验方法、质量保证措施、测试结果和评价。? 
A.2 选点要求? 
A.2.1 采样点的数量：采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定，以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于50m2的房间应设（1～3）个点；50m2～100m2设（3～5）个点；100m2以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。 
A.2.2 采样点应避开通风口，离墙壁距离应大于0.5m。? 
A.2.3 采样点的高度：原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5m～1.5m之间。 
A.3 采样时间和频率? 
年平均浓度至少采样3个月，日平均浓度至少采样18h，8h平均浓度至少采样6h，1h平均浓度至少采样45min，采样的时间应涵盖通风最差的时间段。? 
A.4 采样方法和采样仪器? 
根据污染物在室内空气中存在状态，选用合适的采样方法和仪器，用于室内的采样器的噪声应小于50dB（A）。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。 
A.4.1 筛选法采样：采样前关闭门窗12h，采样时关闭门窗，至少采样45min。? 
A.4.2 累积法采样：当采用筛选法采样达不到本标准要求时，必须采用累积法（按年平均、日平均、8h平均值）的要求采样。 [1]
[2]
环保工程专业承包企业资质等级标准环保工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。首次申请资质的企业只能从最低级（三级）开始申请。三级资质标准：1、企业近5年承担过单机容量5万千瓦以上火电机组燃煤烟气脱硫工程，或以下6项中的4项以上工程施工，工程质量合格。（1）单池容积100立方米以上的禽、畜粪便沼气池工程；（2）单池容积200立方米以上的厌氧生化处理池工程；（3）一般工业项目的噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；（4）10p屯以上工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；（5）一等乙级以上等级医院医疗污水处理工程；（6）单项合同额300万元以上的环保工程。2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有5年以上从事施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术人员不少于l5人，其中具有中级以上职称的人员不少于5人，相关专业工程技术人员不少于3人。企业具有的三级资质以上建造师不少于5人。3、企业注册资本金100万元以上，企业净资产l20万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入300万元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。承包工程范围：一级企业：可承担各类环保工程的施工。二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：单池容积600立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积800立方米及以下厌氧生化处理池工程；1、容量30万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；40吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；2、工业项目（含核工业）噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；3、甲级及以下等级医院医疗污水处理工程。三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、一等甲级及以下等级医院医疗污水处理工程。
行业级别
下面列出各行业对空气净化级别的要求，仅供参考：
行业10级 100级1000级万级10万级30万级100万级半导体制造 ○　○○○半导体装配○○○集成电路制造○○集成电路装配○○大规模集成电路○○超大规模集成电路○○人造卫星○○LED封装○○LED芯片○○SMT○○○注塑工业○○小型继电器○○○电子仪器部件○○电子计算机○○真空管○○精密机械○○○陀螺仪○○航空仪表○○○○高可靠性元件○○高可靠性装置○○○精密测定器○○超精密印刷○○高速机械○○轴承○○○普通轴承○○大型轴承○○自控机器○○高性能光学装置○○○光学机器○○流体元件○○离心泵○○液压系统○○宇宙飞船液压系统○宇宙飞船船体○大型阀门○○气动装置○○精密定速器○○高析象度照相机○○一般手术室○○○专用手术室（如器官移植）○术后恢复室○○白血病病房○烧伤病房○强药浩疗癌病房○变态反应性呼吸器官疾病病房○新生儿病房○细菌培养室室○无菌动物○○○血液室、血库○○○洼射液培养，封装、检查○○○片剂生产○眼药水生产，封装○○○肉食加工、罐头封装○酿造○保健食品○乳制品○○蘑菇培养○○植物，花卉单倍体培养○○病毒性农药○○