标题：刀型闸阀
简介
刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀  刀型闸阀图片型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。
主要用途：
适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。
刀型闸阀的切断介质功能:
刀型闸阀顾名思义就是平板阀板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120℃以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。　
该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。
主要零件材料：
阀体、上盖Valve body, upper cap 
碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel 
阀板Valve plate 
不锈钢stainless steel 
阀杆Stem 
不锈钢stainless steel 
密封圈Seal ring 
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy 

主要性能规范
公称压力Nominal pressure 
PN 
壳体试验Casing test 
1.5XPN 
密封试验Leak test 
1.1XPN 
工作温度Operating temperature 
橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ 
适用介质Working medium 
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix 

主要执行标准
壳体材料的压力-温度等级按GB 9131的规定。
阀体的结构长度和极限偏差按GB/T 15188.2的规定。
法兰连接尺寸和密封面型式有特殊要求在订货中注明。
阀杆和阀杆螺母采用梯形螺纹，其基本尺寸和公差按GB5796.1～5796.4的规定。
支架与驱动装置的连接尺寸按GB 12222的规定。
阀体采用WCB材料，按GB 12229的规定。
闸板采用奥氏体不锈钢（SS304）材料，按GB 12230、GB 4237的规定。
阀杆采用1Cr13、2Cr13材料，按GB 1220的规定。
支架和填料压盖采用碳素钢（WCB）材料，按GB 12229的规定。
阀杆螺母采用铜合金（ZCuZn38Mn2Pb2、ZCuSn5Pb5Zn5），按GB 12225的规定。
上密封件（填料）采用石墨石棉绳。
壳体试验和密封试验按GB/T 13927的规定。
刀形闸阀清洁度要求按JB/T 7748的规定。
涂漆的颜色按JB 106的规定。
刀形闸阀的包装、贮存、运输和质量保证按JB/T 7928的规定。
主要外形尺寸
PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)
DN
L
D
D1
D2
H
z×M
D0
50
43
160
125
100
285
4×M16
180
65
46
180
145
120
298
4×M16
180
80
46
195
160
135
315
4×M16
220
100
52
215
180
155
365
8×M16
220
125
56
245
210
185
400
8×M16
230
150
56
280
240
210
475
8×M20
280
200
60
335
295
265
540
8×M20
360
250
68
390
350
320
630
12×M20
360
300
78
440
400
368
780
12×M20
400
350
78
500
460
428
885
16×M20
400
400
102
565
515
482
990
16×M22
400
450
114
615
565
532
1100
20×M22
560
500
127
670
620
585
1200
23×M22
530
600
154
780
725
685
1450
20×M27
600
800
190
1010
950
898
2×M
24×M30
680
PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)
DN
L
D
D1
D2
H
z×M
D0
50
43
160
125
99
285
4×M16
180
65
46
185
145
120
295
4×M16
180
80
46
200
160
135
315
8×M16
220
100
52
220
180
155
365
8×M16
220
125
56
250
210
185
400
8×M16
230
150
56
285
240
210
475
8×M20
280
200
60
340
295
265
540
12×M20
360
250
68
405
355
310
630
12×M22
360
300
78
460
410
375
780
12×M22
400
350
78
520
470
435
885
16×M22
400
400
102
580
525
485
990
16×M27
400
450
114
640
585
545
1100
20×M27
530
500
127
715
650
609
1200
20×M30
530
600
154
840
770
720
1450
20×M36
600
800
190
1025
950
898
2000
24×M36
680

主要产品概述
其产品在业内有一定的价格优势和技术优势。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板 刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性本类阀门在管道中一般应当水平安装。
刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。
刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种
刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等
刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。
从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天，全球刀闸阀用量最大的是美国和日本。
主要产品特点
1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
4.上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
5.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
6·如采用硬密封不锈钢材质，阀瓣做喷焊处理的话，可以很好的扩展阀门对温度 压力的要求。
产品安装使用
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活； 
4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性； 
5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间； 
6.驱动装置的接线须按线路图进行； 
7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。