标题：施耐德断路器
基本概念
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关，俗称"空气开关"也是指低压断路器，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件，已获得了广泛的应用。
公司介绍
历史简介施耐德电气是法国的工业先锋之一。世界500强企业，全球顶级电工企业。 
19世纪，施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业；20世纪，从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里，施耐德电气遇到过无数次挑战，也做过数次重大战略选择，现在集团已经成长为行业领导者。 旗下品牌施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌，为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务，开发了五大市场：能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅，数据中心和网络。这些全球领先品牌包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关，还有强有力的本地化品牌以及在各自领域广受认可、已成为领先品牌的专家品牌,另外还有阿海珐（注：2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购）。 
施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器)
断路器名目
微型断路器施耐德微型断路器代号标注方法：
举例：1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD，各项含义为
1---------识别号
C65------序列代号
N--------分断能力，N为6000A，H为10000A，L为15kA
C--------脱扣曲线，B为电子保护，C为配电保护，D为动力保护
20A------额定电流，有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A  施耐德断路器2P-------极数，有1、2、3、4极
VE-------剩余电流附件，有VE、VEG、VM、VEA，VM为电磁式
30mA-----剩余动作电流，有30、100、300mA
SD-------选配附件，有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm，其中SD为辅助接点。
（其它不同品牌的微型断路器标注方法类似）
另施耐德微型断路器还包括新产品C120 、EA9、INT125系列产品塑壳断路器施耐德塑壳断路器常见的有NSX、NSE、EZD、NSC系列产品。
举例：NSX100N TMD100 3P3D  NSX---------产品系列
100---------额定电流大小，有100、250、250、400、630A
N------------分断能力，有F为36KA N为50KA H为70KA L为100KA
TMD--------脱扣执行器，有TMD-热磁脱扣器 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A 6.2E电子脱扣器
100---------实际电流100A下有16 25 32 40 50 63 80 100A
160A下有80 100 125 160A
250A下有125 160 200 250A
400A下有400A
630A下有630A
3P3D------极数 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D框架断路器施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品框架断路器(3张)
举例：MTN106 mic2.0 3P 
MT---------系列号
N1----------分断能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA
06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A
mic2.0------控制单元 有：
基本型 mic2.0 基本保护
mic5.0 选择性保护
mic6.0 选择性保护+接地故障保护
电流表A mic2.0A 基本保护
mic5.0A 选择性保护
mic6.0A 选择+接地故障保护
mic7.0A 选择+漏电保护
电能表D mic5.0D 选择性保护
mic6.0D 选择+接地故障保护
功率表P mic5.0P 选择性保护
mic6.0P 选择+接地故障保护
mic7.0P 选择+漏电保护
谐波表H mic5.0H 选择性保护
mic6.0H 选择+接地故障保护
mic7.0H 选择+漏电保护
3P----------极数 分3P 4P 2档
另外还有固定式 抽屉式断路器之分。
一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架
维护保养
为了使主断路器处于良好的工作状态，必须加强维护管理。
1. 保持空气潮湿或不洁，管道不干净，都可能造成一下后果：
（1） 潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体，破坏主触头分断后断口间的绝缘，是电弧困难或电弧重燃，严重时会造成灭弧室炸裂。
（2） 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低，造成沿面放电。
（3） 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口，使主断路器动作失灵，发生卡位现象。
（4） 异物若进入灭弧室，可能会造成主触头接触不良，使非线性电阻因长期通电而烧损，严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此，在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器，下部有放水阀，使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
2．定期更换橡胶件
主断路器是一种结构复杂的气动电气，各部件对密封性能要求较高，为保证良好的密封性能，应定期更换橡胶件。
3．定期检查各主要部件
应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
（1）灭弧室
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态，动、静触头由于分、合频繁，会因相互摩擦而磨损，从而造成超程减小，接触压力减小。当超程减小到一定程度时，要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时，必须及时更换。
（2）非线性电阻
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁，密封良好，定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值，阻值变化超过一定限度时，必须及时更换。
（3）主阀
定期检查活塞与阀体间的配合尺寸，尺寸不符合要求应及时更换。
（4）传动风缸
适当调节传动风缸的缓冲，保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度，通过修整或更换零部件，保证其良好的动作性能。
（5）通风塞门
必须定期更换塞门中的填料，检测塞门的通风量，将其调整至允许范围之内。
一、电压速断保护
线路发生短路故障时，母线电压急剧下降，在电压下降到电压保护整定值时，低电压继电器动作，跳开断路器，瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
二、电流速断保护
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断，当线路出现故障时，无时限速断保护能瞬时动作，但它只能线路的一部分，带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差，因此下一段线路首端发生短路时，保护不会误动。
三、变压器差动速断保护
差动保护是变压器的主保护，是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障，同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动速断保护 ，为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口
差动保护的性能非常好，可以瞬时切除全线范围的故障，一般只用于元件保护，如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护反映相间短路故障，在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定，数值大，只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流，即速断保护才会动作，所以其保护范围只限于线路前一部分。
限时速断的功能:
MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过流Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合
过电流保护功能：
过继电器电流保护器具有过载,堵转,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护器具有结构简单,使用方便,价格低廉,而且无功耗,寿命长,体积小的特点.