标题：暖气
狭义
词义1、利用锅炉烧出蒸汽或热水，通过管道输送到建筑物内的散热器（俗称暖气片）中，散出热量，使室温增高，管道中的蒸汽或热水叫暖气。
2、通常把上述的设备也叫暖气。
3、暖和的气体。  暖气片英文heater ，central heating相关词暖气团：一种移动的气团，本身的温度比达到区域的地面温度高，多在热带大陆或海洋上形成。基本解释[central heating] 锅炉烧出的热水或蒸汽通过管道进入建筑物内的散热器(俗称暖气片)中,散热后增高室温。管道中的热水或蒸汽就叫暖气。一般上述设备也称暖气。详细解释1. 暖和之气。
晋 张华《杂诗》：“重衾无暖气，挟纩如怀冰。” 唐 孟浩然《家园卧疾毕太祝见寻》诗：“冰室无暖气，炎云空赫曦。” 冰心《晚晴集·瞻仰毛主席纪念堂》：“我顿时觉到有一阵清香和暖气，迎面扑来！”
2. 利用锅炉烧出的蒸汽或热水，通过管道输送到建筑物内的散热器(俗称暖气片)中，散出热量，使室温增高，然后流回锅炉，重新加热，循环不已。管道中的蒸汽或热水叫做“暖气”。这种设备也称“暖气”。 
鲁迅《书信集·致增田涉》：“目前暖气已开放，但天气还不怎样冷。” 丁玲《奔》：“他们都因为车厢上的暖气和车外的奇异的景致弄活泼了一点儿。”孙犁《澹定集·<幸存的信件>序》：“那时，正值严冬，住室的暖气被拆毁。”
3. 煖气：温暖的气流。
《礼记·月令》：“﹝仲春之月﹞行夏令，则国乃大旱，煖气早来，虫螟为害。” 陈澔 集说：“午火之气所泄也。”暖气概述暖气狭义上是指一种集中供暖设施。它由管道（即暖气管）将锅炉产生的蒸汽或热水输送到房间或车体内的散热器（即暖气片），散出热量，使室温增高，然后流回锅炉重新加热、循环。有时也将“暖气片”称作“暖气”。中国秦岭-淮河以北的城市（陕西北部、河南北部、山东、河北、北京、天津、山西、甘肃、青海、宁夏、内蒙、新疆大部、黑龙江、吉林、辽宁等）[1]，都建有全城规模的暖气管道网络，由政府或政府指定的公司运营，在冬季提供集中供暖服务，服务水平、收费标准和供暖起止日期，在各地各有不同。
秦岭-淮河以南的城市，一般没有全城规模的暖气网络，但存在较小规模（如一个住宅小区内、一个校园内、一个厂区内）的暖气网络。
集中供暖的好处较为明显，供暖效果好，资源利用率高，平均成本较低。缺点主要有：住户没有选择权，也无法调节温度高低；高层住户的供暖效果相对较差，收费却相同；部分住户欠费，但暖气却照常使用，有欠公平之嫌（针对此点，个别地区已经开始将管网设施改造为每户一阀，拒绝为欠费住户供暖）。暖气工作原理暖气分为水暖和气暖，通常我们所说的暖气片指的是水暖，就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水，再通过管材链接到暖气片，最终通过暖气片将适宜的温度输出，形成室内温差，最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气，冷空气一进来就被暖气片加热成热空气，热空气上升与屋子的冷空气形成对流， 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气，热空气在屋里循环，房间就暖和了。暖气系统组成热源+末端设备+控制系统+管路系统
热源：即系统主机，壁挂式锅炉、落地式锅炉，采暖 / 热水双功能 ;
末端：设备即散热媒介，如暖气片、地暖盘管、风机盘管；
控制：包括主机控制系统和末端控制系统；
系统管路：是热媒输送，连接主机和末端设备，其管路系统的优化设计是暖气系统正常、良好运行的重要保障； 也式暖通公司专业水平的体现。暖气种类地暖：全称低温地板辐射采暖。其又分为“水地暖”和“电地暖”，它们的热源不同，热媒介质也不相同。
“水地暖”热源可采用燃气、燃油、电能甚至太阳能等，热媒为水。
“电地暖”热源为电能，热媒为电缆或电热膜。
散热器：又称为暖气片，从过去的铸铁暖气片、钢串片经过几十年上百年的发展到现今的钢柱式、钢板式、铜铝复合、铝塑符合、纯铜、纯铝等，在安装形式上是挂在墙上或墩在地上的。其可用能源和热媒介质与水地暖相同。主要采暖系统家庭采暖系统及所选用的散热器的种类很多，而且在发展和变化中，随着人们生活的改善，对室内装饰要求的逐步提高，采暖系统及散热器形式的改善，已给设计人员提出了新的要求，以下是常用的几种采暖系统：热水采暖系统采用的采暖系统一般为垂直单管系统、双管系统或单双管系统，每个房间或两个房间设一根明装立管，立管位于房间转角处，散热器设在外窗中间。普通明装散热器会影响整个房间的美观，随着人们对建筑装饰标准的提高，大部分将明装散热器做个暖气罩。但是暖气罩会占去房间的使用面积，而且使其散热量减少约20%。 
常用的散热器有以下几种：
(1) 普通铸铁散热器
采用较多的为普通柱形铸铁散热器，其优点是不易被系统中的氧气腐蚀，水容量大，热稳定性好，初投资费用较低。但其外形不够美观。
(2) 改良型铸铁散热器
铸铁散热器具有很多优点，如热稳定性好、耐腐蚀等，人们不满的是其外观。已有前卫的开发商研制出抛光上漆的新型铸铁散热器，其外型美观而又保持铸铁的优良品质，而且造价不高，也许能够成为现行铸铁构件的替代品。
(3) 钢制散热器系统
钢制散热器有钢串片式、扁管式、板式、钢制柱式、排管式等形式，其外形较轻巧、形式多样，可用于不同场合。但其中部分形式散热器要求热水中含氧量不大于0.05MG/L，并要求系统在非供暖期充水保养。这种散热器通常不需要设暖气罩，但其初投资费用相当于普通铸铁散热器的四倍，使得普通住宅的开发商望而却步。地板采暖采用地板辐射采暖能够有效提高居室的舒适度。而且该系统可以减去室内的明敷管道及散热器，是一种较理想的采暖形式。在国内已经开始起步，预计今后将会有较大的发展。要想达到理想效果，设计过程要经过严格的计算，施工过程要把好各个施工工序。 
地板辐射采暖的地板表面平均温度应该为：人员长期停留区域26℃，短期停留区域为30℃，埋在地板内的管道可采用交连高密度聚乙烯管，供水温度宜采用≤60℃，供回水温度差宜采用10℃，在地板加热管之下应铺设热绝缘层。加热管以上的地面面层厚度不宜小于60MM。较理想的做法是由施工单位统一铺设热绝缘层、聚乙烯管道及上面60MM的地面层。居室面层可采用水泥，陶瓷砖、水磨石、大理石，塑料类、木地板、地毯等，最好统一考虑采用其中的某种材料。采用地板辐射采暖，对施工要求较高，难度较大，必须严格按照程序办，才能达到高质量、高标准。热风采暖热风采暖是使用设在地下室内的暖风机将室外的冷空气加热后，经设在墙内的风管送到卧室、起居室，这部分空气分别再经过厨房、卫生间，排至室外。是有组织的通风系统。一般卧室、起居室换气次数为每小时2次，以保证人们在冬季拥有足够的新鲜空气。空气经卧室、起居室再排到厨房、卫生间，不致使有污染的空气回流到卧室、起居室。这种形式初投资费用高，运行费用也高于其他形式采暖系统，在欧美的别墅建筑中司空见惯，在我国尚不多见，相信在不久的将来会逐渐发展起来的。踢脚板式特制铸铁散热器。在房间挂镜线2.5米高处，做高约8CM，宽约3CM的镜线散热器，或在位于踢脚板处，做高约8CM，宽约3CM的踢脚板散热器，看上去就像是普通的挂镜线或踢脚板，在室内看不到管道也看不到普通散热器。这样做可以增大室内的有效使用面积。采暖系统采用水平串联系统。该系统可在每户设置一套采暖系统，用热流计计费，有利于物业管理及节省能源。这种系统在北美已经被采用，在我国尚不多见。具有很高的开发价值。电热膜随着电力供应的市场化趋势，供电部门陆续推出了一些鼓励大负荷用电的政策，发热电缆、电热膜采暖因此得以发展起来。发热电缆的供热原理类似于地板辐射采暖，而电热膜则通常结合房间的吊顶布置。由于采用了较先进的电热膜发热技术加热室内空气达到取暖目的，其热效率远高于普通电暖气类设备。电热膜不占用室内空间，而且使用安全可靠，因此在新型采暖设备中具有一定优势。曾经见过报道说北京地区一套100平方米的住宅一个采暖季使用电热膜采暖的电费不到1000元人民币，其运行费用并不比燃气锅炉+热水采暖系统高。设备及方法经常也将利用其它原理取暖的现代化设备，统称为暖气设备。如：
空调吹热风时可称为暖气（相对于冷气）。 交通工具如火车、地铁、公交车、飞机上的供暖设备，通常为空调或加热器。 采用暖气片外观的家用取暖设备，如电暖气片（电暖器的一种）。 我国暖气标准《室内空气质量标准》(标准号：GB / T 18883－2002）规定冬季采暖室内温度为16摄氏度到24摄氏度。
故障的排除方法
局部不热主要集中在下进下出的安装方式上，原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将排起阀开启，将散热器内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。暖气整体不热下进下出的安装方式，检查散热器安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒； 
上进下出的安装方式，检查散热器安装时是否未将流阀开启。或者是系统否存在问题。暖气有水声主要集中在上进下出的安装方式上，原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将散热器供水阀门关闭，将排起阀开启，将散热器内部气体排出，关闭排气阀，将供水阀门开启即可。如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。暖气震动检查散热器挂件是否松动，如挂件未松动应检查系统上是否存在震源导致散热器共振。[2]
广义暖气
经常也将利用其它原理取暖的现代化设备，统称为暖气设备。如：
空调吹热风时可称为暖气（相对于冷气）。 
交通工具如火车、地铁、公交车、飞机上的供暖设备，通常为空调或加热器。 采用暖气片外观的家用取暖设备，如电暖气片（电暖器的一种）。 下列暖气设备，通常写作暖器：
非暖气片外观（如风扇状、暖炉状等）的其他家用取暖设备，根据使用能源一般称作电暖器、天然气暖器等。 下列取暖设施，一般不称作暖气设备，如：
使用明火的开放式取暖设施，如壁炉、煤炉、炭火盆等。 
中国东北农村地区常见的炕。 
电热毯、暖水袋等局部用取暖物品。 
地暖等整体取暖设备。