标题：排气扇
解释
排气扇，由电动机带动风叶旋转驱动气流，使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。排气的目的就是要除去室内的污浊空气，调节温度、湿度和感觉效果。排气扇广泛应用于家庭及公共场所。
排气扇，又被称作负压风机、负压风扇等。是利用空气对流可以让室内一直处于负压状态，形成一股吸力，源源不断地吸入室外的空气，并排出室内闷热的空气，从而达到通风透气、降温的效果。
分类
按进排气口分排气扇按进排气口分为隔墙型（隔墙孔的两侧都是自由空间，从隔墙的一侧向另一侧换气）、导管排气型(一侧从自由空间进气，而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型（排气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气）。按气流形式分为离心式（空气由平行于转动轴的方向进入，垂直于轴的方向排出）、轴流式（空气由平行于转动轴的方向进入，仍平行于轴的方向排出）和横流式（空气的进入和排出均垂直于轴的方向）。按换气方式分排气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气，通过排气扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。
简述
特点描述排气扇具有投资成本低、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长、效率高等特点。百叶窗可以自动起闭从而达到防尘、防水效果，外型美观大方，是现代化厂房降温通风的最佳选择。具有环保、节能特点的排气扇将成通风降温设备市场主流。通风效果排气扇不同的规格抽风效果不同，目前市面上销售的排气扇抽风量一般为32000m&sup3;/h~45000m&sup3;/h之间。通风效果高达98%以上。规格1、目前市面上流通的排气扇主要外型规格有三种，分别是1380*1380*400mm1.5千瓦、1220*1220*400mm1.0千瓦，1060*1060*400mm0.75千瓦这三种规格。[1]
2、转动的方式可分为皮带式转动与马达直接式转动两种。皮带式转动排气扇转速一般为400~450转/分钟，具有噪音低的特点。马达直接式转动排气扇转速较高，为440~720转/分钟。
3、从叶片结构分，主要有五叶、六叶、七叶三种结构。
综述
排气扇属于轴流风机的一种。主要应用于负压式通风降温工程而称之为工业排气扇。排气扇具有超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。
与降温水帘一同使用可一举解决通风、降温问题。排气扇的运行过程中会在室内形成一个负压环境。如果在排气扇出风口的另一侧墙上安装降温水帘，排气扇在将室内闷热空气排出室外的同时，也将通过降温水帘进入室内含有丰富水蒸气的低温空气吸入室内，从而达到通风、降温的效果。通风原理排气扇向外排出空气的过程中会造成室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，排气扇通常都是集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到排气扇形成对流吹风。在这个过程中，靠近排气扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由排气扇排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。降温原理排气扇能将室内闷热的空气迅速排出，将室外另一侧的空气吸入室内，达到温度与外界温度持平，不至于车间内温度升高。空气流动的过程中会带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，达到与自然风一样凉爽。
选择技巧
购换气扇的窍门用换气有室内用、厨房用和卫生间用三种[2]。
1、卫生间一般面积较小，大约在2-4平方米左右，可选用150-200毫米的开敞式换气扇。
2、厨房可选项用250毫米的遮隔式换气扇，如厨房中已装有脱排油烟机时，可不装换气扇。
3、卧室及客厅面积一般在12-16平方米左右，以250-300毫米的双向型换气扇较合适。
选择时，要注意以下几点：
1、换气扇外型新颖，色彩与房间颜色协调，平面无翘曲现象，塑料件平整光滑，电镀件光亮，没有锈斑痕迹，风叶能转动。
2、通电后风叶旋转平稳，无异常杂声，风量大。自吹式百叶窗百页灵活可动。连动式百页窗百面转动灵敏。双向换气扇转换自如。电机温升不过高，噪声小。带调速功能的换气扇调速明显，电容式电机不大于65%，罩板式不大于80%。
安装使用
[3]排气扇安装必须可靠、牢固，与地面相距2.3m以上；
排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上；
记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源；
带风扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；
提醒大家当利用插座供电时，的电源线应配接符合安全标准的插头；
排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地；
排气扇的电源尽量要接全极开关；
天花板顶部必须设置检查孔；
提醒大家一定要避免气体通过敞开的气道和其他烟火设备通道回流；
不得将管道弯成V字形、扛铃形等形状而阻碍空气流通；
房间里必须开设有除之外的进气孔，以保证新鲜空气进入；
排气扇在运转过程中请勿将水淋在机体上；
排气扇友情提醒用户排气扇拆卸或清洗时，必须先切断电源.（谨记）
注意事项
排气扇安装前1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损 , 各紧固件螺栓是否有松动或脱落 , 叶轮有无碰撞风罩 .认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
2、安装选择出风口环境时 , 应注意出风口对面 2.5 -3M内不能有太大的障碍物。排气扇安装时1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置 , 调整到风机与地基平面水平稳固 . 安装后电机不可有倾斜现象。
2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置 . 以方便使用时调节皮带松紧。
3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。排气扇安装完成1、安装完成后 , 检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物 . 用手或杠杆拨动扇叶 , 检查是否有过紧或擦碰现象 ,有无妨碍转动的物品无异常现象,方可进行试运转。
2、运转中如出现风机振动或电机有“ 嗡嗡 ”的异常声响或其它异常现象应停机检查 , 待修复后再开机使用。
安装要求
对于安装工员来说在安装排气扇之前，是需要确定好一个安装方位的，这个方位的确认需要注意使用环境，看具体安装在哪个部位最为合适，这样才能使排气扇达到最佳的使用效果。安装时，要注意每个紧固件是否都安装紧了，一确保排气扇能正常安全的运行。
安装排气扇是应该特别注意是安装平稳，要把排气扇放于一个平稳的水平位置，也需要把排气扇安装到一个便于操作的方位，以方便日常的使用。
一般来说，在安装排气扇时，是需要一个支架的，产品介绍这个支架的固定也是需要一定技巧和注意事项的。[4]
维护事项
排气扇维护人员必须注意下列要点：
1、只有在风机设备完全正常情况下方可运转。
2、如风机设备在检修后开动时，则需注意风机各部位是否正常。
3、定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质、并防止锈蚀。
4、对风机设备的修理，不许在运转中进行。[5]
运转事项
当排风扇长期使用时或者是年代己久之后，就会出现一些马达运转不正的现象,从而大大的影响到了人们对排风扇的使用,这个显然不是任何以主打排气扇企业所乐见的事情.今天笔者就来分析一下为何会有这样的事情发生呢？希望对大家有所帮助.
当工作人员安装排气扇时需要注意一点,一个好的安装方位很重要,看具体安装在哪个部位最为合适,这样才能发挥它的最大功效.安装时需要注意每一个部件是否都安装紧了，确保排风扇正常运行.
排气扇的使用环境一般用于一些需要低噪声以及高静压的场合，以达到一个空气流通的效果。不同的排气扇有着不同的尺寸规格.用户在选择的时候一定要根据自己的实际情况来进行选择合适的排风扇.还有一点需要注意,排风扇的保养工作很重要,决定它的使用寿命.[6]
种类
排气扇种类较多,我们需要根据风量,静压等一些属性来选择自己最合适的通风降温设备。计算所需动力，考虑到用于此目的电动机的使用状况，最好留出20-25%的余地。
两台送风机并联运转时甲则成为压力相等点空气量之和。因此，根据FanA、FanB各自的待性曲线作图，可以得到并联运转的特性曲线。
因为送风机的运转点是阻力曲线与特性曲线的交点，阻力曲找不动则风量大。阻力曲线变化时，风量基本不增加。但是，无论怎样，两台送风机并联运转都达不到它们的能力之和。因此，如果真需要两机并联运转，则需重新设计较粗的管道，必须做到阻力曲线达到其风量之和。