标题：CSS3000机房安全自动化监控系统
系统简介
《CSS3000机房设备管理系统》
CSS系列机房设备管理系统是由北京盈泽世纪科技发展有限公司自主研发的机房环境监控系统. 目前，拥有成千上万台设备的现代数据中心已很普遍，大规模、高密度的IT设备，以及为保障IT设备正常运行而投入的附属设备，导致数据中心的能源消耗巨大。能源有效利用率已成为数据中心目前面临的最大问题之一。 
测量数据中心能耗指标有两种方法：PUE(电源使用效率，Power Usage Effectiveness)和DCIE(数据中心基础架构效率，Data Center Infrastructure Efficiency)，都考虑了数据中心的供电、散热系统和IT设备所各自消耗的能量。PUE是国际上比较通行的数据中心电力使用效率衡量指标。
《CSS8800机房能耗管理系统》借助自动化手段进行“采集-分析-决策-优化”，其设计符合物流网框架特点，包含前端数据采集、中间数据传输以及最终分析决策优化，可适应未来发展。
《CSS8800机房能耗管理系统》针对机房的IT设备、空调设备、照明设备、电源等系统的用电情况进行实时监测，对设备耗电情况进行精细化的统计和分析，定时生成多种数据报表，提供节能改造的建议，并对各种节能措施的节能效果进行评测，通过分析得到不同条件下最优的节能措施和方法。
系统功能
1、能效监测及预警
2、能耗数据分析
3、能耗公示
4、能耗标杆
5、设备管理
6、能耗数据查询
7、报表输出
8、信息发布
系统特点
1、多种能源统计方式，按用户需求整理输出数十种分析曲线。
2、监测任意时段的能源消耗数据及计算能耗曲线趋势图，并可按小时、日、月、年显示能耗曲线和相关数据；
3、系统有多种显示方式，例如自动定时电子报表、曲线图、柱状图、饼状图等；
CSS3000机房安全自动化监控系统
系统功能特点1、遥信、遥测、遥控、遥调和遥视功能 
监控中心在正常情况下应能正确显示其监控范围内的全部被监控对象的工作状态、运行参数，并进行相应的操作。对于具备智能化接口的被监控设备，应采用这些设备所提供的通讯接口和协议，实现远程监控的功能。系统对被监控设备应具有时序逻辑控制功能：对于某些被监控设备可以根据参数按时序发出一系列的控制命令。
2、 数据存贮功能 
（1）前端数据处理模块自主完成监控任务，记录告警数据、历史数据，并进行数据统计分析。数据存贮单元中保存，使得数据处理模块不但能够分担整个系统的数据采集工作，还能够脱离上层监控网络独立运行。
（2）当上层监控网络发生故障时，前端数据处理模块忠实完成自己的任务，并存贮数据。一旦上层监控网络故障恢复，前端数据处理模块会主动将故障期间保留的各种数据与上层监控网络同步，使监控系统的故障恢复作到一个完全的恢复。
3、告警管理功能 
（1）告警等级
A.严重告警：已经或即将危及设备及通信安全，必须立即处理的告警。
B.主要告警：可能影响设备及通信安全，需要安排时间处理的告警。
C.一般告警：表示系统中发生了不影响设备及通信安全但应注意的事件。
（2）告警功能
A.无论监控系统控制台处于任何界面，均应及时自动提示告警，显示并打印告警信息。所有告警一律采用可视、可闻声光告警信号。
B.不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响：严重告警标识为红色标识闪烁，主要告警为粉红色标识闪烁，一般告警为黄色标识闪烁。
C. 发生告警时，由维护人员进行告警确认。如果在规定时间内（根据通信线路情况确定）未确认，可根据设定条件自动通过短消息、电话或寻呼机等通知相关维护人员。
D.具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失告警信息，告警准确率为100%。
E.系统能对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤。
F.系统能根据需要对各种历史告警的信息进行查询、统计和打印。各种告警信息不能被人为更改。
G.系统本身的故障能自诊断并发出告警，能直观地显示故障内容。
H.系统具有根据用户的要求，能方便快捷的进行告警查询和处理功能。
I.告警设定告警条件、告警等级及告警门限值可根据现场情况由系统管理员设置和修改。
4、配置管理功能 
（1）配置管理功能用于监控对象、监控系统自身的增加、修改和删除的管理。配置管理要求操作简单、方便、扩容性好，可进行在线配置，不中断系统正常运行。
（2）监控系统应具有远程监控管理功能，可在中心或远程进行现场参数的配置及修改。
（3）配置信息呈现是从全网的角度反应整个网络的拓扑结构，为用户进行日常的操作维护（如告警监视）提供基础。配置信息采用图形和文本相结合的手段。拓扑视图允许用户根据管理的需要灵活的定义和修改，其定义和修改要有严格的安全控制机制。
5、安全管理功能 
（1）监控系统具有系统操作权限的划分和配置功能。当操作人员取得相应权限时，可进行相应操
作。
（2）监控系统有设备操作记录，设备操作记录包括操作人员工号、被操作设备名称、操作内容、操作时间等。
（3）监控系统有操作人员登录及退出时间记录。
（4）监控系统据有容错能力，不因用户误操作等原因使系统出错、退出或死机。
（5）监控系统具有对本身硬件故障、各监控级间的通信故障、软件运行故障自诊断功能，并给出告警提示。
（6）系统具有来电自启动功能。
（7）系统应具有系统数据备份和恢复功能。
6、报表管理功能 
用户利用监控系统提供的工具软件，生成并打印出各种统计资料、交接班日志、派修工单、机历卡及曲线图等。
7、通信管理功能 
（1）监控系统能直观地显示各级之间的通信状态，能记录各点发生的通信故障。
（2）监控系统能自动记录通信线路的启动、停止和切换时间。
8、显示功能 
（1）采用图形交互方式进行显示
（2）采用简体中文界面
（3）可在指定的现场运行流程图上通过逐层扩展，最后将故障定位在监控对象上。
9、打印功能 
出现告警立即打印。
根据管理需要定时打印。
打印信息在显示屏幕上应有所提示。
屏幕拷贝打印。
IDC机房集中监控方案
  在信息化的时代，构成网络核心的许多关键设备对运行环境有着十分严格的要求，因而必须按国家相关标准和具体需要建立包含供配电、UPS、空调、消防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。机房系统的可靠与否直接关系着网络能否正常、持久、稳定的运行。因此，机房系统保障设备、环境监控系统与视频监控系统的结合得到了日益广泛的应用。
机房一般需要24小时的运行，但很多系统都无法在每个机房安排专人值守，需要部署功能完备的远程监控系统实现机房无人值守。以下方案就是一个典型的无人值守远程监控系统
  CSS3000是盈泽世纪公司自主开发的机房安全自动化监控与管理系统。CSS3000的推出完美地解决了上述问题，本系统可以实现供配电、UPS、空调、消防、漏水、新风系统、温湿度检测等子系统的统一监控，并在这些子系统发生故障的时候向管理员报警。CSS3000的应用不但减轻机房维护人员负担，提高系统可靠性，而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值，因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义，是机房运行维护部门的好帮手。
主要功能
CSS3000提供了强大的功能和易用的界面，完全满足机房无人值守的需求。主要功能包括： 
1、监视所有设备的运行状态；
2、记录所有设备的运行参数；
3、当设备参数异常时，及时报警并提供处理支持画面。报警方式包括：现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、BP机留言报警、手机短信息报警等； 
4、运行状态和报警信息全部记入数据库，可供查询和事故追忆。支持SQL SERVER、ORACLE、SYBASE等主流商业数据库；
5、分类用户权限配置，用户权限分为999级；
6、通过身份认证后，操作员可以在局域网或万维网上的任一台计算机能看到设备运行的参数；
7、系统的数据可集成在企业原有的信息管理系统内，可与第三方软件集成； 
8、报表及日志管理 数据报表、报警报表、操作记录报表；
9、方便扩充。在机房增加、减少设备时，系统只作少量修改即可；
10、设备检修过程中及检修完成后，均不需要停止或重新启动CSS3000。
中小企业机房监控方案
  中小型企业大部分机房面积都不大，机房内的设备及服务器也相对IDC机房少一些，这样就需要一个安装简单且功能齐全的监控设备及监控软件。
《CSS8000嵌入式机房监控终端》专门针对独立的中小型企业机房而开发，一体式监控主机配套的监控软件，能够对机房内的动力环境、设备、安保系统起到统一监控管理的作用，极大的提高了机房的安全性和稳定性。
《CSS8000嵌入式机房监控终端》能够给管理员带来前所未有的方便和可靠性，使用《CSS8000嵌入式机房监控终端》就像使用HUB一样简单。
CSS8000作为最新一代的嵌入式机房监控系统，除了像传统的监控系统一样，提供数据采集、记录、查询，图形界面，报警，WEB访问等功能外，更提供以下独有的性能： 
1. 体积小巧，可嵌入墙壁安装或机架安装。 
2. 整体无风扇（Fanless）结构，系统更稳定更可靠。 
3. 精美的图形界面，媲美广告机。 
4. 多媒体语音报警、电话报警、短信报警一应俱全。 
5. 触摸屏输入，简便高效。 
6. 无机械结构的电子盘，本地数据存储一年，不依赖网络、不用存入网络上其他计算机。 
7. 基于网络技术的数据采集，布线非常简单。
8. 提供SNMP接口、MODBUS接口。 
9. 可与CSS3000工控机联网。 丰富的文档支持，系统安装简便易学。 
分布式机房监控系统
  分布式机房相对分散，管理难度较大，而且可能具有多个管理中心。针对这种应用模式，盈泽世纪公司研发推出了多中心分布式的机房联网监控系统。
系统主要面向电信、银行、邮电、大型企业集团等具有远程分布式机房的单位，对每个局部中心的通信电源、UPS电源、直流电源、交流电流、精密空调、分体空调、环境温湿度、 机房漏水情况等进行集中实时监控及自动报警。同时，每个局部中心将数据变化实时发送到远程中心。整个系统采用三级管理方式，本地中心和远程中心分级管理，最终实现网络化的机房管理。
我公司有很多大型全国多中心联网机房监控的成功案例：中国国际电子商务部全国32个CA机房联网监控、湖南人行14个分行全省联网监控等等。
计算机房测漏系统的应用
  小型机房机房内一般安装大型精密空调，空调加湿器、供水管等可能会导致泄。加之铺设防静电活动地板，地板下的泄漏更难以察觉。而地板下一般布置有各种线缆、插座等，一旦液体大面积泄漏可能导致不可预料的严重后果。
对于水源单一、面积较小的计算机机房以及电信基站、广电机房，都非常需要精度高、稳定性好、免维护的漏水检测系统的特点，可选用TTC为主控制器的泄漏报警系统。该系统能精确检测到是否有漏水发生，并且快速报警。
  中型机房中等面积的机房或者具有多台空调、多点水源的机房，推荐使用以TTSIM为主控制器的定位报警系统。该系统不仅能迅速检测到泄漏的发生，而且能准确报告泄漏位置，非常便于找到水源和泄漏点。
  面积较大的机房、由多个分散小机房组成的大型机房，或者水源比较分散的情况下，可每个区域使用一套TTSIM，再与TTDM组成的监控网络，能准确定位漏水位置，实现集中监控、统一管理。
网络视频监控与模拟视频监控的对比
随着视频监控方案的应用普及，视频监控已经与人们的生活越来越密切，而随着网络技术的发展，网络视频监控系统应用已经成为一种趋势。尤其是互联网、电视技术、通信技术开始融合以后，基于互联网平台的视频监控网络化是必然的趋势。
网络视频监控系统与模拟视频监控方案的最大差别就是：网络视频监控系统的传输介质由传统的视频线改变为以太网线或者光纤网络，而发生的根本改变就是视频信息可以通过广域网传播，传输的距离被放大。过去的模拟视频监控方案相当于局域网，在小范围内可以进行视频信息传输，而网络化以后，视频信息接入广域网，只要有网络的地方都可以观看视频信息。客户浏览视频信息距离的变化也是网络视频监控系统与模拟视频监控方案最本质的区别。
网络视频监控解决方案更依赖于网络设备，交换机、路由器、服务器更多的出现在网络视频监控系统的设备清单中，而相应减少的是矩阵、视频分配器、硬盘录像机等监控设备，可以看出更多的是传输以及控制设备的变更，这也比较符合网络视频监控系统与模拟视频监控方案特性的比较。
网络视频监控解决方案的前端有两种方案：网络摄像机或者模拟摄像机+网络视频服务器，网络摄像机的本质也是：模拟摄像机+网络模块。因此网络前端设备可以依靠模拟摄像机的多样化而多样化，相比模拟摄像机的优势在于：由于用网线传输，品类比模拟摄像机还要丰富，比如POE网络摄像机以及光纤网络摄像机，是模拟摄像机无法集成的。
在控制方面，网络视频监控系统由于软件接入互联网平台，因此产品集成性能也要比模拟设备好很多，各种通信协议的互通互溶，使得网络视频监控系统的终端接收也变得多样化。过去模拟视频监控方案主要是依靠监视器进行显示，随着电视网络化进程加速和网络视频监控系统的实施，即使在家里也可以看到视频信息，可以召开视频会议，基于网络视频监控系统的远程办公将成为现实。
视频监控网络化以后具备更好的扩展性，例如：模拟视频监控方案在扩展的时候需要增加DVR甚至矩阵，但是网络视频监控解决方案只需要增加相应的网线、IP地址并在管理服务器增加相应的设置就可以轻松扩展。另外一个优势就是存储，模拟视频监控系统如果放在一个监控中心监控那么就需要建立很大的存储平台，而网络视频监控系统完全可以通过分布式存储完成视频录像信息的存储。
模拟监控方案时代更多的工程商推出行业系统解决方案，但是所谓的行业系统解决方案更多的是针对前端设计，后端控制系统针对性还不是很强。随着互联网、有线电视、通信三网融合时代的到来，集成已经成为工程商的必杀技！集成更多的就是后端的集成能力，主要分为两个方面：系统大小是一个方面，比如出现的视频监控管理软件，本身就是基于互联网平台的产品，用于大型系统的建设，而模拟产品在系统达到一定容量后就会受限于矩阵以及集中存储的瓶颈；另外一个方面就是与应用软件的集成，很多公司提供SDK包的实质就是用于与应用软件的集成，而随着异地管理情况的增多，模拟监控方案明显不适应监控系统应用的发展。比如：网吧管理、连锁店的管理等都需要异地管理，而模拟监控方案如果无法接入互联网也就无法进行分布式管理。
视频会议系统的分类
目前市场上流行的视频会议大致分为两种：硬件视频会议系统和软件视频会议。
这两种之间的比较：
音视频质量
硬件产品：音频编码采用国际电信联盟ITU组织的H.320标准的G.7xx的音频编码规范。声音是经过有损压缩的。
软件产品：传统的软件解决方案给人们的印象是音视频质量相对较差。但随着PC的CPU处理能力不断快速增强，只要用户具备一定的带宽，音频编码可以采用编码除了了国际电信联盟ITU组织的H.320标准的G.7xx外，还可以使用其他第三方音频编码标准（比如GIPS语音标准）。可以实现比硬件视频会议系统更清晰的声音效果。
易于使用 
硬件产品：这是硬件解决方案的传统优势，使用方便，符合用户传统使用习惯。
软件产品：一方面随着计算机和互联网应用的普及，人们对计算机应用越来越熟悉和习惯；另一方面，软件产品在技术设计和功能实现上充分考虑产品的使用方便性和友好性，使得大多用户无需特别的培训即可立即使用
价格
硬件产品：一次性购买价格昂贵。而且由于需要一定带宽，用户将长期支付带宽接入费用。 
软件产品：产品价格只是硬件产品的几分之一，甚至更低。可以完全利用现有的网络条件。
技术更新
硬件产品：硬件产品的生命周期约为3年，而技术每天都在更新，专用硬件设备无法赶上硬件技术发展的步伐。硬件更新或更换新的升级模块将非常昂贵，而且实施起来不方便。
软件产品：任何新技术的应用和功能增强都可以及时地为用户更新，随时随地的，非常方便。产品的升级价格较硬件产品要低得多。
网络带宽适应性
硬件产品：对带宽要求较高，一般需要384kb以上的独立线路或者专网。解决防火墙问题太复杂。
软件产品：可以使用用户现有的网络环境。适合于从56kb的拨号、xDSL，专线，或者其他方式接入的网络环境，适应各种的代理服务器和防火墙。可以满足不同网络环境需求。
数据协作
硬件产品：早期的硬件产品不提供数据协作功能；目前一些高端硬件厂商需要在其系统中增加特别模块，需要额外的PC来支持此功能，系统连接复杂。
软件产品：具有一体的数据协作功能，可以提供文档共享、电子白板、协同浏览、文字交流等各种功能。
系统部署和扩容
硬件产品：硬件产品根据MCU的要求，部署点数限制比较大。
软件产品：根据服务器和带宽的需求，用户量可达到成百上千的用户数量。
防火墙支持
硬件产品：对防火墙支持能力非常弱，严格要求每个终端都必须有外部IP，并可以直接访问互联
网而不能经过防火墙。
软件产品：对NAT防火墙、代理服务器以及包过滤防火墙都有相应的解决方案，在大多数用户环境下，用户无需做任何配置即可使用。
便携性
硬件产品：大多数硬件产品是应用于固定的会议室中。目前市场上有些视频会议支持桌面终端，但是这些在使用上、功能、效率都受到很大的局限性。
软件产品：可以利用自己的笔记本电脑，随时随地通过互联网（或IP网络）召开视频会议。
会议管理
硬件产品：会议管理功能简单。
软件产品：可以提供丰富的会议管理和控制功能，如用户数据库管理、会议预约、会议通知，会议统计，会议议程，投票等等；根据各种会议需求提供不同的会议类型和会议控制模式等。
客户化
硬件产品：几乎能满足任何用户个性化的需求。