标题：水暖五金
水嘴种类
水嘴又称水龙头。主要部件为阀体。水嘴主要有以下8种：
1.冷水嘴:又称自来水龙头。装在自来水管路上，用于放水。按阀体材料可分为铜水嘴、可锻铁水嘴和铸  铁水嘴 3种，后两种使用较广。公称直径一般为15mm、20mm、和25mm，公称压力为0.6MPa
2.接管水嘴:又称皮带龙头。功能和结构与冷水嘴相同，出水口配有可脱卸的螺母接管，可接橡胶管或塑料管。阀体材料采用黄铜、可锻铸铁和灰铸铁。
3.化验水嘴：又称化验龙头。功能和结构与铜制冷水嘴相同，但出水口呈长锥形且带有防滑槽，便于插橡胶管或塑料管。出水稳定，无溅射，多为实验室、化验室采用。外表均镀铬。
4.脚踏水嘴：又称脚踏龙头。由底座、阀体、踏板、出水管组成。启闭水流动作通过脚踏踏板实现。用于不便或不能用手开关的场合，如医院、公共食堂等。阀体由黄铜或灰铸铁制成，踏板为可锻铸铁，出水管为黄铜。
5.肘碰水嘴：又称肘碰龙头。用肘部碰动长形把柄来启闭水流。手不接触水嘴，不会引起交叉感染。有的在出水口装有充气稳流器,水流呈充气泡沫状,柔软稳定。为医院诊治室、化验室专用。有单联的和双联的两种。单联的接自来水，双联的可同时接冷、热水。肘碰水嘴均用黄铜制成，表面镀铬，耐磨蚀且便于清洗。公称压力为0.6MPa，使用温度小于 100℃。
6.热水嘴：又称热水龙头。安装于热水管道、开水锅炉、电开水炉、茶桶、保暖水桶上，用于放水。结构为旋塞式,即阀芯和阀体以1:7锥度直接接触密封,通过阀芯的转动启闭水流。均用黄铜制成,表面抛光或镀铬。公称压力为0.15MPa,公称通径15～25mm，使用温度小于100℃。
7.面盆水嘴:又称面盆龙头。安装于陶瓷洗面器上，用于开放冷水或热水。结构一般为螺杆升降式，即通过手柄的旋转，使螺杆升降而放水或关闭。采用黄铜制成，外表镀铬。阀体造型和手柄形式多样，装饰性强。公称压力为0.6MPa,公称通径为15mm,使用温度小于100℃。有的面盆水嘴还装有落水提拉杆,可直接提拉而打开洗面器的落水口，排除污水。
8.浴缸水嘴：又称浴缸龙头。安装于浴缸一边上方，用于开放冷热混合水。可接冷、热两根管道的称为双联式；除接冷、热两根管道外，还在阀体上接有淋浴喷头装置的称为三联式。启闭水流的结构一般为螺旋升降式，通过旋转双柄，分别调节冷、热水的流量来控制混合水的温度。近年来发展了手柄调温和恒温控制的结构形式。80年代出现的单柄调温浴缸水嘴，采用单柄即可进行调温和恒温控制，使用更方便，结构更紧凑。浴缸水嘴多用黄铜制造，外表镀铬，造型要求与卫生间其他配件协调和谐。
落水种类
淋浴器一般为三联式浴缸水嘴的部件。由出水管和喷头组成。冷、热水经浴缸水嘴混合后，通过出水管由喷头喷出，供人们淋浴用。喷头大多做成电话听筒式，可插入固定在墙上的多档支架孔内，也可定位于一垂固  定在墙上的滑杆上。不论哪种喷头，均可取下而随意喷淋人体各部位。喷头本身还可转动，用以调节喷淋角度。喷头多用工程塑料制作。 落水用于排除室内常压下的污水的器件。落水的公称通径一般均大于30mm，能使污水顺利快速排出。一般包括以下 6种：
1.面盆落水：安装在搪瓷洗面器下部，用于排除污水，防止臭气回升。由落水头子、存水弯、固定螺母、橡皮塞或金属塞及链条组成。它可与面盆水嘴配套，使用水嘴上的提拉杆打开塞子排水，这样可省去链条。面盆落水可横向连接墙壁污水管，也可垂直连接地面污水管。公称通径一般为32mm。制造材料有黄铜（表面镀铬）和塑料两种。
2.浴缸长落水：又称浴缸出水、浴盆下水口。由落水头子、溢水头子、三通连接器、橡皮塞等组成。落水头子装在浴缸下部，用以排除污水；溢水头子装在浴缸侧壁，用以防止水溢出浴缸。头子由黄铜（表面镀铬）或塑料制成，连接管由黄铜或灰铸铁制成。公称通径有32mm和40mm两种。
3.小便器落水：装于瓷制小便池下部，用以排除池内的污水，并防止臭气回升。由落水头子及弯管组成。一般均用黄铜制成，表面镀铬。
4.尿坑落水：又称花篮罩落水、胖顶落水、尿槽落水。装在小便槽的底部,用以排除污水,并防止杂物进入污水管而堵塞管路。
5.短落水：又称下水口、排水栓。装在水盘或水池下部的出水口。用于排除污水或存水。由头子和橡皮塞组成。
6.地板落水：又称地漏、扫除口。装在浴室、盥洗室等室内地面上，用以排除地面污水及积水。为防止垃圾流入管路内，头子表面采用花格式漏孔板,与地面平齐。既能排水又有装饰作用。多用黄铜制造，外表镀铬。公称通径有50mm、80mm和100mm3种。
便器配件
便器配件包括以下4种：
1.低水箱配件：又称低水箱铜器、背水箱洁具。由扳手、进水阀、出水、浮球、角尺弯、马桶卡等零件组成一套。整套低水箱配件装于坐便器（抽水马桶）后面的水箱中，用于水箱的自动进水和手动放水 2.高水  箱配件：俗称蹲便器配件、高水箱铜器、高水箱洁具，由拉手、浮球阀、浮球、排水配件、冲洗管等零件组成。
3.妇洗器配件:装在妇洗器(或称净身器、净身盆)上,用以冲洗肛门和外生殖器。妇洗器是卫生间的妇女专用洗涤设备。妇洗器配件一般由混合阀、调节手柄和喷头组成，分别接冷、热水管道，采用单柄或双柄调温。均用黄铜制造，表面镀铬。喷头一般装在盆的底部或前侧，角度可以调节，使用流动水自动喷淋，不易造成感染，符合卫生要求。
4.喷水按摩浴缸配件：喷水按摩浴缸利用充气的水流冲洗和按摩人体的各个部位，以在清洁人体的同时预防疾病、消除疲劳。相应的配件由电机、泵、空气混合阀、可调喷水头和带有防触电装置的空气开关等组成。配件外表镀铬或电镀各种耐腐蚀彩色镀层。
阀门种类
阀门安装在管路中间，用于启闭、调节管道中介质流量或改变其流动方向。建筑五金范围的阀门一般用于供排水及采暖系统,公称压力均在1.6MPa以下,公称通径在 100mm以下。阀体用黄铜或铸铁制造，阀座、瓣、杆  大多用黄铜制造。按用途可分为以下 5种：
1.截止阀：利用阀瓣作关闭件来控制管路启闭的一种阀门，不作节流用。阀瓣的密封片大多用橡胶制成,密封性好,不易泄漏。一般用于冷水管道并需水平安装。
2.闸阀：利用闸板全开或全关各种管路，不作节流用。多带操作手轮和手柄。广泛应用于建筑物冷、热供排水管道中，可水平或垂直安装。
3.旋塞阀：又称旋塞。用于开启、关闭管路介质。开关迅速，启闭角度小，可作一定程度的节流用。可用于低压热水管道。
4.大便冲洗阀：用于平底大便槽的粪便冲洗。使用时扳动手柄即打开阀口，利用大小阀口的压力差，使自来水大量冲出，将粪便冲入污水管;同时由于内部弹簧和阻尼系统的作用,延时数秒后,阀口自动关闭。一次排水量至少1.5～2.51。使用时要求有一定的水压,一般为0.03～0.5MPa。
5.浮球阀:又称浮动阀、漂子门、进水阀。是高水箱、水塔等贮水器中进水部分的自动开关装置。阀的一端接进水管，通过连接阀体铜杆上的浮球的上下运动实现阀口的启闭：水位上升至一定高度时，浮球上浮，关闭阀口；水位下降到一定高度时，浮球下落，打开阀口进水。
管道连接件
管道连接件用于连接供排水管道或采暖管道的附件。管道连接件的连接方式主要有螺纹连接、法兰连接、焊接连接和承插连接4种;选用的材料有铸铁、可锻铸铁、铸钢、锻钢、有色金属及非金属材料等。螺纹连接应用  较广，它主要有以下14种：
1.外接头：又称套筒、直接头。带有内螺纹，一般连接公称通径相同的两根管子，或带外螺纹的管件和阀门。是用量最大的一种连接件。外接头有不通丝和通丝两种。不通丝外接头一般采用圆锥管螺纹，也可采用圆柱管螺纹；通丝外接头只能采用圆柱管螺纹。
2.异径外接头：又称异径套筒、大小头。带有内螺纹，但两端的公称通径不同的管子。
3.活接头：又称连接螺母、活螺丝。由两个接头和一个密封面组成。密封面位于两个接头之间并将两接头连接起来，利用它可在维修时方便地装拆接头。两个接头相接触的平面之间垫有 2mm厚的橡胶或橡胶石棉平板垫圈，以保证管路密封性。
4.弯头：又称90°弯头、曲尺、曲头。带有内螺纹，用于连接两根公称通径相同的管子,并使管路作90°转弯。
5.异径弯头：又称大小弯头、大小弯。用于连接两根公称通径不同的管子或带外螺纹的管件、阀门，并使管路作90°转弯，管路的一端通径缩小。
6.45°弯头：又称直弯、半弯。用于连接两根公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门，并使管路作45°转弯。
7.外月弯：又称外丝月弯、月弯。用途与弯头相似。它的圆弧半径较大。主要用于需要弯曲半径较大的管路上。外月弯是带外螺纹的,与管子连接时须与外接头配合使用。
8.三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的 3根管子或带外螺纹的管件、阀门，其中两根管子在一条直线上,另一根管子与这两根管子垂直。用于需要接出支管路的地方。
9.异径三通：用途与三通相似。但三端的公称通径不全相同或全不相同，用以连接支管的一端可与直管端垂直，也可与直管端成45°角。
10四通：又称十字接头、四路天、四叉。用于主管路与两侧支管路之间的连接。四通有同径和异径两种。主要用于输送气体的管路，使管路成十字形分支。应用范围比三通小。?
11.锁紧螺母：又称防松螺母、六角卡子。锁紧螺母内带有圆柱形管螺纹，主要起锁紧作用。?
12.六角内接头:又称六角外螺纹、外丝箍、内接管。它的中部制成凸出的六角形，供安装时拧紧用。两端外螺纹用以连接带内螺纹的管件或阀件。为缩小体积，一般将公称通径大于65mm的内接头的中间凸出部分制成八角形。?
13.内外螺母：又称内外螺丝、管子衬、补心。它的一端带内螺纹，另一端带外螺纹，两螺纹的公称通径不相同。一般用于缩小管路通径，是在缺乏适合的异径管件情况下的一种代用品。使用时，它的内螺纹一端直接与小通径管子连接；外螺纹一端与外接头配合，再与大通径管子连接，或直接旋入带内螺纹的管件中。? 
14.管堵：又称堵头、塞头、闷头、管子塞。实心，一端带外螺纹。用于堵塞管路，阻止管路中介质泄漏，并可阻止杂物侵入管路内。通常与外接头、三通等管件配合使用。
淋浴器
淋浴器的种类
按控制方式分为：机械式淋浴器、非接触式淋浴器。
按照对水质的影响分：普通淋浴器、功能淋浴器 
其中功能型淋浴器以家优水除氯淋浴器为代表，能够有效去除自来水中的余氯（漂白粉），呵护秀发和肌肤的美丽。