标题：除湿器
工作原理
被处理的空气经风扇吸入后，先经空气过滤网过滤，然后在冷却的蒸发器上降温除湿，将空气中多余水蒸汽冷凝为水，使空气含湿量减少，由于除湿的冷凝水带走了一部分湿热，使空气的温度随之降低，为了使空气温湿度适宜，除湿机特有的结构使除湿后的空气再经过冷凝器加热升温，从而提高环境温度，使除湿机除湿效果大大提升。[1]
分类
除湿器（除湿机）通常可分为工业除湿机和民用除湿机（又名：家用除湿机），主要依据电源要求不同区分的。本文将对这一行业从多个角度做出浅层分析。
现状：内销市场，除湿机(18张)
  家用除湿机[2]家用抽湿机
在中国的发展已经有十几年的历史，但仍然处于初级状态。总体容量非常有限，远远没有形成规模。出口是中国家用除湿机的主要销售方向。2001年中国13家主要企业的除湿机总出口量仅有20多万台，而到2005年已经达到了205万台。另据统计，2005年中国除湿机行业总销量是250万台，这其中近96%的份额都是用于出口。虽然出口迅猛增长，国内市场的需求仍未打开，但也上升到一个新的台阶，2005全年内销7.2万台，占总销量的3%；内销额为2亿元，占总销售额的12%。和许多制造业一样，家用除湿机行业也受到了来自原材料价格飞涨的压力，利润状况不容乐观。据业内人士透露，整个行业平均利润不到5个百分点，甚至有部分企业在亏损经营。
生产企业中，LG和SONY通过接受国外订单进行生产专供出口，其他大部分国产企业如长虹、美的等也是主攻海外市场。
原因
据分析，中国消费者对抽湿机的认知度不高的原因主要有以下几方面：1.消费意识不够人类对空气湿度的耐受范围较广，一般一年中仅有2～3个除湿器(3张)月的时间属于潮湿期，大部分消费者通常采取忍受度过的方式。另外空调的除湿功能也易使消费者忽略除湿机存在的必要，而只把它看作锦上添花的家电用品。2.消费水平限制除湿机的使用材料成本和空调相近(一台12升除湿机的成本相当于一台1HP空调)，另外由于市场需求量小，生产难以形成规模优势，所以导致其价格与空调相近，普通民众较难接受。3.宣传不足目前家用除湿机处于自然销售状态，厂商通常没有配备促销员，对除湿机的宣传力度也十分欠缺，造成生产者和消费者之间信息断层严重。
商用
领域的情况则大为不同。商用除湿机是以内销市场为主，其销售量占内销总数的60%，销售额比例则超过90%。
目前商用机的市场还没有真正发展起来。销售状况和家用机类似，都处于比较被动的局面。许多单位和场所需要用到除湿机，但对产品不甚了解，并未将其纳入采购范围。有关除湿机的采购招标项目也非常少，客户需要商家主动去挖掘，需要“曲线”营销，甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。
工业
消费群体大体分为两类。第一类用户对产品需求不复杂，只要能满足除湿即可，但对价格的敏感度较高；第二类是实力较强的单位及一些科研所等机构，对机器的性能要求较高，价格则是次要考虑因素。
在国内的生产企业中，归绿工业除湿机东川除湿机是较早涉足除湿机领域 的企业，而格力、奥克斯近几年开始迅速成长。许多大企业出于各方面因素考虑，比如市场成熟度、消费价格接受度等，主动放弃了国内市场。
品牌格局
从除湿机的品牌定位格局(表1)中可以看出，目前这个行业中还没有真正形成规模的品牌和企业，2005年销售收入超过亿元的企业屈指可数，大部分企业的销售收入都在1000万元之下，品牌格局还仅是一个雏形。形成这样局面的原因主要有两点：一是较小的市场需求影响了产业的发展除湿机行业的市场容量不到20亿元，国内市场更是微乎其微，在没有市场需求的拉动下各企业对该产品的重视度不够，除湿机只能成为一个附属的小产品，而目前的专业除湿机企业又没有足够的实力来大力推广。二是除湿机产品目前品类繁多应用领域也纷繁复杂，造成销售渠道杂乱，同时每种产品的需求量都相对较少，这也给企业在推广及销售造成较大困难。
目前在内销市场销售的主导品牌还是以国产或合资品牌为主，另外还有部分进口品牌，以NEC、BENTIAN为代表，他们的产品定位于高端，价格也较高。
从除湿器短期的发展态势来看，这种局面还将维持很长的一段时间。虽然近两年国内市场的需求有较快增长，但市场需求的绝对量还是有限，很难让众多有实力的品牌介入，领军品牌自然也无法形成。但毕竟作为一个细分的市场，除湿机行业的市场及利润空间仍客观存在，因此还是会吸引新的品牌不断进入。
产品特点
目前，除湿机企业主要有三类，一是以美的、长虹为代表的家用空调企业以家用除湿机为主导，这些企业在的技术及国内国际销售渠道方面有明显优势；二是以归绿、特灵、约克为主的商用空调企业则以工业除湿机、恒温恒湿空调机组等见长，这些企业的产品技术含量较高，而且销售渠道也以工程项目为主，而这正是传统商用空调企业最大的资源；三是专业的去湿机企业，产品更多地专注于民用市场，这类企业大多是一些中小型的工厂和作坊。
上游配套
除湿机用压缩机主要有两种类型，即往复式和转子式。由于其技术门槛不高，一般的往复式压缩机和转子式压缩机企业都能够生产，所以供应厂家为数众多，各个厂家几乎都有涉及，只是量多量少的问题。转子式压缩机的生产厂家有LG、瑞智、松下、海立、三菱等；往复式压缩机厂家有：KK、大金、华意、黄石东贝等。
除湿机压缩机的供应更具有季节特性，大量供应的月份集中在每年的5月～11月，其他月份量少且比较分散。因此，压缩机供应商一般会将除湿机压缩机的生产和空调压缩机的错开。
选用
很多用户都会问：“空调机不也能除湿吗？有了空调后，除湿机不就成了多余吗？”其实，这是一个消费误区，空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿，但除湿量小、除湿慢；而且在南方地区的梅雨季节，温度都较低，大部分时间都在20℃以下，这时的空调机除湿吹出的是冷风，越除湿越冷，给人的感觉相当不舒服。此外，由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空凋机除湿时增加了几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短机器的寿命。因此，空调机不宜代替除湿机使用。
未来趋势
关于中国除湿机行业未来的前景，行业里有两种不同的声音。乐观派认为中国除湿机市场虽然现在基数较小，但随着经济发展和人民生活品质的提升，前景值得肯定。未来几年除湿机在中国家庭中的普及会同家用空调的普及一样，商用方面也必将取得长足进长，近年发展非常迅速更是一个很好的证明。
但保守派则认为，前景喜忧是相对而言的。如果将来更多大品牌大企业参与这个市场，杂牌就很难有生存空间了，届时这个市场将重新洗牌。
空气除湿机市场的成熟之路还需要一段不短的时间，技术提升、产品功能和外观的多样化也是行业亟需解决的问题。另外国家还需要出台相关标准来引导促进和规范除湿设备市场。相信在多方努力下，除湿机也许在不久的将来会迎来不一样的明天。
选购
除湿机是一种向房间或区域直接提供经过处理的空气的设备，具有除湿功能。消费者在选购除湿机时应注意以下几个问题。1、选择品牌家用除湿机[3]一般作为耐用消费品，在使用期间出现故障时消费者需要制造商提供售后服务，对其进行检查、维修或更换零部件。知名品牌除湿机的制造商有一整套完善的质量管理体系，具有较好的产品质量保证能力，其生产的产品在性能、安全方面都有一定的保障。消费者还可以去大型的家电销售商场购买产品，其能够提供长期、优良的售后服务。2、确定类型家用除湿机铁皮外壳和塑钢外壳两大类型。铁皮外壳除湿机有价格低廉的好处，但也存在噪音大，适用的环境面积小和安装不够美观的缺点。全塑钢将除湿机全塑钢化，可降低室内环境的噪音，安装美观，适用的环境面积大，可选择的款式型号多样。3、确定能力选购除湿机产品时，一般按住房面积每平方米20W的制冷量来计算选择除湿机的能力。通常，一个10平方米左右的房间，可采用250W制冷量的全塑钢除湿机；30平方米以上的客厅或房间，需采用500W以上制冷量的落地式除湿机。但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况，如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题，如与其他地方连通在一起，或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的除湿机。
保养
  除湿机属于季节性使用的产品，若日常使用得当，除能发挥除湿机最大的功效外，还能减少故障发生率，延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养除湿机的几点方法。1、正确调节除湿机的设定湿度使用者调节除湿机的设定湿度时，应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下，房间相对湿度在60%RH左右，人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低，除会使人感觉到干燥外，由于室内、外湿度差别较大，湿气扩善较快，致使压缩机频繁的开机和停机，缩短了除湿机的使用寿命，也消耗较多能源。2、定期对除湿机进行清洁定期拆下除湿机的过滤网进行清洁，可以有效提高除湿机的除尘效果，改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片，可有效提高其换热系数和换热效率，提高除湿机的工作效率。3、定期让专业人员检查除湿机除湿机经过长期的使用后，机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化，严重的会对机组和人体造成伤害，定期让专业人员对除湿机的电路进行检查，更换老化的元件，补充制冷剂，能防止元件老化对机器和人体产生危害，并能使除湿机保持在良好的工作状态。4、长期不使用除湿器，应做好保护措施冬季或出外等长期不使用除湿机时，应用防护罩罩着除湿机，避免其日晒雨淋、灰尘沉积，造成日后清洗和维护的困难
主要类型
1.冷却除湿机1按使用功能分，可分为：一般型、降温型、调温型、多功能型。
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿，由再热器加热升温，降低相对湿度，制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走，其出风温度不能调节，只用于升温除湿的除湿机。
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走，只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，可用于降温除湿的除湿机。
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上，制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走，剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气，其出风温度能进行调节的除湿机。
多功能型除湿机是指集升温除湿（一般型）、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机，在无室外机（风冷）或冷却水（水冷）时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。
2 按有无带风机分，可分为：常规除湿机、风道式除湿机。
3 按结构形式分，可分为：整体式、分体式、整体移动式。
4 按适用温度范围分，可分为：A型（普通型18 ~ 38℃）、B型（低温型5 ~ 38℃）。
5 按送回风方式分，可分为：前回前送带风帽型、后回上送型等。
6 按控制形式分，可分为：自动型和非自动型等。
7 按特殊使用情况分，还有全新风型、防爆型等。
转轮除（吸）湿机转轮除湿机的主体结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮。干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件，它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。波纹状介质中载有吸湿剂。这种设计，结构紧凑，而且可以为湿空气与吸湿介质提供充分接触的巨大表面积。从而大大提高了除湿机的除湿效率。3.溶液除（吸）湿机溶液除湿空调系统是基于以除湿溶液为吸湿剂调节空气湿度，以水为制冷剂调节空气温度的主动除湿空气处理技术而开发的可以提供全新风运行工况的新型空调产品；其核心是利用除湿剂物理特性，通过创新的溶液除湿与再生的方法，实现在露点温度之上高效除湿。系统温湿度调节完全在常压开式气氛中进行。具有制造简单，运转可靠，节能高效等技术特点。本系统主要由四个基本模块组成。分别是送风（新风和回风）模块、湿度调节模块、温度调节模块和溶液再生器模块
符合标准:
本产品满足GB4706.32-2004的国家标准。
除霜原理
当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态.
这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝（热交换系统的一部分）来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果.
这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想.
若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机.
工作原理
1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸，经由成型机制成蜂巢状转轮后，再涂布硅胶于陶瓷纤维之间而得，因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用，而非化学作用，因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上，然后在转轮再生区，将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化，至交流式热交换器入口处，形成高温高湿的空气，接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时，由于露点差异而成凝结水排出。
行业用途
除湿机针对潮湿恶劣环镜研发而成，不仅能有效的改善潮湿的生活和生产环境，使之达到理想的状态 , 而且能去除潮湿环境带来的霉菌.除湿机通过运转可以将潮湿的水分和悬浮微粒除去，使空气变得干爽 ,也是空气清净机,其中家用除湿机，工业除湿机都广泛用于生产和生活的各个方面.为用户创造出舒适、干爽清静的现代生活空间。除湿型机器主要有以下用途办公室，档案室，资料室， 图书馆等地的除尘除湿。
电脑房和实验室的除尘除湿，泳池的除湿。
存放电子器件、仪表、半导体、光学仪器、精密机械、科学物品、百货、中药材和银行票库或其他需要除湿的空间产品、原材料的干燥贮存食品、化工、水产品、农副产品、印刷、药材、木材、家具、造纸、聚酯纤维等行业的原材料、半成品、成品的干燥除湿或贮存。
医院:CT科，药房 ，仓库，药剂科，档案室等地的除尘除湿。
公司工厂仓库 ，生产车间的除尘除湿 ，受潮易发霉，生斑点的麻棉 ，丝织成品，半成品的保存 ，纸张的保存， 中成药及西药物品的保存 ，电子产品，原材料的干燥贮
故障检修
一、除湿器不除湿故障的检修顺序：1．通风系统故障：
①进风栅与出风栅：A．人为损坏或老化龟裂 ；B．进风或出风严重受阻；
②空气过滤网：被灰尘阻塞或损坏；
③蒸发器：A．蒸发器冷凝器翅片积尘；B．蒸发器表面结冰；
④风扇电机：A．电容器损坏；B．风扇电机抱轴；C．转子与轴松动；D．轴弯曲变形；E．轴承损坏；F．绕组烧毁；
⑤风叶：A．固定螺丝松动；B．风扇风叶变形或损坏；C．风叶积尘严重，严重影响出风量；D．小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。
2．电气系统故障：
①压缩机、风扇均不转：A．电源被切断；B．开关未合上；C．插座断线；D．电压过低；E．断路器断开；F．保险管烧断。
②压缩机不转、风扇转：A．启动器故障；B．电容器故障；C．过载保护。
③压缩机、风扇均运转：制冷系统故障。
3．制冷系统故障：
①制冷剂全泄漏；
②制冷系统堵塞：A．脏堵；B．油堵；C．焊堵；
③制冷剂过量；
④压缩机无排量（故障）。
4．压缩机故障：
①压缩不良，高低压室窜气；
②运行件损坏，压缩机抱轴。二、除湿器噪音增大故障的检修顺序：1．地面不平，除湿机放置不平稳；
2．除湿机上零件松动；
3．除湿机内有异物；
4．风扇扇叶损坏或变形引起动平衡被破坏；
5．启动器故障；
6．管路之间有碰撞；
7．风机缺油；
8．风机轴承故障；
9．压缩机噪音过大；
10．充注制冷剂或润滑油过多，造成液击。三、除湿器向地面流水故障的检修顺序：1．除湿机放置不平衡，接水槽过度倾斜，致使水溢出；
2．接水槽的排水孔或排水管堵塞；
3．接水槽损坏漏水；
4．出水管连接处漏水或出水管老化破裂。四、运转正常但除湿效果变差的故障检修顺序：　1．空气过滤网积尘严重，气流受阻；
2．出风口吸障碍物，气流受阻；
3．风机转速变慢；
4．房间密封性差，室外湿空气大量渗入；
5．房间面积过大；
6．室内散湿物过多；
7．蒸发器翅片上积尘较多，使冷冻除湿效果降低；
8．蒸发器表面结霜；
9．蒸发器内积油较多，制冷除湿效果降低；
10．制冷剂充量不足；
11．制冷剂泄漏；
12．毛细管规格不对，管径较大，节流降压不够；
13．制冷系统发生冰堵；
14．制冷系统部分堵漏；
15．制冷系统内有空气；
16．压缩机压缩不良，排量减少。五、压缩机不能启动的故障检修顺序：1．电源故障，电压过低；
2．电路保险管烧断或开关损坏；
3．启动电容器损坏；
4．过热保护未复位或故障；
5．各种继电器未复位或故障；
6．电机绕组断路或烧毁。
基本常识
[4]如何安装除湿器：
将家用除湿器放置在空气流通的地方，避免放在死角，造成气流短路，达不到需要的除湿效果。除湿器应放置在坚固平坦的地板上，以免产生振动及噪音，同时避免日光直射或接近发热器具。
如何使用除湿器：
除湿器运转前，先将门窗关好，以免潮湿的外气进入室内，影响除湿效果。使用中若没有需要，也尽量减少门窗开闭次数。
除湿器由于经常搬动，较易发生冷媒泄漏，若压缩机在运转，但感觉出风及回风的温度一样，应停止使用，尽早送修，以免浪费能源而不知。
如何保养除湿器：
至少每二周清洗空气过滤网一次，每隔半年至一年最好做一次定期检查。 长期不用时，将集水箱的水全部倒掉，清除过滤网灰尘，放在日光照射不到而且通风良好的地方，储藏时绝对不可将除湿器侧置或倒置，以免损坏压缩机。