标题：PP-R管
概述
PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管，是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。[1]PPR管材原材料的质量控制问题, PPR是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯，其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中，分子量从30万～80万不等。利用PPR原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材，是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品。它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域，已在塑料管材市场占据一席之地，是公认的绿色环保产品。但近几年的市场运行，上述PPR塑料管材质量问题分析举例又发现PPR管材市场出现了不少问题，这些问题在很大程度上制约了PPR管材的良性发展。
PPR管连接技术：
一般不会再漏水，可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管，耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70℃；每段长度有限，且不能弯曲施工，如果管道铺设距离长或者转角处多，在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲，PPR管是目前性价比较高的管材，所以成为家装水管改造的首选材料。 
PPR管常用颜色：
市面上销售的PPR管主要有以下几种颜色，白色、灰色、绿色和咖喱色，为什么会有这个区别，主要是添加  PP-R管的色母料不同造成的。一般建议购买白色的PPR管，因为极少数利欲熏心的厂家会使用回收料生产PPR管，通过添加色母料来掩盖原料不纯造成的瑕疵。
PPR管安装建议：
一般在水电改造中，原有的水管都会更换，家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管，即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管，且价格相差不大，所以水路改造都用热水管。
管径 PPR管的管径可以从16mm到160mm，家装中用到的主要是20mm，25mm两种（分别俗称4分管、6分管）,其中4分管用到的更多些。如果经济允许，我们更建议用外径为25毫米的管（俗称6分管），尤其是进水的冷水管，因为现代家庭居住高度集中、用水器越来越多，同时用水的机率很高，这样会尽可能减小水压低、水流量小的困扰。
发展历程
PP-R管又叫三型聚丙烯管，采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材，注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末，采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
区别
前一时期，国内市场上出现PP-C管材、管件，其安装方法与PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R与PP-C有什么差别，造成不少误解和混乱。国际标准中，聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种，没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管，其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种，价格比较便宜，其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。例如：使用条件分级2，设计压力0.6MPa DN25mm管材，PP-R管壁厚3.5mm，PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm；设计压力0.8MPa DN25mm，PP-R管壁厚4.2mm，而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管，其使用条件低得多，不能混同PP-R管使用，更不能在确定使用条件后，以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃，供热水用。
特点
PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：
1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。
2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。
3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上（前提是管材必须是S3.2和S2.5系列以上）；常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。
5、安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。
6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。
操作说明
PPR管安装工具，包括热核聚变手工具和推拉式工具，压力调节器，电熔，加热装置，切割机，并支持工具集。热熔接工具的加热速率，通常是700-800W为小于63毫米外径和1200-1500 W为管外径大于75毫米。
主要优点
1、质量轻
20℃时密度为0.90g/cm3，重量仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，重量轻，大大降低施工强度。
2、耐热性能好
瞬间使用温度为95℃，长期使用时，温度可达75℃，是目前最理想的室内冷热水管道。
3、耐腐蚀性能
非极性材料，对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用，不会生锈和腐蚀。
4、导热性低
具有良好的保温性能，用于热水系统时，一般无需额外保温材料。
5、管道阻力小
光滑的管道内壁使得沿程阻力比金属管道小，能耗更低。
6、管道连接牢固
具有良好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个完美整体，杜绝了漏水隐患。
7、卫生、无毒
在生产、施工、使用过程中对环境无污染，属于绿色建材。
规格参数
公称外径
dn
平均外径
S5
S4
S3.2
S2.5
S2
dem,min
dem,max
公称壁厚en
12
12.0 
12.3 
—
—
—
2.0 
2.4 
16
16.0 
16.3 
—
2.0 
2.2 
2.7 
3.3 
20
20.0 
20.3 
2.0 
2.3 
2.8 
3.4 
4.1 
25
25.0 
25.3 
2.3 
2.8 
3.5 
4.2 
5.1 
32
32.0 
32.3 
2.9 
3.6 
4.4 
5.4 
6.5 
40
40.0 
40.4 
3.7 
4.5 
5.5 
6.7 
8.1 
50
50.0 
50.5 
4.6 
5.6 
6.9 
8.3 
10.1 
63
63.0 
63.6 
5.8 
7.1 
8.6 
10.5 
12.7 
75
75.0 
75.7 
6.8 
8.4 
10.3 
12.5 
15.1 
90
90.0 
90.9 
8.2 
10.1 
12.3 
15.0 
18.1 
110
110.0 
111.0 
10.0 
12.3 
15.1 
18.3 
22.1 
125
125.0 
126.2 
11.4 
14.0 
17.7 
20.8 
25.1 
140
140.0 
141.3 
12.7
15.7
19.2
23.3
28.1
160
160.0 
161.5 
14.6
17.9 
21.9 
26.6 
32.1 

化学性能
冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定
试验项目
试验参数
试样数量
要求
静液压试验
试验温度（℃）
试验时间（h）
静液压应力（MPa）
3
无破裂，
无渗漏
20
1
16.0
95
22
4.2
95
165
3.8
95
1000
3.5
简支梁冲击试验
0±2
—
—
10
破损率<试样的10%
纵向回缩率
135士2
en<8 mm：18mm<en≤16mm：2en>16 mm：4
—
3
≤2%
熔体质量流动速率，MFR(230℃/2.16kg) g/10min
3
变化率≤原料的30%
静液压状态下热稳定性试验
110
8760
1.9
1
无破裂，
无渗漏

应用领域
1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
3、可直接饮用的纯净水供水系统；
4、中央(集中)空调系统；
5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。
6、用于气缸传送的气路等管道系统。
冷热选择
1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定：
一般场合，且长期连续使温度<70℃，可选C=1.25；在重要场合，且长期连续使用温度≥70℃，并有可能较长时间在更高温度运行，可选C=1.5；
2、用于冷水(≤40℃)系统，选用P.N1.0～1.6MPa管材、管件；
用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
3、在考虑上述三个原则后，管件的SDR应不大于管材的SDR，即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
注意事项
1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。
2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，必要时对易受外力部位覆盖保护物。
3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，无渗漏点。
5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
6、管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。
生产标准：GB/T18742-2002
打压步骤
1、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa
2、对于PP—R管道系统，水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行
3、水管试压之前，对管道应采取安全有效的固定和保护措施，但接头明露
4、水压试验步骤 
（1）将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排除 （2）充满水后，进行水密性检查 （3）加压宜用手动泵缓慢加压，升压时间不得小于10分钟 （4）升至试验压力，停止加压，稳压1小时，观察接头部位是否有漏水现象 （5）稳压一小时，补压至试验压力值，15分钟内压力下降不超过，0.05Mpa为合格
识别选购
真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材>> 管件应符合标准GB/T18742-2002 <<冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件>>；伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出，伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年，而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。PPR管-如何识别PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内生活，卫生饮用给水及热水采暖。PPR管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄，热水管管壁厚，所以在抗断裂性方面热水管性能好很多，价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见，施工过程中不分冷热水管开裂，提高安全系数。 
1.良好的柔软PPR管材，管件不易受挤压而变形，即使变形也不破裂，并大大减少接头使用量。 
2.耐腐蚀 防水结垢 PR-R管材、管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀，同时平滑的内表面可以避免水垢的形成
3.耐高温，耐高压 PR管材，管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米，管子不变形温度为112摄氏度 
4.寿命长 PPR管材，管件防老化强，正常作用使命达到50年以上。 
5.施工简便快速 PPR管材，管件的柔性使得施工变得十分快捷，并容易连接（用热溶机承插连接），安全可靠。 
6.经济实惠 由于施工简单，不存在与其他工程间的矛盾及影响，缩短工期，施工费用比铜管节省60%，具有优越的经济性。 
因此，消费者选购时要慎重，一定要选择合适的，大厂家生产的，有质量保证的管材，另外在安装时，也有些注意点，不妨听听专家的建议。PPR管-如何购买ppr材质的管件起源于欧美工业国家，发展时间较长。中国经过改革开放，经济得到快速发展。同时在ppr管材研制开发方面，取得了快速发展。国内的一些大厂家一般只进口原料，同时配备国际先进和自制的流水线设备加工，产品质量取得了国际和国内权威机构的认证。作为消费者来说，权益最需要得到保障。比如家庭装修，水电先行。市场上以假充正，以次充好的买卖现象时有发生，却不可一时贪便宜，造成重大损失。
北京奥运会成功举办后中国城市化进程进一步加快，越来越多的年轻一族购买了楼房，同时由于工作繁忙，新房装修难免有很多疏漏之处。所以，准备装修的业主来说，可选购国内一些知名品牌的ppr管件质量能有可靠保证。另外一些口碑很好的装修公司会实行包工包材料的方式，他们一般与管材厂家合作进行直销，这样确保了材料的正品，价格也公道。一旦发生漏水问题，业主可通过签订的质保合同来得到他们承诺的大额损失赔付。
专家建议：要让经过专业培训的技术工人进行操作。同时，工艺流程也非常重要。应按照横平竖直的原则，在房间基础地面上开槽出大于水管直径的深槽，然后铺设PPR水管，紧接着逐一顺序热熔连接。所有PPR接口采用热熔技术融合到一起后，进行必要的压力强度测试。比如，西安地区专业水电施工人员，打压测试30分钟以上。热熔技术在冷却之后就定型了，不是时间越长越好，长时间打压对水管会有损伤。当确保没有任何渗水漏水现象后，再进行填埋。如果现场环境允许，打压测试时间可长一些。ppr管的优势作为一种新型的水管材料，PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷水管，也可以用作热水管，由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢，PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。
性能特点
ppr管件是将PPR管连接成管路的ppr配件。根据管件的连接方式分为承插式管件、法兰管件、螺纹管件和焊接管件四类。多是用与管子同样的材料制成。弯头用于管子转弯的地方；法兰用于使管子与管子相互连接的零件，连接于管端，三通管用于三根管子汇集的地方；四通管用于四根管子汇集的地方；异径管用于不同管径的两根管子相联接的地方。
PPR管材的性能特点：
耐腐蚀性好:除少数氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀。
耐热性能好:当工作水温为70℃，可以长期使用，短期使用水温达到95℃，软化温度为140℃重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3，仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一。由于重量轻，可大大降低运输费用和安装的施工强度。
卫生无毒: PP-R材料完全由碳、氢两种元素组成，未添加任何有毒的重金属盐稳定剂，材料的卫生性能已通过国家权威部门检测。
使用寿命长PPR管材在额定的使用温度和压力下，使用寿命长达50年以上。
水流阻力小:管材内壁光滑，不会结垢，磨阻系数仅为0.007，远低于金属管道，通水能力较同规格的金属管道提高30%以上。
保温性能好:由于PP-R材料导热系数低，20℃时的导热系数为0.21-0.24W/mk,比钢管小得多，故PP-R管保温性好。
膨胀力小:由于PP-R材料弹性模量较小，因温度变化产生的膨胀力较小，适合采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式。
系统连接牢固:PP-R管道采用热熔连接方式进行连接，将同种材料的管材和管件连接成为一个整体，接口处的拉伸、弯曲和冲击强度均高于管材本体强度，从而杜绝了漏水的隐患。