标题：潍柴柴油发电机组
简介
  潍柴柴油发电机组是指由山东潍柴控股集团旗下全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司生产的，使用潍柴集团自主研发生产的发动机，配套知名品牌发电机，机组制造、试验执行GB/T2820标准。潍柴集团发电机组是中国发电机组生产规模最大，历史最悠久，装备最先进，优势资源集成度最高的研发和生产制造基地。潍柴发电机组广泛应用于船舶、国防、通讯、石油、医疗、矿山、野外救援、农牧业及备用电源等。
特点
潍柴柴油发电机组特点： [1]
1、发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力，配套知名品牌发电机。 
2、机组功率范围广：10~4300KW 
3、低油耗、低排放、低噪音 
4、机组性能优良，技术先进，工作可靠，维护方便 
5、调压精度高，动态性能好，结构紧凑，使用寿命长
6、潍柴产品常年进行高海拔、高温、高寒，“三高”实验，环境适应性强
7、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。 
8、维护操作简单，人少，备用期间保养容易 
9、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低
10、产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、军品发电机组、油田发电机组、电信发电机组等[2]
安装使用
1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。 
2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。 
3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须≥消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。 
4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。 
5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。 
6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
服务内容
服务理念
用户满意是我们的宗旨。 
服务口号
“说到、做到、更周到”、“潍柴动力，用心服务”
“心”的含义：换位思考、真情沟通、热心培训。把每一次服务的过程，做成是一次与用户交流、沟通、培训的过程。
服务承诺
在接到用户报修的信息后，做到潍柴驻外办事处所在城市8小时，一般地区24小时，边远地区48小时到位，为用户提供快速、有效的优质服务。　
[3]
启动前检查工作
为了更好的维护和保养柴油发电机组，华全动力技术部工程师建议客户在使用柴油发电机组之前，一定要做好机组的各项检查工作。一般情况下在开机前每次都必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足，如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少，如缺少要加到规定的“静满”刻度线，再仔细检查有关部件有无故障隐患，如发现故障要及时排除方可开机，做到了这些就会比较安全了。[4]
循环热水工程原理
柴油发电机工作时所产生的热水经发电机出水管到达热交换管，被冷水池过来的冷水进行冷却，柴油机 的循环热水水温下降后流回柴油机水箱，经水箱再次冷却后流会柴油机，对柴油发电机进行冷却。 
冷水池的冷水经过过滤后被水泵送到热交换器，冷却柴油发电机的循环热水后水温升高，被送到热水池。
热水池和冷水池互为隔离，只在中间隔离墙上开一个溢流孔，当生活热水用量很小时，热水池的热水通过溢流孔流到冷水池。
冷水池的水位由补水水位工作阀门自动控制，水位控制阀的控制水位比溢流孔位低200mm，当生活热水量很大时，冷却水池的水位由补给水管自动补给。
根据实测数据，热水的产量计算方程式为：
热水量（KG）=（发电机功率*发电机负荷率*发电机工作时间*200）/（热水温度-大气温度）
例：一台310kw的柴油发电机组，发电机负荷率为0.7，发电机工作小时为1小时，大气稳定为15摄氏度，如热水温度为60摄氏度，则热水的产量为：（310*0.7*12*200）/（60-15）=11573kg。[5]
性能等级
国家标准GB/T2820. 1—1997《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第一部分：用途、定额和性能中的第7条对柴油发电机组规定了四级性能。
(1)G1级性能要求适用于只需规定其电压和频率的基本参数的连接负载。主要作为一般用途，如照明和其他简单的电气负载。
(2)G2级性能要求适用于对电压特性与公用电力系统有相同要求的负载。当其负载变化时，可有暂时的然而是允许的电压和频率偏差。如照明系统、泵和风机等。
(3)G3级性能要求适用于对频率、电压和波形特性有严格要求的连接设备。如无线电通信和晶闸管整流器控制的负载。[6]
(4)G4级性能要求适用于对频率、电压和波形特性有特别严格要求的负载。如数据处理设备或计箅机系统。
选购注意标准
企业在选购柴油发电机组时，应如何选购呢？柴油发电机组广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业等特殊用途的独立电源。企业在选购柴油发电机组要有自己的标准。
1.选购的柴油发电机组性能和质量必须符合有关标准要求
选购通信用柴油发电机组，必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求，同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过中国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。
选购军事通信用柴油发电机组，必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定，并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。[7]
柴油发电机组的组成方式
关于柴油发电机组的组装方式，这其中是非常有技巧的，而且这项技术对于我们来说也是相当重要的，比如你现在要维修一台发电机，那么势必需要把整台机器给拆开，然后把东西修理好了之后再组合好。那么今天要来给大家介绍的就是这要的技能。大家可一定要学好哦。
柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种组合方式，一为柔性连接，即用连轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。[8]
柴油发电机组的工作条件
机组的工作条件是指在规定的使用环境条件下能输出额定功率，并能可靠连续地进行工
作。国家标准规定的电站〈机组）工作条件，主要按海拔髙度、环境温度、相对湿度、有无
霉菌、盐雾以及放置的倾斜度等情况来确定的。
确定机组的额定功率应采用标准的工作环境条件。由于组成发电机组的柴油机、交流发电机和控制装置在国家标准中都有各自的规定和标准，所以在选择确定发电机组的工作环境条件时，应综合考虑这些因素，重点应以发动机的标准环境条件为基础
下列三种种条件下应能输出额定功率，并能可靠地进行工作。
1.第一种环境条件
(1)绝对大气压力100Kpa；
(2)环境温度 298K(25℃)；
(3)空气相对湿度30%。
2.第二种环境条件
(1)绝对大气压力89.9kpa；
环境温度 313k（40℃）；
空气相对湿度60%。
3.第三种环境条件
机组在下列条件下应能输出规定的功率（允许修正）并可靠地工作。
（1）海拔不超过4000m。
（2）环境温度 上限值为40℃、45℃、50℃；
下限值为5℃、-15℃、-25℃、-40℃。
（3）相对湿度、凝露和霉菌
①综合因素 应按表1-4的规定。
②长雾机组电气零部件经长霉试验后，表面长霉等级应不超过。GB/T2423.16—1999
《电工电子产品环境试验》中规定的2级。
机组运行的现场条件应由用户明确确定，且应对任何特殊的危险条件，如爆炸大气环境
和易燃气体加以说明。
潍柴柴油发电机组“五大”省油技术
（1）使用节油减烟器。将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端油路中，接上直流电源。在潍柴柴油机发电机组上使用，减烟显著。既减少环境污染，又能节油5%左右。
（2）安装惯性增压器。在柴油机上安装使用惯性增压器，一般可提高功率15%，油耗下降3%～5%。
（3）在滤芯上包扎卫生纸。在柴油机油滤芯上包扎2～3层吸附性强的卫生纸，能提高油料清洁度，降低油耗。
（4）加装泡沫塑料空气滤芯。空气滤清器两层滤网中，增加一层透气性能良好的8～20mm厚的泡沫塑料，可提高滤清效果，保住油料正常燃烧，降低油耗。
（5）回油管改道。把柴油机回油管接入高压油管上，使回油进入低压油路，可保证正常燃烧，节油效果十分显著。[9]
冬季使用潍柴柴油发电机组注意事项
为您服务－近来，随着北方降雪寒潮的来袭，天气越来越寒冷了，所以冬季潍柴柴油发电机组的保养就显得尤为重要，下面星光发电设备就简单的介绍一些冬季保养潍柴柴油机的方法，希望对大家有所帮助。
一、潍柴柴油机在冬季运行后，如果停放在露天的地方，应随时注意天气的变化，当当地气温低于4度时，应放掉康明斯柴油机冷却水箱中冷却水，因为4度时水的体积变化比较大，当水从液体转变为固体时，体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
二、冬季由于潍柴柴油机的工作环境差，所以这时就需要勤换空气滤芯，由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求特别高，如果不及时更换会加大发动机的磨损，影响柴油机的寿命。
三、冬季潍柴柴油机在选择机油时，应尽量选择黏度稀一点的机油。
四、潍柴柴油机载冬季启动时，气缸内吸入空气温度较低，活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动康明斯柴油机之前应采用相应的辅助方法，提高康明斯柴油机机体的温度。
五、潍柴柴油机起后应先低速运行3-5分钟，以便提高柴油机整机温度，检查润滑机油工作情况，检查正常后才能投入正常运行。潍柴柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到最大操作，否则时间长了会影响气门组件使用寿命。[10]
潍柴柴油发电机组的保养步骤
一、每日保养：
1、检查柴油发电机组工作日报。
2、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。
3、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。
二、每周保养：
1、重复每日的柴油发电机组检查。
2、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
3、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
4、检查水过滤器。
5、检查起动蓄电池。
6、起动柴油发电机组并检查有无影响。
7、用空气枪及清水冼冷却器前后端的散热片。[11]
柴油发电机组启动不发电的原因
柴油发电机组在使用过程中，有可能会出现机器启动，却不发电的情况，这种情况是什么原因呢？华全动力为您解答。
首先，柴油发电机组的检查及处理方法:
1、丈量是否真正有电,发电机更换电压表.
2、将其打到自动或手动.
3、按线路图栓查纠正.
4、新发电机或较长时间不用的机子轻易出现.可按控制屏上充值按钮充磁,或可用12V蓄电池对励磁绕组充磁,正极接F1,负极接F2,.假如仍不能建立电压,将蓄电池正、负极调换再试.
5、清洁是环表面,砂磨碳刷端面使其与集电环表面圆弧吻合面积大于70%,加强弹簧压力.
6、清洁碳刷和碳刷握使碳刷能活动自如.
7、用万用表检查二极管正反向电阻,如损坏更换.
8、用万用表检查,若正反向电阻不符合二极管特性要求时更换.
9、柴油发电机组用万用表1K档检查绕组,若阻值无穷大,应予接通.再用1欧档检查,若阻值为零,更换或处理绕组.若不稳定,检查接头接线是否松动.
发电机不发电故障及原因:
1、控制屏指示电压表坏
2、控制屏上"自动-手动-灭磁"开关在灭磁位置(全自动发电机组功能).
3、接线错误.
4、无剩磁或剩磁太低.
5、碳刷和集电环接触不良或碳刷弹簧压力不够(三波有刷电机).
6、碳刷握生锈或碳粉卡住碳刷使碳刷不能上下移动(三波有刷电机).
7、励磁整流板上的整流二有管开路或续流二极管短路(三波有刷电机)。
8、旋转整流模块损坏.
9、柴油发电机绕组或励磁绕组断线或接触不良.[12]