标题：长沙不锈钢水箱厂
长沙华振不锈钢水箱产品说明
不浪费能源：长沙华振不锈钢水箱直接与自来水管网连接，在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，不会造成设备和能源的浪费，符合国家节能的要求。  
卫生无污染：设备为全密封运行，异物不能进入管网系统；不与空气直接接触，自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住，不进入系统；流量调节器采用不锈钢制造，不会滋生藻类，真正达到不污染水源，满足人们对饮用水越来越高的要求。 
设备管理方便、简单：直接式管网增压供水设备为智能控制全自动运行，设备停电停水自动停机，来电来水自动开机；由于全封闭设计，不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。符合环保要求。　 
投资少、运行成本低：因为无需修建蓄水池或水箱，所以节省了一大笔土建投资，而且由于利用了自来水管网的余压，无需从零加压，因此，加压泵选型较小，设备投资减少。由于加压泵的选型较小，设备投资减少。由于加压泵的选型较小，而且采用多泵并联运行，在用水低峰期一台泵即可满足用水需要，用水高峰时才会启动其它泵，因此，设备运行过程中能耗非常低，降低了运行成本。安装简单：长沙华振不锈钢水箱成套供应用户，现场只需将设备组装起来，连接进、出水管法兰即可，施工周期短，安装简单。　 
占地面积小：因为不需要建水池或水箱，大大节约了占地面积，根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式，检修方便。　 
停电可维持供水：由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通，在停电时加压泵虽停止工作，但低区用户依旧可维持用水，即使在停水时，用户依旧可以靠稳压平衡器的存水维持短时间供水。 
自动化程度高：采用PID闭环调节，恒压精度高，水压波动下。具有过载、短路、过流等各种自动、保护功能，设备运行稳定、可靠，方便使用和维护。 
长沙华振不锈钢水箱工作原理
长沙华振不锈钢水箱 投入使用，自来水管网的水进入供水罐，罐内空气从真空消除器排除，待水充满后，真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时，系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时，系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器，水泵运行，并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水，若运转水泵达到工频转速时，则启动另一台水泵变频运转。长沙华振不锈钢水箱 时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水;用水高峰时，若自来水管网的水量小于水泵流量时，供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水，此时，空气由真空消除器进入供水罐，罐内真空遭到破坏，确保了自来水管网不产生负压，用水高峰过后，系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水，造成供水罐液位不断下降，液位探测器将信号反馈给变频控制器，水泵自动停机，以保护水泵机组，供水罐可以储存并释放能量，避免了水泵频繁启动。
长沙华振不锈钢水箱 运行过程：长沙华振不锈钢水箱 正常投入使用时，市政管网的水进入无负压稳流罐，罐内的空气从排气阀大量排出。当空气排完时，阀内浮球被除水浮起，传动塞头至关闭位置，慢慢关闭排气口，停止排气，防止出水，当稳流罐内水流正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由排气孔排出。
长沙华振不锈钢水箱集中性能
1、一体化专业设计，维护方便。 　
2、无需建水池，大大节约设备占地面积，地产商可以充分利用节约的土地提高地产利用率，创造更多的效益。 　
3、安装方便，只有一个进口和一个出口即减少安装。 　
4、整套系统技术先进，设计合理，运行可靠，振动小，噪音低，噪音值60分贝。 　
5、供水压力稳定，充分保证系统末端压力。 　
6、自动调节水泵转速及运行台数， 节能效果显著(大干40%)。 　
7、可附加自动巡检功能， 降低物业管理费用。 　
8、采用可编程控制全自动运行，操作维护方便。 　
9、结构紧凑，系统直接安装在水箱里，投资少， 安装方便、美观。
长沙华振不锈钢水箱产品特点
1. 全自动供水设备投资少、无水池、不用消毒。
2. 体积小、占地少、安装方便。
3. 高效节能，全部充分利用自来水管网压力，三重强制叠压、耗电少，运行费低。
4. 全不锈钢流道，全密封带压稳流补偿系统，彻底隔绝污染源，清洁环保。
5. 水压稳定，不会造成市政管网压力波动。
6. 全自动控制运行，无人值守设计。
7. 超强保护，故障自动显示，报警。
8. 模拟屏人机对话，可随时查询、设定、调整运行参数。
9. 旁通设计，自动切换，停电不停水。
10. 全自动供水设备高寿命。运行效率高，可提高水泵的寿命3倍以上。
长沙华振不锈钢水箱适用范围
1.自来水厂、供水站增压系统 
2.音乐喷泉、喷灌系统 
3.城乡居民生活小区、宾馆、饭馆等高层建筑的供水。 
4.工业恒压供水系统 
5.供热、空调系统中的循环用水 
6.潜水泵直接恒压供水系统 
7.供水系统改造(气压、水塔、高位水箱的供水）。 
长沙华振不锈钢水箱使用保养
1、全自动供水设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10℃－40℃。在室外应设防雨，防雷等设施。
2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。
7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。
长沙华振水箱二十四小时咨询电话，一三六八七三四零九四二
长沙华振不锈钢水箱产品优点
1.高效节能
该设备能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测.调节电动机的转速(耗电量).使设备始终处于高效率的工作状态。
2.供水管网压力稳定[1]
长沙华振不锈钢水箱厂 由微机构成自动闭环控制.能在0.5秒内使变化的压力恢复正常.压力调节精度为设定值的±5% .
3.占地小.投资少.安装工期短。
该设备与其他老式供水设备相比节约占地3~16倍.比建水塔节约节约投资15%~60%。设备体积小.组装.安装调试方便.运输及安装工期短。
4.保护功能全.运行安全可靠.操作方便
长沙华振不锈钢水箱厂 主机采用进口变频调速器.自身具有欠压.过压.过载.短路.过热.失速防止等保护功能.无故障运用达10万小时以上。设备配电控制部分.采用智能化控制原理.操作方便实用.设备工作状况一目了然。便于非专业人员很快熟练掌握。
5.供水功能全.保险系数高
设备局部出先故障时.能启用应急功能继续供水。该设备可与市政供水网自动并网运行.并具有双恒压功能.即能满足生活生产用水的正常压力和流量.有能在出现火情时自动转换为高压大流量供水.可一机多用。
长沙华振不锈钢水箱厂 分为恒压变量和变压变量，带气压罐和不带气压罐两类四种。设备由变频调速器，可编程微机，压力传感器。水泵机组、电控柜组成。它可以供水规律与供水管网的用水不均匀特性相适应，符合供水管网系统的工作特性曲线，节约了不必要的扬程。该设备采用具有国际先进水平的交流电动机变频调节器，根据给水管网用水量的变化通过微机自动控制水泵交流电动机的电源频率和电压，从而实现自动调节供水量，自动选择软启动投入运行的水泵台数。当用水量较小时，由气压罐系统供水，实现目前最合理，最节能的优化设计。该设备时一种技术先进，功能齐全、自动可靠和高效节能的现代高科技新型给水设备，时建筑给水工程的首选设备。
长沙华振不锈钢水箱产品优势
1、技术先进：华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱 将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合，华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱与自来水管网直接串接，实现稳压、节能、卫生、安全可靠。运行不产生负压，不用建水池、水箱。
2、长沙华振不锈钢水箱 卫生无污染：设备为全密封结构，细菌和粉尘不会进入系统；避免了藻类的滋生，防止了水源二次污染及供水水质污染问题，用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。
3、长沙华振不锈钢水箱 能效果显著：全封闭结构运行，华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱 。避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生，无水池、水箱，节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接，可以充分利用自来水原有压力，差多少补多少，自来水满足要求时设备就停止工作。设备大部分时间在较低频率下运行，耗电量少。采用变频技术，进一步节能，综合节能一般可达50%以。
4、供水设备运行可靠：对自来水管网无影响，设备利用调节罐无负压自动调节，管网增压供水时不会对原管网产生负压，不影响其它用户的正常用水。
5、长沙华振不锈钢水箱 投资节约：无需修建蓄水池或水箱，节省了土建投资；无需从零加压，因此，华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱 。选型较，设备投资减少；水质无污染，不需要净化设备，节省投资。可充分利用自来水管网的压力，能耗小，节省日常的用电开支。没用水池、水箱，节省定期清洗消毒的费用。
6、长沙华振不锈钢水箱 配置灵活：电气控制部分既可采用变频恒（变）压控制，也可采用压力(BZG气压型）直接控制。
7、投资节约：无需修建蓄水池或水箱，节省了土建投资；无需从零加压，因此设备选型较，华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱 ，投资减少；水质无污染，不需要净化设备，节省投资。可充分利用自来水管网的压力，能耗小，节省日常的用电开支。没用水池、水箱，节省定期清洗消毒的费用。
8、华振供水设备，长沙华振不锈钢水箱 运行可靠：对自来水管网无影响，设备利用调节罐无负压自动调节，管网增压供水时不会对原管网产生负压，不影响其它用户的正常用水。
长沙华振不锈钢水箱产品调节
长沙华振不锈钢水箱 正常运行过程中，当市政管网供水量不足时，市政进水管管内水流空时，或稳流罐内水压低于大气压时，稳流罐内水位下降，浮球随之下降，带动塞头开启，吸入空气，使稳流罐内保持大气压力，不至对市政管网产生负压。
长沙华振不锈钢水箱 特点控制精度高：变频器的内置PID调节器，实时监视压力实际值，随时调节水泵的投入数量和运行速度，从而自动跟踪用水量，并保持管网压力恒定，通过调节PI参数，控制精度可达0.01Mpa。压力设定，操作简便：用户可用键盘或电位器（选择件）设定压力。可多台水泵循环软启动：装置可列1—多台水泵进行循环软启动控制，即减少了电机启动时对电网的冲击，又减少了水泵的启动磨损和设备的冲击能耗，延长了设备的电气和机械寿命。定时换泵功能：为了保证各台水泵都能均匀地磨合，不发生锈蚀，延长设备的使用寿命，在PLC控制程序中可设定定时切换水泵工作时间。切换可在各台水泵之间循环进行。睡眠功能，高效节能：在用水低谷或夜间无人用水时，管网压力长期保持期望值，系统会停止水泵运行，一旦压力低于期望值，系统会自动唤醒水泵投入运行。实现供水系统智能化管理。系统多点监视的扩展功能：蓄水池水位监视、机械设备的故障监视等，一旦外部有故障发生，可使该泵或整个系统停止工作并报警。手动/自动功能，提高供水设备的可靠性：当自动控制设备出现故障时，可将设备切换到手动工作方式，使泵投入运行，保证正常连续供水。再对自动控制设备进行检修。
长沙华振不锈钢水箱厂家咨询，一三六八七三四零九四二
长沙华振不锈钢水箱流量限定
●市政管网管径为300mm时吸水管管径不大于100mm(管径限制)。
●直接加压设备吸水管流速大于1.5m/S(流速限制)。
●单套设备的额定供水量不得大于32 m3/d(装机容量限制)。
●供水小区总建筑面积大得大于20万㎡(建筑面积限制)。
●利用管网压力不得大于0.12MPa(取水管路压降限制)。
●水泵吸入口压力低于0.2MPa时自动停泵(水泵吸水口压力限制)。
●管网压力应大于或等于0.22MPa(管网压力限制)。
●使用该设备对自来水管网串接处产生的压降应小于0.01～0.02 MPa(管网压降限制)。
●市政供水管网口径应大于或等于DN300，楼前供水干管管径应大于DN150。
长沙华振不锈钢水箱厂家咨询，一三六八七三四零九四二