标题：建筑给水排水工程
介绍
简称：建筑给排水，或者建水
建筑内部给水系统的分类
建筑内部给水系统的任务是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内，选用适用、经济、合理的最佳供水方式，经配水管送至室内各种卫生器具、用水嘴、生产装置和消防设备，并满足用水点对水量、水压和水质的要求。建筑给水排水系统是一个冷水供应系统，按用途基本上可分为三类：
1．生活给水系统
供民用、公共建筑和工业企业建筑内的饮用、烹调、盥洗、洗涤、沐浴等生活上的用水。要求水质必须严格符合国家规定的饮用水质标准。
2．生产给水系统
因各种生产的工艺不同，生产给水系统种类繁多，主要用于生产设备的冷却、原料洗涤、锅炉用水等。生产用水对水质、水量、水压以及安全方面的要求由于工艺不同，差异很大。
3．消防给水系统
供层数较多的民用建筑、大型公共建筑及某些生产车间的消防设备用水。消防用水对水质要求不高，但必须按建筑防火规范保证有足够的水量与水压。
根据具体情况，有时将上述三类基本给水系统或其中两类基本系统合并成：生活一生产一消防给水系统，生活一消防给水系统；生产…消防给水系统。
根据不同需要，有时将上述三类基本给水系统再划分，例如：
生活给水系统分为饮用水系统、杂用水系统； 
生产给水系统分为直流给水系统、循环给水系统、复用水给水系统、软化水给水系统、纯水给水系统；
消防给水系统分为消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统。
建筑内部给水系统的组成
建筑内部给水系统由下列各部分组成，如图2—l所示。
1．引入管
对一幢单独建筑物而言，引入管是室外给水管网与室内管网之间的联络管段，也称进户管。对于一个工厂、一个建筑群体、一个学校区，引入管系指总进水管。
2．水表节点
水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置等总称。闸门用以关闭管网，以便修理和拆换水表；泄水装置为检修时放空管网、检测水表精度及测定进户点压力值。水表节点形式多样，选择时应按用户用水要求及所选择的水表型号等因素决定。
分户水表设在分户支管上，可只在表前设阀，以便局部关断水流。为了保证水表计量准确，在翼轮式水表与闸门间应有8～10倍水表直径的直线段，其他水表约为300mm，以使水表前水流平稳。
3．管道系统
管道系统是指建筑内部给水水平或垂直干管、立管、支管等。
4．给水附件
给水附件指管路上的闸阀等各式阀类及各式配水龙头、仪表等。
5．升压和贮水设备
在室外给水管网压力不足或建筑内部对安全供水、水压稳定有要求时，需设置各种附属设备，如水箱、水泵、气压装置、水池等升压和贮水设备。
6．室内消防
按照建筑物的防火要求及规定需要设置消防给水时，一般应设消火栓消防设备。有特殊要求时，另专门装设自动喷水灭火或水幕灭火设备等。
建筑内部排水系统的分类
建筑内部排水系统根据接纳污、废水的性质，可分为三类：
1．生活排水系统
其任务是将建筑内生活废水(即人们日常生活中排泄的污水等)和生活污水(主要指粪便污水)排至室外。我国目前建筑排污分流设计中是将生活污水单独排入化粪池，而生活废水则直接排入市政下水道。
2．工业废水排水系统
用来排除工业生产过程中的生产废水和生产污水。生产废水污染程度较轻，如循环冷却水等。生产污水的污染程度较重，一般需要经过处理后才能排放。
3．建筑内部雨水管道
用来排除屋面的雨水，一般用于大屋面的厂房及一些高层建筑雨雪水的排除。
若生活污废水、工业废水及雨水分别设置管道排出室外称建筑分流制排水，若将其中两类以上的污水、废水合流排出则称建筑合流制排水。建筑排水系统是选择分流制排水系统还是合流制排水系统，应综合考虑污水污染性质、污染程度、室外排水体制是否有利于水质综合利用及处理等因素来确定。
二、建筑内部排水系统的组成　
一般建筑物内部排水系统由下列部分组成，如图6—1所示。
1．卫生器具或生产设备受水器(如图6—1中的1、2、3、4)
2．排水管系
由器具排水管连接卫生器具和横支管之间的一段短管、除坐式大便器外，其间含存水弯，有一定坡度的横支管、立管；埋设在地下的总干管和排出到室外的排水管等组成(如图6—1中6、8、11)。
3．通气管系
有伸顶通气立管，专用通气内立管，环形通气管等几种类型。其主要作用是让排水管与大气相通，稳定管系中的气压波动，使水流畅通(详见本章第二节)。
4．清通设备
一般有检查口、清扫口，检查井以及带有清通门的弯头或三通等设备，作为疏通排水管道之用(如图6—1中7、9、12)。
5．抽升设备
民用建筑中的地下室、人防建筑物、高层建筑的地下技术层、某些工业企业车间或半地下室、地下铁道等地F建筑物内的污、废水不能自流排至室外时必须设置污水抽升设备。如水泵、气压扬液器、喷射器将这些污废水抽升排放以保持室内良好的卫生环境。
6．室外排水管道
自排水管接出的第一检查井后至城市下水道或工业企业排水主干管间的排水管段即为室外排水管道，其任务是将建筑内部的污、废水排送到市政或厂区管道中去。
7．污水局部处理构筑物
当建筑内部污水未经处理不允许直接排人城市下水道或水体时，在建筑物内或附近应设置局部处理构筑物予以处理。我国目前多采用在民用建筑和有生活间的工业建筑附近设化粪池、使生活粪便污水经化粪池处理后排人城市下水道或水体。污水中较重的杂质如粪便、纸屑等在池中数小时后沉淀形成池底污泥，三个月后污泥经厌氧分解、酸性发酵等过程后脱水熟化便可清掏出来。化粪池容积的确定可参考《给水排水国家标准图集》。
建筑给排水也可分为民用建筑给排水和工业建筑给排水。
图书信息1
书 名: 建筑给水排水工程
作　者：白莉
出版社： 化学工业出版社
出版时间： 2010年05月
ISBN: 9787122078339
开本： 16开
定价: 24.00 元
内容简介
《建筑给水排水工程》可以作为给水排水工程专业、建筑环境与设备工程专业、环境工程专业教学用书，也可供从事给水排水工程设计、施工的工程技术人员以及参加注册设备工程师职业资格考试的人员使用。
图书目录
绪论1
第一章 建筑给水系统2
第一节 城镇给排水工程3
一、生活饮用水水质标准3
二、用水量3
三、水源与取水工程8
四、净水与输配工程12
五、室外排水14
第二节 给排水常用管道及给水附件16
一、给排水常用管道材料16
二、管道配件18
三、给水系统的附件18
四、水表21
第三节 建筑给水系统分类与组成23
一、建筑给水系统的分类23
二、建筑给水系统的组成23
第四节 给水方式25
第五节 给水管道的布置与敷设27
一、建筑给水管道的布置27
二、建筑给水管道的敷设28
三、管道防护29
第二章 建筑给水系统计算31
第一节 建筑给水所需压力31
第二节 建筑给水所需水量32
第三节 升压和贮水设备35
一、升压设备35
二、贮水设备38
第四节 给水设计秒流量40
第五节 建筑给水管道的设计计算44
第六节 水质保护46
第三章 建筑消防系统49
第一节 室外消防系统49
一、室外消火栓及设置49
二、室外消防给水管网50
三、室外消防用水量50
四、室外消防水源51
第二节 室内消火栓给水系统52
一、室内消火栓给水系统的设置范围52
二、室内消火栓给水系统的组成53
三、室内消火栓给水系统的给水方式56
四、室内消火栓给水系统的设置要求57
第三节 室内消火栓给水系统的水力计算60
一、室内消火栓系统用水量60
二、消防管网的水力计算61
第四节 自动喷水灭火系统64
一、概述64
二、自动喷水灭火系统工作原理66
三、系统的主要组件及配件69
第五节 自动喷水灭火系统的设计与计算75
一、自动喷水灭火系统的设计75
二、喷头布置76
三、管道布置78
四、报警阀布置79
五、自动喷水灭火系统水力计算79
第六节 其他灭火设施简介84
一、干粉灭火系统84
二、泡沫灭火系统85
三、卤代烷灭火系统85
四、二氧化碳灭火系统86
五、蒸汽灭火系统87
六、烟雾灭火系统87
七、EBM气溶胶灭火系统87
八、七氟丙烷灭火系统88
九、固定消防水炮灭火系统88
第四章 建筑排水系统89
第一节 建筑排水系统分类与组成89
一、排水系统的分类89
二、建筑排水系统的组成90
第二节 排水常用管材、附件和卫生器具91
一、建筑排水常用的管材91
二、排水附件91
三、卫生器具93
第三节 排水管道中的水、气流动规律97
一、建筑内部排水的流动特点97
二、水封的作用及其破坏原因97
三、横干管内水流状态98
四、立管中水流状态98
第四节 排水系统的布置与敷设100
一、排水管道的布置原则100
二、排水管道的布置与敷设101
三、卫生器具的布置与敷设101
第五节 污废水的提升和局部处理102
一、污废水的提升102
二、局部污水处理103
第五章 建筑排水系统计算106
第一节 排水定额与排水设计秒流量106
一、排水定额106
二、排水设计秒流量107
第二节 排水管道的设计计算107
一、排水管道的最小管径要求108
二、排水立管水力计算108
三、排水横管的水力计算109
第三节 排水通气管道系统110
第六章 建筑雨水排水系统113
第一节 屋面雨水排水方式113
第二节 雨水排水系统计算115
一、雨水量结算115
二、雨水外排水系统的设计及计算116
三、雨水内排水系统的设计及计算117
第七章 建筑热水供应系统119
第一节 热水供应系统的分类、组成和供水方式119
一、建筑热水供应系统的分类119
二、建筑热水供应系统的组成119
三、建筑热水供应系统的方式120
第二节 加热设备与管材123
一、加热设备123
二、建筑热水供应系统常用管材127
第三节 热水管道的布置与敷设127
一、热水管网的布置127
二、热水管网的敷设128
三、热水供应系统的保温129
第四节 水温、水质及热水用水量定额129
一、热水用水温度129
二、热水水质130
三、热水用水定额130
第五节 热水量、耗热量、热媒耗量计算132
一、耗热量计算133
二、热水量的计算134
三、热媒耗量的计算134
第六节 加热贮热设备计算135
一、局部加热设备计算135
二、集中热水供应加热设备的选择计算136
第七节 热水管网的水力计算138
一、热水配水管网的水力计算138
二、热水循环管网的水力计算138
三、热媒管网的水力计算142
第八章 高层建筑给排水工程特点144
第一节 给水系统144
一、高层建筑的特性144
二、高层建筑给水竖向分区144
三、高层建筑给水系统的水力计算146
第二节 排水系统146
一、高层建筑排水系统的特点146
二、高层建筑排水系统的技术要求146
三、高层建筑排水系统的技术措施146
第三节 排水系统149
一、高、低层建筑消防给水系统的划分149
二、高层建筑室内消火栓给水系统149
三、消防水池、消防水箱和消防水泵151
第四节 热水供应系统152
一、高层建筑热水系统分区应遵循的原则153
二、供水方式153
三、管网的布置与敷设153
四、水力计算154
第五节 管道敷设154
第九章 居住小区给水排水工程156
第一节 居住小区给水系统及其计算156
一、居住小区给水水源156
二、居住小区给水系统与供水方式156
三、居住小区给水管道布置与敷设157
四、居住小区给水设计流量及管道水力计算158
五、居住小区给水管网中的水泵、水池、水塔或高位水箱158
第二节 居住小区排水系统及其计算159
一、排水体制159
二、居住小区排水管道的布置与敷设159
三、排水管材及附属设施160
四、居住小区污水排放和雨水利用161
五、居住小区排水量161
六、居住小区排水管道水力计算162
第十章 建筑中水工程164
第一节 中水水源164
一、建筑物中水水源164
二、居住小区中水水源165
第二节 中水水质标准166
第三节 建筑中水系统形式与组成166
一、建筑中水系统形式167
二、中水系统的组成168
第四节 中水系统水量平衡169
一、水量平衡计算169
二、水量平衡图170
第五节 建筑中水处理工艺及中水处理站171
一、中水处理工艺流程171
二、中水处理站172
第六节 安全防护与监（检）测控制173
一、安全防护173
二、监（检）测控制173
第十一章 专用建筑给水排水工程175
第一节 游泳池和水上游乐池给水排水175
一、游泳池和水上游乐池的类型与规格175
二、水质和水温175
三、给水系统177
四、水处理系统179
五、附属装置181
六、洗净与辅助设施183
七、卫生设备排水系统183
第二节 水景工程给水排水183
一、水景工程的作用与组成184
二、水景的造型、工程形式和控制方式184
三、造景工艺主要器材与设备188
四、水景的给排水系统190
第三节 洗衣房给水排水191
一、组成与布置191
二、工作量计算192
三、洗衣房给排水设计193
第四节 公共浴室和健身休闲设施给水排水193
一、公共浴室给水排水193
二、健身休闲设施给水排水194
附录198
附录A198
附录B201
附录C205
参考文献207
……
图书信息2
书名:全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会规划推荐教材--建筑给水排水工程(供热通风与空调工程技术专业适用) 
出版社:中国建筑工业出版社 
定价:20 
条形码:9787112069194 
ISBN:ISBN 7-112-06919-X 
作者:本教材编审委员会组织编写 蔡可键 主编 
印刷日期:2005-8-1 
出版日期:2005-8-1 
精装平装_开本_页数:平装16开,222页 
中图法:
中图法一级分类:
中图法二级分类:
书号:
简介:前 言
本书是全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会规划推荐教材，是根据《高等职业教育供热通风与空调工程技术专业教育标准和培养方案及主干课程教学大纲》中的要求而编写的。
现代建筑实际上是建筑与结构、建筑设备和建筑装饰工程三者的综合体。随着社会的进步和人们生活水平的提高，人们对建筑物的要求，已从对建筑的基本使用功能要求转向对外形美观的追求和对建筑物内建筑设备的完善、舒适与智能化的追求。目前，建筑设备的现代化程度，已成为建筑物的建筑质量和现代化水平的重要标志。建筑给水排水工程是建筑设备工程的一个组成部分，是以给人们提供卫生舒适、经济实用、安全可靠的生活与工作环境为目的，以合理利用与节约水资源为约束条件，研究和解决关于建筑给水、热水和饮水供应、消防给水、建筑排水、建筑中水、小区给水排水和游泳池等特殊设施的给水排水问题的一门学科。近十年来，随着科技的进步和建筑给排水工程技术人员的不断创新与实践，建筑给水排水工程在理论与工程实践上取得了一些重大科技成果，有了明显的技术进步，并在2003年4月颁布了新的建筑给水排水设计规范，为建筑给水排水工程的进一步发展创造了良好条件。
本书在编写过程中，我们依据了《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)和《全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水》，结合高职高专学生的定位和培养方案，力求体现基本理论知识够用，技术上注重实际的原则。
本教材是按供热通风与空调工程技术专业培养方案的要求编写的，由于该专业学生无市政给水排水工程知识，所以在教材编写过程中除突出建筑给水排水的特色外，适当强化了小区给水排水工程部分的内容，以使学生能更好地掌握小区给水排水系统。
本书由宁波工程学院蔡可键主编。其中第一章、第五章由新疆建设职业技术学院刘晓勤编写；第二章、第七章由黑龙江建筑职业技术学院吕君编写；第三章(第一节～第六节和第八节～第十节)由沈阳建筑大学职业技术学院张绍萍编写；第三章(第七节)由宁波工程学院王海波编写；第四章由浙江建筑职业技术学院郭卫琳编写；第六章和第八章由宁波工程学院蔡可键编写。最后由蔡可键对全书进行了统稿。
全书由内蒙古建筑职业技术学院贺俊杰教授主审。
本书从主要参考书目和文献中采用了很多十分经典的素材和文字材料，本书编者对这些著作的作者们表示诚挚的感谢。
由于编者水平有限，书中缺点和错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。
目录:第一章 绪论 1
第一节 市政给水系统概述 1
第二节 市政排水系统概述 3
第三节 建筑给排水工程概述 5
思考题与习题 8
第二章 管材、器材及卫生器具 9
第一节 管材、管件及连接方式 9
第二节 器材 16
第三节 卫生器具、冲洗设备及安装 25
思考题与习题 31
第三章 建筑给水 33
第一节 建筑给水系统的分类与组成 33
第二节 建筑给水所需水压与供水方式 35
第三节 建筑给水管道的布置与敷设 38
第四节 给水用水量标准 41
第五节 给水设计流量 43
第六节 给水管道的水力计算 48
第七节 建筑给水管道设计计算实例 50
第八节 增压、贮水设备 52
第九节 高层建筑给水系统的特点 58
第十节 水质防污染措施 61
思考题与习题 63
第四章 建筑消防给水 64
第一节 建筑消火栓给水系统 64
第二节 消火栓给水系统计算实例 78
第三节 自动喷水灭火系统的组成与工作原理 80
第四节 湿式自动喷水灭火系统的设计计算 86
第五节 灭火器及其配置 94
思考题和习题 99
第五章 建筑排水 100
第一节 建筑排水系统的分类与组成 100
第二节 建筑污废水排水管道的布置及敷设 102
第三节 建筑污废水排水量和设计秒流量 107
第四节 建筑污废水排水管道的水力计算 109
第五节 污废水的局部处理与提升 113
第六节 屋面雨水排水系统 117
第七节 通气管及高层建筑排水系统 123
第八节 建筑中水技术概述 127
思考题与习题 129
第六章 建筑热水供应 131
第一节 热水供应系统的类型和选择 131
第二节 热水水质、水温及用水量标准 136
第三节 热水供应系统的管材、附件和管道敷设 141
第四节 热水量及耗热量的计算 144
第五节 加热设备的类型与选择 147
第六节 热水管网水力计算 154
第七节 太阳能热水器 164
第八节 饮水供应 167
第九节 高层建筑热水供应 172
思考题与习题 173
第七章 小区给排水 174
第一节 小区给水 174
第二节 小区污水系统 180
第三节 小区雨水系统 186
思考题与习题 192
第八章 水景、绿化喷灌及游泳池给排水 193
第一节 水景给排水系统概述 193
第二节 绿地喷灌给水工程概述 197
第三节 游泳池给排水系统概述 198
思考题与习题 205
附录 206
参考文献 222
图书信息3
书名：建筑给水排水工程[1]
书号：9787302078487
作者：马金 
定价：29.8元
出版日期：2004-4-15
出版社：清华大学出版社
内容简介
本书作者根据多年在清华大学讲授此课程的经验，以及相关科研和工程实践经验编写了本书。书中介绍了建筑给水、消防给水、建筑热水、饮水供应、建筑排水、中水、居住小区给水排水以及游泳池用水等给水排水工程的设计原理和设计方法，并简要介绍了相关新技术及应用、国家有关部门颁布的规范和标准。本书着重加强了近年来建筑给水排水方面的一些新的内容，如建筑给水及热水供应、高层建筑的消防、中水处理与回用及居住小区给水排水等。
本书可以作为高等院校给排水工程、环境工程等专业的教材，并供有关工程技术人员、管理人员参考。
目录
1建筑给水工程1
1.1建筑给水系统的分类与组成1
1.1.1建筑给水系统的分类1
1.1.2建筑给水系统的组成2
1.2建筑给水系统的供水压力与给水方式3
1.2.1给水系统的供水压力3
1.2.2给水系统的给水方式4
1.3给水管道的布置与敷设8
1.3.1给水管道的布置8
1.3.2给水管道的敷设9
1.3.3管道防护措施11
1.3.4给水管道的材料与附件13
1.3.5给水管道附件16
1.4水泵、水箱（池）及气压给水设备23
1.4.1水泵23
1.4.2贮水池容积24
1.4.3水箱25
1.4.4气压给水设备28
1.4.5给水泵房的布置32
1.5给水管网的水力计算33
1.5.1用水标准及用水量33
1.5.2设计秒流量37
1.5.3管网的水力计算42
2建筑消防系统47
2.1消火栓给水系统47
2.1.1室内设置消防给水与消火栓系统的规定48
2.1.2消火栓给水系统的组成与供水方式48
2.1.3消火栓给水管道系统的设置53
2.2消火栓给水系统的水力计算55
2.2.1消火栓口所需的水压56
2.2.2消防水池、水箱容积的确定59
2.2.3消防管网水力计算60
2.3自动喷水灭火系统及布置64
2.3.1各类自动喷水灭火系统的设置原则64
2.3.2自动喷水灭火系统的种类64
2.3.3喷头及控制器件75
2.3.4喷头及管网布置79
2.4自动喷水灭火系统的水力计算81
2.4.1自动喷水灭火系统设计的基本参数和方法81
2.4.2管网水力计算83
2.5其他固定灭火设施88
2.5.1干粉灭火系统88
2.5.2泡沫灭火系统89
2.5.3二氧化碳灭火系统90
2.5.4蒸汽灭火系统90
2.5.5新型气体（卤代烷替代物）灭火系统91
目录
建筑给水排水工程
3建筑排水工程94
3.1排水管道系统的分类与排放规定94
3.1.1排水系统的分类94
3.1.2排放规定94
3.2排水系统的组成95
3.2.1卫生器具和生产设备受水器96
3.2.2排水管道系统104
3.2.3排水管道组合类型111
3.3卫生间及排水管道的布置113
3.3.1卫生器具的选用113
3.3.2卫生间的布置113
3.3.3排水管道的布置与敷设114
3.4建筑内部排水系统的计算117
3.4.1排水定额和设计秒流量117
3.4.2排水管网的水力计算120
3.5污废水的提升和局部处理127
4建筑雨水排水系统135
4.1屋面雨水排放方式135
4.1.1屋檐外排水135
4.1.2屋顶内排水137
4.2雨水排水系统的水力计算140
4.2.1雨水量计算140
4.2.2建筑物雨水系统设计计算142
4.2.3天沟外排水设计计算145
5建筑内部热水供应系统149
5.1热水供水概述149
5.1.1热水系统的组成149
5.1.2对热水的要求150
5.1.3热水供水方式155
5.2水加热设备及计算157
5.2.1耗热量、热水量计算157
5.2.2热源及热媒耗量计算159
5.2.3水加热及贮热设备的选用与计算161
5.3热水系统设计与管网的水力计算172
5.3.1热水系统设计172
5.3.2热水管网的水力计算178
5.4水的加热器材181
5.4.1管材181
5.4.2附件182
5.5管道敷设与保温187
5.5.1管道敷设与支架187
5.5.2管道保温189
6饮水供应191
6.1饮水供应系统及制备方法191
6.1.1开水供应系统191
6.1.2冷饮水供应系统192
6.1.3饮水供应的水力计算194
6.2分质供水系统195
6.2.1分质供水处理技术196
6.2.2分质供水工艺流程198
6.2.3水量及时变化系数的确定199
6.2.4管材选用199
6.2.5分质供水的工程造价与制水成本199
6.2.6分质供水的运行管理模式200
6.3分质供水系统设计实例201
7高层建筑给水排水工程204
7.1高层建筑给水排水工程的任务及特点204
7.1.1高层建筑的特点204
7.1.2高层建筑给水排水工程的任务205
7.1.3高层建筑给水排水工程的特点205
7.2高层建筑给水系统206
7.2.1高层建筑给水系统的竖向分区206
7.2.2高层建筑给水方式207
7.2.3高层建筑管网布置形式209
7.2.4高层建筑给水管道的布置与敷设209
7.3高层建筑消防给水系统212
7.3.1高层建筑火灾的特点212
7.3.2高层建筑消防类别213
7.3.3高层建筑消防用水量213
7.3.4高层建筑消防系统217
7.3.5高层建筑消火栓系统218
7.3.6高层建筑自动喷水灭火系统222
7.4高层建筑排水系统223
7.4.1高层建筑排水系统的分类及组成223
7.4.2高层建筑卫生间及管井管道的布置225
7.4.3高层建筑排水管道的布置特点226
7.4.4高层建筑通气管系统227
7.5高层建筑屋面雨水排水系统229
7.5.1屋面雨水排水系统229
7.5.2屋面雨水内排水系统的形式及设置230
7.6高层建筑热水供应系统231
7.6.1集中热水供应系统231
7.6.2局部热水供应系统231
8游泳池及其他设施设计233
8.1游泳池设计233
8.1.1水质和水温234
8.1.2给水系统234
8.1.3水的循环235
8.1.4水的净化236
8.1.5水的消毒238
8.1.6水的加热238
8.1.7附属装置239
8.1.8洗净设施241
8.1.9卫生设备排水系统242
8.1.10循环过滤系统243
8.2建筑水景设计243
8.2.1建筑水景的形式243
8.2.2水景的组成及给水排水系统244
8.2.3喷泉的设计246
8.3桑拿中心设计254
8.3.1桑拿简介254
8.3.2桑拿主要设备的能耗及用水量255
8.3.3桑拿给水排水设计256
9建筑小区给水排水工程259
9.1建筑小区给水工程259
9.1.1给水系统259
9.1.2给水方式260
9.1.3设计用水量261
9.1.4设计流量的计算261
9.1.5给水系统的调蓄和水压262
9.1.6给水管道的布置与敷设262
9.1.7管材选择及附件安装263
9.2建筑小区排水工程263
9.2.1确定排水体制263
9.2.2排水水量定额和时变化系数264
9.2.3排水管道的布置和敷设264
9.2.4排水管道的水力计算264
9.2.5污水管道水力计算的规定265
9.2.6排水管材选用及检查井和雨水口的设置266
10建筑中水268
10.1中水系统的组成及其分类268
10.1.1中水技术的发展268
10.1.2中水系统的分类269
10.1.3中水系统的组成270
10.2中水的水质和水量平衡271
10.2.1中水源水271
10.2.2中水水质273
10.2.3水量平衡276
10.3中水处理工艺278
10.3.1中水回用的处理方法278
10.3.2一体化中水处理设备279
10.3.3中水处理工艺流程及工艺选择279
10.4中水系统的设计281
10.4.1设计原则281
10.4.2设计程序281
10.4.3中水处理设施设计的主要参数282
10.4.4建筑中水设计实例284
11计算机辅助设计的应用287
11.1概述287
11.1.1计算机辅助设计的发展过程287
11.1.2计算机辅助设计在给水排水工程中的应用288
11.2建筑给水排水管道水力计算289
11.3建筑给水排水工程绘图293
11.3.1建筑给水排水工程图制图标准293
11.3.2常用图幅图纸尺寸及图框大小295
11.3.3AutoCAD绘图常用命令的应用295
11.3.4建筑给水排水制图模板制作299
11.3.5利用AutoCAD绘制建筑给水排水工程图301
12建筑给水排水工程设计实例307
12.1一般设计方法和图纸要求307
12.1.1设计过程307
12.1.2设计内容和要求307
12.2设计任务及设计资料309
12.3设计计算311
12.3.1给水系统计算311
12.3.2消火栓系统计算318
12.3.3自动喷水系统计算321
12.3.4室内热水系统计算324
12.3.5排水系统计算329
12.4设计说明书330
12.4.1室内给水系统330
12.4.2室内消防工程331
12.4.3室内热水工程332
12.4.4室内排水工程332
12.4.5主要设备及构筑物333
12.4.6管道及设备安装要求333
附录335
参考文献364