标题：AF46Y先导式安全阀
工作原理和用途
该安全阀是利用导阀来感测被控压力信号并给出信号，当安全阀前的压力低于整定压力时，导阀和主阀都处于无泄漏的关闭状态。主阀通过导阀的供应导管，作用于导阀阀座和主阀阀芯顶部，由于阀芯的顶部大于底部（阀座区）有一股大的作用力使阀芯保持向下，阀前压力越接近整定压力关闭越严密，这种自密封结构在主阀硬软双质密封副作用下，净密封力随着管道压力增加和接近设定点而增加。当阀前压力达到或超过整东压力时，导阀开启，主阀迅速打开，介质排放；当阀前压力回到整定压力以下时，导阀关闭，主阀也随之关闭。
AF46Y先导式安全阀是一种新颖结构的安全泄压阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域，是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。
产品结构特点
先导式安全阀其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用，提高了动作的灵敏度，而且主阀采用套筒活塞式，双重密封阀座结构，动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠，它还可在线调校，反复启跳排放后，仍然能自动回座，关闭严密，操作维护方便。
产品性能参数
型号
公称
压力
PN
(MPa)
强度试验压力(MPa)
弹簧
压力级(MPa)
主要性能参数
开启高度(mm)
适用介质
适用温度
额定排量系数Kdr≈
整定压力(MPa)
密封试验压力(MPa)
排放压力≤(MPa)
回座压力≥(MPa)
AF46Y-16
1.6
2.4
0.8～1.6
0.8
0.78
0.82
0.73
1/4喉径
空气
、天然气
、含硫天然气
-29℃<t<
130℃
0.8
1.0
0.95
1.03
0.92
1.3
1.26
1.34
1.2
1.6
1.56
1.65
1.49
AF46Y-25
2.5
3.8
1.3～2.5
1.3
1.26
1.34
1.2
1.6
1.56
1.65
1.49
2.0
1.96
2.06
1.86
2.5
2.46
2.56
2.30
AF46Y-40
4.0
6.0
2.0～4.0
2.0
1.96
2.06
1.86
2.5
2.46
2.56
2.30
3.2
3.16
3.26
2.93
4.0
3.94
4.08
3.67
AF46Y-64
6.4
9.6
3.2～6.4
3.2
3.16
3.26
2.93
4.0
3.94
4.08
3.67
5.0
4.92
5.1
4.59
6.4
6.25
6.50
5.82
AF46Y-100
10.0
15.0
5.8～10.0
5.0
4.92
5.1
4.59
6.4
6.25
6.50
5.82
8.0
7.80
8.23
7.4
10.0
9.70
10.3
9.28

产品主要零件材料
零件名称
材料
零件名称
材料
阀体、阀盖
WCB
阀座
硬质合金
阀芯
硬质合金
阀芯垫
耐油橡胶
阀套
2Cr13
活塞
2Cr13
弹簧
60Si2Mn
阀杆
2Cr13

产品主要尺寸
AF46Y-16
公称通径DN(mm)
阀芯直径do(mm)
尺 寸(mm)
D
D1
D2
b
Z-φd
DN′
D′
D1′
D2′
b′
Z′-φd
L
L1
25
15
115
85
65
16
4-14
32
140
100
76
18
4-18
100
95
32
20
140
100
76
18
4-18
40
150
110
84
18
4-18
115
105
40
25
150
110
84
18
4-18
50
165
125
99
20
4-18
120
110
50
32
165
125
99
20
4-18
65
185
145
118
20
4-18
135
120
80
50
200
160
132
20
8-18
100
220
180
156
22
8-18
170
150
100
65
220
180
156
22
8-18
125
250
210
184
22
8-18
205
185
150
100
285
240
211
24
8-23
200
340
295
266
24
12-23
255
235
200
150
340
295
266
24
12-23
250
405
355
319
26
12-27
310
280
AF46Y-25
公称通径DN(mm)
阀芯直径do(mm)
尺 寸(mm)
D
D1
D2
b
Z-φd
DN′
D′
D1′
D2′
b′
Z′-φd
L
L1
25
15
115
85
65
16
4-14
32
140
100
76
18
4-18
100
95
32
20
140
100
76
18
4-18
40
150
110
84
18
4-18
115
109
40
25
150
110
84
18
4-18
50
165
125
99
20
4-18
120
110
50
32
165
125
99
20
4-18
65
185
145
118
20
4-18
135
120
80
50
200
160
132
24
8-18
100
220
180
156
22
8-18
170
150
100
65
235
190
156
24
8-22
125
250
210
184
22
8-18
205
185
150
100
300
250
211
28
8-26
200
340
295
266
24
12-23
255
235
200
150
360
310
274
30
12-27
250
405
355
319
26
12-27
310
280
AF46Y-40
公称通径DN(mm)
阀芯直径do(mm)
尺 寸(mm)
D
D1
D2
D6
b
Z-φd
DN`
D`
D1`
D2`
b`
Z`-φd
L
L1
25
15
115
85
65
58
16
4-14
32
140
100
76
18
4-18
100
95
32
20
140
100
76
66
18
4-18
40
150
110
84
18
4-18
115
105
40
25
150
110
84
76
18
4-18
50
165
125
99
20
4-18
120
110
50
32
165
125
99
88
20
4-18
65
185
145
118
22
8-18
135
120
80
50
200
160
132
121
24
8-18
100
235
190
156
24
8-23
170
150
100
65
235
190
156
150
24
8-22
125
270
220
184
26
8-27
205
185
150
100
300
250
211
204
28
8-26
200
360
310
274
30
12-27
255
235
AF46Y-64
公称通径DN(mm)
阀芯直径do(mm)
尺 寸(mm)
D
D1
D2
D6
b
Z-φd
DN`
D`
D1`
D2`
D6`
b`
Z`-φd
L
L1
25
15
135
100
78
58
22
4-18
32
140
100
76
66
18
4-18
130
110
32
20
150
110
82
66
24
4-23
40
150
110
84
76
18
4-18
135
115
40
25
165
125
95
76
24
4-23
50
165
125
99
88
20
4-18
145
120
50
32
175
135
105
88
26
4-23
65
185
145
118
110
22
8-18
160
130
80
50
210
170
140
121
30
8-23
100
235
190
156
150
24
8-23
175
160
100
65
250
200
168
150
32
8-25
125
270
220
184
176
26
8-26
220
195
[1]