标题：D343H硬密封法兰蝶阀
产品信息摘要
无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 
﹥ 公称通经：DN50-DN1200 
﹥ 压力范围：1.0MPa-6.4MPa 
﹥ 介质温度：-20℃-450℃ 
﹥ 阀体材料：WCB、304、316[1]
产品概述
金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。 
产品特点
金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能 
密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点 
蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长 
大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小 
金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装 
驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用 [1]
性能参数
型号 
D343H-10
D343H-16
D343H-25
D343H-40 
D343H-10P
D343H-16P
D343H-25P
D343H-40P 
D343H-10R
D343H-16R
D343H-25R
D343H-40R 
工作压力（MPa） 
1.0~4.0 
适用温度（℃） 
≤425 
≤200 
适用介质 
水、油或非腐蚀性介质 
硝酸类介质 
醋酸类介质 
材料 
阀体、蝶板 
WCB 
CF8/304 
CF3M/316L 
阀杆 
2Cr13 
304 
316L 
阀体密封面 
堆焊 507 
－ 
－ 
蝶板密封面 
304+柔性石墨 
304+PTFE 
304+PTFE 
填料 
柔性石墨 
PTFE 
PTFE 

相关尺寸
PN0.6MPa～PN1.0MPa连接尺寸
公称通径 
长度
标准值
外形尺寸
（参考值）
连接尺寸
(标准值)
重量
(kg)
L
H
H1
A1
B1
PN0.6MPa
PN1.0MPa
毫米
英寸
短
长
D
D1
Z-d
D
D1
Z-d
50 
2 
108 
150 
112 
350 
180 
200 
140 
110 
4-14 
165 
125 
4-18 
17 
65 
21/2 
112 
170 
115 
370 
180 
200 
160 
130 
4-14 
185 
145 
4-18 
20 
80 
3 
114 
180 
120 
380 
180 
200 
190 
150 
4-18 
200 
160 
8-18 
23 
100 
4 
127 
190 
138 
420 
180 
200 
210 
170 
4-18 
220 
180 
8-18 
25 
125 
5 
140 
200 
164 
460 
180 
200 
240 
200 
8-18 
250 
210 
8-18 
40 
150 
6 
140 
210 
175 
555 
270 
280 
265 
225 
8-18 
285 
240 
8-22 
47 
200 
8 
152 
230 
208 
605 
270 
280 
320 
280 
8-18 
340 
295 
8-22 
60 
250 
10 
165 
250 
243 
680 
270 
280 
375 
335 
12-18 
395 
350 
12-22 
95 
300 
12 
178 
270 
283 
800 
380 
420 
400 
395 
12-22 
445 
400 
12-22 
124 
350 
14 
190 
290 
310 
835 
380 
420 
490 
445 
12-22 
505 
460 
16-22 
181 
400 
16 
216 
310 
340 
915 
450 
470 
540 
495 
16-22 
565 
515 
16-26 
260 
450 
18 
222 
330 
380 
960 
480 
490 
595 
550 
16-22 
615 
565 
20-26 
338 
500 
20 
229 
350 
410 
1020 
480 
490 
645 
600 
20-22 
670 
620 
20-26 
360 
600 
24 
267 
390 
470 
1225 
480 
490 
755 
705 
20-26 
780 
725 
20-30 
540 
700 
28 
292 
430 
550 
1355 
640 
660 
860 
810 
24-26 
895 
840 
24-30 
580 
800 
32 
318 
470 
640 
1470 
640 
660 
975 
920 
24-30 
1015 
950 
24-33 
845 
900 
36 
330 
510 
710 
1545 
750 
860 
1075 
1020 
24-30 
1115 
1050 
28-33 
1050 
1000 
40 
410 
550 
770 
1795 
850 
900 
1175 
1120 
28-30 
1230 
1160 
28-36 
1500 
1200 
48 
470 
630 
890 
1965 
850 
900 
1405 
1340 
32-33 
1455 
1380 
32-39 
2000 [1]
PN1.6MPa～PN2.5MPa连接尺寸
公称通径
长度
标准值
外形尺寸
（参考值）
连接尺寸
(标准值)
重量
(kg)
L 
H 
H1
A1
B1
PN1.6MPa
PN2.5MPa
毫米
英寸
短
长
D
D1
Z-d
D
D1
Z-d
50 
2 
108 
150 
112 
350 
180 
200 
165 
125 
4-18 
165 
125 
4-18 
19 
65 
21/2 
112 
170 
115 
370 
180 
200 
185 
145 
4-18 
185 
145 
8-18 
22 
80 
3 
114 
180 
120 
380 
180 
200 
200 
160 
8-18 
200 
160 
8-18 
25 
100 
4 
127 
190 
138 
420 
180 
200 
220 
180 
8-18 
235 
190 
8-22 
28 
125 
5 
140 
200 
164 
460 
180 
200 
250 
210 
8-18 
270 
220 
8-26 
43 
150 
6 
140 
210 
175 
555 
270 
280 
285 
240 
8-22 
300 
250 
8-26 
50 
200 
8 
152 
230 
208 
605 
270 
280 
340 
295 
12-22 
360 
310 
12-26 
64 
250 
10 
165 
250 
243 
680 
270 
280 
405 
355 
12-26 
425 
370 
12-30 
99 
300 
12 
178 
270 
283 
800 
380 
420 
460 
410 
12-26 
485 
430 
16-30 
130 
350 
14 
190 
290 
310 
835 
380 
420 
520 
470 
16-26 
555 
490 
16-33 
188 
400 
16 
216 
310 
340 
915 
450 
470 
580 
525 
16-30 
620 
550 
16-36 
270 
450 
18 
222 
330 
380 
960 
450 
470 
640 
585 
20-30 
670 
600 
20-36 
350 
500 
20 
229 
350 
410 
1020 
480 
490 
715 
650 
20-33 
730 
660 
20-36 
375 
600 
24 
267 
390 
470 
1225 
640 
660 
840 
770 
20-36 
845 
770 
20-39 
560 
700 
28 
292 
430 
550 
1355 
640 
660 
910 
840 
24-36 
960 
875 
24-42 
610 
800 
32 
318 
470 
640 
1470 
640 
660 
1025 
950 
24-39 
1085 
990 
24-48 
880 
900 
36 
330 
510 
710 
1545 
650 
860 
1125 
1050 
28-39 
1185 
1090 
28-48 
1100 
1000 
40 
410 
550 
770 
1795 
650 
900 
1255 
1170 
28-42 
1320 
1210 
28-56 
1600 
1200 
48 
470 
630 
890 
1965 
650 
900 
1485 
1390 
32-48 
1530 
1420 
32-56 
2150 
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长（长杆蝶阀），若需特殊材料定货时提出。注：Dt-代表弹性密封结构 
PN4.0MPa连接尺寸
公称通径 
结构长度（标准值）
外形尺寸（参考值）
连接尺寸(标准值)
L 
H 
H1
A1
B1
PN4.0MPa
毫米
英寸
短
长
D
D1
Z-d
50 
2 
108 
150 
112 
350 
180 
200 
165 
125 
4-18 
65 
21/2 
112 
170 
115 
370 
180 
200 
185 
145 
8-18 
80 
3 
114 
180 
120 
380 
180 
200 
200 
160 
8-18 
100 
4 
127 
190 
138 
420 
180 
200 
235 
190 
8-22 
125 
5 
140 
200 
164 
460 
180 
200 
270 
220 
8-26 
150 
6 
140 
210 
175 
555 
270 
280 
300 
250 
8-26 
200 
8 
152 
230 
208 
605 
270 
280 
375 
320 
12-30 
250 
10 
165 
250 
243 
680 
270 
280 
450 
385 
12-33 
300 
12 
178 
270 
283 
800 
380 
420 
515 
450 
16-33 
350 
14 
190 
290 
310 
830 
380 
420 
580 
510 
16-36 
400 
16 
216 
310 
340 
915 
450 
470 
660 
585 
16-39 
450 
18 
222 
330 
380 
960 
480 
490 
685 
610 
20-39 
500 
20 
229 
350 
410 
1020 
480 
490 
755 
670 
20-42 
  D343H硬密封法兰蝶阀