标题：Y型过滤器
简介
学名：Y型过滤器（Y type strainer） 
型号：SY型
Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。Y型过滤器又名除污器、过滤阀，是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，其作用是过滤介质中的机械杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，可保护设备的正常工作。Y型filter(19张)
其类型分为：SY型水过滤器；QG型汽（气）过滤器；YQ型过滤器 
连接方式如下：
GL41H法兰连接；
GL11螺纹连接；
SLVY手摇刷式法兰连接；
Y型（YSTFH）拉杆伸缩式法兰连接；
分类
1.空气过滤器 使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。 
2.液体过滤器 使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。 
3.网络过滤器 通过设置来阻挡垃圾信息，使出现在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的原理将不同颜色的光线分离 
4.光线过滤器，把一些不需要的光线吸收掉。上面说的应该是网式过滤器，其实过滤器还有很多种，譬如叠片过滤器、砂滤器、碳滤器等等，主要原理都是利用过滤介质的孔径截留比介质孔径更小的物质，当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦，只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
相关型号
基本参数：
1、介质温度：300(℃);
2、工作压差：2KG;
3、材质：不锈钢;
4、产品别名：Y型过滤器;
5、适用范围：液体过滤;
6、连接形式：法兰;
7、类型：直角式;
8、流动方向：单向;
9、适用介质：水;
10、压力环境：常压。  
主要技术参数：
公称压力(MPa)
1.0
1.6
2.5
4.0
耐压试验压力(MPa)
1.1
1.8
3.8
4.4
工作压力(MPa)
1.0
1.6
2.5
4.0
主要连接外型尺寸：
公称通径
L
H
H1
DN20
155
100
150
DN25
160
100
150
DN32
180
110
160
DN40
200
115
170
DN50
230
155
195
DN65
220
200
270
DN80
250
210
295
DN100
305
250
345
DN125
350
305
425
DN150
480
360
485
DN200
500
450
605
DN250
550
505
710
DN300
600
580
815
DN350
700
600
845
DN400
780
620
875
DN450
850
700
980
DN500
900

试验台
综述用于过滤器性能实验台上面，这种试验台在试验前都要对系统严格净化，因此试验系统和为试验系统服务的污染注入系统都需配有过滤器，这种过滤器和被试验的过滤器是两回事儿，它的精度要求，污物容纳量要求要比被试验的过滤器精度高，为区别同一试验系统中的两类过滤器，这种过滤器称为试验台过滤器，被试验的过滤器称为被试过滤器。
Y型过滤器（水过滤器）属于管道粗过滤器系列，也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。该公司所生产的Y型过滤器（水过滤器）能根据客户具体要求（特殊压力、特殊口径）定制。Y型过滤器（水过滤器）具有制作简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。
Y型过滤器产品执行标准
设计规范
结构长度
连接法兰
试验与检验
产品标识
供货规范
HG/T 21637
GB/T 12221
JB/T 79
JB/T 9092
GB/T 12220
JB/T 7928
具体参数
DN
In
L
H
H1
有效过滤面积m2
15
1/2
125
70
150
0.00185
20
3/4
145
70
150
0.00281
25
1
160
80
160
0.00343
32
1 1/4
180
90
180
0.00486
40
1 1/2
200
100
240
0.00767
50
2
220
130
250
0.01160
65
2 1/2
260
165
350
0.02111
80
3
280
195
390
0.03029
100
4
320
230
450
0.04063
125
5
350
300
520
0.05589
150
6
380
335
580
0.07709
200
8
495
420
690
0.11967
250
10
595
500
800
0.19155
300
12
640
580
950
0.26738
350
14
700
640
1150
0.32535
400
16
800
700
1360
0.40946
450
18
850
790
1480
0.52837
500
20
900
875
1650
0.65385
过滤器选型的一般原则1、进出口通径：
原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。
2、公称压力：
按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择：
主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、过滤器材质：
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力损失计算
水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52～1.2kpa安装与维护说明安装
安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面，使用管道密封胶或特氟龙带（聚四氟乙烯）
要适量。末端螺纹不做处理，以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器可以水平安装或
垂直向下安装。
警告
安装1-1/4”（DN32）或更大口径的承插焊过滤器或所有D 系列过滤器时，应注意这类过滤器的垫
片是非金属材质的，容易由于过热而损坏。因此应缩短焊接时间，并在焊接完成后对过滤器进行
冷却。如果焊接前需要预热或焊接后需要继续加热（D 系列过滤器），建议先将垫片拆下再加热。
过滤器的运行及维护
系统最初工作一段时间后（一般不超过一周），应进行清洗，以清除系统初始运行时积聚在滤
网上的杂质污物。在此后，须定期清洗。清洗次数依据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵，
则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。
警告：每次维护、清洗前，应将过滤器与带压系统隔离。清洗后，重新安装时要使用新的密
封垫。
技术参数
1、适合物料：
a、 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等；
b、 化工生产的腐蚀性物料，如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等；
c、 制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂；
d、 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。
2、过滤精度：10-480目（一般通水网为18-30目/cm2，通气网为40-100目/cm2，通油网为100-480目/cm2。）
3、工作温度：≤90℃ 
4、公称通径：DN25—DN600mm
5、公称压力：PN≤1.6Mpa（其它工作压力可按用户要求设计）
6、法兰标准：HG20592-97 PN1.0（也可按用户要求制造）
7、壳体材质：A3、304、304L、316、316L、WCB
8、密封材料：聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶、三元乙丙橡胶
原理
※ 起泡点法测试原理：当滤膜和滤芯用一定的溶液完全浸润,然后通过气源在一侧加压(我们仪器里面有进气控制系统,可以稳定压力,调节进气),随着压力的增加,气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧出现大小、数量不等的气泡,通过仪器判断出对应的压力值就是泡点。
※ 扩散流法测试原理：扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的80%时,这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流。
※ 为什么扩散流的方法更好：起泡点值只是一个定性的值，从开始起泡到最后的群起泡是一个比较长的过程，不能准确的定量。而测量扩散流值是一个定量值,不但能准确的确定过滤器的完整性，而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题，这也就是为什么现在国外厂家都用扩散流法测试完整性的原因。
※ 水侵入法测试原理：水侵入法专用于疏水性滤芯的测试，疏水性膜抗拒水，孔径越小，把水挤入疏水膜中需要的压力越大。所以在一定的压力下，测量挤入滤膜中的水流量来判断滤芯的孔径。
安装说明
安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面，使用管道密封胶或特氟龙带（聚四氟乙烯） 要适量。末端螺纹不做处理，以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器可以水平安装或 垂直向下安装。安装 1-1/4”（DN32）或更大口径的承插焊过滤器或所有 D 系列过滤器时，应注意这类过滤器的垫 片是非金属材质的，容易由于过热而损坏。因此应缩短焊接时间，并在焊接完成后对过滤器进行 冷却。如果焊接前需要预热或焊接后需要继续加热（D 系列过滤器），建议先将垫片拆下再加热。
安装方向
蒸汽或气体管道：滤网朝水平方向； 液体管道：滤网朝下安装； 垂直安装：根据过滤器安装指向。[1]
应用
Y型过滤器作为净化设备工程中不可缺少的一款高效过滤设备，在生活废水污水以及工业污水的处理中都发挥了很大的功效，凭借设计和运用方面的各项优势，如今已是备受青睐。
Y型过滤器在各个行业的运用中有效处理了大量生活及工业污水，使宝贵的水资源得到了有效的重复利用，节省大量的水资源功不可没。Y型过滤器运行中的优势包括全程全自动化、免维护、过滤面积大、滤网效率高、使用寿命长、不锈钢材质、过滤精度可选、规格齐全。与其他过滤设备相比它是中水回用工程中最有效的设备之一。而且经过Y型过滤器处理之后的水质不仅达到国家规定的排放标准，而且水质还实现了重复、循环利用的目的。