标题：LED防爆灯具
概述
LED防爆灯具同防爆灯具相同,与防爆灯具不同的是光源采用LED，LED防爆灯具(7张)为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。
LED防爆灯具的其中一个非常重要的防爆原理就是限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其最小点燃温度或引燃温度。[1]
优势及应用范围
由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，因此大功率白光LED是防爆灯具，特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。
LED防爆灯具，属于一种特种行业中用电气设备，主要解决照明问题，它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关，其特征在于：
发光体为大功率LED模组，在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路；宽电压输入驱动电路包括恒流芯片，恒流芯片与电池组成电源模组，LED模组连接在恒流芯片上，电源模组与 LED模组胶封在一起；灯罩与灯壳之间为超音波焊接。
它利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；电池在充满电和放电末期LED 都保持恒定亮度；在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性，适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。
适用于爆炸性气体环境1区、2区，IIA、IIB、IIC类危险场所。[2]
示例
固定式LED防爆灯具本产品BC9302系列 LED防爆平台灯适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作固定照明。
防爆标志：Exd II BT6 Gb 防护等级：IP66　
固定式LED防爆灯具(8张)性能特点:
■灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，照射角度达220度，充分对光线进行了有效利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。
■光源采用世界最亮LED、美国CREE品牌，耗电量仅为金卤灯的40%。
■电源关键元件全部选择用世界顶级品牌，高效、稳定。 
■采用独特散热结构，运用热传递导热方式加速导热，有效保证LED高效散热，从而使LED寿命能够达到10万小时。
■隔爆型最高防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。
■可并联接线，省去了接线盒及安装成本。
■外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。　
主要技术参数:
输入电压范围AC90～264V输出电压范围DC36～48V频率范围47～63Hz防腐等级WF2绝缘等级I距高比3.5进线口螺纹G3/4″引入电缆Φ8mm～Φ14mm外形尺寸Φ240×220mm净量5kg配用光源:
通明订货编号配用光源光源功率（W）光通量（lm）BC9302-L25LED253300BC9302-L40LED405412BC9302-L60LED606996售后服务期：
公司先后通过了船级社ISO9001质量管理体系认证，国家灯具质量监督中心等权威机构认证。产品保用7年产品，光源保用1年。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修，7年后仅收取材料费。[3]
移动式LED防爆灯具适用场所：
本产品适用于各种事故抢修、隧道、地铁施工等各种易燃易爆场所作为大范围移动照明。
防爆标志：Ex de IIC T6 防护等级：IP66
移动式LED防爆灯具(6张)性能特点：
■照射范围可根据作业需要选择泛光照明或者聚光照明。
■安全防爆：隔爆型最高等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。
■高效节能：光源采用美国GREE进口LED光源，光效高，寿命长达10万小时。灯具设有电量检测功能，及时了解电池容量，满足不同工作需求。
■防水耐用：外壳采用特制铝合金材料制成，确保产品能经受强烈撞击，灯具防护等级高达IP66，确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。
■灵活方便：灯头左右转动角度为360°，上下转动角度为135°，也可手持灯头任意方位照射。
■装上升降杆，可在1.2米- 1.7米高度范围内任意升降。电源箱上装有轮子方便移动，工作时简单、轻松。
■智能充电：充电器采用芯片智能控制充电，高可靠性，具有过充、过放、短路保护功能；电池充满后并自动转换至涓流充电。
主要技术参数：
参数名称
单位
BW3210参数值
额定电压
V
DC24
额定容量
Ah
12
LED
光源工作电压
V
18. 5
强/弱额定功率
W
30/15
强/弱光通量
lm
2300/1600
平均使用寿命
h
100000
连续工作时间
强光
h
12
工作光
24
充电时间
h
12
有效射程
m
800
电池使用寿命
循环
≈1000
外观尺寸
长X宽X高
mm
255x250x610
净重
Kg
14

品质保证：
公司先后通过了船级社ISO9001质量管理体系认证，国家灯具质量监督中心等权威机构认证。产品保用3.5年产品，光源保用1年。自购买之日起3.5年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修(人为除外)，3.5年后仅收取材料费。[4]
解析防爆灯的线路
1、位置选择  
应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置敷设电气线路。
2、敷设方式选择
爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线。
3、.隔离密封
敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时，应采用非燃性材料严密堵塞。
4、导线材料选择
爆炸危险环境危险等级1区的范围内，配电线路应采用铜芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。煤矿井下不得采用铝芯电力电缆。
爆炸危险环境危险等级2区的范围内，电力线路应采用截面积4mm2及以上的铝芯导线或电缆，照明线路可采用截面积2.5 mm2。及以上的铝芯导线或电缆。
5、允许载流量
1区、2区绝缘导线截面和电缆截面的选择，导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。引向低压笼型感应电动机支线的允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。
6、电气线路的连接
1区和2区的电气线路的中间接头必须在与该危险环境相适应的防爆型的接线盒或接头盒附近的内部。1区宜采用隔爆型接线盒，2区可采用增安型接线盒。
2区的电气线路若选用铝芯电缆或导线时，必须有可靠的 以便于使用人员正确安装和维修。
铭牌标志的内容
A防爆标志。
B基本标志：包括产品名称、型号、制造厂名、注册商标、出厂日期等。
C性能安全标志：包括额定电压、电流、标称频率、光源功率和数量、允许环境温度(该范围仅为-20～+40℃时可不标)、特定的适用环境标志(如对仅适用某一种爆炸性气体混合物的产品，须标明可燃气体的名称或分子式)，灯具的分类标志(如"数字)等。
D防爆合格证编号，证明产品已经防爆检验站正式检验通过。 有些产品防爆合格证编号后带“x”符号，这表明该种产品只能在某种特殊的安全使用条件下使用，规定条件应在灯具外壳或产品说明书中明确醒目地注明。
D附加说明。除上述标记外，为保证正确安装、使用及维修所必需的详细说明，均应在灯具上、内装的镇流器上或与灯具一起提供的制造厂的产品说明书中给出。例如：  
A防爆灯具的允许工作位置，有些防爆灯具只允许在某一个位置或某一个角度范围内安装使用，这是因为工作拉置的改变，防爆灯具表面的热分布和最高表面温度都会发生变化，之所以对防爆灯具工作位置的限制，最主要的原因就是为了对最高表面温度的控制，不让其超过防爆灯具本身所标志的温度组别，产生危险温度。另外，工作位置的变化还会对有些光源的寿命和性能带来影响，对灯具的绝缘材料、电气元件、异线的绝缘性能，寿命等都会带来影响。因此，对安装使用位置有限制的防爆灯具必须明确说明。
B为降低防爆灯具的最高表面温度、降低产品温度分组级别，设计选用特殊规格光源的防爆灯具须注明光源的名称、型号、泡壳形状和尺寸及生产厂。如不注明，使用者换用其他相同功率的灯泡时，防爆灯具的最高表面温度就有可能超出使用坏境中爆炸性气体混合物的引燃温度，构成爆炸危险。
C在正常工作的最不利条件下，电源电缆或导线的绝缘材料在灯具内受到最高温度如果超过80t时应标出，以便选配相应的电缆和导线。对引入电缆或导线有特殊要求时，需注明规格、型号及适用温度。
D带蓄电池的灯具须说明蓄电池的种类、公称电压和公称容量，以免造成损失和危险。
E对有聚光和类似性能的防爆灯具应注明离被照物体的最短距离，以防止被照物体被烤焦和燃烧。
F镇流器线圈的额定最高工作温度tω(C)、电容器的额定最高工作温度tc(C)、接线图⑤
安装
LED防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别；外壳的防护等级；安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。[3]
维护
LED防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别；外壳的防护等级；安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。
注意事项
1.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。  严禁带电开盖
2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。 
3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。 
4. 潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。 
5.打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。 
6. 开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。 
7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。 
8.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。