标题：干式地暖模块
地暖模块
一、地暖模块说明1.地暖专用安装模块，根据水系统地暖的使用和安装工况，采用高密度隔热环保材料和铝板复合而成，成功解决混凝土湿式安装方式带来的占层高、散热慢、能耗高、安装复杂等缺点，将地垫宝和地暖复合层合而为一  干式地暖模块，降低了地暖浇注层的安装高度和建筑造价；采用铝板结构层，大大提高了散热面积和导热速度，降低了地暖的热效应时间，实现了地暖热量的辐射、传导、对流三种方式的有机结合，具有不占层高、升温快、节能、施工方便四大突出优势，是地暖行业最优化的安装模块，具有很高的性价比。 
2.产品规格： 　地暖模块规格:；120*0.6*3　槽间距:200mm；300mm 　如需其它规格可以提前预约订做。 二、地暖模块产品的技术特点1、高抗压强度： XPS挤塑板压缩强度可达320Kpa以上，是聚苯板强度的4-5倍以上，具有优质地垫宝的所有功能，可以免装地楞；XPS板材质稳定，永不变形,或下陷。 　2、优越的保温隔热性能：导系数小于0.03w/m.k,在70%的相对湿度下使用几十年后其保温性能仍能在80%以上，减少了供暖热量消耗； 
3、良好的隔音减噪性能：该材料特有的隔音减噪性能，使您的家居不受外界的干扰和影响他人； 
4、优良的防潮隔潮性能：具有紧密的闭孔式蜂窝结构和极佳的抗水蒸汽渗透性能，吸水率比普通聚苯乙烯板要小10倍左右，有效地防止湿气的渗透； 
5、抗老化性能最佳：热水管镶入模块的凹槽中,热水管在送热水加压使用过程中分子的剧烈运动产生的应力在管壁两侧接触的缓冲点得到合理均匀的释放,延长管材的使用寿命,XPS板代替聚苯板广泛用于外墙体保温隔热、居室、楼层、地面、屋顶保温等。使用年限可达50年以上。 
6、优良的环保性能：XPS挤塑板化学性质稳定，不易分解和霉变，不含易发挥的有害物质，具有良好的耐腐蚀性能，被权威机构认证为新型的绿色环保建材。　　
7、干式地暖模块的节能技术主要依靠保温基材的绝热性能和锁管槽结构设计，达到绝热性能的干式地暖模块对保温基材的厚度、密度、材料导热系数有严格标准，标准厚度的干式地暖模块是既隔热又绝热的，相当于地面绝热层，完全避免了热量户间传递造成的大量损失，尤其适合于南方非供暖地区，地暖系统末端的节能技术对于业主使用费用的差异非常大[1]
干式地暖特点
·地暖层高度：安装在地塄空间内，上面直接铺地暖地板，不占层高。
·热传导方式：辐射、均衡、传导、对流并存。　·节能程度：非常节能，一般比暖气片节约30%，比传统湿式地暖节能20%。
·升温时间：热效应很快，一般升温时间20-30分钟，和暖气片相当。[2]
三、应用范围 
1、质量轻，XPS每平方米不足5Kg，平均厚度2-4cm，能有效降低荷载和层高，比较适合旧房改造和散热器改装； 
2、保温性能优异、热传导速度快，更适合中、高档住宅小区以及家庭装修的地暖铺装。 　四、地暖安装的几种方法: 
1.干式铺装法:此板材安装时底部粘接好灰浆平整铺装.地暖管盘踞在凹槽内,木地板或竹地板均匀涂胶后粘接在XPS挤塑板的表面即可. 
2.湿式铺装法:此板底部粘接好灰后,地暖管盘踞在凹槽内,将沙灰和水泥镶嵌在地板砖或大理石用胶棒锤夯实.水泥层不要超过2-3厘米范围内. 
五、干式地暖模块系统的优势 
1、不占层高和空间：湿式地暖需占层面12cm层高, 干式地暖安装在地塄层间隙内，高度为3.3cm，和地塄高度相等，既不影响层高又保持地板良好的脚感； 
2、热效应快：干式地暖模块上面直接铺设地暖地板，实现了地暖热量的辐射、传导和对流的有机结合，热效应一般为30-50分钟即可达到地暖设计温度（18度以上）；而普通湿式地暖的热效应时间一般要4-5小时，升温时间缩短了6-7倍，和暖气片的升温时间相当； 　3、节能舒适保健：室温由下而上逐渐递减，热量梯度分布合理，比暖气片节能约20%；且给人以头爽脚暖的舒适感觉，理论上保健卫生； 
4、可控方便：通过分集水器操作简单，调节室内温度方便，可配置室内全自动温控系统； 
5、施工简洁：采用新型地暖模块工艺，省去了地暖混凝土浇注层，大大简化了多层复合的烦琐安装工艺，不仅省力、省材料，而且施工周期缩短了近5倍，可在铺设地板前一天安装，安装快捷即装即用； 
6、可靠寿命长：施工采用地暖模块及地暖专用管，整根盘管安装，根除漏水隐患，质量可靠，使用寿命可达50年； 
7、维修和改造方便：湿法铺没维修和改造方面不方便；干式铺设便于维修和改装，便于装修时改装、可以拆除移至别处使用。 　六、其他地暖施工系统的不足 
普通的地板采暖方式通常是最下面铺绝热层（大多是聚苯板），上面附铝箔，然后用卡钉将地暖管材固定在聚苯板上。这种施工方式比较简单，但也存在着很多问题，主要表现在： 　1、在现行的地暖施工中，要与土建、其它各工种交叉作业，很难管理，丢失、损坏严重。地暖施工过程中，要与各施工队伍搞好关系，但也很难做到人人满意，由于各施工队伍中某些人员素质不高，一旦出现哪怕很小的矛盾甚至没有矛盾，恶意破坏的现象也会发生，而问题责任有时难以确认到人，由此施工难干，甲方发怒，用户遭殃的现象时有发生。 
2、交叉作业过程中，窝工现象十分严重，土建进度快，土建窝工；地暖施工进度快（大部分情况如此），而施工进度又不能超过土建太多，否则施工现场破坏严重，补活、修活的工作量加大，因此地暖施工只能窝工。 
3、房地产开发，越来越“寸土寸金”，只好向空间发展，可普通地板采暖填
与湿式地暖的区别
1.地暖层高度 
干式装在保温模块内，上面直接铺地暖地板，占层高为4CM左右 属于超薄型。 　 　湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管，后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分。 
2.热传导方式 
干式地暖与湿式地暖都是辐射。 
3.节能程度 
干式地暖非常节能，一般比暖气片节能约25%。 　 　湿式地暖非常节能，一般比暖气片节能约25%。 
4.升温时间 
干式地暖热效应很快，一般升温时间20-30分钟，和暖气片相当。 　 
湿式地暖热效应很慢，升温时间很长，一般需要4-6小时。 
5.安装难易 
干式地暖安装，施工极为方便，一般在铺地板前安装。 　 
湿式地暖多层复合、固定盘管、浇注地面，工序较干式复杂，一般在装潢前期安装。 
6..地板舒适度 　干式地暖隔热层较水泥地面软，上面直铺地板，脚感舒适度更好。 　 
湿式地暖相对于干式地暖脚感较硬,但地面[3]单位平米承载重量比干式高。 
7.投资造价 
干式地暖和进口暖气片采暖相当，比一般湿式地暖略高25%左右。 　 
湿式地暖一般和普通暖气片采暖相当，加上回填层费用相当于中档暖气造价。 
8.市场占有率 　干式地暖工程上万科、仁恒等楼盘已经配套，南方家装上占地暖份额相对较大。 　 
湿式地暖市场上有率仍占主导。 
9.对建筑物承重 
干式地暖地暖模块采用轻质材料复合，重量很轻，比暖气片方式平均降低承重约30% 　 
湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层，平均重量很重，对建筑物承重比暖气片要重约8倍　
硬塑式干式薄型地暖
近两年，地暖市场上又出现一种新型的薄型地暖铺装方式，其保温层是采用PE-聚乙烯或PP-聚丙烯为制作材质的塑料模块，制造工艺为注塑，所以称其为硬塑式薄型地暖模块。  [4]硬塑式薄型地暖模块的制作材质通常为环保材质PE-聚乙烯或PP-聚丙烯，其制作材料的性能使其薄型地暖模块具有非常好的导热性，实际应用地暖系统升温迅速。 
硬塑式薄型地暖模块的做大特点就是其具有超强的抗压性！实验测试可以在数吨重的汽车下反复碾压而不变形，这样优越的抗压性能彻底解决了传统地暖地面下陷的问题！ 　硬塑式薄型地暖模块其高度为2.5~2.7公分，水泥回填高度为1~2公分这样整个地暖层高下来不到5公分，大大减少了地暖占用层高，增加了房屋使用高度。 
硬塑式薄型地暖模块铺装方便快捷，因为采用出厂预制式，出厂前已精细化调整好布管间距  [4]，模块内设有卡管槽，现场施工时，工人只需像拼图一样铺设好地暖模块，再迅速地进行地暖管布管即可，再无需传统地暖设量间距、切割卡槽、铺设卡钉等繁琐的地暖施工工序，这样不仅有效的节省了地暖施工工期，也大大降低了人力成本！ 
硬塑式薄型地暖模块可以选择在其上铺装复合木地板，铺设后美观大方，档次很高，所以很适合做一些高端项目，如星级酒店、高档公寓、豪华别墅、医院学校等等