标题：卫浴散热器
定义
卫浴散热器：就是指专门为在家庭卫浴间内取暖散热使用的水暖暖气片;即一种用来传导热媒的热量到另一空间的一种末端设备。英文名：Bathroom radiator 。  金旗舰卫浴散热器
历史
随着科学进步的发展，人们生活越来越优异化、温馨化、小康化；逐步就研制出各种散热器，2000年前国外已有大规模生产，主要生产国家为：意大利、美国、加拿大等国；我国当时没有研究过新型散热器，有也是老式铸铁型散热器。散热器达到国产化在2000年左右，在此以前新型的散完全依靠进口，当时国内只能生产&oslash;25圆管的两柱、三柱系列。在2000年以后，此技术才引进国内生产。所以说卫浴型散热器的历史并不算长。
工作原理
原理：热源为集体供热型，分户供热型（自行的闭式小供暖炉壁挂系列），一般的大多热媒水温度为70-85℃。经专用的管路流进散热器，因房间的温度低，热水在散热器内流动循环通过金属导热向室内空间散热方式输出热量：冷水由散器的底部口径（出水温度一般为50-65℃）流走。形成一个循环式的散热途径，卫浴型散热器为新型散热器之一，因其美观、占用空间小、实用方便等优势，一直延用到今。
款式分类
主要是按照其材质和焊接方式不同可分为以下几类：
1、钢制插接型
金旗舰钢制插接型卫浴散热器(5张)
2、钢制搭接型
金旗舰钢制搭接型卫浴散热器(5张)
3、铜铝复合型
金旗舰铜铝复合型卫浴散热器(5张)
技术参数
目前市场上常见各主要卫浴型散热器参数一览表：
铜双杆全称：铜铝复合双排有毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​588719850​​​平米数㎡​​​4.95.97​​​接口距mm400​​400400400​​​片  厚mm165片宽mm435片距mm10离墙距55-75承压Mp1.5铜双卫全称：铜铝复合双排无毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​538689820​​​平米数㎡​​​4.485.746.8​​​接口距mm400​​400400400​​​片  厚mm85片宽mm435片距mm10离墙距55-75承压Mp1.5铜单杆全称：铜铝复合单排有毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​412503595​​​平米数㎡​​​3.44.194.95​​​接口距mm400​​400400400​​​片  厚mm140片宽mm435片距mm10离墙距55-75承压Mp1.5铜单卫全称：铜铝复合单排无毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​382473565​​​平米数㎡​​​3.183.944.7​​​接口距mm400​​400400400​​​片  厚mm65片宽mm435片距mm10离墙距55-75承压Mp1.5钢50筐全称：50扁管低碳钢制有筐型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​544743974​​​平米数㎡​​​4.56.198.11​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm165片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp1.8钢25筐全称：25圆管低碳钢制有筐型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​605683799​​​平米数㎡​​​5.045.696.65​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm165片宽mm450片距mm10离墙距55-75承压Mp250插杆全称：50扁管低碳钢制插接式有毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​534733964​​​平米数㎡​​​4.456.18​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm135片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp1.850插卫全称：50扁管低碳钢制插接式无毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​491673920​​​平米数㎡​​​4.095.67.66​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm40片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp1.850搭杆全称：50扁管低碳钢制搭接式有毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​534733964​​​平米数㎡​​​4.456.18​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm135片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp1.850搭卫全称：50扁管低碳钢制搭接式无毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​491673920​​​平米数㎡​​​4.095.67.66​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm65片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp1.825插杆全称：25圆管低碳钢制插接式有毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​585653759​​​平米数㎡​​​4.875.446.32​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm135片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp2.025插卫全称：25圆管低碳钢制插接式无毛巾杆型卫浴散热器参数 高度300mm400mm500mm600mm800mm1000mm1500mm1600mm1800mm散热量W​​​485535659​​​平米数㎡​​​4.044.455.49​​​接口距mm410​​410410410​​​片  厚mm40片宽mm450片距mm15离墙距55-75承压Mp2.0
常见卫浴散热器的颜色
这是常见颜色：  常见颜色
何选购和保养
选购这里简单介绍一下平时我们该如何选购。 
一、要8看 
①首先看散热器表面喷塑是否光泽、②颜色是否纯正、③焊接之间的片缝隙表面有无气泡、④丝口处有无漆皮开裂、⑤配件是否国标、⑥尤其是跑风丝堵是否是纯铜制造有无厂家标示、⑦管道内壁有无防腐涂层、⑧管道壁厚切面是否达到国标（1.5mm）等。如果有一点不符合将来都有可能会是产品隐患将来给您的生活和使用带来诸多不便和造成意外损失。 
二、要5有 
这里呢多说两句；卫浴式散热器呢是个居家生活必需品（尤为北方）而且同时它又是个液态压力容器。我们经常讲的跑、冒、滴、漏四点都是隐患事故的多发现象。所以这里一定要选择有质保的厂家产品，最好是选用品牌厂家所生产的散热器！那么这里就牵扯到了质保售后问题。如何保障权益手续就显得尤为重要；这里讲1、要有产品合格证及检验员检验证号 
2、要有产品质保单（完整的附有生产厂家和保险公司信息及公章） 
3、要有正规的产品销售合同（除了店面合同还要有和生产厂家之间的销售合同，如果是在商场最好还有商场里的监管合同。这样做到万无一失。） 
4、要有产品的安装合同（如果您需要连同安装的话，但一定要知道多数散热器厂家是不负责安装部分的质保的，安装都是由直接安装施工方来负责。） 
5、要有防伪标示和辨认说明（为了所买物的真实性和将来的质保理赔责任这一点尤为重要。） 
三、要根据自己所居住的房屋供暖方式而选择合理的款式产品 
1、集中供暖不间歇持续供暖的可选择上述主流产品 
2、集中供暖但间歇性供暖的可选用大水道产品（散热时间常） 
3、独立供暖，且是以燃气壁挂炉采暖方式的从节能上最好选择铜铝复合型卫浴式散热器为宜。（热能利用率高）保养与使用一、保养 
1、钢制柱式散热器在日常使用后供暖期结束前应提前关闭阀门以保障散热器管内满水保养，这有有效阻决氧化，避免了氧化对散热器金属的腐蚀危害可有效的延长了其使用寿命。 
2、日常清理时；应注意避免用金属物（如：清洁球等）直接在散热器表面清理。应以湿布擦拭为宜避免表面塑层刮痕影响整体美观。 
3、严禁以高温或明火烘烤散热器表面，会导致漆面变色或脱落！ 
二、使用 
常见问题及处理 
1、散热器不热；处理办法第一时间检查热源是否正常，如正常则是因管内某部位有空气未排除。这时打开排气阀将气体排除即可正常。（注意：开动排气阀时一定当心不要一下开太大，头部侧视以避免烫伤！） 
2、需要注意在独立燃气壁挂炉供暖系中的使用；热源炉出水口应高于散热器进水口之高度。避免因水流压力不足所造成散热器内水循环受阻减慢而影响散热的使用！ 
3、请按照包装上所写即厂家告知的借口进回水方式连接。如果连接错误也会不热。