标题：串联谐振耐压试验仪
概述
各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下，由于被试品电容量较大，或者试验电压要求较高，对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求，传统的工频耐压装置往往单件体积大，重量重，不便于现场搬运，而且不便于任意组合，灵活性较差。目前，比较好的方法是采用变频串联谐振的方法进行耐压试验　变频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式，多台电抗器可并联、串联使用，分压器既用来测量试验电压，也可以作为小电容量试品的补偿电容，使得谐振频率可以在30～300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。
英文
串联谐振耐压试验仪（Series-resonant voltage tester）
别名
串联谐振耐压试验仪又称：变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频谐振装置、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置，变频谐振，变频串联谐振谐振试验装置，变频谐振耐压装置，串谐试验装置，串谐耐压装置，GIS交流耐压试验装置，发电机耐压试验装置，变频谐振耐压试验装置。
  
产品描述
串联谐振耐压测试仪是运用串联谐振的原理，通过调节变频控制器的输出频率，使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振，谐振电压即为试品上的所加电压。
它广泛运用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品，如发电机、变压器、GIS、 高压交联电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。
产品特点
在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目，唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求，比武成绩再次名列前茅；
*以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定（如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等）
* 产品稳定可靠，质保三年（主机保用十年），终身维护；
* 体积小，重量轻，特别适合现场使用； 
* 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒；
* 全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉高压研究所） 严格的型式试验鉴定，质量可靠，确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全；
* 符合国标要求:有监测峰值/√2功能，可实时监测试验波形； 
*所有主要元器件均由世界知名企业原装进口，包括美国德州仪器，英特尔，德国西门子， 施耐德，日本东芝，富士等，确保性能稳定可靠；
* 按军用标准抗振和防尘设计，耐长途运输和严酷使用环境； 产品图册(3张)
* 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作，大屏幕液晶显示； 
* 独有软件校准功能，方便用户校准表计，确保高电压值准确度 
* 德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用； 
* 信守承诺，服务专业及时，尽最大努力为客户需求服务； 
*设备自带微型打印机，可及时打印保存试验数据；
现状分析
国内外有关部门为什么广泛推荐采用交流耐压取代直流耐压？　随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高，交联聚乙烯绝缘电力电缆（XLPE）以其合理的工艺和结构，优良的电气性能和安全可靠的运行特点，在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比，交联电缆敷设安装方便，运行维护简单，不存在油的淌流问题。但是，近年来的运行和研究表明，交联聚乙烯电缆的绝缘在运行中易产生树枝化放电，造成绝缘老化破坏，严重地影响了交联聚乙烯绝缘电力电缆的使用寿命。因此，充分认识交联电缆的绝缘特性，及时有效地发现和预防绝缘中存在的某些缺陷，对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。阐述了影响交联电缆绝缘的主要因素以及电缆的交接试验原理，认为在现场对交联电缆实施交流耐压试验是必要和可行的。　为了保证电缆安全可靠运行，有关的国际标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括：测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的，其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明：直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷，甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978～1980年41个回路的10 kV电压等级的XLPE电缆中，发生故障87次；瑞典的3 kV～24．5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9 000 km，发生故障107次，国内也曾多次发生电缆事故，相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此，国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。　上世纪80年代至90年代中期，加拿大、德国、美国等先进国家制定了相应的交流耐压试验标准并推广应用。从90年代末开始，我国的广东、北京、上海、浙江、山东等地出台了对xlpe电缆做交流试验的暂行规定。国标GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》推荐采用变频串联谐振耐压方式
主要技术指标
额定输出电压 0~500KV（AC有效值）及其以下 
输出频率 20~300HZ 
谐振电压波形 纯正弦波，波形畸变率<1.0% 
最大试验容量 5000KVA及其以下 
工作制 满功率输出下，一次连续工作时间60min 
品质因数 30~90 
频率调节灵敏度 0.1HZ，不稳定度<0.05% 
工作电源 380/220V±15%/50HZ±5%
工作原理
我们已知，在回路频率f=1/2π√LC时，回路产生谐振，此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素，即电压谐振倍数，一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振，再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振，变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
  
试验方法
先在低电压下调到系统谐振点，然后再升高试验电压幅值，达到试品上规定的电压值，在次电压下，维持规定的时间后，在降低电压到零，这就完成了整个试验过程。
产品选型参照表
附：部分常用型号和典型配置DFVF3000　（以下仅列举了部分常用型号，欲了解更多型号请致电） 　
一、电缆交流耐压试验系列
型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/2210kV（300mm）电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-132/661、10kV（300mm）电 缆 3KM 
2、35kV（300mm）电缆 1KM22kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-264/521、10kV(300mm)电 缆 5KM 
2、35kV(300mm)电 2KM 
3、35kV 变压器，开关， 
4、10kV电动机，变压器 
5、600MW及以下发电机等22kV Ⅹ 6台便携式DFVF3000-1560/66110kV（300mm）电 缆 3KM130kV Ⅹ 2台非便携式二、发电机工频耐压试验系列
型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/221、100MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-100/361、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.25uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1.5KM18kV Ⅹ 2台便携式DFVF3000-176/441、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 3KM 3、可兼顾发电机母线，主变等22kV Ⅹ 4台便携式三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列
型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-250/2001、110kV GIS的交流耐压试验 
2、35kV（300mm）电缆 1KM 
3、10kV（300mm）电 缆 3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 5、110kV互感器交流耐压40kV Ⅹ 5台便携式DFVF3000-100/2001、110kV GIS的交流耐压试验 2、110kV互感器交流耐压50kV Ⅹ 4台便携式四、变压器，电动机等设备的工频交流耐压试验系列 　 
型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-105/841、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM28kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-100/801、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM40kV Ⅹ 2台便携式（注：以上仅列举了部分常用型号，可根据要求定制）
主要的技术特点：
1、全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉高压研究所） 严格的型式试验鉴定，质量可靠，确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全； 
2、在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目，唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求，比武成绩再次名列前茅；
*以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定（如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等）
* 体积小，重量轻，特别适合现场使用； 
* 符合国标要求:有监测峰值/√2功能，可实时监测试验波形； 
* 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒； 
* 设备自带微型打印机，可及时打印保存试验数据； 
* 按军用标准抗振和防尘设计，耐长途运输和严酷使用环境； 
* 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作，大屏幕液晶显示； 
* 独有软件校准功能，方便用户校准表计，确保高电压值准确度 
* 德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用； 
* 信守承诺，服务专业及时，尽最大努力为客户需求服务； 
* 产品稳定可靠，质保三年（主机保用十年），终身维护；