标题：可变孔曝气软管
简介
合成材料1、可变孔曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成，内衬化学纤维网线，耐酸、耐碱、耐腐蚀、无色、无味、不出油，克服了高压强度。
2、软管曝气时内壁直径为62.5mm、65 mm。 性能特点及优势 1软管壁厚只有2mm，气道短而直，气压损小，软管内外表面光洁度高，不附着生物膜；圆形管线不宜沉积污物。 2软管在曝气时鼓胀，不曝气时被压扁，压扁时可变孔呈封闭状态，因此停止曝气的时间无论长短，均不会堵塞。在间歇运行时能有效防止污水倒灌。
3、曝气软管兼有输气功能，节省了输气管线，安装简单，安装费用低，无漏气隐患，且气源无特殊要求，不需空气过滤设备。
4、软管气孔密度大，布气均匀，服务面积大，无死角。 
5、耐酸、耐碱、耐腐蚀，不老化，抗撕裂，使用寿命长。
6、氧利用率高，售价较其它曝气器低，性能价格比高。 
7、可以卷包装，体积小，运输费用低。
8、克服了其它曝气器稳定性差的缺陷，无后顾之忧。适用范围各种工业有机废水、市政污水和生活污水，以及工业化水产养殖业。
工作原理
1 设计时技术参数取值：曝气量3m3/m.h，氧利用率12%。2 横管与软管中心轴线在同一水平面上，软管间距400～500mm，软管距池底300~500mm，服务面积0.5～1m2/m。，可按水质，去除负荷，需氧量的不同情况设计而定。3每个阀门控制6～8根软管，池底配DN120～180横管。横管具有空气包的释放作用，其口径>竖管，竖管线速度≤8m/s。软管长度6～15米为宜，超过15m建议双头气进。经济运行曝气强度一般为2～5 m3/h·m。4在活性污泥法中池底用支架固定软管。支架底座用40x150mm钢板，支杆用高300～500mm的&Oslash; 12 圆钢，圆钢一头电焊，一头锉外螺纹，螺纹长20mm,配合含“内螺纹的D70塑料圆环”制成固定支架,支架间距600mm。5在生物接触氧化法中省去固定支架。软管固定在下层填料框架的下缘，软管中心轴线距下层填料框架的下缘50mm，软管与填料框架呈水平垂直。6在SBR法中建议在软管尾部增加DN80～DN100联通管，用DN25排污管引出水面，排污管出口距水面约200mm，排污管应伸进联通管2/3处。7设计参考曝气软管口径工程上常用&Oslash; 65。选用5米风机，曝气量大于3m3/m·h时，水深一般取4.0米。
安装规程
1 软管不得拖拉空气管路必须吹扫干净，软管安装完毕，严禁电焊，以免烫破软管。  可变孔曝气软管安装2 在接触氧化池中下层填料框架应用水平仪进行调平，误差不超过±10mm， 每隔500mm用我公司专门提供的特种固定绳，将软管绑扎在下层填料框架之下。3 单头进气时必须先固定好软管尾部，再将软管头部超长部分减去！软管尾部留有缚扎绳，将软管缚扎在池壁上的角钢预埋件上。软管必须拉直，不扭转。4 卡箍必须全部卡入曝气软管接头的凹槽内，均匀拧紧螺帽。安装完毕放清水淹过软管100mm，开通罗茨风机，检查漏气和曝气效果。警示不按曝气软管设计规程和安装规程，将影响曝气效果。
产品包装
订货须知订货时需注明购产品型号、尺寸、数量等。产品包装40米/盘， 2盘/箱，随包装附有产品说明书及安装手册、产品合格证、发货清单。构造及规格1. 材质
曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成，内衬化学纤维网线，耐酸、耐腐蚀，耐压强度高。
2.可变孔形状及布局
可变孔为狭缝状，不曝气时，长度为2mm，狭缝纵向间距为8mm，横向间距为62.5mm，狭缝布局为星状。
软管曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，有效服务面积1 m/m，耐压强度2kg/cm2，曝气量0-15m3/h.m
软管周径表面都有气孔，都能曝气，在水中产生中、微气泡，气泡上升 速度慢，布气均匀，氧利用率高。
软管在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁，在一定程度上 避免了污泥倒灌。　
软管的壁厚只有2mm，气道短而直，气压损失小。
气孔呈狭长的细缝，宽度在一定范围内可变。
软管的内表面很光滑，不易固着生物膜。
不需要空气过滤设备，随时可以停止曝气，停止曝气的时间不论长短都不堵塞。
组装方便，安装平整度要求低，在池底输气管与曝气管合二为一，不需附加管道设备, 价格较其它微孔曝 气器低。
耐酸耐碱性能好。　
可以卷曲包装，体积小，包装运输方便。
产品用途
1.可变孔曝气软管可广泛应用在石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程中。
2.在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时，可用可变孔曝气软管进行改造，提高增氧能力和搅拌效果。
3.亦用于水产养殖业的循环水、高密度养殖系统和普通鱼池增氧。
4.用于污水调节池的予曝气，防止大颗粒泥沙沉积，并可去除部分有机物。
性能特点
1.组装方便，安装平整度要求低，在池底输气管与曝气管合二为一，不需附加管道设备。
2.可以卷曲包装，体积小，运输费用低。
3.安装简单，安装费用低，无漏气隐患。
4.软管在曝气时鼓胀，不曝气时被压扁，压扁时，可变微孔呈封闭状态，因此停止曝气的时间无论长短，皆不会堵塞。
5.耐酸、碱腐蚀，不老化，不撕裂，使用寿命长。
6.软管壁厚只有2mm，气道短而直，气压损失小，软管内、外表面光洁度高，不附着生物膜。
7.氧利用率高，售价较其它曝气器低，性能价格比高。
8.气源无特殊要求，不需空气过滤设备。
9.软管气孔密度大，布气均匀，服务面积大，无死角。
10.克服了其它曝气器稳定性差的缺陷，无后顾之忧。
污水处理
名称中文名称：污水处理
英文名称：sewage treatment;wastewater treatment定义定义1：用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物，从而使污水得到净化的过程。 应用学科：生态学（一级学科）；污染生态学（二级学科）
定义2：采取物理的、化学的或生物的处理方法对污水进行净化的措施。 应用学科：水利科技（一级学科）；环境水利（二级学科）；水污染防治（水利）（三级学科）应用污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment)：为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
产品构造
1. 材质 
曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成，内衬化学纤维网线，耐酸、耐腐蚀，耐压强度高。 
2.可变孔形状及布局 
可变孔为狭缝状，不曝气时，长度为2mm，狭缝纵向间距为8mm，横向间距为62.5mm，狭缝布局为星状。 
软管曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm2，曝气量0-15m3/h.m 
软管周径表面都有气孔，都能曝气，在水中产生中、微气泡，气泡上升 速度慢，布气均匀，氧利用率高。 
软管在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁，在一定程度上 避免了污泥倒灌。　 
软管的壁厚只有2mm，气道短而直，气压损失小。 
气孔呈狭长的细缝，宽度在一定范围内可变。 
软管的内表面很光滑，不易固着生物膜。 
不需要空气过滤设备，随时可以停止曝气，停止曝气的时间不论长短都不堵塞。 
组装方便，安装平整度要求低，在池底输气管与曝气管合二为一，不需附加管道设备, 价格较其它微孔曝 气器低。 
耐酸耐碱性能好。　 
可以卷曲包装，体积小，包装运输方便。
安装程序
1.审核安装施工图； 
2.审核现场水池尺寸是否与施工图一致； 
3.根据现场情况与图纸，先将进气主管定位；　4.在安装曝气软管位置放线； 
5.按线打孔，规格：Φ12*40mm，间距500mm,将镀锌内胀栓塞入，保持高度一致，砸进内胀芯，将内胀 
栓固定住； 
6.将不锈钢丝杆插入镀锌内胀栓内，拧到底并紧固住； 
7.调整曝气软管支架塑料环开口方向与曝气软管长度方向保持一致，完成后拧紧塑料环下部螺母； 
8.打开塑料环上半部分； 
9.连接一端曝气软管接头，并用两道喉箍紧固，完成后，将曝气软管从支架上方拉向曝气软管接头的另一端，拉紧，并在接头处用两道喉箍紧固。(若仅一端进气，则在曝气软管末端连接一段带闷盖的DN50 ABS管，并紧固住。) 
10.合上塑料环上半部分，紧固住，曝气软管安装完毕，其他曝气软管安装以此类推。 
11.注意事项： 
（1）、内胀螺栓孔不得太深，控制在40mm为佳，严格防止粉尘进入，否则将直接影响不锈钢丝杆安装； 
（2）、曝气软管不得扭曲，必须放平、拉直； 
（3）、塑料环紧固时必须严格注意不得错位，否则容易产生锐角，可能会对曝气软管造成磨损； 
（4）、建议在进气主管位置安装排污放空管，并设置排污阀，确保曝气系统持久可靠、稳定运行。