标题：AC500
AC500简介
AC500是一款灵活一致的扩展升级产品，能够适应各种不同的自动化任务：各种相关的设备可以根据用户的需求灵活的组合和使用，从而实现库存的最小化。
完美地满足客户需求虽然在设备成套或工厂自动化应用中均对现有系统和总线的要求都不很高，但在不久的将来就会很快有系统规模和总线种类都有较大提高的 需求。这时候你就需要一个简单，但却可灵活，一致的扩展和增加不同总线能力的系统。为了实现这个目标你可能会和用户进行反复的沟通交流。现在ABB 就为你提供了一套面向未来，也能保护你所投资的全新AC500 控制系统。
并行连接不同的总线系统AC500 可按用户的需求在同一个控制系统中，并行的使用不同种类的总线系统。当用户需要升级他现有系统的CPU 等级时，可在软件、通讯模块和I/O 模块都不变的情况下通过只更换CPU 模块来实现。AC500的编程软件 : AC500 Control Builder 则为你提供符合EC61131-3 标准的编程环境，支持这一标准下的所有编程语言，让用户更容易学习使用。
面向未来安全的投资用户对系统的要求除了优异的性能、简单的操作、高可靠性和容易维护外，更感到将来系统的升级不是系统软硬件的彻底更换，
系统的升级也能保护现有的投资。而AC500 采用的并不是别人鼓吹的“旧的不去，新的不来”的迁移战略，AC500 提供的是真正的系统进化——通过这种进化，你可在现有设备的基础上砌起新的高楼大厦。
灵活的总线系统无须改变通讯接口便可按用户的需求任意改变通讯总线，这就是建立在ABB独有的FBP总线技术上的灵活选择。在同一个FBP总线接口上只需改变不同的种类总线的FBP接头，便可改变不同的总线协议。而这种改变并不需用户作任何特殊的设置，所有改变均是自动识别。这为用户在标准现场总线间的变化带来了不可思议的方便。 
完整的产品系列ABB为用户提供了从PLC至开关设备和保护设备等完整的低压产品系列。如 : 软起动器、接触器、断路器至标准的传感器设备等。
ABB 的许多元件均集成在了全新的FBP 总线新概念。如 : 通过FBP 接口可把对用户的马达实现精确控制和有效的对马达进行各种保护的通用UMC22-FBP 马达控制器、以及Tmax T4、T5 塑壳断路器，PSS/PST 的软起动器和无线传感器等设备有机的连在同一个总线系统下从而实现信息共享。而在AC500 的系统中，通过FBP 除了实现分布I/O 的扩展外，CPU 也可作为FBP 的子站系统为其它设备所访问。 
灵活如编程灵活一致的扩展升级使AC500能够适应各种不同的自动化任务 : 各种相关的设备可按用户的需求灵活的组合和使用，从而实现库存的最小化。
  AC500构成  AC500
AC500系统的构成
CPUCPU 有PM571、PM581 和PM591 三个不同的等级。而这不同等级的CPU 均可用同一个编程软件使用5种不同编程语言进行编程。CPU 上均带有LCD 的显示、一组操作按键、一个SD 卡的扩展口和两个集成的串行通讯口。CPU 可直接插在CPU 底板上，CPU底板还可选择是集成以太网还是ARCNET网络接口。而保留的CS31 的通讯接口更是考虑到了和AC31系列PLC的兼容性。
通讯模块除了CPU 上集成的通讯接口外，每一个CPU上还可最多扩展4个通讯接口。这4个通讯接口可扩展为任意的标准总线协议。
CPU上集成的两个Modbus通讯接口和可选集成的以太网或ARCNET网络接口外，通过通讯扩展接口还能扩展：ProfibusDP-V1 、DeviceNet、CANopen和以太网等总线接口。
CPU 底板按CPU 扩展的通讯接口数量的不同有三种不同的CPU 底板。它们分别带: 一个、两个或四个通讯插槽，这些插槽可插接不同的总线接口。
I/O  模块输入/输出模块有模拟量和开关量两大种类。每个输入/输出模块均可直接插到端子板上，CPU本地和通过FBP分布式扩展的子站，可最大扩展到7个输入/ 输出模块。在这些模块中含有输入/ 输出可设置的模块种类，以供用户灵活的使用。
端子板模拟量和开关量均使用同一种端子板，而同一种端子板可实现1线、2线和3线不同的接线模式。从而提供用户在没有输入/ 输出模块时的预接线。端子板分为: 24 V DC 和230 V AC两种不同的电压等级，而接线方式则有螺钉和弹簧两种可选。
SD卡可选附件，在没有PC的情况下实现数据调用，下载和上传用户程式，或对所有设备进行产品更新（CPU、通讯模块或I/O模块）。
1 带背光的LCD 显示屏和操作按键
2 SD卡插槽
3 插入式扩展通讯模块（从1个、2个最多至4个）
4 CPU上集成的通讯接口（可选为以太网或ARCNET）
5 FBP通讯接口（只能用于从站）
6 两个串行接口，用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯，或CS31通讯（只能用于主站）
7 本地I/O扩展模块，最多到7 个。
AC500 可按不同控制需求组合
网络和通讯  通讯网络  控制系统组合CS31 通讯总线CS31现场总线从1989年研发至今，一直起着承先启后的作用。通过这个总线，把前后多套系统有机的联系在了一起。CS31总线便于设置和通讯简单，总线的连接只需通过三个接线端子来实现，省去其它总线所需的额外连接成本。AC500控制系统的COM1口集成了CS31主站功能。
网络结构和通讯介质CS31总线是一种点对多点的RS485串行通讯。每个通讯系统由一个主站和最大31个从站组成。通讯距离不加中继为500米，加中继最大可达到2000米。总线带有自诊断功能。通讯介质为: 屏蔽双绞线。
AC500 Control Builder 编程
  AC500编程AC500 Control Builder 编程是一套可对所有系列AC500 CPU进行编程的工程工具，这套编程软件符合IEC61131-3的国际标准，可支持五种不同的编程语言。这套软件可完成AC500系统的全部设置，包括所有的总线接口，而且还有全面的自诊断功能、报警处理、可视化调试工具和开放的数据接口。
符合IEC61131-3 标准的编程
这套编程软件除了用优异的性能、友好的界面对系统内所有的硬件进行相关的编程、测试、调试来实现各种自动化应用外还提供以下的功能 :
● 五种标准的编程语言：
－功能块（FBD）
－语句表（IL）
－梯形图（LD）
－结构文本（ST）
－顺控图（SFC）
● 连续功能图（CFC）
● 调试工具：
－单步
－单循环
－断点
离线仿真功能AC500 Control Builder 可在没有连接PLC硬件的情况下进行仿真，对用户程式进行调试，包括相关的手动功能。调试后的程式再下载到CPU 控制系统中使用。
变量跟踪功能可在线实时的监视所有过程变量随时间变化的情况。
配方管理和监视列表可为一组变量预设有一组相关的值，可在调试时调用。这个功能在控制参数的整定时很有用。
可视化的调试工具在这套编程软件里，可把PLC 里的各种变量通过颜色的变化、物体的移动、位图、各种柱状图或直接显示数值等方式显示在软件上，以便于用户程式的调试，以及报警和事件的管理，并提供网络多媒体（ActiveX）功能。
通讯接口的设置通过这套软件可实现Profibus-DP、CANopen、DeviceNet、以太网、Modbus 和CS31总线的设置。
开放的数据接口可通过DDE和OPC方式和外部进行数据交换。
编程可通过以太网和ARCNET 网进行编程。
工程接口编程软件可访问外部的项目数据库，从而实现对一个或多个自动化项目进行管理。
AC500-eCo
简介在小型工业控制系统和机械设备中，通常采用PLC单机控制模式实现顺序控制和传动控制，并确保达到所需的效率。 ABB的AC500-eCo系列PLC为您提供一个紧凑型的控制系统，它可完美的满足您的控制需求。它的可扩展性和模块化结构，使你可根据应用需求而灵活配置。 此外，为了满足数据交换的要求，AC500-eCo更集成了COM1接口，可配置为MODBUS主/从或CS31主站，另有COM2和SD卡可选件。
  ac500eco特点经济，灵活，方便 模块化结构，极具灵活性 I/O模块的接线方式灵活：螺钉或弹簧接线端子 CPU模块上集成了I/O，非常适合紧凑型自动化的应用 可集成到AC500系统中 通用的标准编程软件 通过集成的COM1和可选的COM2，可轻松的进行数据交换 性价比高 AC500自动化平台是灵活的，面向未来的最佳产品。清晰的系统结构和接口，标准的编程环境，可实现快速和简便地安装及配置。 新的紧凑型AC500-eCo为小型控制任务提供了解决方案。除了CPU模块上集成的I/O，还可扩展多至7个S500I/O模块。 CPU模块更换简单，增加I/O模块即可对系统进行扩展。所有的模块均可进行DIN导轨安装或螺钉安装。系统组态可通过PS501 Control Builder完成。 此外，AC500系列是独特的组合是系统，在这个系统中所有的设备是兼容的，可按需要采用更强大的元件替换。技术升级的潜能AC500系列提供了一个面向未来的自动化平台，并对新趋势它保持开放性。 AC500-eCo可编程控制器编程工具 PS501 Control Builder适用于AC500系列的所有CPU的编程工具，符合IEC 61131-3国际标准，可支持5种不同的编程语言，并具有以下特点： 可对整个系统进行组态（包括现场总线和通讯接口） 强大的诊断功能 报警处理 集成可视化和开放的软件接口 支持中文界面 可选择的编程语言： 功能块 梯形图 指令表 顺序功能图 结构文本 连续功能图 其他工具： 变量跟踪 离线仿真 工程接口 配置器接口应用范围应用范围： 纺织机械 电梯 食品加工 太阳能 建筑自动化 电力自动化 水处理 空调系统 
  ac500eco