标题：透水管、透水管
透水管的概述
高强耐久透水管（简称：透水管）是一种具有倒滤透（排）水作用的新型管材，其集水能力及抗冲击能力极强，质量、寿命同步于国际水平，填补了国内疏导排水系统里的又一空白，并获得了国家专利局颁发的实用新型专利证书。
它克服了其他排水管材的诸多弊病，因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能，它排、渗水效果强，集吸水、透水、排水为一气呵成，具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。不因地质、地理温度变化而发生断裂，并可达到排放洁净水的效果，不会对环境造成二次污染，属于新型环保产品。因其施工简便，对地质、地形无特殊要求，任何需要用暗排水的地方都可以随心所欲地使用。
  透水管在地下排水工程的应用[1]
透水管的特点
▲ 重最轻，易于运输及操作。
▲ 适应的温度范围广。
▲ 耐候性（抗老化）优越，使用寿命极长。
▲ 抗冲击能力极强，具有优良的抗化学腐蚀能力。
▲ 集水能力极强，是其他类似产品的5至10倍。
▲ 流体流动速率快，是相同直径的钢广混凝土管或波纹管的2到3倍。
▲ 将集水迅速排出，避免水土流失。
▲ 底部为无孔部分，利于集水迅速排出，防止二次渗漏，这是明乐透水管最大的特点。
透水管的应用
透水管在地下排水中的应用甚广，如：公路、高速公路、铁路、隧道、机场、码头、堆填场、防护工程、地下通道、环保工程、园林绿化、运动场、高尔夫球场、山体护坡、堤坝及农业园艺之地下灌溉排水系统等等。 
  透水管在地下排水工程的应用[2]
透水管的安装
高强耐久透水管的长度可根据工程的要求订制。首先要根据草坪的长度或宽度采用哪一种方式进行安装（常用有鱼骨状方式、平衡方式和伞形方等），例如用平衡方式，按草坪的宽度排列，如宽度50米，则每段管长度要取49米右，用专用接头接上（见图一）,透水管两端再各接上一段长约0.8~1.0米的塑料管（见图二），管径略大于或等于透水管管径,之后用宽20cm~30cm的土工布带以缠绕方式均匀地包裹在管体上（见图三），透水管两端用尼龙扎带（或不锈钢丝等）扎实，透水管体部份亦相继分段扎实（见图四），然后就可以安放到场地上，再盖上土壤，种上植被（或在上层先铺砂粒，再盖上土壤）。
透水管在公路上的应用
中央分隔带排水
多雨地区表面无铺面的中央分隔带或边分隔带，为排除渗入分隔带内的表面水，可设置纵向排水渗沟，敷设透水管，并隔一定间距通过横向排水管将渗沟内的水引出路界。
  透水管的设计图[3]路面边缘渗沟
沿路面边缘设置由透水性填料集水沟、纵向排水管、横向排水管和过滤物组成的排水系统。
  透水管的设计图[4]在路面下设有透水层的路面边缘渗沟
在路面下设有透水层的路面边缘设置纵向集水沟和透水管以及横向出水管等，组成排水基层排水系统。
  透水管设计图[5]排水垫层排水系统
为拦截地下水、滞水或泉水进入路面结构，可直接在路基顶面设置透水性排水垫层，配置纵向集水沟、高强耐久透水管和出水管。
  透水管的设计图[6]地下排水渗沟
当地下水危及路基稳定或严重影响路基强度时，应采取拦截、旁引排除含水层的地下水，降低地下水位，设置管式暗沟将水引至路堤坡脚外或路堑边沟内。
  透水管的设计图[7]边沟下的渗沟
在挖方路段，当有地下水渗至路槽下时，可采用边沟下设渗沟，拦截山体向路基方向渗透的地下水。
  透水管的工程设计图[8]
透水管在地下通道的应用
在岩石节理发育，有渗水或地下水丰富的土层中修建隧道或地下通道时，通常易发生渗漏现象，为此，在施工过程中常在防水层或混凝土衬砌的背面，以及地层有明显渗水处，铺设高强耐久透水管，形成集排渗水的网络通道，给渗水予以通道，及时排走渗积水，可有效地解决由于混凝土结构缝施工缝处理不好或混凝土衬砌发生裂缝等原因导致的渗漏现象，并防止地下渗水对钢筋混凝土的腐蚀。 
  透水管在地下排水工程的应用[9]
透水管——护坡排水
在坡面的土层内铺设明乐高强耐久透水管，以配合和保护护坡。有雨雪时，水渗入坡面后由透水管及时收集排走，可保护植被土壤不被冲走，避免水土流失，防止坡内土壤软化、滑坡塌方。特别在边坡上有涌水或管涌的地方，可用高强耐久透水管作为特别防护处理，防止涌水，保持边坡稳定。
透水管——挡土墙排水
挡土墙是码头、船闸、水闸、堤防、公路、地下建筑物、隧道、边坡防护等都离不开的建筑物，无论何种形式的挡土墙，其背面除承受土壤及其上的荷载外，还要承受地下水的压力，为了及时排除墙后积渗水，降低墙后地下水位，防止土壤软化，均需要在墙后设置高强耐久透水系统。
透水管——运动场、高尔夫球场排水
在田径、足球运动场等场地，在植被下铺设排灌明乐透水管，形成排水网络系统。在降雨雪时可及时将渗入地表的积水排走，防止地面积水泥泞。在夏天干燥季节可进行土下灌溉，冬天寒冷季节将蒸气通过透水管给绿草保暖。
高尔夫球场由于场地要求较高，更需要有完善的透水系统以保障集水、排水、引水、灌溉和护坡功能。
高尔夫球场用作障碍物的沙坑之处的地下排水管道。
高尔夫球场球洞草坪区 (球场球正规通路终端地区) 或平坦球道（球座与终点间的草地）之处的地下排水管道，许多情况下可以使用地下排水管道系统的分支管道。
  透水管的设计图[10]
透水管——堤坝建设和堤防工程排水
坝体内、堤坝脚的排水；水利工程中，通常可在坝体内和堤坝脚设置透水系统，将渗水收集并排出坝袋子体，避免渗水对堤坝的安全产生危害。
减压井：为防止堤防工程的险工段发生管涌破坏，往往在堤后预计可能发生管涌的位置设置减压井（兼观测作用），以监测地下水压的变化和释放平衡堤后渗水压力，保障堤身安全。
透水管——农业、园艺地下灌溉排水系统
在农作物根部以下铺设透水管，形成灌溉网，在毛细管作用下，均匀缓慢的渗入农作物根部，水份在大气中的蒸发极少，是最佳节水的灌溉方法。在雨雪天气集水地多时，该系统又可排水，可谓一举两得。
透水管——屋顶花园排水
  透水管在地下排水的应用[11]在屋顶花园水泥面上先铺一层透水管和陶粒，再铺一层土工布，然后在土工布上铺一层陶粒土，就可在上面植花草树木，形成屋顶花园。雨水渗入土层后透水管迅速排走多余集水，保持植物不会烂根，土层也不会流失。
透水管——环保工程排水
垃圾填埋场场地排水与排气：各种废弃物的填埋是城市废弃物处理的主要方法，如处理不好对环境的危害极大，敷设明乐透水管是一个完善的垃圾填埋场排水、排气用的重要建筑材料，国外的应用已经非常广泛。
透水管——减压工法排水
减压工法是80年代推广的一项新技术，方法是在建筑物底和侧墙入土部分铺设透水管（满铺或音隔铺），通过与连接的集水管道将渗入的水抽引到建筑物外，通过水泵将水排走，水也可供建筑物内使用。由于将地下渗水迅速排除，降低了地下水位，减少了地下水对建筑物的浮力和水压力，有效地提高了建筑物的安全稳定性。
透水管——园林、绿化排水
园林、绿化需要在雨天时排除积水，防止植物烂根，保护土壤不流失，干旱时进行灌溉。
透水管的技术资料
材料特点
高强耐久透水管的物理性质与原材料有关。新型土木工程材料透水管是利用“高抗冲聚乙烯”原料制作的，具有极好的性能，它是用来制造输送化工溶液所用管道的材料，这就表明聚乙烯材料是一种抗腐蚀能力极强的塑料。例如：质轻、坚韧、耐低温、抗化学腐蚀、抗压强度极高等。
高强耐久透水管使用的原料聚乙烯达到国家聚乙烯成型品卫生标准，所以透水管并不会对土壤或水造成任何污染。
集水能力
高强耐久透水管是一种硬式有孔的并带有集水坑的聚乙烯管材。由于透水管展开为网状结构，所以它的开孔比例要比普通的滤水管高20～50倍。因此，明乐硬式透水管的集水能力比普通的滤水管大为提高，集水能力是普通地下暗沟集水管道的5到10倍。与其他渗水管比较，可减少管径，从而节省投资。
流体流动速率及堵塞率
高强耐久透水管由于具有很高的孔口比率和很低的粗糙度系数，不容易发生堵塞，流体流动速率是相同直径的钢筋混凝土管或波纹管的1.5倍。
抗压强度
高强耐久透水管是由高抗冲聚乙料制成，按照适当的方式进行埋置之后，完全能够承受推土机和载重汽车在上面安然无恙地行驶。
下表列出了高强耐久透水管要求的回填土层最小厚度，在这个厚度下，当管道上方有自动倾卸卡车通过时，透水管的直径变形能够保持在允许的10%变化范围内。
透水管各项数据
高强耐久透水管的规格
型号
规格
规格数据
参考资料
接头
外径 (mm)
长度 (m)
包装（件）
内径
(mm)
开孔部分 (%)
不开孔部分 (%)
编码
长度(mm)
ML-48
48
4
20
40
60
40
MLj-48
100
ML-60
60
4
20
50
60
40
MLj-60
120
ML-75
75
4
5
66
65
35
MLj-75
150
ML-85
85
4
5
76
65
35
MLj-85
150
ML-110
110
4
3
98
75
25
MLj-110
200
ML-160
160
4
1
142
75
25
MLj-160
250
高强耐久透水管各种管径在设计工程中的应用数据
规格(mm)
孔网比例 (%)
排水部分 (%)
主孔径(mm)
单位面积孔数(个/m3)
落锤冲击试验
扁平试验
流量数值Q(cm2/s)
环刚度(kN/m2)
回填深度 (m)
ML-30
60
40
>2
>5000
9/10不破裂
无裂纹
11.36
≥3.5
0.3~0.4
ML-48
65
35
>2
>6000
9/10不破裂
无裂纹
47.44
≥3
0.3~0.4
ML-60
65
35
>2.5
>6000
9/10不破裂
无裂纹
78.10
≥2
0.4~0.5
ML-75
75
25
>3
>7000
9/10不破裂
无裂纹
169
≥2
0.5~0.7
ML-90
75
25
>3
>7000
9/10不破裂
无裂纹
282
≥1.14
0.5~0.7
ML-110
75
25
>3.5
>7000
9/10不破裂
无裂纹
498
≥1.1
0.6~0.8
ML-160
75
25
>4.5
>7000
9/10不破裂
无裂纹
1252
≥0.8
0.7~0.9

渗沟流量计算及透水管管径的选用
本计算以中央分隔带的渗沟为例，计算渗沟流量及明乐透水管管径的选用，并假定工程位于雨量充足的南方，分隔带回填土深度均处于水量饱和状态，分融带宽度为3米，分融带填土总厚度0.88米。
渗沟流量计算
根据《公路排水设计规范》JTJ018-97第8.3.1条，计算中央分隔带的渗沟流量。 
  透水管在地下排水工程设计的计算方法[12]     Qs=K(Hc-hg)/(2rs)。（8.3.1-1）
Hc - 含水层内地下水位高度，本例取Hc=0.88m。
hg - 渗沟内的水流深度，取等于渗水管的直径0.075m。
rs=(Hc-hg)/Ⅰo，计得rs=5.91m，取分隔带宽度的一半，即1.50m。
Io=1/(3000*K)，计得Ⅰo=0.1361。
k- 含水层材料的渗透系数，按不利值取粉砂，K=6*10-4cm/s。
将分项结果代入（8.3.1-1）式：
Qs=6*10-6*(0.88-0.075)/2/1.50 
=1.538*10-6m/s 
=1.538cm/s。
按25米设一横向出水管，渗沟三向渗水，则渗沟未端的最大流量为：
Q=1.538*25*3 
=115cm/s 
明乐透水管管径的选用
假设选用ф75mm 的明乐透水管，内径ф66mm,并只考虑1/2管径过水，其水力半径R=d/4=1.65cm，断面积=6.6D/8=17.10cm。
按谢才公式，流速V=RⅠ/n。n-管壁粗糙系数，明乐水透管取 n=0.010，I-为明乐透水管的纵坡，取设计的要求最小值Ⅰ=0.5%。则：
V=1.65*0.005/0.010 
= 9.875cm/s。
可通过流量 Q=9.875*17.10 
=169cm/s>Qs=115cm/s。
因此，可用ф 75mm的明乐透水管是完全满足排水要求的。
根据以上所得数据,计算出明乐透水管各种管径的流量数值与环刚度

规格（mm）
内径(cm)
水力半径(cm)
断面积(cm2)
流量数值Q(cm2/s)
环刚度(kN/m2)
ML-30
2.4
0.6
2.26
11.36
≥2
ML-48
4.1
1.025
6.6
47.44
≥2
ML-60
5.2
1.061
10.61
78.10
≥2
ML-75
6.6
1.65
17.10
169
≥1
ML-90
8.0
2.00
25.12
282
≥1
ML-110
9.9
2.475
38.47
498
≥0.5
ML-160
14.2
3.55
79.14
1252
≥0.5