标题：地理式污水处理设备
历史背景
  
我国城市污水处理专用设备的生产历史至今不足二十年。八十年代初，国内第一座大型城市污水处理厂——天津纪庄子污水处理厂开始建设，它的处理规模为26万m↑3/天，所需的三百多台套设备全部由国内设计制造。它成功运转的事实促使我国的城市污水处理走向了规模化、工业化道路，并由此兴起了中国真正的城市污水处理业，同时也奠定了我国城市污水处理专用设备设计制造的原始基础。[1]
自八八年以来，欧洲发达国家陆续为我国的城市污水处理厂的建设提供政府贷款，这种贷款大部分只能用于购买贷款国的技术和设备。应当承认，条件优惠的国外政府贷款为我国城市污水处理业注入了活力，推动了一大批现代化污水处理厂的建设。但是，由此产生的问题也十分突出：由于约90%的新建污水厂采用引进设备，国内的设备制造业受到严重抑制，技术投入严重不足，真正具备“国家队”实力的企业较少进入这一领域。从整体上讲，污水处理设备尤其是专用设备的生产厂家技术素质和产品设计制造水平尚落后于其他行业，与当代国际水平相比有较大差距。
厂家状况
根据94年的统计数据，全国生产城市污水处理相关设备器材的厂家近200余家，其中的122家在94年的总产值为22.6亿元，已具相当规模。但是大部分大中型企业是通用设备生产厂家。在污水处理专用机械设备方面，中小企业居多，市场份额分散，自身的开发设计能力较弱，科技投入不足，现有的技术水平和产品品质难以满足我国城市污水处理业高速发展的需要。一些大型企业集团结合产品结构调整和资产的优化组合，开始把污水处理设备的开发、制造列入发展计划，但大多处于筹划阶段，尚缺乏明确的发展目标和长远规划。[2]
产品技术水平
1993年——1994年国家科委、建设部、机械部、国家技术监督局联合组织、由国家城市给水排水工程技术研究中心负责，对国内水工业重点产品进行评估。评估工作历时近两年，由九个专家组针对140个企业的200余产品，进行了大量的现场调查、用户走访、样品检测等工作，依照评估指标体系和打分标准，对产品的技术质量水平进行了较为客观的等级评价。评估结果表明，国内城市污水处理设备总体技术水平基本达到国际七十年代水平，部分产品己达到八十年代水平，如国内有关企业生产的离心水泵、小口径潜污泵等产品引进了德国的先进技术；对夹式碟阀、法兰碟阀等产品引进了美国、日本技术；罗茨风机引进了日本技术；带式污泥压滤脱水机引进了法国、奥地利技术；微孔曝气器材消化吸收了芬兰的技术，产品的性能得以改善。污水污泥处理专用机械设备尚未系统引进消化国际先进技术，大部分尚处于“可用”水平，存在着故障高、材耗大、性能不稳定等质量缺陷。
工艺特点及流程
  ⑴该工艺是国内污水处理较先进、成熟的处理工艺，能保证污水处理稳定达标。 
⑵该工艺流程简洁明了，处理效果稳定且操作维修方便。
⑶该工艺采用生化池污水一次提升，节省动力消耗，有效地降低了工程投资和运行费用。
⑷采用生物接触氧化具有较高的容积复负荷，不存在污泥膨胀问题，对冲击负荷和水质变化的耐受性较强，运行稳定，管理方便。
⑸水力条件较好，能很好的向生物供氧，形成稳定的生物系统。
⑹生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。
设备简介
调节化粪池调节化粪池主要起着破坏大分子链，提高废水可生化性，腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏，根据污水温度的高低和当地的气候条件来决定，每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短，否则，化粪池中的污泥还没有完全消化分解。另外，清掏污泥时应遗留一定的污泥量（约20%），以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥应进一步做无害化处理或处置。新建化粪池有效容积为0.75m3，，污水经化粪池后，再进入下一步污水处理系统。格栅井医院污水经化粪池进入污水调节池前要设格栅，是为了拦截污水中较大的杂物和悬浮物，防止这些杂物堵塞水泵和影响下一步的处理工艺过程。格栅井有效容积为0.3m3。水解酸化池水解酸化工艺是集沉淀、吸附、生物凝聚、生物降解于一体的高效处理单元，能大幅度去除污水内的悬浮物或有机物提高污水可生化性。新建水解酸化有效容积为0.75m3。
设计参数为水力停留时间：T=3.0h。有机负荷：F=1KgCOD5/（m3·d）。池型：单级串联式。材料与设备：污泥回流管。接触氧化曝气池水解酸化池出水自流入接触氧化池进行生化处理。接触氧化曝气是一种高效快捷的生物处理工艺。它兼有活性污泥法与生物膜法的优点，充氧条件好，有较高的容积负荷，抗冲击力强，结构简单。根据污水的水质，
设计停留时间为6h填料选用新型组合填料，此种填料挂膜、脱膜容易，且不会堵塞和结球，耐冲击，完全适应医院污水较大的冲击负荷，新建接触氧化曝气池有效容积为1.5m3。设计参数为水力停留时间：T=8.0h。最大气水比：B=18∶1。有机负荷：F=1KgBOD5/（m3·d）。
池型：混合式曝气池。材料与设备：组合填料、水下曝气机。充氧采用水下曝气机，噪音小，充氧效率高。
曝气机安装在水下，可以随时提升上来维修，技术特点如下：
⑴氧溶解率高，微小气泡所占比列大，充氧效率高且充氧面积宽；
⑵池中无死区，夹带气泡的水平水流完全冲刷池底的每个角落；
⑶结构简单、紧凑、机组寿命长，能承受大负荷的轴承、采用油浴的转轴机械密封和吸入叶轮腔内的空气防止工作时与密封件接触，这些都保证曝气机在24小时连续工作，长期无故障运行；
⑷与常规的鼓风曝气方式相比，无需建设鼓风房，无需气泵和输气管道，安装方便，维修工作量小，占地面积少；
⑸使用灵活，当池内设有多台沉水式曝气机时，可根据需要增减曝气机的运行数量，容易实现曝气量的调节和节能效果；
⑹曝气机工作时，兼具有搅拌功能，避免污泥在池低沉淀；当进气口关闭时，也可作为搅拌机使用。斜沉池污水经生化处理后，流入斜沉池，进行泥水分离。斜沉池采用竖流沉淀池，负荷为2.5m&sup3;/m2·h，澄清曝气后的混合液，沉降、浓缩污泥，达到处理效果。
设计参数为水力停留时间：T=2.0h。过滤消毒反应池沉池出水自流入过滤消毒反应池，该构筑物主要用于过滤消毒，通过二氧化氯发生器消毒后排入市政管网。为达到治理目标，应使污水与消毒剂充分混合，消毒池采用接触消毒法，保证污水与消毒剂充分接触
反应，不出现短流和死角，有效杀死病原菌及病毒，池内水面上有足够的净空，便于定期清理池内的污泥。拟新建反应池有效容积为0.75m3，反应时间为2小时。
医院污水消毒剂有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种，液氯是常用的消毒剂，具有经济、简单等特点，但需要定期更换气瓶，且安全操作水平要求高。臭氧是一种强氧化剂，消毒效果最好，但消毒持续时间
短，成本高，国产的臭氧发生器也容易产生事故，要求管理人员素质较高。
二氧化氯可用工业盐溶液电解产生，也可采用化学法制造，具有较好的消毒效果，可以现场制取。本工程消毒装置可采用二氧化氯设备，该设备具有操作简单、运行可靠、消毒高效、原料易购等特点。二氧化氯是全国医院污水处理协会推荐的消毒方式之一。
二氧化氯是目前国际公认的最佳消毒剂之一，其活性是氯的2.5倍，有效氯含量为126.3%，作为一种强氧化剂，二氧化氯与微生物接触时，对细胞壁有较强的吸附和穿透能力，能在几秒钟之内杀死污水中99%以上
的细菌，达到理想的消毒效果，粪大肠菌群去除率在99%以上。
选用YMA-50型二氧化氯消毒剂发生器一台，该型发生器每小时产气量50克，完全满足污水消毒处理需要。它能产生以CLO2为主的多种强氧化剂，靠它们的协同作用而具有高效灭菌杀毒能力。它具有产气量高，广
谱协同高效杀灭效果，运行安全稳定，使用寿命长，电源保护功能完善，故障少，消毒处理费用低等特点。同时，我公司拥有完善的售后服务体系，保证用户满意。
适用范围
1、宾馆、饭店、疗养院、医院； 
2、住宅小区、村庄、集镇； 
3、车站、飞机场、海港码头、船舶； 
4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区； 
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。