标题：蹲便器
简介
存水弯的工作原理，就是利用一个横"S"型弯管，造成一个“水封”，防止下水道的臭气倒流。这个存水弯的高度得看你是采用的什么型的存水弯，以及下水道水平干管的高度。如果水平干管比地面低的不太多，应该采用 P 形返水弯，可以用一截带承插口短管来配合安装高度，没有规定长度，使得水平管有坡度就行。这一段短管在蹲便器和返水弯之间。如果是楼房立管留出的接水口在楼板下面，或者干管的位置比较低，就应该采用 S 形存水弯，在蹲便器的下面用一截带承插口的短管补上高度差。总之，没有这个高度的严格规定，如果在装修时，蹲便器的地面起一个台阶高度，还得加上这个尺寸。
近年来由于传统蹲便器存在安全隐患，人们对蹲便器的有了新的需求，于是新发明了一种新兴“翻盖式蹲便器”  ，这是由中国人发明创造的，目前属全球首创。新兴安全、环保、节水、防臭型翻盖式蹲便器的诞生，有效控制了几十年来传统蹲便器蹲便器因便池滑倒、卡脚等等安全事故，在高房价时代更好的利用了空间，同时具有美观大方等诸多便利，更是克服了经常因掉东西进便池而堵塞下水管道的难题！
翻盖式蹲便器具有以下优点：
1、安全：有效防止小孩脚腿滑进便池排污口、杜绝因便池绊倒摔伤事例；有效防止手机、肥皂等物件落入下水道；避免老鼠从下水管道钻进室内（尤其是一楼）。
2、防臭：盖板如一堵坚固的防臭墙，更好的阻止了臭气循环，有效防止异味入侵
您的生活空间。
3、智能：安装位置更灵活，方便对洗手间进行整体的规划，能让您在卫生间更方便做其他家务。
4、清洁：使用恒冰翻盖式蹲便器，可将淋浴喷头直接安装在本产品上方，您可以大方的站在上面洗浴，每次洗浴即可让便蹲便器变得更干净。细心的人不难发现，所有卫生间淋浴喷头下方的地板是最亮，最干净的。
5、省事：无需再像传统大便器那样清洗、洗澡时的沐浴露液、肥皂水即可将大便器冲洗干净。
6、省心：由于洗澡时即可方便清洗本蹲便器、避免了脏水溅到衣服上。
7、放心：国家专利产品、航空材质、10年免费保修，使用更放心。
8、节水：节约了传统蹲便器清洗时的那部分水。
9、美观：让小卫生间变得宽敞，大卫生间彰显阔气。
10、贴心：更符合中国人倾向于蹲便的使用习惯。
11、前卫：让您的卫生间告别“黑洞”时代，还您干净整洁的空间。
  
型号
1、易冲蹲便器由冲洗阀、便盆组成。冲洗阀与便盆有机构成为一体，冲洗阀的连接嘴通过活节、进水分支管与进水总管接通，冲洗阀的  蹲便器过水口通过底腔、出水腔、出水口与便盆的导水沿沟通。本实用新型有着：结构简便、使用卫生、易于生产、便于安装、省水节能的特点。
权利要求
一种易冲蹲便器，包括，冲洗阀(27)、便盆(4)组成，其特征在于便盆(4)上设有安装口(13)，冲洗阀(27)位于安装口(13)内由螺盖(32)、螺母(58)固定，扣封(39)扣在螺盖(32)上将安装口(13) 封盖；冲洗阀的控制腔(30)通过环槽(40)、通孔(42)、出水口(43) 与便盆的导水沿(15)沟通；冲洗阀的进水口(57)通过连接嘴(56)、进水分支管(5)与进水总管(6)沟通；冲洗阀(27)的过水口(54)通过底腔(53)、出水腔(47)、出水口(43)与便盆的导水沿(15)沟通；便盆的引风孔(18)通过引风接口(19)、引风分支管(3)与引风总管(1) 沟通。　
安装方式
1、 蹲便器安装前先检查排污管及产品内通道是否有异物。
2、 先试固定蹲便的安装位置、高度以及排污口和排污管对接后把蹲便器取走。
3、 安装进水和水箱，进水管内径28mm左右，水箱底部至蹲便器进水口中的距离为1500mm-1800mm，如安装管式手压在0.2Mpa以上，用水量9升。
4、 把法兰胶圈套到进水管后，与蹲便器进水对接，然后固定蹲便器安装面，固定安装面时必须用水平尺把蹲便器的前、后、左、右调平，再用玻璃胶或水泥沙桨封好产品排污口与排污管对接口。2、低压喷嘴节水型目前普遍使用的直冲式蹲便器，腔底平坦、小便区有积水坑，腔面形状复杂，有倒坡段，冲水阻力大，排污效果差，耗水量大。本设计提供一种新型蹲便器，由腔体、排污管口及冲洗水口构成，基本特征是：内腔由弧形侧壁、小便至大便区的纵向坡度圆弧形腔底，与底部坡面形成倾斜角的排污管口，以及小便区前端与底面呈水平倾角的扇形喷嘴构成。具有排污力强，水压水量小仍可用，节水节能，适用性强，卫生效果好，使用费低等突出优点，适于推广应用。 
权利要求
一种低压喷嘴节水型蹲便器，由腔体(1)、位于腔体(1)前端的冲水口 (3)以及位于腔体(1)后部的排污管口(2)组成。其特征在于：蹲便器内腔由弧形侧壁(5)(6)、小便区至大便区的前高后低纵向坡度圆弧底面(8)、大便区端部与底面坡面形成倾斜角的排污口(2)以及位于小便区前端与地面成水平倾角的扇形喷嘴(9)构成。
产品指南
一、选用要点
1 产品定义
由粘土或其他无机  水箱蹲便器物质经混练、成型、高温烧制而成的、吸水率≤0.5%的有釉陶瓷蹲便器。
2 产品分类
2.1 按类型分为：挂箱式、冲洗阀式。
2.2 按用水量分为：普通型、节水型。
2.3 按用途分为：成人型、幼儿型。
3 规格
3.1 推荐尺寸
1）成人型：长610mm、宽455mm；
2）幼儿型：长480mm、宽400mm；
3.2 进水口中心至完成墙的距离：应不小于60mm。
3.3 任何部位的坯体厚度应不小于6mm。
3.4 所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50mm。
4 适用范围
适用于公共建筑的卫生间。
5 执行标准
5.1 产品标准
GB 6952-2005《卫生陶瓷》
5.2 认证标准
HJ/T296-2006《环境标志产品技术要求 卫生陶瓷》
6 技术要求
6.1 主要物理力学性能指标应符合表6.1-1的规定。
表6.1-1 陶瓷蹲便器的主要物理力学性能指标
指标名称
指标要求
​吸水率(%)
≤0.5
​水封深度(mm)
≮50
​平均用水量 (L)
普通型
11
节水型
8
​放射性
内照指数IRa
≯0.9
外照指数Ir
≯1.2
​冲洗功能
每次冲洗后不得有残留墨线痕迹。
​6.2 外观质量
1) 釉面、外观缺陷最大允许范围、最大允许变形、尺寸允许偏差、尺寸等，应符合GB 6952 的规定。
2) 一件产品或配套产品之间应无明显色差。
3) 经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。
6.3 用水量
应符合表6.3-1规定，蹲便器在任一试验压力下，最大用水量不得超过规定值1.5L。双档坐便器的小档排水量不得大于大档排水量的70%。
表6.3-1 便器用水量
便器类型
形式
用水量规定值
蹲便器（L）
普通型
11
节水型
8
​6.4 冲洗功能
应满足洗净功能、排放功能和防溅污性的要求。
6.5 便器配套技术要求
1）冲水装置配套性
必须配备与该便器配套且满足便器功能要求规定的定量冲水装置，并应保证其整体的密封性，所配套的冲水装置应具有防虹吸功能。
2）连接密封性要求
产品与给水和排水系统之间的连接安装，在不小于0.10MPa的静水压下保持15min无渗漏。
6.6 认证技术要求
1）高档建筑用卫生陶瓷应符合HBC16-2003《环境标志产品认证技术要求 -卫生陶瓷》要求，放射性内照指数不大于0.7，放射性外照指数不大于1.0；产品的吸水率平均值不大于0.5%。
2）中档建筑卫生陶瓷宜选用符合HBC16-2003的产品。
7 参考价格 (见表7-1)
表7-1
便器类型
中档
低档
​蹲便器（元）
带返水弯
200～580
60～200
不带返水弯
100～360
30～100
​注：1.以上产品价格，含水箱、水箱盖、水箱配件、坐圈、盖。奢侈卫浴产品价格未列入。
2.表中为市场标价，与实际成交价有一定浮动。同一厂家的产品，因型号不同价格也有很大差别。所列主要为白釉产品。
8 设计选用要点
8.1 注意水封深度
卫生洁具的水封隔臭，是一项卫生性要求。卫生陶瓷新标准中规定了“所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50mm”，包括要求带整体存水弯的蹲便器。以前蹲便器要求水封深度仅30mm，选用时尤需注意。
8.2 采用节水型产品
1）在大中城市新建住宅中，禁止使用一次冲洗水量在9L以上（不含9L）的便器。
2）蹲便器冲洗用水量标准规定普通型不大于11L，节水型不大于8L，现节水型蹲便器多为自带返水弯的产品。节水型产品同样要有合格的洗净功能、排放功能和防溅污性。与高水箱配件配合实现节水，也有采用红外感应装置，自动排水冲洗。
9 发展趋势
9.1 节水
9.2 绿色
“绿色建筑卫生陶瓷”是指在原料采取、产品制造、使用或再循环以及废料处理等环节中对地球环境负荷小和有利于人类健康的建筑卫生陶瓷制品。凡是通过环境标志产品认证、贴有十环绿标的建筑卫生陶瓷产品当应优先选用。
9.3 清洁卫生
1) 自洁釉使釉面平滑度高，或用纳米材料涂层，形成表面憎水层，使产品表面有自洁功能，不挂水、不挂污、不结垢，卫生性能提高。
2) 抗菌制品：卫生瓷釉中加入银、二氧化钛等材料，有杀菌功能或在光催化下有杀菌功能，可避免表面滋生细菌或霉变，提高卫生性。
选购步骤
从卫生  蹲便器角度来讲，主卫生间一般采用坐便器，客用卫生间一般选用蹲便器，卫生间较大的家庭，还可选择男用的小便器，这样既利于清洁，又能节约用水。
到市场挑选应注意五个步骤：看、摸、掂、比、试一、看整体知名的店面都有自己的特色，设有样板间，把能证明自己实力的各种资格证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观，能从一个侧面反映出厂家对自己品牌的重视和用心程度。二、摸表面高档的蹲便器表面的釉面和坯体都比较细腻，手摸表面不会有凹凸不平的感觉。
中低档蹲便器的釉面比较暗，在灯光照射下，会发现有毛孔，釉面和坯体都比较粗糙。三、掂分量高档蹲便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷，这种陶瓷的烧成温度在1200℃以上，材料结构全部完成晶相转化，生成结构呈极致密的玻璃相，达到了卫生洁具全瓷化的要求，手掂有沉甸甸的感觉。
中、低档的蹲便器均采用的是卫生陶瓷中的中、低温陶瓷，这两种陶瓷由于其烧成的温度低，烧成的时间短，无法完成晶相转化，因此达不到全瓷化的要求。四、比吸水率高温陶瓷与中、低温陶瓷最明显的区别是吸水率，高温陶瓷的吸水率低于 0.2%，产品易于清洁不会吸附异味，不会发生釉面的龟裂和局部漏水现象。
中、低温陶瓷的吸水率大大高于这个标准且容易进污水，不易清洗还会发出难闻的异味，时间久了还会发生龟裂和漏水现象。五、试冲水对于蹲便器来说，最主要的功能是冲水，而蹲便器管道设计是否科学合理，是影响冲水的最大因素。
蹲便器安装标准
1、根据所安装产品的排污口，在离墙适当的位置预留下水管道，同时确定下水管道入口距地平面的距离。
2、在地面下预留安装蹲便器的凹坑深度大于便器的高度。
3、将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰，将进水管插入胶塞进水孔内，使其与胶塞密封良好，以防漏水。
4、在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰，放入下水管道的入口旋合，用焦渣或其它填充物将便器架设水平。
5、打开进水系统，检查各接合处有无漏水情况，若出现漏水，则要检查各接合处的情况。直至问题解决。
6、检查各接合处无漏水情况后，用填充物将便器周围填实，同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上 1cm 以上的沥青或油毡等弹性材料。用水泥砂浆将蹲便器固定在水平面内，平稳、牢固后，然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。试冲水，若无异常即可使用。[1]
和蹲便器有关的趣闻
蹲便战术据梁廷柟《夷氛闻记》与佚名的《夷匪犯境闻见录》记载，1841 年春，道光皇帝派杨芳为参赞大臣，随靖逆将军奕山赴广州，防剿英国侵略军。杨芳原是清朝嘉庆、道光年间的一位名将，在镇压川、楚白莲教及河南天理教起义中，从把总一直升到提督。当他初到广东之际，人们“所到欢呼不绝，官亦群倚为长城”。不想在他进入广州之后，却突发奇论，说是：我在实地，夷在海上，风波摇荡，然而夷炮却能经常打中我，我炮却不能打中夷，肯定夷人有邪术。于是传令保甲大量收集妇女使用的马桶，载在木筏上，派一副将率领，自己带兵埋伏在岸上。约定当侵略军来犯时，一声炮响，所有木筏一字排开，马桶口一齐指向敌人，他自己则从旁抄出夹击。令下之后，保甲当然照办，副将也遵命布阵。其结果当然可想而知。蹲便将军北洋军中的王怀庆，从1905年当协统开始，到1924年随着直系军阀的倒台而下野，长期担任北京卫戍部队的首长，人称“马桶将军”。无论在什么地方，没有枪可以，没有马桶不行，一具漆红烫金上面写着斗大的“王”字的马桶总是不离左右。办公桌后面放的不是椅子，而是马桶，办公就在马桶上进行。行军打仗，得有一个班左右的人马抬着马桶随行，只要看到那只硕大而且鲜艳的马桶，人们就知道这是谁的队伍了。攻山头的时候，他的士兵往上冲，他坐在“王”字的马桶上督战，风景好得紧。两亿美元蹲便计划纽约市环保局（DEP）推行了一项始于1994年的抽水马桶的优惠政策，该项宏伟计划预算资金2.95亿美元。优惠额度达150万美元，打算用节水型抽水马桶替代全市1/3的低效抽水马桶，后者每次冲刷需水20升以上，而前者只需6升水。DEP希望通过该计划实施，实现大部分节水目标。计划开始前三天，大约收到2万件申请，到1997年计划完成时，低流抽水马桶已取代了11万栋建筑内的133万个低效抽水马桶。结果，每年每栋楼减少了29%的用水，DEP估算全市每天节约了27～34万立方米水