标题：玻璃钢冷却塔
简介
  玻璃钢冷却塔[1]cooling tower 玻璃钢维护结构的冷却塔  圆型冷却塔示意图冷却塔设计气象条件大气压力：P =99.4×103 kPa
干球温度：θ =31.5℃
湿球温度：τ =28℃（方形和普通型为27℃）
    冷却塔设计参数 1.标准型：进塔水温37℃,出塔水温32℃
  2.中温型：进塔水温43℃,出塔水温33℃
  3.高温型：进塔水温60℃,出塔水温35℃
4.普通型：进塔水温37℃,出塔水温32℃
5.大型塔：进塔水温42℃,出塔水温32℃
工业中，使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内，使水和空气之间进行热交换，或热、质交换，以达到降低水温的目的。
冷却塔的工作原理
冷却塔的工作过程：圆形逆流式冷却塔的工作过程为例：热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内，通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面；干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内，热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换，高湿度高晗值的热风从顶部抽出，冷却水滴入底盆内，经出水管流入主机。一般情况下，进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气，水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差，当风机运行时，在塔内静压的作用下，水分子不断地向空气中蒸发，成为水蒸气分子，剩余的水分子的平均动能便会降低，从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出，蒸发降温与空气的温度（通常说的干球温度）低于或高于水温无关，只要水分子能不断地向空气中蒸发，水温就会降低。但是，水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时，水分子不断地向空气中蒸发，但当水气接触面上的空气达到饱和时，水分子就蒸发不出去，而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量，水温保持不变。由此可以看出，与水接触的空气越干燥，蒸发就越容易进行，水温就容易降低。
冷却塔的分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流（交流）式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，使水温度升高，挟带废热的冷却水，在冷却塔中将热量传递给空气，从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
结构形式
组成为了节约能源，大  冷却塔结构示意图型冷却塔多用自然通风冷却塔，它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。通风筒通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳，具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上，以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力，也可做成分离的单个基础或桩基础。
通风筒的喉部直径最小，当计算壳体受压稳定时，壳壁最薄，由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段，塔顶处设有刚性环，喉部以下按双曲线形逐渐扩大，下段壳壁也相应加厚，形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳，或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒，外包铝质护板，外包铝质护板，具有较好的抗震和抗风性能。
冷却塔的技术参数
冷却塔型号
DBNL3冷却塔 低噪声逆流式冷却塔技术参数表
T=28℃冷却水量（m/h)
T=27℃冷却水量（m/h)
主要尺寸（mm)
风量
（m/h)
风机
直径
(mm)
电机
功率（KW）
重量（kg)
进水
压力
10Pa
噪声dB(A)
直径
Dm
△t=5℃
△t=8℃
△t=5℃
△t=8℃
总高度
最大
直径
自重
运转重
Dm
10m
16m
DBNL3-12
12
9
15
10
2033
1210
7200
700
0.6
206
484
1.96
54
40.3
36.6
1.5
DBNL3-20
20
15
24
17
2123
1460
12400
800
0.8
230
514
2
54
41.1
37.5
1.5
DBNL3-30
30
22
35
27
2342
1912
18000
1200
0.8
406
956
2.21
55
43.5
39.9
1.8
DBNL3-40
40
30
46
34
2842
1912
21500
1200
1.1
478
1118
2.6
55
43.5
39.9
1.8
DBNL3-50
50
37
57
44
2830
2215
28000
1400
1.5
596
1480
2.65
55
44.7
41.1
2.1
DBNL3-60
60
44
68
51
3080
2215
32300
1400
1.5
642
1592
2.9
56
45.7
42.1
2.1
DBNL3-70
70
51
79
60
3094
2629
39200
1600
2.2
790
2064
2.78
56
47
43
2.5
DBNL3-80
80
61
92
70
3344
2629
43400
1600
2.2
875
2243
3.03
56.5
47.5
43.5
2.5
DBNL3-100
100
74
114
86
3294
3134
56000
1800
3
973
3064
2.86
57
50
46
3
DBNL3-125
125
92
142
108
3544
3134
67200
1800
4
1063
3290
3.15
58
50.7
47.4
3
DBNL3-150
150
112
171
129
3553
3732
84000
2400
4
1695
4125
2.9
58.5
52
48.6
3.6
DBNL3-175
175
131
200
150
3803
3732
94300
2400
5.5
1835
4461
3.15
59.5
53
49.6
3.6
DBNL3-200
200
153
231
180
3835
4342
112000
2800
5.5
2132
5592
3.01
60
54.6
51.3
4.2
DBNL3-250
250
186
283
215
4085
4342
134300
2800
7.5
2344
6365
3.26
61
55.6
52.3
4.2
DBNL3-300
300
225
334
260
4223
5134
168000
3400
7.5
3558
9229
3.5
61
56.8
53.5
5
DBNL3-350
350
267
395
304
4473
5134
187400
3400
11
3860
9906
3.75
61.5
57.3
54
5
DBNL3-400
400
301
455
341
4618
6044
224000
3800
11
4300
12086
3.6
62
58.8
55.7
5.9
DBNL3-450
450
343
514
387
4868
6044
242000
3800
11
4646
13464
3.85
62
58.8
55.7
5.9
DBNL3-500
500
375
576
427
5219
6746
280000
4200
15
5768
16258
3.7
62
60
56.9
6.6
DBNL3-600
600
454
680
516
5719
6746
302200
4200
18.5
6570
18360
4.2
63
61
57.4
6.6
DBNL3-700
700
528
790
600
5589
7766
393500
5000
18.5
6915
23194
3.95
63
61.4
58.4
7.6
DBNL3-800
800
590
890
685
6089
7766
408000
5000
22
7983
25982
4.45
63
61.4
58.4
7.6
DBNL3-900
900
685
1035
790
6040
8836
505200
6000
22
8934
32568
4.25
63.5
62.6
59.7
8.6
DBNL3-1000
1000
783
1139
880
6540
8836
510300
6000
30
10560
36420
4.75
64
63.1
60.2
8.
方形横流式冷却塔技术参数
型号
DBHZ
冷吨数
（RT）
冷却水量m3/h
外形尺寸（mm）
风机电机
进塔水压
104Pa
重量（kg）
噪声
dB(A)
28℃T
27℃T
25℃T
L
W
H
h
D（mm）
G（m3/h）
KW×台数
干重
湿重
80
117.9
80
92
108
4320
2200
2264
750
1800
47
1.5×1
4.4
1710
3368
54.6
100
147.4
100
115
136
4320
2200
2668
750
1800
63
2.2×1
4.8
1810
3606
55
125
189.7
125
148
170
4620
2880
2668
800
2100
73
2.2×1
4.8
2240
4660
55.1
150
220.5
150
172
204
4620
3360
2668
800
2100
85.8
3×1
4.8
2665
5650
55.1
175
256.4
175
200
238
4920
3460
3113
850
2400
98
3×1
5.2
2987
6340
55.6
200
294.9
200
230
272
4920
3800
3113
850
2400
117
4×1
5.2
3205
7200
55.7
250
379.4
250
287
340
4620
5760
2668
800
2100
146
2.2×2
4.8
4480
9320
56.2
300
441
300
344
408
4620
6720
2668
800
2100
171.6
3×2
4.8
5330
11300
56.3
350
512.8
350
400
276
4920
6920
3113
850
2400
196
3×2
5.2
5974
12680
56.7
400
589.8
400
460
544
4920
7600
3113
850
2400
234
4×2
5.2
6410
14400
57.3
450
661.5
450
516
612
4620
10080
2668
800
2100
257.4
3×3
4.8
7995
16950
57.1
525
769.2
525
600
714
4920
10380
3113
850
2400
294
3×3
5.2
8960
19020
57.1
600
884.7
600
690
816
4920
11400
3113
850
2400
351
4×3
5.2
9615
21600
56.6
700
1025.6
700
800
952
4920
13840
3113
850
2400
392
3×4
5.2
11948
25360
56.4
800
1179.6
800
920
1088
4920
15200
3113
850
2400
468
4×4
5.2
12820
28800
56.3
900
1323
900
1032
1224
4620
20160
2668
800
2100
514.6
3×6
4.8
15990
33900
56
1050
1538.4
1050
1200
1428
4920
20760
3113
850
2400
588
3×6
5.2
17922
38040
55.8
1200
1769.4
1200
1380
1632
4920
22800
3113
850
2400
702
4×6
5.2
19230
43200
55.5
技术参数说明：
●各湿球温度（T）的冷却水量都是以进水温度t1=37℃，出水温度t2=32℃，水温降△t=5℃的工况，其冷吨数以27℃（T）1RT=3900kkal/h折算的。 ●进塔水压以基座底面为准，其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa，即等于1.5米水头。 ●噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的dB(A)值。
组装式节能超低噪声横流式冷却塔主要参数表
型号
DBHZ
冷吨数
（RT）
冷却水量m3/h
外形尺寸（mm）
风机电机
进塔水压
104Pa
重量（kg）
噪声
dB(A)
28℃T
27℃T
25℃T
L
W
H
h2
D（mm）
G（m3/h）
KW×台数
干重
湿重
80
117.9
80
92
108
7320
2200
2264
2000
1800
47
1.5×1
4.4
2369
4027
48.6
100
147.4
100
115
136
7320
2200
2668
2000
1800
63
2.2×1
4.8
2480
4276
49
125
189.7
125
148
170
7620
2880
2668
2000
2100
73
2.2×1
4.8
3015
5630
49.1
150
220.5
150
172
204
7620
3360
2668
2000
2100
85.8
3×1
4.8
3534
6520
49.1
175
256.4
175
200
238
7920
3460
3113
2000
2400
98
3×1
5.2
3893
7245
49.6
200
294.9
200
230
272
7920
3800
3113
2000
2400
117
4×1
5.2
4200
8230
49.7
250
379.4
250
287
340
7620
5760
2668
2000
2100
146
2.2×2
4.8
6030
11200
50.2
300
441
300
344
408
7620
6720
2668
2000
2100
171.6
3×2
4.8
7068
13040
50.3
350
512.8
350
400
276
7920
6920
3113
2000
2400
196
3×2
5.2
7786
14490
50.7
400
589.8
400
460
544
7920
7600
3113
2000
2400
234
4×2
5.2
8400
16460
51.3
450
661.5
450
516
612
7620
10080
2668
2000
2100
257.4
3×3
4.8
10602
19560
51.1
525
769.2
525
600
714
7920
10380
3113
2000
2400
294
3×3
5.2
11679
21725
51.1
600
884.7
600
690
816
7920
11400
3113
2000
2400
351
4×3
5.2
12600
24690
50.6
700
1025.6
700
800
952
7920
13840
3113
2000
2400
392
3×4
5.2
15572
26080
50.4
800
1179.6
800
920
1088
7920
15200
3113
2000
2400
468
4×4
5.2
16800
32920
50.3
900
1323
900
1032
1224
7620
20160
2668
2000
2100
514.6
3×6
4.8
21204
39120
50.2
1050
1538.4
1050
1200
1428
7920
20760
3113
2000
2400
588
3×6
5.2
23358
43470
50.1
1200
1769.4
1200
1380
1632
7920
22800
3113
2000
2400
702
4×6
5.2
25200
49380
50
技术参数说明：
●各湿球温度（T)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况，其冷吨数以27℃（T）1RT=3900kkal/h折算的。
●进塔水压以基座底面为准，其水压相当于进入配水箱接口的自由水压1.53Pa，即等于1.5米水头。
●噪声以遮声板外塔的当量直径远，不计遮声面积，距地面1.5米高的dB(A)值。
冷却塔的作用
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散人大气。
1.火力发电厂一般都有冷却塔。水经加热后，产生高压气体推动汽轮机发电，而剩余的气体需冷却。
2.中央空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。3.还有专业生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等，主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。
自动旋转雾化式冷却塔与传统填料式冷却塔相比较还具有以下不可比拟的优点：
1、由于无填料，塔内基本处于空心状态，风机阻力小、噪音低。
2、采用本公司专利技术生产的高效率收水器，有效的减少了漂水，节水效果明显。
3、塔体采用流线型设计，风扇与风筒配合间隙小，产生风量大、风速快，冷却效果好。
4、自动旋转雾化器采用高分子耐磨材料制造，耐腐蚀、使用寿命长。
5、采用模块化设计，便于运输、安装、调试。
6、无堵塞、无维修、运行稳定可靠。彻底消除了填料塔因循环水中的杂质堵塞填料和填料老化、变形、脆裂、布水喷头堵塞及冲落、填料碎片堵塞管道、泵和换热器等一系列影响塔和工艺系统设备性能的现象。彻底消除了频繁清洗、更换填料和布水喷头的麻烦。
设备组成及工作原理
设备组成：自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成(见结构示意图)。冷却塔基础制作，也是冷却塔必部可少的步骤。
注：以上是针对单塔所做的结构说明，对于不同的处理量，可以组成双塔、多塔结构。工作原理：自动旋转雾化式冷却塔是通过循环冷却水与冷、干空气的热传导和循环冷却水的蒸发带走气化潜热而达到降低水温的目的。具有一定压力的循环冷却水经进水管进入冷却塔，在雾化器的旋流喷射作用下，被雾化成直径为0.1mm的雾汽向塔顶方向喷射，喷射产生的反推力带动自动旋转装置旋转，致使雾化水充满整个塔体。安装在塔顶的轴流风机旋转，将周围环境的冷、干空气通过进风窗强行吸入冷却塔内与循环冷却水进行传质、传热。雾化器喷射出的雾化水流流速很快，并具有夹带、卷吸作用，使雾化器周围产生一定负压，加大了冷却塔从周围环境的抽风量和进风流速，同时带动底部空气向上流动，致使冷、干空气与水雾混合、接触更充分(气水比可达1.2左右)，雾化水流的颗粒得到了进一步细化，直径可降至0.01mm，气、水充分混合后的雾气流向上喷射至安装在塔顶的收水器上，水被截留并以水帘状重新返回冷却塔内，空气和水中的热量经由收水器排出塔外。
由以上工作过程可见，循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程，因此与冷、干空气接触时间更长、更充分，带走的热量更多。同时，由于取消填料，空气阻力现象不存在，降低了带动风机旋转的电机的功率，达到了降低运转费用和提高进出水温差的效果。另外，雾化后水与空气的接触面积远远超过填料式冷却塔水与空气的接触面积。基于这几点，雾化式冷却塔热交换效率更高，电机功率风扇型号选用更小，节能效果更明显。