标题：成都红辉机电设备有限公司
公司简介
  成都红辉机电设备工程有限公司是集柴油发电机组产品的研发、生产、组装、销售、租赁出租各类型柴油发电机组为一体的中型生产公司，拥有1000平方米的现代化设备生产厂房。规模较大、品种较齐、服务完善的一家民营发电机组。同时配套销售进口柴油发电机组：康明斯，大宇、劳斯莱斯，三菱等进口机组选用国外知名品牌发电机组相匹配。
公司拥有先进的生产设备和工作流程，并且严格按ISO9001国际质量管理体系管理，产品质量标准化。一直以来公司坚持以人为本，不断引进专业人才，现已拥有一批具备丰富专业知识的工程技术人员，全面实行计算机CAD和UG三维设计。
“红辉”品牌H系列柴油发电机组的动力、电力和控制单元采用的是世界先进的产品和技术配套产品，具有卓越的性能价格比，可靠的质量保证，完全符合并超越国际国内行业标准，广泛应用于电信系统、高速公路、工程公司、金融系统、酒店、铁路、军队、机场、大型商场、医院、工厂、住宅区等许多重要领域
我们深知柴油发电机组产品质量及售后服务的重要性，故此我们拥有一支优良的售后服务快速反应队伍，秉持“2+24”超值服务原则，为购买柴油发电机组的客户提供贴心的售前服务、专业的售中服务、完善的售后服务，提供优质的柴油发电机组产品和强大的柴油发电机组售后支持，确保出厂的每一柴油发电机组产品达到用户满意。公司建立了在 24 小时之内（本市 2 小时）到达用户现场服务的承诺。我们本着对用户负责的原则 , 随时处理用户在安装及使用过程中的一切问题。
公司竭诚为客户提供更优质的产品和全新理念的服务，热忱服务国内外客商。[1]
主要产品
机组主要性能(1)机组符合GB《工频柴油发电机组通用技术条件》和《自动化柴油发电机组通用技术条件》以及国际《250至3200KW柴油发电机通用技术条件》和《自动化柴油发电机组分级要求》的规定。 
(2)当低压配电系统市电中断供电，机组在5秒钟内完成自动起动，10秒钟内电压达到额定值并可向负载供电。自起动可连续作三次起动尝试，若三次起动失败，机组自动停止操作，并自锁和发出声音信号。当市电恢复正常，机组经延时后自动停机。
（3）发电机组应具备远程监测和控制功能，提供RS485通信接口并提供通信协议。
（4）柴油发电机组及其控制屏、相应的电器设备均应保证在（9）的使用条件下能正常工作。 
（5）机组配备手操（钥匙）电启动装置及相应仪表，当自动化控制屏发生故障时应能采用手动钥匙的方式启动、运行，并通过设置的机械油压、水温、转速、电流、电压、频率仪表对机组运行情况进行监视。
（6）不论是手动或自动化控制状态，发电机的频率和电压均可预调并在出厂时预调设置完成。
(7)使用条件：机组在下列条件应能可靠工作
a．海拔高度 不超过1000m 
b．环境温度+0—+40℃ 
c．空气相对湿度小于95%(20℃时) 
(10)主要技术指标
a． 电压：3相交流380/220V(满载电压)、400/230V(空载电压)，电压波动±0.5%，电压瞬态调整率≤+15%- -15% 
b．频率：50Hz，波动率±1%，频率瞬态调整率≤+10%— -10%。 
c．功率因数：大于0．8 。
d．电子调整器，稳态电压调整率≤±0.5% 。
e．电子调速器自空载至满载时，稳态频率调整率<±0．25%。
f．电压稳定时间<1秒 。
j．频率稳定时间<1秒 。
h．机组在空载额定电压时线电压波形正弦性畸变率应不大于5%。 
j．噪声：不超过105dB(离机lm，离地面lm)。
k．机组工作时振动的单振幅值应不大于0．5mm。 
设置以下故障自动停机和保护装置： 
冷却水温度过高
机油压力过低
发动机超速 
发动机起动三次失败
发动机起动后未能升速或达不到额定转速
机组起动成功后升至额定转速但发电机未能建压或缺相
设置以下声光报警信号
冷却水温度过高
机油压力过低
发动机超速 
发动机起动三次失败
发动机起动后未能升速或达不到额定转速
机组起动成功后升至额定转速但发电机未能建压
紧急停机 
DC24V电池组电压过低
205.2.3 柴油发动机直列四冲程重型柴油发动机，燃油系统为后冷式涡轮增压直接注入点火，汽缸套可更换湿式油底壳润滑系统。
油机的主要配件（涡轮增压器、空气/燃油/机油滤清器、油水分离器、机油泵、联轴器、调速器、直流起动电动机等）为柴油机原厂家配套（或柴油机原厂指定产品）。
(2)柴油发动机的功率与发电机的额定功率配套，满足发电机全负荷功率输出，包括完整的辅助设备和配件,符合相关技术标准以及本标书提出的要求，达到运行稳定、动平衡好、震动小、损耗和噪声低的优良运行性能。 
(3)燃油和机油系统：
a、 燃油过滤系统：高精度纸基过滤器，直流燃油电磁阀。
b、 机油过滤：高精度纸基润滑过滤器，带旁通保护。
c、 发电机组油箱：配备日用油箱8-12小时。
(4)冷却系统： 
a、 发动机冷却为风冷式自带风扇水箱封闭水循环。
(5)电动起动系统：
a．发动机由DC24V直流电动机起动，可手动、自动起动。 
b．DC24电源采用恒压式充电器。 
c．DC24V电池组采用封闭式铅酸电池，电池容量满足6次连续起动发动机而不致过度放电。
(6)联轴器及避震装置
a．柴油发动机与发电机采用柔性直接联接。
205.2.4 交流发电机（1）发电机采用著名品牌合资企业的产品。
(2)三相四线制，额定电压400/230V ，50HZ，Y接法，中性点直接接地。水平联轴，防滴、网护式同步发电机，外壳防护等级IP23，H级绝缘，cosα滞后0.8。固体电路，自动恒压，电压调整采用高精度电压自动调整器（AVR）。
(3)发电机特性： 
发电机的特性与发动机的转矩特性匹配，使发电机满载时能充分利用发动机功率而不超载。
205.2.5 发电机控制(1)柜体结构：采用冷扎钢板经酸洗磷化喷漆，不易生锈，防护等级IP4X。符合国家通用电器标准；颜色由业主确定。（柜体安装与发电机组上。如有双电源柜体，可安装于双电源柜体上。）
(2)空气断路器： 
a．采用国产断路器塑壳开关。
b．额定电流：按发电机最大供电电流配置。
(3)控制装置：
a、自动化控制器采用液晶显示屏，汉字显示机组工作状态，并能显示、设置工作参数：
可显示：发电机电压（各相）、发电机电流（各相）、频率、有功功率、功率因素、有功电度、运行时间、冷却水温、机油油压、转速、主油箱油位、电池组电压等参数。
故障存储与查询可指示：冷却水温度过高、机油压力过低、发动机超速、发动机起动三次失败、发动机起动后未能升速或达不到额定转速、机组起动成功后升至额定转速但发电机未能建压、紧急停机、DC24V电池组电压过低等事故报警记录，故障记录大于10条，可清除及自动更新。
具备频率预调、电压预调、发电机起动/停止手动控制、直流电池组自动浮充电、自动电压调整器、音响报警、RS485通信接口（可选件）。
b、开关及按钮
发动机启动手动/自动操作选择开关、紧急停车按钮、警告信号解除按钮、故障复位按钮、手动启动钥匙开关。 
c、配备精度不低于1．5级仪表： 
频率表、交流电压(各相)、交流电流表(各相)和相应相位转换开关
（5）发电机具备远程“三摇”功能，供货商应提供开放的远程通信协议和调试软件，通信接口为RS485口
a、摇控功能包括：故障复位、开机、停机、警告信号解除。（可选件）
b、摇测功能包括：发电机电压（各相）、发电机电流（各相）、频率、有功功率、功率因素、有功电度、运行时间、冷却水温、机油油压、转速、主油箱油位、电池组电压（可选件）
c、摇信功能包括：机组运行/停止状态、手动/自动状态、电压异常报警、冷却水温度过高报警、机油压力过低报警、发动机超速报警、发动机起动三次失败报警、发动机起动后未能升速或达不到额定转速报警、机组起动成功后升至额定转速但发电机未能建压或缺相报警、紧急停机报警、DC24V电池组电压过低报警、其他事故报警（可选件）
205.2.6 备用零件、附件为确保柴油发电机组的正常和安全运行，便于监视和检测、维护、修理和提高运行可靠性。在交货后十年内我司供应相同型号的备件或相同或较好质量的替代品。