标题：感应水龙头
起源
起源
于七十年代的日本和欧美等经济发达国家，应用于公共场所，防止洗手后的二次污染，避免疾病的感染，但节水功能不太予以重视。但由于当时的感应水龙头技术不够成熟，在发展和普及过程中也并非一帆风顺。[1]初期缺陷1、 体积较大，外观不美，采用交流供电，安装不便，电源与水接触恐有触电之虑。
2、 如遇停电、电压不稳造成不能使用。
3、 红外线感应易受背景光和阳光直射的影响，造成非用状态下流水。
4、 反应迟钝，在使用情况下开启太慢，使用完毕后关水也太慢
5、 直流供电的感应水龙头电池寿命短，须经常更换电池，由于电池盒结构设计原因，更换电池不太方便，给管理者造成一定的困扰。
6、 水龙头各部件没有模块化，开发、生产成本较高。
7、 人们对红外线使用陌生，人为损坏现象严重。
由于上述众多的缺陷，在一定的程度上给消费造成了不好的影响，使红外线感应水龙头推广在一定程度上受挫。改进九十年代以来，由于电子技术的突飞猛进，在感应水龙头技术上作了大量的改进。
1、 电源供电由交流电向直流供电方向发展，由DC6V、4.5V碱性电池到现在锂电池6V、4.5V减少了使用碱性电池对环境污染，消除了人们使用交流电的疑虑。
2、 水阀结构进行了重大改进，具有结构简单、紧凑、耐压、拆、装维修方便。同时具有过滤，止回等功能，开、关迅速，耗电量极小。
3、 红外线控制块大量采用贴片焊接电子元器件及微电脑程式控制，大大缩小红外线控制块的体积，具有微功耗、防水、耐高温等优点。由于采用数字技术，外围电路简单化，使用功能调整方便，降低了开发、生产成本。
4、 由于感应水龙头的水阀、感应控制块的结构紧凑，外观设计越来越美观，逐渐成为人们生活中一道亮丽的风景线。
随着我国感应水龙头生产逐步走上模块化、标准化，感应水龙头品质大幅提高，生产成本大幅下降，人们生活质量的提高，感应水龙头这颗明日之星将在人们的生活之中普及。
  感应水龙头使用说明
生活应用
  感应水龙头由于感应水龙头无需人体直接接触，可有效防止细菌交叉感染；伸手就来水，离开就关闭的功能，从而有效地节约用水30%以上，特别适合我国严重缺水的地区。目前感应水龙头普遍应用在人流量密集的火车站、汽车站、飞机场、医院等公共场所。
感应水龙头在应用场合上可分为以下几种：
1、公用感应水龙头---有感应到信号出水，信号消失停水，超时一定时间自动停水功能，适合大多公共场所使用。
2、 医用感应水龙头---有感应到信号出水，再感应到信号停水，超时一定时间自动停水功能，适合医院手术室、护士洗手盘使用。
3、家用感应水龙头---除有感应到信号出水，信号消失停水，超时一定时间自动停水功能，另有长时间放水洗涤功能，适合家居使用。
可见感应水龙头，因为感应水龙头属红外反射接收电子电磁阀类开关，它所分辨的是遮挡物而非红外信号，如无超时停水保护水龙头遇固定遮挡物时就会长流水，浪费水资源。超时停水保护时间一般设定为20-60秒。
故障解决方法
目前无论是国外感应水龙头品牌还是国内感应水龙头品牌，其工作原理大同小异，其核心部件是红外感应探头和电磁阀线圈，主要故障及维修方法如下：
1、感应水龙头不出水：首先确定供电电源是否正常，现国内主要供电方式为交流220V变压为12V和6V；直流电6V（七号或五号碱性电池四节）和直流3V（两节七号或五号碱性电池），用手挡在红外窗口前观察是否有指示灯，部分感应水龙头品牌的红外窗口采用单片机控制，电源指示灯在水控部分（装在台盆下方），如果无反应，则初步判断感应部分有故障，可更换红外探头，在这边建议对故障无法判断的用户，如果有其它正常的感应水龙头，可采用排除法，先将其红外部分插头插在有故障的水龙头水控部分，这样很容易判断是感应部分故障还是水控部分的电磁阀故障，同时注意所有插头是否无接触不良或受潮的可能性。
2、感应水龙头关不住水：排除感应窗口前有异物（感应器的原理是只要有物体在红外感应距离范围内机器就响应）且指示灯正常，检查水控部分的进水端过滤网是否有泥沙或其它杂物堵塞，如有请清洁干净；如未能解决故障，请拆开电磁阀，清洗线圈的阀芯、弹簧、膜片等再原样装回，如还关不住水则说明电磁阀已坏，更换新电磁阀部分即可。在这边有个经验之谈，关不住水的情况，用手感应后，如发现水量变大，手离开后仍关不住水，但出水量比使用时小，这说明电磁阀无故障，只需要按上述方法清洗一下电磁阀内部便可正常使用。
3、感应龙头出来的水量小：一方面看是否由于水压和管道自身流量小，另外一方面检查水控部分进水端的过滤网是否有杂质堵塞，还一方面考虑目前管道都采用PPR，部分工程施工时管道接头采用热熔，不排除热熔过度将管子弄变形，使通过管道的水量变小。
保养事项
一：清洁 　
1．不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面； 　
2．不要带毛刺的物品拭擦龙头； 　
3．不要让龙头碰到酸碱液体； 　
4．不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）； 　
5．用干的柔软的棉布拭擦。 　
二：保养 　
1．平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度； 　
2．平时最好不要用手直接触摸，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度； 　
3．经常更换龙头样品的位置 ；　
4．龙头样品经常调换，可采取如下两种方法： 　
A、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走； 　
B、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。
工作原理
[1]交流供电或直流供电，采用红外感应,在感应区域内手伸即来水，离开感应区域手收即停水，开关  感应水龙头水由感应器自动完成，无需接触水龙头，可有效避免细菌交叉感染，机器采用微电脑控制，根据面盆形状  感应水龙头定最佳感应距离，无需人为调整，还设有1分钟超时洗涤停水功能，避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费，直流供电使用碱性干电池（6V、3V、4.5V)，内设过滤网，避免杂质进入电磁阀门，清洗方便，外观精美，结构牢固，适用人群密集的场所。
红外线反射原理
感应水龙头是通过红外线反射原理，当人体的手放在水龙头的红外线区域内，红外线发射管发出的红外线由于人体手的摭挡反射到红外线接收管，通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀，电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水；当人体的手离开红外线感应范围，电磁阀没有接受信号，电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。另外感应水龙头又有感应节水龙头，是一种新发明的高科技产品，广泛用于酒店，宾馆，写字楼等高档场所，利于企业节水省钱的同时更为环保，为全国缺水的城市尽一份责任，随着感应洁具的发展感应节水龙头受到广泛应用。
注意事项
感应水龙头的日常保养要注意哪些问题？
答:1、经常用干净柔软的布擦拭产品的外观件。
2、避免时杜绝使用酸碱性强的化学物。
3、杜绝用金属丝球或尼龙球擦拭电镀件和塑料件。
4、杜绝坚硬物质对产品表面的刮、划。
5、杜绝用水直接对产品进行冲洗。
6、保持台面下面的干燥，防止长期处于潮湿的状态。
7、直流系列产品，发现感应灯不断闪烁时应即使更换电池。
8、定期对过滤网进行清洗防止堵塞，影响正常使用。
选购
1、外观：龙头体选择全铜铸造，表面要有光洁度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过盐雾试 验，表面必须无毛刺、无气孔、无氧化斑，防止购买锌合金龙头体。
2、感应模块和阀体： 感应线路是集成线路板，感应距离可以智能调节；电磁阀使用寿命必须30万次以上。
3、售后服务：有售后保障，能及时解决问题的能力。
4、细节：产品有正规的品牌和包装，内部线路插头必须是防水插头，设计合理，维护方便。
5、资质：有权威机构的质量检测，有一定的生产能力，发展规模，专业性和工程案例的生厂商。
6、保养：常用细软的干绵布将龙头体擦干净；龙头体若有松动，及时将感应水龙头固定紧；定期内清洗过滤网。
功能
1、智能节水：自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水，节水功能显著。2、超时保护：30秒超时洗涤自动关水功能，避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费。
3、方便卫生：开关水完全由感应器自动完成，人手无需接触水龙头，有效避免细菌交叉感染。
4、智能省电：感应水龙头采用现代数字技术，超低能耗（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态电流≤60μA）。
5、适应性强：可根据不同的使用环境调整感应灵敏度（范围）。 　
6、制作工艺：黄铜精铸，表面镀铬处理，永保光泽；流线形设计，现代感强。
7、维护方便：内置过滤器，避免杂质流入电磁阀影响正常工作，且清洗方便。
8、弱电提示：直流型产品设有电池更换提示功能，电池电能不足时，指示灯处于常亮状态，提示及时更换电池。 　
9、适用场所：酒店、宾馆、写字楼、机场、医疗机构等公共场所。
技术性能
1、自动设定感应区域
感应水龙头通电后自行对使用环境（如：台盆的色泽、大小、形状等）进行扫描，根据扫描的数据自动设置好最优化的感应区域。
2、有物体进入感应区域固定不动而自动调节感应区域
当有物体进入感应区电磁阀被开启后，若物体保持静止不动，30秒后控制器关闭电磁阀，感应水龙头并根据物体的位置重新调整感应区域。如此类推可反复调节，当物体消失控制器自动将感应区域恢复到初始的状态。
3、当光线发生变化感应器自动适应
当环境的光线发生改变，感应器自动进行修正(俢正时不会误出水)，使盆底等反射物不会对龙头产生干扰。
4、自动断水超时保护功能
感应水龙头当有物体进入感应区电磁阀被开启后,若物体持续在感应区活动超过60秒，控制器会强制关闭电磁阀进入超时保护状态。
解除超时保护状态有两种情况：①将物体移出感应区，且在2秒内没有其它物体进入感应区。
5、超低功耗
驱动电路采用了智能节电技术，大大降低了驱动电磁阀的耗电量，在0.5水压状态下，4节5号碱性电池可以驱动电磁阀开启30万次以上。
6、设备的稳定性和可靠性

选购知识
1、水龙头的工艺：外观无刮痕，镀铬是否好，采用黄铜铸造，低价位感应水龙头在龙头体的镀铬及重量较差，通过不了24小时盐雾试验，重量约四百多克，而好的感应水龙头厂家在龙头体重量控制在500克以上，可通过48小时盐雾试验，水龙头的寿命长。
2、红外感应部分是否采用环氧树脂封胶或防潮处理，连接插头用防水性插头，线路采用低功耗单片机控制，对光线具有抗干扰能力，不误动作；感应距离采用摇控器可调，手动调节容易使线路板受潮，感应距离变短，影响正常使用；自动调节距离技术不成熟，会因颜色变化而距离变短，摇控调使产品更人性化。
3、电磁阀部分具备良好的防水性能，由于长期安装在台盆下方，机器受潮后，将引起接触不良，使机器不工作；电磁阀最低寿命应该达到行业执行标准（15万次以上）。
4、尽量选择有资质的专业生产感应水龙头厂家，由于国内专业卫浴洁具厂的感应水龙头90%以上都是外包加工，在质量、售后和价格方面不尽如意；国内感应水龙头行业缺少品牌性和领导性品牌，许多客户在选择上以洁具卫浴相关品牌为参考标准，主要是认可洁具品牌，在选择品牌上追求统一性，往往在后期维护中缺少产品配件及专业人员服务。
5、售后服务能力：不要轻信过多的承诺保证，某些厂家和商家，为了扩大销量，承诺5年免保，而且以低价格吸引客户眼球，企业自身发展还不到两年，当真正出现产品质量问题或产品过保时向客户收取维修费，没有履行产品有关的三包政策。使很多用户的消费权益得不到保证。[1]