标题：弱电系统
简介
人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展，智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统，监控系统，计算机网络，楼宇自控，智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
种类
一般情况下，弱电系统工程指第二类应用。主要包括：1、电视信号工程，如电视监控系统，有线电视。2、通信工程，如电话。3、智能消防工程。4、扩声与音响工程，如小区 中  计算机网络的背景音乐广播，建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程，主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展，软硬件功能的迅速强大，各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合，使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合，就是系统集成。
智能型住宅小区的集成
当前智能型住宅发展大致有以下几个趋势： 
①提供高度的安全性，如防火、防爆、防电击等安全防范设施等。设置火灾自动报警、燃气泄漏报警、保安对讲、防盗报警等系统。
②提供舒适宜人的高品位的生活空间和环境，如舒适的室内温度和湿度，良好的照明环境，适当的冷热水供应。对空调、照明等实行自动控制。
③具有足够的通信设施，满足家庭办公要求，如电话、图文传真、机顶盒（STB）、计算机等。  机顶盒④提供丰富多彩的业余文化及教育生活。具有良好的视昕设备，如电缆电视、卫星电视、图文电视、双向电视、音响或家庭影院。
⑤要求电气设备与家用电器实现自动化、遥控化。能集中管理水、电、煤气等能量消耗，以便达到节能的目的。
这些社会的要求刺激了工业技术发展，使得许多适应上述要求的产品纷纷面世。如美国的“智能塑料屋”，这种房屋通过电脑系统对室内照明、室温、水温自动调节，可使卧室的塑料玻璃改变颜色。有的智能住宅，可由电脑系统根据天气、温度、湿度、风力等情况自动调节窗户的开关，以保持房间的最佳状态。如天气不好，窗户会马上关上，空调开始工作；看电视时电话响，则电视机音量自动关小。如晚间音响音量过大，房间的窗子也会自动关闭，以免影响他人等等。智能住宅的功能自然远不止这些，一般认为具备下列四种功能的住宅为智能住宅： 
①安全防卫自动化系统。②身体保健及文化、娱乐自动化系统。③信息管理自动化系统。④食物烹调自动化系统。
家庭活动自动化指家务、管理、文化生活和信息管理及通信。所谓家务指家电设施、保安设施自动化，能源管理等。管理是指家庭购买、经济管理、家务工作及医疗健康管理。文化生活指利用计算机进行学习、娱乐、文艺创作等。信息管理及通信是指利用通信网络和外界通信以及咨询服务等。
2　智能型住宅　智能型住宅具有上述功能特点。通过家庭技术中心和国家网络等来实现。
⒉1　家庭技术中心家庭控制器或家庭技术中心具有保安、自动化和通信等功能。具体如下： 
⑴环境控制保护监测包括空调控制、照明控制、热水控制。　⑵家庭防盗和防火保安管理具有火灾报警、煤气泄漏报警、漏电报警、入侵报警等功能。如可视对讲防护门、防盗探测器、手动报警器等，烟感探头、煤气探头等均可接入，还可以通过电话或其他网络传递到管理中心进行报警。管理中心收到信号可以直接进行处理。　⑶家电设备的集控和遥控。　⑷能源信息管理具有电、水、煤气、热量数据采集及传输功能。还提供计算机通信接口，可以与小区计算机网络联网或与光纤同轴电缆混合网（fFC）联网。
家庭控制器可以提供X一10、Ionworks、Cebus等通信接口，连接不同的家庭总线。
2.2　家庭网络家庭网络就是将各种消费电子产品、计算机及其外围设备联网。一般家庭中的网络分为三大类：连接计算机及其外围设备的信息网，连接电视机、视频录放机和音响等设备的音视网，连接空调、照明设备的控制网。目前的趋势是将这三个网联合起来，这就是家庭网络。
目前在智能型住宅中主要是发展家庭总线，将所有信息系统设备连接在一起。这种智能型住宅的特点是：
①具备家庭网络系统  家庭网络系统②通过家庭网络系统提供各种服务（家庭活动自动化）
③能够连接其他住宅和外部世界 
用电话线建立家庭网络是一个很好的选择。在家庭中一般有多个电话插座，在传输速率方面也很快，电话线为1Mbps，而电源线为35kbps。另一种方式是采用无线家庭网络，但是它的价格较高，数据传输可靠性差，传输率低。采用现场总线的hnworks协议（Echelon公司）作为家庭总线的一种也有很大影响。采用X一10公司的X一10协议的家庭总线也有很大应用，这是一种利用电力线作为控制线缆的家庭控制系统，简化了设备安装和接线。
2.3　家居布线系统家居布线系统支持语音、数据、影像、多媒体、家居自动化、环保、保安、电视、报警器、传感器等。家居布线系统认可的传输介质有非屏蔽对绞线（UTP）、同轴电缆、光纤。在每个家庭中安装一个分布装置（Distributor device,DD）或配线架，楼房各层建立楼层配线间，大楼设主配线间。该布线系统还支持住宅小区各建筑物的布线。在美国已经制定了家居电信布线标准ANSI/EIA/rIA570A，目前有多个厂商提供这种产品。
3　智能型住宅小区智能型住宅小区是在住宅智能化基础上提供下列功能： 
①提供住宅小区的安全防范功能。如设有闭路电视监控、电子巡更系统、周界防护功能、火灾报警及其消防联动功能、停车库管理设施、紧急求助报警设施。②提供住宅小区公共建筑的机电设施自动控制和集中监视功能。在小区物业管理中心可以对如变配电设备、给排水设备、电梯、供暖设备、小区照明等设备进行监控，提供住户能耗计量和自动收款。③提供住宅小区电子广告牌及电子查询系统，提供背景音响。④提供住宅小区信息通信服务与管理，设立综合通讯网络，设立信息服务气台，进行小区信息综合管理。
中国正对智能住宅进行研究，到21世纪可望进入家庭使用。目前正在建设多个智能住宅小区都以计算机网络为桥梁，结合通信系统和办公自动化系统，实现住宅管理自动化。它的重点在提高家庭教育和住宅安全水平。
4　小区智能系统设计下面是一个住宅小区的智能化系统设计方案。
4.1　工程概况本工程包括30栋高层、低层建筑和一个社区服务中心、一个幼儿园，总建筑面积约30万m2。
4.2火灾自动报警装置⑴火灾自动报警装置（FAS) 按照规范在消防中心安装有火灾自动报警控制装置主机，进行自动监控。在大型公建内的设备用房、走道、前室、楼梯间等安装感烟探测器，在车库安装感热探测器，探测器为模拟量式。在住宅楼安装火灾自动报警控制装置分站，每户住宅安装煤气探测器。在建筑物各部位设综合报警控制板，上面由显示器、电铃、应急电话、应急插座等组成。⑵消防联动控制 在发生火灾时火灾自动报警装置自动控制灭火设备、防排烟设备、防火卷帘门、电梯、电源等有相应动作。　⑶火灾事故广播 在各种建筑物地下室、车库、设备用房、电梯前室、走廊设扬声器。　⑷消防专用通讯设备 设置独立的消防电话系统。在各种建筑物地下室、车库、设备用房、电梯前室、走廊、物业管理间、保安室等设置消防电话终端或插座。
4.3　安全防范系统设立闭路电视监视系统、出入口管理及周界报警、人员出入控制设备、保安巡逻设备及可视电话门铃等多种安全防范系统。　⑴闭路电视监视系统（CCTV) 在小区主要出入口、小区周界和重要大楼的主要出入口、停车场、大厅走廊、电梯中及其他主要区域均有摄像机，在监控中心有多媒体监视器，实行24h监视。报警信号与摄像机联动。图像自动或手动切换，云台及摄像机镜头遥控。　⑵出入口管理及周界报警系统描述监视、测量电压电流等重要电气回路参数、配变电系统开关状态、故障报警、遥控操作控制小区的公共走道、大厅、停车库、花园照明系统等地的照明灯，按时间日期、计划或室外日光进行自动开关、监视开关的状态监视、测量室内外的空气参数，按计算起停暖通空调设备，节能运行监视水泵运行状态、各种水池液位监测报给排水警。饮用水过滤杀细菌设备监测控制监视电梯运行状况，自动调度运行控制，纪录电梯运行时间窗口及其他常开部位装置各种防范传感器，可以及时发现有否闲杂人员非法进入。在各住户处设报警按钮。夜间与周界探照灯联动。　⑶人员出入控制设备 为了保障安全，在重要房间或出入口用磁卡门锁系统。　⑷保安巡逻设备 在保安巡逻路线的建筑物各处设置巡逻设备，记录保卫人员巡逻时间。记录器设在监控中心。　⑸对讲或可视对讲防盗门 用于住户与来访者联络，采用对讲或可视对讲电话，具有遥控开门锁功能。在火灾时可以自动开启门锁。
4.4　建筑物自动化系统对小区内配变电、动力、照明、暖通、给排水及电梯等设施实行监测控制。达到优化管理降低能耗和设备故障率。　⑴在大型公共建筑内为了实现节能和安全等目的，采用微机控制系统，将配变电、动力、照明、暖通、给排水等的监测控制管理集中在监控中心（兼作消防中心）。监控内容如表所示。　⑵设家庭自动化系统，实现对家电的自控和遥控每户住宅的电表、水表和煤气表均采用远传式，可以将用户数据传到管理中心自动处理。每户住宅设家庭控制器，通过电话可以对空调等家电自控和遥控。　
表　监控内容 
系统 描述 配变电系统 监视、测量电压电流等重要电气回路参数、开关状态、故障报警，遥控操作。照明系统 控制小区的公共走道、大厅、停车库、花园等地的照明灯，按时间日期、计划或室外日光进行自动开关、监视开关的状态。暖通空调 监视、测量室内外的空气参数，按计算起停设备，节能运行。给排水 监视水泵运行状态、各种水池液位监测报警。饮用水过滤杀细菌设备监测控制。电梯 监视电梯运行状况，自动调度运行控制，纪录运行时间。
4.5　停车库管理系统在大型公共停车库内设停车库管理系统。采用远距离非接触智能卡自动收费。在出入口设置读卡器和档车器、系统控制器、计算机、收款机、显示屏等。该系统可以和BAS系统联网。
4.6　通讯设备（ICS)本工程设有电话、有线广播、电视系统、公共显示和信息查询装置多种通讯设备。
⑴电话系统采用市话直通方式，用户可以根据需要申请保密电话、传真、国内或国际长途电话等。也可接入英特网，开展电子邮件、语音传呼、网上教育、网上购物、股票操作、医疗服务等。每户住宅客厅和主卧室设电话终端插座。　⑵有线广播（PA）在公共建筑物内有一般的业务性广播和应急广播设备。在住宅电梯厅和内廊设扬声器。在室外设有扬声器，以便提供背景音响和应急广播。播音控制设备在监控中心。　⑶电视系统（CTV）在公共建筑物屋顶装置电视天线和卫星电视天线，同时接入有线电视系统。也可自办节目或提供双向交互式电视服务（VOD）。每户住宅客厅、主卧室设有电视插座。　⑷公共显示和信息查询装置在公共建筑物内有信息服务设施，可以提供信息查询服务。信息查询台设置在公共建筑物大门厅，可显示和查询信息，如小区的住户分布，交通旅游情况，商业网点及商品价格，影视剧场信息。在整个小区设电子布告牌。
4.7　计算机网络在公共建筑物内设计算机网络系统，可包括物业管理、居民信息管理、办公自动化、远程会议、数据通信和交换等内容。每座住宅楼房设网络交换机。每户住宅客厅、主卧室设置信息插座。整个小区可以接入计算机网络系统，成为智能化小区。
4.8　结构化布线系统在公共建筑物内采用结构化布线系统为电话和计算机网络通信服务。在各建筑物一层设主配线室，埋有电话和数据通讯的电缆管，预埋光缆管道以便将来能引入光缆。在各层弱电竖井内设置结构化布线的配线架，供局域网（UN）和电话使用。在每座住宅楼房及每户住宅安装家用多煤体网络布线系统，它将支持家用视听娱乐系统、家庭自动化系统、英特网访问、家庭办公等。可以接入外界的公共信息网，如CATV、英特网。
弱电系统设计
一、弱电系统工程深化设计的依据
1、确定的智能化总体设计文件，招投标后签订的工程承包合同，标书、投标文件及承诺书。
2、建设方提出的经监理同意的有关技术要求。
3、相关专业如建筑、结构、空调通风、给排水、强电等提出的配合资料。
4、相关的国家及地方标准、规范。主要的国标有：
《GB/T 50314-2006智能建筑设计标准》
《GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范》
《GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》
《GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范》
二、弱电系统工程深化设计的主要技术文件组成：
图纸目录、设计说明、主要设备表、计算书（供内部使用及存档），其中目录按子系统分列，先列新图后列重复使用图。
设计说明中应包括工程设计概况、主要指标、施工要求、设备订货要求、防雷接地措施、所选标准图集的编号、页次。
图例符号（一般只标出非标的、补充的图例符号）。[1]
弱电系统包括哪些
弱电系统包括： 
⒈楼宇设备自控系统 
⒉安全防范系统
⑴闭路电视监控系统 
⑵保安报警系统 
⑶周界防范系统 
⑷门禁系统
⑸访客对讲系统
⑹电子巡更系统
⒊智能物业管理系统 
⑴停车场管理系统
⑵智能一卡通系统 
⑶广播及背景音乐系统 
⑷三表远传系统 
⒋网络信息服务系统 
⑴卫星接收及有线电视系统 
⑵综合布线系统
⑶宽带网络信息服务系统 
⒌消防报警系统
⒍音视频会议系统
⑴会议讨论、表决系统
⑵同声传译系统
⑶大屏幕投影系统
⑷远程视频会议系统
弱电系统接地注意事项
弱电系统的接地按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为：防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为：工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求，应按设计决定的接地施工。
注意事项(1)当配管采用镀锌电管时，除设计明确规定处，管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接，但应遵守下述规定：
1)管子间采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损，在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后，其螺纹宜外露2~3扣。
2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子，应采用导电的金属纳子。
4)弱电管子内有PE线时，每只接线盒都应和PE线相连。
(2)当配管采用镀锌电管，设计又规定管子间需要跨接时，应遵守下述规定：
1)明敷配管不应采用熔焊跨接，应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
2)埋地或埋设于混凝土中的电管，不应用线卡跨接，可采取熔焊跨接。
3)若管内穿有裸软PE铜线时，电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
(3)配管采用黑铁管时，若设计不要求跨接，则不必跨接。若要求跨接时，黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接，单面焊接，跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时，应在黑铁管端部焊一只铜螺栓，用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
(4)当强弱电都采用PVC管时，为避免干扰，弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设，若必须平行敷设，相隔距离宜大于0.5m。
(5)当强弱电用线槽敷设时，强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时，强弱电之间应用金属隔板隔开。[2]