标题：经济型酒店热水系统
简介
经济型酒店热水系统通常采用集中热水供应系统，即由一台或多台供热设备通过热水管网输送热水至每间客房的淋浴器及洗手盆，同时利用循环泵保证热水用水点即开即用，让入住旅客享受24小时充足热水。经济型酒店的核心服务是Bed & Breakfast，服务单一、赢利点少的业态特征要求其必须重视成本投入，因此供热设备应占地面积小，热效率高，运行安全可靠，自控程度高；根据酒店布局，设备间可集中或分散，使得供热半径小；采用干、立管循环，由回水温度控制循环泵运行，确保热水用水点即开即用。
组成
供热设备供热设备为能量转换设备，向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。目前在经济型酒店中应用较多的供热设备主要有：容积式热水炉、热水锅炉、热泵热水机组、太阳能、真空锅炉、蒸汽锅炉。换热设备因较高的水温和大量的补水将导致没有涂层的供热设备极易腐蚀，通常为了延长供热设备的使用寿命和保证水质。在供热设备和热水用水点之间使用板式换热器或容积式热交换器进行换热。储热设备经济型酒店为保证充足热水，以及一些热源设备为直流式产品，需配置开式水箱或闭式水箱进行蓄热，水箱容积大小可以根据实际用量来确定。循环系统热水管网依据回水温度控制循环泵的运行，保证旅客打开淋浴器或洗手盆即时出热水，目前经济型酒店要求10秒即出热水。
常见的供热设备
容积式热水锅炉容积式热水炉是指自身拥有一定容积内胆的水加热设备，常用能源为电、燃气，考虑到运行经济性，经济型酒店一般使用容积式燃气热水炉。  容积式热水炉根据《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》，额定热功率小于0.1MW，工作压力仅来自自来水压力，最大水容积不超过500L，出口水温不超过90℃…的热水设备不属于锅炉范畴。
容积式燃气热水炉因自带容积，无需换热设备或储热设备即能直接供应热水至客房用水末端，系统简单、稳定性高；容积式热水炉体积小（单台不超过1㎡），重量轻，可灵活安装于酒店楼顶、地下室或任意楼层；容积式热水炉可多台并联供应热水，模块化组合，根据酒店季节、入住率的变化调整启用台数，以降低酒店热水运行成本。热水锅炉热水锅炉是指利用燃料燃烧释放的热能或其它的热能对水进行加热的热能设备。可以分为电热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、燃煤热水锅炉。作为传统的供热类型，因较好的安全性和稳定性，在区域的集中供应热水或采暖系统中有着较为广泛的应用。
电热水锅炉特点
1、CLDZ型电热水锅炉采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。 3、用户可在30℃-90℃之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。4、CWDZ型电热水锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。同时也可以手动启、停加热段数，方方便用户自行调整锅炉电功率。5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉热水，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。6、洗浴、生活用热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净、卫生。采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外型美观大方耐锈蚀。7、锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低水位保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105℃，立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温度传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）。8、本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无爆炸危险，彻底杜绝安全隐患。9、出、回水口对称设计（双进双出），适合快捷连接安装；锅炉机电一体化，体型紧凑合理，运输十分方便。10、电热水锅炉广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其它的传统锅炉具有环保卫生、方便省心并且无噪音，无污染的显著优势。
燃油（气）热水锅炉特点
1、CLHS型燃油（气）热水锅炉配置进口品牌燃烧器，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。 2、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10℃到90℃可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。 6、CWNS型燃油（气）热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。 8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。 9、采用高级离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
燃煤热水锅炉特点
1、燃煤热水锅炉的设计、制造严格按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。 2、锅炉按照常压设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉无压力运行，燃烧运行安全可靠。常压热水锅炉可以安装在任何使用的地方，并且不受层次繁多的逐年监检的程序限制，因而近几年得到了迅速的发展。3、立式燃煤常压热水锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。4、立式燃煤热水锅炉，炉膛采用水冷弯管结构，四周是炉胆，受热面积大，热效率高，节能降耗；外壳采用椭圆型封头，炉排采用铸铁圆形炉排，经久耐用，使用寿命长。5、卧式燃煤热水锅炉在结构上属单锅筒纵置式，炉膛左右两侧装有水墙管，并形成翼形烟道，锅筒内布置螺纹烟管，采用漏煤极少的活动炉排，结构合理，热效率高，大大节约能耗。6、卧式燃煤常压热水锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。7、卧式燃煤锅炉，燃料在炉排上燃烧后，火焰经过矮墙到燃烬室，从燃烬室经两侧翼形烟道到前烟箱，再由烟管管束到后烟室，然后由引风机抽引通过烟囱排入大气，不仅可防止锅壳底部受炉膛高温辐射，而且可使高温管板入口烟温下降，加之辅以回水引射，锅筒底部无死水区，还可以有效防止管板因过冷、沸腾而结垢及炉底凸包，烟气转向烟室可起除尘作用，也降低了原始排尘浓度。8、立式燃煤常压热水锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤常压热水锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。9、锅炉本体布置紧凑，占地面积小，运输方便，采用快装出厂，安装周期短，安装费用低，用户投入资金少，回收效益快。 10、燃煤热水锅炉广泛适用于工厂、宾馆、医院、办公楼、学校、洗浴中心、浴池等企事业单位，满足使用单位的洗浴、生活热水及取暖要求。真空锅炉真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境，在机体内填充热媒水。通过燃烧或其它方式加热热媒水，再由热媒水蒸发—冷凝至换热器上，再由换热器来加热水。相对于热水锅炉而言，真空锅炉不需要报装和年检，但是真空锅炉通过换热器间接供热，运行能耗高，并且效率也会逐年下降：受外压作用，真空锅炉安装、运输、使用不当会造成失稳、泄露。热泵热水机组热泵以消耗一部分低品位能源（机械能、电能或高温热能）为补偿，使热能从低温热源向高温热源传递的装置。其实质是借助降低一定量的功的品位，提供品位较低而数量更多的能量。由于热泵能将低温热能转换为高温热能，提高能源的有效利用率，因此是回收低温余热、利用环境介质（地下水、地表水、土壤和室外空气等）中储存的能量的重要途径。
目前市场上热泵热水机组种类较多，主要以空气源热泵、地源热泵为主，但受限于水文地质条件、最低环境温度，热泵热水机组在使用中受到一定限制，且热水输出温度相较于传统热水设备较低。太阳能热水系统太阳能是一种清洁的可再生资源。太阳能热水系统是利用太阳能集热器，收集太阳辐射
能把水加热的一种装置，因加热时间只能在有太阳照射的白昼，所以有时需要辅助加热，如锅炉、电加热等。太阳能系统前期投资较高，且维修保养困难，热效率随着使用年限的增加会不断减少，并且安装辅热设备以免阴雨天供热不足。
常见的热水系统
直接供热方式经济型酒店的直接供热方式通常依托拥有一定容积内胆的热水锅炉，用燃气或电直接加热内胆中的水，无需配置换热器、保温水箱，以及因此增加的二次侧循环泵，可直接输送热水至酒店末端。
系统特点：直接供热方式可省去中间换热或储热环节，简化热水系统；不仅能降低系统初投资，更能免去不必要的热损耗，提高系统效率。直接供热方式在北美已得到广泛应用并获得市场一致认可，在中国市场成为新一代节能热水主流解决方案。
  直接供热方式间接供热方式（1）以热水锅炉或真空锅炉为例        因较高的水温和大量的补水将导致没有涂层的锅炉内胆极易腐蚀，所以锅炉水需经过换热设备进行间接供热。 
系统特点：间接供热方式将导致额外的循环热损失及动力循环电能耗费，系统效率降低，增加运行能耗，同时将增加系统附件成本并增大占地面积。
  间接供热方式（2）以热泵热水机组或太阳能系统为例        热泵热水机组或太阳能受到机组输出功率及热源稳定性的限制，必须在系统中配置大吨位的储热设备进行蓄热，以满足高峰热水需求。
系统特点：间接供热方式将导致额外的循环热损失及动力循环电能耗费，系统效率降低，增加运行能耗，同时将增加系统附件成本并增大占地面积。热泵热水机组或太阳能系统大多数情况需布置于建筑物楼顶，对安装位置限制较高。