标题：中央空调冷却塔
冷却塔原理
1、何为冷却塔：
它是利用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置；其冷却是借着水蒸发过程来完成，并使冷却水可以继续的循环使用，从经济效益上来说，无形中减少了成本的浪费。
2、其冷却原理是什么：
冷却塔的冷却方法，系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时，热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用，同时部份的热水被蒸发，亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中，最后经冷却后的水落入水槽内，利用泵浦将其传送至热交器中，再予吸收热量。
冷却塔选型要素
选用冷却塔，需详示下列资料
1、循环水量；
2、冷却塔的进（热）水温度；
3、冷却塔的出（冷）水温度；
4、外气湿球温度；
5、马达电压及频率；
6、循环水水质；
7、场地环境状况及可使用面积；
8、要求选用之塔型；
冷却塔之特点
1、LBCM逆流式冷却塔：
概况：
空气和水流成反向交会，水流借着重力自然落下流经散热材，空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会，冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。
特点：
1）、结构采用瓶型设计，迎风量最小；
2）、散水方式采用旋转喷头式，旋转速率可由喷水孔角度调整；
3）、依结构特点，有标准型LBCM-（图1）、低噪音型LBCM-LN （图2）和高温型LBCM-P 及LBC-W；
4）、为最先开发和最通用之产品；
5）、其维修较困难和无法多台并联使用。
2、LRCM-H直交流式冷却塔（图3）：
2、LRCM逆流式冷却塔：
概况：
水流借着重力自然落下流经散热材，空气水平穿过散热材和水流成直角相会。在同一面积和马力下，直交流式设计对于空气阻力较少，故通过水塔之风量较逆流式大。 
特点：
1）、直交流式设计，可减少空气阻力，节省动力；
2）、可配合建筑物长方形设计，结构美观；
3）、水塔采用低噪音设计，符合国标低噪音之要求；
4）、散热材采用真空成型设计，强度高，散热效果佳；
5）、风叶采用宽幅流线式设计，具有低转速、高风量、低噪音等特点；
6）、水塔风叶叶盘下加装消音导风罩设计，可防止空气逆流，增加风量减少风声；
7）、有设计检视门，便于检视，维修；
8）、可并联安装设计，使用灵活性大，可全部或个别运转，节省电力。
冷却塔噪音来源
以上所使用的冷却塔均为机械通风式冷却塔，其运转时，水塔噪声来源主要有以下几个方面：
1、风车噪音：
其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成；
2、电机噪声：
其主要电机运转时的电磁声；
3、水滴噪声：
4、通风噪声：
其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。
冷却塔之操作注意事项
1、操作前准备事项：
1）须将入风口侧或风胴四周之异物排除；
2）确定风车尾部与风胴之间有足够间隙，避免运转时造成损坏；
3）检查减速机之V型皮带是否调整适当；
4）V型皮带轮位置，彼此之间必须保持同一水平；
5）上述检查完成后，间歇起动开关，检查风车运转方式是否正确？且是否有异常噪音振动产生？
6）将热水盘和塔体内部杂物清除干净；
7）将热水盘内之尘垢异物清除，再将水填满至溢水位置；
8）间歇起动循环水泵，将管内空气排除，直到管路与冷水盘充满循环水为止；
9）当循环水泵正常运作后，冷水盘内之水位将稍微下降，此时必须调整浮球阀至一定水位；
10）电路系统，重新确认电路开关，保险丝和接线规格是否吻合电机负载。
2、水塔起动注意事项：
a、间歇起动风车，检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生？然后再起动水泵运转；
b、检查风车马达运转电流是否超载？避免马达烧坏或产生电压下降之现象；
c、利用控制阀调整水量，促使热水盘水位保持在30~50mm之间；
d、检查冷水盘内运转水位是否保持正常。
3、水塔运转过程中注意事项：
a、经过5~6天的运转，重新检查风车减速机V型皮带是否正常？如果松弛的话，可利用调整螺栓重新适当锁紧；
b、冷却塔经过一个星期运转后，必须重新更换循环水，以便清除管路中之杂物尘垢；
c、冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响，基于此项原因，故必须确保热水盘之一定 水位；
d、冷水盘内之水位如果下降的话，循环水泵和冷气机的性能将受到影响，因此水位亦必须保持一定；
4、水塔例行保养注意事项：
循环水一般 每月更换一次，或有污浊之现象则必须更换，更换循环水则依据水中固体浓度来定，同时将热水盘和冷水盘清洗干净，热水盘内如有污物阻塞的话，将影响冷却效率。
5、水塔季节性停机保养注意事项：
a、将减速机内之V型皮带松弛，轴承加注润滑油；
b必须将管路之循环水全部排除，避免冬季结冰造成龟裂，冷水盘之排水管随时打开，以便雨水、溶雪能够流出；
c冷却塔在停机一段时间后重新运转，此时必须检查马达绝缘是否正常？然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。
冷却塔其它注意事项
循环水水质之要求（附水质限定值）
项 目补 给 水循 环 水PH（25℃）6~86~8导电率(uv/CM)200以下500以下全硬度(CaCO3) p p m50以下200以下M碱度(CaCO3) p p m50以下100以下氯离子(CL) p p m50以下200以下硫酸离子(SO4) p p m50以下200以下铁(Fe) p p m0.3以下1.0以下
空气冷却塔液位自动调节系统的运行管理
(1) 差压变送器负迁移量失准, 造成指示液面偏高, 出现假水位。为了准确反映空冷塔液面, 水位差压变送器一般放置在空冷塔就地。负压导管上的平衡容器, 按要求应能从空冷塔自动补充水, 以保持负压室水位静压与差压变送器负迁移量一致, 但实际上,在夏季烈日的爆晒等情况下, 往往是负压室静止水的蒸发量大于来自空冷塔内的补充水量, 以致平衡容器内水位越降越低, 与差压变送器负迁移量的偏差越来越大, 指示调节仪上指示液位虽然短期内仍与给定值保持一致，但实际液面却会越来越低。当负压导管内的液位低于一定值时, 调节仪上指示液位将逐渐高于给定值，直至发生上限报警。  中央空调冷却塔此时, 实际液面已降至空冷塔底部, 大量空气从塔底排水管一起排出。为防止出现上述情况, 巡回检查时, 要注意观察空冷塔就地玻璃管液位计(或翻板液位计) 指示液位与控制室指示调节仪上指示液位是否一致。若就地液位计指示值呈逐渐下降的趋势(数目内相比较) 而其余均正常, 则说明很可能是平衡容器内液位下降, 需要补充水, 保持差压变送器负迁移量与负压室水位静压相一致。在加补充水时, 必须将调节器置手动状态, 在操作工的配合下进行。
(2) 差压变送器正压室信号管被堵, 造成液面指示失准。由于进入空冷塔的水水质不纯, 日积月累便在空冷塔底部积有一定的泥土, 造成差压变送器正压室信号管被堵, 严重影响测量值的准确而造成事故。为了避免信号管被堵, 应定期(一般是三个月) 将排污阀打开, 疏通正压室信号管, 同样在做这一维护时, 必须将调节器置手动状态, 以就地液位计为依据, 在操作人员配合下进行。
(3) 就地玻璃管液位计(或翻板液位计) 下端取样管被堵, 造成就地显示失真, 由于就地液位计下端取样位置与差压变送器正压室取样管位置的水平面是一致的, 由(2) 可知, 就地液位计下端取样管亦有随时被堵的可能, 造成液面指示失实, 因此同样要定期(一般是三个月) 疏通就地液位指示仪下端的取样管, 以保证就地指示正常。
(4) 气源压力波动大及不清洁, 造成检测不准或控制失灵。由于气源的质量问题, 压力波动大及不清洁, 造成气动单元组合仪表及电- 气阀门定位器不能正常工作, 以致空冷塔自动调节系统出现故障。因此, 日常巡检、维护要检查气源的压力和对空气过滤减压器定期排污或清洁, 对气动单元组合仪表的放大器及喷嘴要定期清洗。
(5) 气动指示调节仪本身因信号管老化, 造成指示控制失灵, 造成故障。有些气动指示调节仪表内信号的接连是用塑料胶管, 因老化或接头脱落造成事故, 因此在日常维护中要经常检查表内信号管的工作状态, 根据实际情况作出相应处理, 以减少因仪表本身故障造成事故。
此段来源：[1]
中央空调及冷却塔系统清洗
中央空调的广泛使用，改善了人们的工作和生活环境，但是在空调的运行过程中,会有水垢、淤泥和腐蚀产物沉积在换热器的传热表面，导致换热器热交换效率降低，制冷量下降，管道堵塞，冷量输送不畅，严重影响中央空调的正常运行。因此，有必要对中央空调进行清洗。清洗的原因和目的1、空调系统的冷却水、冷却塔系统未处理有极强的腐蚀性，如将普通钢片或铁钉放入水中，几天后就会出现铁锈，放置时间越长则锈蚀越严重。系统管道及内避常因腐蚀造成锈，甚至穿孔，脱落的锈会堵塞盘管，使空调效果下降；同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。从统计情况看，未用水处理药作预处理，设备使用寿命大为缩短。设备使用寿命缩短30-50%。
2、结垢
管道内溶于水中的无机盐结晶析出，在冷凝器管壁上形成水垢，而硬垢增加热交换率就降低，致使制冷效果下降，严重时下降30%，同时硬垢增加，则用电量增加或燃料消耗量上升，严重时增加35%。
3、生物粘泥
由于水中的泥土，泥沙，腐殖质形成污垢，加上细菌，藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥，严重时造成管路堵塞；而污垢会影响热交换率，多耗电能，严重时造成机组故障停机。
所有这些都严重地影响了空调系统的正常运行。如合肥某商场中央空调长期未作水处理，锈渣，污垢脱落，加上物粘泥堵塞了风机盘管水路，使冷冻水流 量大为减少，制冷效果下降，效果不好，严重影响了该商场的经济效益。清洗原理清洗原理：中央空调的水系统有冷却塔、管道、制冷机组和各种换热设备组成，使用的材质较复杂。为减少对设备的腐蚀，有效地控制化学反应，提高钝化效果。如福世泰克清洗剂，可以定期采用，清除这些沉积物，使设备恢复功效、节约能源、延长寿命，同时降低修理、替换和停产的风险。由于它使用简单，因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行，帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效，很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全，即使接触了皮肤只要用清水清洗即可，无不良气味，在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物，因为是生物技术所以可以直接排放，不会对环境造成污染。清洗后五大明显效果1、保护设备、延长使用寿命：可以除锈防锈，避免设备腐蚀损坏，特别是经预防处理后，使设备使用寿命延长，投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
2、减少事故发生、改善制冷效果：可杀菌灭藻、去除污泥，使管道畅通、水质清澈，同时防垢，提高冷凝器、蒸发器的热交换效率，从而避免高压运行、超压停机现象，提高冷冻水的流量，改善制冷效果，使系统安全高效运行。
3、节约用电、用水并节约燃料：除去水垢和阻止水垢的形成，提高热交换效率，从而减少电能和燃料的消耗，而且水处理还可以减少排污，从而提高循环水利用率，一般可节药用水60%以上。
4、为用户节约大量维修费：未经处理的中央空调，则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀超压停机直至发生事故，如主机因腐蚀泄漏、溶液污染，则需更换铜管，更换溶液，维修主机，一般需维修费10~30万元。而经过处理后，既可减少维修费用，又可延长设备使用寿命，还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。
5、符合国家环保要求：未经处理的循环水不能直接向外排放，必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准，可直接向外排放，这样既可为业主节约费用，又保护生态环境，同时空调系统所供应的冷暖气清新、优质，有利于使用者的身体健康。