标题：燃气开水锅炉
概述
  KS-1000Q燃气开水锅炉燃气开水锅炉也称燃气开水炉、燃气茶炉等，是生活锅炉的一种，属于常压民用锅炉的范畴。该锅炉是以燃气为燃料，通过燃气燃烧器喷火对水进行加热，当水温达到设定水温上限温度后，燃烧器停止工作，锅炉进入自动保温状态，用户可从开水口连绵不断的接出纯开水。与保温水箱相连，可以满足像医院、学校等集中供水型单位的开水需求。
运行原理
燃气开水锅炉配置微电脑控制器、进口品牌燃气燃烧器，采用电磁阀作为补水装置，控制器经过设定，锅炉开始全自动工作，自来水先把锅炉蓄满，然后启动燃烧器开始加热，炉水达到设定温度后，控制锅炉进水的电磁阀打开，自来水从锅炉下部进入锅炉，从而把开水从锅炉上部的出水口推入保温水箱，保温水箱可以连续大量供应开水。另外，保温水箱顶部装有水温控制探针，低于设定水位自动进行补水，达到设定水位自动停止补水，始终保持水箱内的开水满而不溢。
分类
按适用的燃气种类分为液化气开水锅炉、天然气开水锅炉、城市煤气开水锅炉、沼气开水锅炉和焦炉煤气开水锅炉等；按结构形式分为常压燃气开水锅炉和承压燃气开水锅炉，我们平常所说的燃气开水锅炉指的是常压燃气开水锅炉。
控制系统
选用开水锅炉专用微电脑控制器，全中文大屏幕带背光液晶显示屏，显示功能强大，将锅炉的运行状态、电 磁阀工作状态、燃烧器工作状态、炉水温度、水位状态、当前时间、报警信息记录等情况，清晰直观的显示出来。控制器内置数字式电子时钟，可按用户要求，在一天内任意设定4个开、关机时间段，节省电损耗，降低锅炉使用费用。 
可利用控制器键盘在待命状态下进行操作设置，包括当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温度、电磁阀开启温度、电磁阀关闭温度、锅炉连续运行、锅炉定时运行等运行参数的设定。并可查看、修改各种调节参数，实现人机对话，易学、易记，操作简单、方便。通常操作人员只要按“启动”键开机，按“停止”键停机即可。
主要部件
配置原装进口燃烧器，全自动程序化控制，自动化程度高，燃料系统提供燃烧所需的燃料，送风系统送入合适风速、风量的空气，点火系统点燃空气和燃料的混合物，检测系统保证燃烧器稳定、安全的燃烧。
性能特点
1、采用常压方式，锅炉不承压，安全系数高，无爆炸危险。 
2、设计为燃烧器下置式烟火管锅炉，燃料通过燃烧器在炉胆内微正压燃烧，高温烟气在炉胆内进行 
辐射换热，再进入烟火管对流换热，最后经上烟箱排出。 
3、锅炉炉体锅炉本体设计采用电脑优化模拟设计，完全优化了锅炉的尺寸，使形态协调美观。 
4、烟管内插有阻流片，减缓烟气排出速度，加强换热，保证燃料燃烧产生的热量最大程度地加热炉 
水，大大的提高了锅炉的热效率。 
5、炉体加装玻璃管式液位计，直观显示锅炉水位位置，锅炉水位一目了然。 
6、大口径烟管和大孔桥间隙，使锅炉在相等的时间内水垢覆层薄且便于清理。 
7、锅壳炉胆大夹层水套，锅炉水容量大，可提供充足的开水。 
8、具有多重安全保护： 漏电保护即漏电自动切断电源；过热保护即锅炉水温超高达到报警温度 
时，自动停止燃烧器并发出报警；二次过热保护即锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回 
路，锅炉停止工作；水位检测保护即选用精良水位电极棒实时监控水位情况，低于上限水位电磁 
阀自动补水， 直至达到上限水位。 
9、机电一体化设计，体积小，方便安装运输。 
10、炉胆经过特殊处理，保证水质洁净卫生。 
11、外衬铝箔玻璃棉做保温，保温效果更好。 
12、白色彩板外包装，美观、干净耐锈蚀。 
13、补水口在下部，电磁阀自动补水，开水口沸水区取水，杜绝“阴阳水”、“千沸水”现象，保 
证饮水百分之百是纯开水。 
14、本锅炉可一机两用，即可供应开水，又能提供热水。 
15、学校、医院等企事业单位集中取水情况下，也可采用开水锅炉连接保温开水箱形式，满足集中 
时间段大量取用开水的需求。
技术参数
项目
型号开水量
kg/h天然气耗量Nm&sup3;/h热效率
%电源
V/Hz开水口
mm进水口
mm通大气口
mm烟囱
口径
mm外形尺寸
mm
长L×宽W×高HKS-200Q2402.05
90%
/-
92%
220
/
50DN20DN15DN40φ1087366901150KS-300Q3603.10DN20DN15DN40φ1087806901155KS-500Q5005.20DN40DN20DN40φ1409407201500KS-700Q7007.30DN40DN20DN50φ14010358151500KS-1000Q100010.45DN40DN25DN50φ16512189001870KS-1500Q150015.10DN40DN25DN65φ165138010651870KS-2000Q200020.10DN50DN40DN65φ200153011452115KS-3000Q300031.35DN50DN40DN80φ200176515252135KS4000Q400040.00380
/
50DN65DN40DN80φ260177015252200KS-6000Q600061.15DN65DN40DN80φ260177015252610
工作原理
1、水位电极检测、控制锅炉水位，在锅炉水温达到设定开泵温度的前提下，水位达到高位时锅炉停止补水，水位低于低位时锅炉开始补水，水位低于极低水位时锅炉开始报警，操作手动进水键锅炉开始补水，水位达到极低水位时锅炉停止报警，可以开始工作。 
2、感温探针首先显示炉水温度，其次主要控制加热棒是否加热，水温达到设定的上限温度停止加热，低于设定的下限温度开始加热。 
3、锅炉全天可以设置4个时间段全自动启停锅炉，无需专人操作即可全自动定时运行。 
4、配置有漏电短路装置，电路如果出现故障，电源自动断开。
保养检修
1、锅炉要始终保持满水，就是在不用时也要保证满水，这叫“湿法满水保养”。 
2、定时检查水位电极是否灵敏，若果失灵需要及时擦拭干净电极上面的水垢。 
3、及时检查锅炉的结垢情况，定时为锅炉除垢。
与开水器的区别
1、理论概念不同：开水器是利用电能转化为热能从而把水加热成热水的器具。新型开水炉是采用电能或油、气等燃料把水烧开的锅炉。 
2、生产厂家不同：开水器厂家产品单一，主要是生产电开水器或者水箱产品。开水炉厂家除了生产各种燃料的开水炉，还制造热水锅炉（可以洗浴或采暖）、蒸汽锅炉、导热油锅炉等大型热能设备。 
3、使用对象不同：开水器仅仅只有电加热方式的，并且大都功率较小，一般最大不超过18千瓦，所以一般只针对小客户群体。开水炉不但品种多样，而且型号齐全，每小时开水量从15公斤到6000公斤应有尽有，甚至还可以定制更大的型号，能完全满足医院、学校、部队、宾馆、厂矿等各类企事业单位的饮水需求。 
4、结构配置不同：开水器型号是固定的，无法拓展升级。开水锅炉可分为直热式、容积式、蓄热式等，并且还可以与保温开水箱相连，满足人口密集型单位集中大量取水的需求。 
5、使用寿命不同：开水器采用的电加热管是插入式（也称侵入式）的不锈钢加热管。由于加热管和水直接接触，使得加热管结垢严重。因为水垢导热系数极低，加热管的热量无法顺利被水吸收，不但导致能源大量浪费，而且会使加热管干烧爆管。电开水锅炉配置的是水电分离式的“防电墙”陶瓷电加热管，不受水垢干扰，节能降耗，表面热负荷低，使用寿命大大延长。电、油、气开水锅炉加装净水阻垢器，杜绝水垢产生。 
6、安全性能不同：开水器只有漏电断路开关，有时还需要用户自配。开水锅炉具有漏电短路保护、电压电流异常保护、超温过热保护、缺水干烧保护、逐级加载、减载保护、安全报警保护、定时开、关机功能，性能齐全，安全放心。 
7、制造成本不同：开水器由温控仪、水容器、不锈钢加热管、浮球阀组成，制造成本低。开水锅炉由微电脑锅炉控制器、内胆、保温材料、外包装、水电分离陶瓷电加热管、配电箱、水位探针、液位计、电磁阀、止回阀、过滤器等部件组合而成，制造成本要高。 
8、包修时限不同：开水器由于制造成本低廉、结构配置简单，导致使用寿命缩短，所以开水器厂家一般包修半年。开水锅炉因为结构合理、配置较高，再加上炉胆出厂试压0.25MPa,所以使用寿命较长，开水锅炉厂家大都锅炉包修壹年或更长。 
9、开水器就是开水器，开水炉就是开水锅炉，买产品就是买价值，价值和价格成正比，要谨慎选择自己需要的产品，享受现代产品给我们带来的方便和省心。