标题：剩余电流式电气火灾智能监控系统
概述
根据消防部门的统计，在全国的火灾事故中，电气火灾约占1/3，在电气火灾事故中由于低压线路单相接地故障，造成事故约占电气火灾事故的1/2。可见线路单相接地故障的严重性与普遍性。造成线路单相接地故障的原因是多方面的，如：
●建筑物内的导线使用年久失修，其绝缘层老化破损。
●建筑物内导线安装施工不规范，如导线不穿阻燃管，直接埋于墙内或置于桁架上。
●导线施工质量粗糙，偷工减料，使用钢管穿线时钢管内壁刮伤导线绝缘层。
●娱乐场所等公共活动场所在进行二次装修时，乱敷电线，致使各种施工遗留缺隐贴近易燃物；
●电气设计不当，包括使用者随意增加负荷，造成导线过负荷而发热，导线绝缘层老化失效。
●用户内部私拉乱扯线路，架设极不规范。
●线路受自然条件影响，如导线碰树，大风吹断导线，空气潮湿导致导线绝缘水平下降等。
●各种人为的破坏造成断线等。
系统的特点
电气火灾智能监控系统，特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统，与传统火灾自动报警系统不同的是，电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失，而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以，这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目，尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位，仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。
系统设计应用的依据
1）电气火灾智能监控系统的设计与应用，主要依据是根据国家标准中的相关条文: 
其一，是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》，其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
其二，是GB50016-2006《建筑设计防火规范》，在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的:影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
其三，国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
其四，电气火灾智能监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》
GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
其五，电气火灾智能监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
其六，电气火灾智能监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
其七，电气火灾智能监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 
2）对“宜”字的理解
国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文中明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。在《剩余电流动作保护装置安装和运行》有关条文中也同样明确要求“必须安装剩余电流保护装置的设备和场所”。其中就末端保护和线路保护做出了具体规则，另外，在4.6条款里，同样明确在某些场所“应安装报警式剩余电流保护装置”的具体规定。这些都是强制性的规定。
在国家标准《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》里，对是否安装电气火灾监控系统是以“宜”安装来表示的。所谓“宜”安装，按着规范里用词说明指出:表示允许也稍有选择。也就是说可以安装，也可以不安装。
怎样理解“宜”字的含意，把握好“宜”安装电气火灾监控系统的设计和应用呢？笔者认为，随着祖国现代化建设的快速发展和人民生活水平的不断提高，用电量大为增加，相应地电气火灾事故的发生则居高而不下，造成的损失也是不可估量的，综合考察我国发生火灾的趋势，故安装电气火灾监控系统是非常迫切的、必要的。再说，若是我们把低压配电系统中的尚未造成火灾发生的隐患，事先有效地通过对漏电、温度的异常变化以及它们可能引起的火灾进行预报、监控，大大地降低火灾事故的发生，避免损失不是比减少损失的效果更好吗？笔者相信，强制性地必须安装电气火灾智能监控系统的全国性的普及措施，已经为期不远了。
系统的基本组成及工作原理
基本组成根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的  电气火灾监控装置设计方法》(暂行规定)，则电气火灾智能监控系统的基本组成应包括：电气火灾监控装置、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中，剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成。测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
目前，国内设计、开发、生产电气火灾监控系统产品的厂家，知道的已有十来家，但从获得的实际信息资料来看，该系统最基本产品种类的配置齐全的只有几家。工作原理  剩余电流互感器　　其基本原理是，当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时，终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集，并输送到监控探测器里，经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断，并与报警设定值进行比较，一旦超出设定值则发出报警信号，同时也输送到监控设备中，再经监控设备进一步识别、判定，当确认可能会发生火灾时，监控主机发  测温传感器出火灾报警信号，点亮报警指示灯，发出报警音响，同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息，迅速到事故现场进行检查处理，并将报警信息发送到集中控制台。
剩余电流式火灾智能监控系统
剩余电流式电气火灾智能监控系统是结合剩余电流式电气火灾监控装置及多年系统集成经验，经大量实践研发的服务于常规的供电网络的监控系统。通过计算机信息技术的应用，使电气火灾监控系统成为集散式分区域监控的整体装置。该系统可广泛应用于智能小区、大型商场、公共建筑、机场、宾馆、工业建筑等的电气火灾监控，具有集中调度、控制、保护、监视、显示等功能，具备用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体智能化优点，可大大降低应用场合的电气火灾发生率。系统功能数据采集与处理
系统利用通讯前置机或串口服务器对分散安装于现场的测控单元进行就地组网，前置机、服务器与上位主机通过局域网络采用TCP/IP实施数据交换，极大保证系统的实时性和可靠性。系统能实现对现场测控单元测量电参量进行集中采集，对采集的数据与上位机设定值进行比较分析，显示用户需求信息，让用户第一时间掌握现场运行状况；
界面显示图形化
系统采用全中文图形化界面显示，CAD一次图、平面图直观显示各测控点的分布及点位描述信息，测量、计量参量的实时显示，方便直观的图表界面，便于用户横、纵向对比分析，几乎全鼠标操作让用户操作更加快捷；
事件报警与记录
针对现场的各种参量越限、开关变位、电源状态、设备运行异常及各种操作信息均有相应的声光报警及提示信息，事故推画面功能，显示事故点及故障详细说明，事件顺序记录，用户可按时间、事故点位等进行组合查询，便于用户及时根据报警信息排查事故现场，查找故障点并及时纠正改进；
限值设定与修改
系统针对各个测量节点的必要测量信息开放用户限值设定功能，方便用户不用至现场进行对各个测控单元进行繁琐的设定操作，更加快捷直观，亦可通过界面进行限制设定的统一查询，针对误设进行修改设定操作；
统计报表与打印
可根据用户需求设计符合其需要的报表格式，系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等，可以查询和打印系统记录的所有数据值，自动生成电能的日、月、季、年度报表，根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表，查询打印的起点、间隔等参数可自行设置；系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。
权限防误自诊断

系统设计的检测方法
电气火灾智能监控系统的终端信息检测，有漏电电流和温度两种检测方法。
1）系统接地
对将要设计安装电气火灾监控系统的用户，不管是新工程或旧工程改造项目，首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地的形式是什么，否则设计安装剩余电流互感器的点位进行检测，是根本无法施行的。低压配电系统的系统接地形式有IT型、TT型、TN-S型、TN-C型、TN-C-S型。
2）低压配电系统总漏电电流的检测
如果是检测该用户用电系统的总体绝缘状态，则前提有二:其一，必需有独立的变电系统，其二，低压配电系统的系统接地形式必须是TT或TN-S型。
3）分支线路漏电电流的检测AC380V/220V 
对于AC220V单相供电系统，剩余电流互感器只要套住两根电源线即可，但要求中性线N(即零线)此后不容许再接地。
对于AC380V三相供电系统，由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况，则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住LA、LB、LC三相电源线，或同时套住LA、LB、LC+N线。同理，要求中性线N此后不许再接地，保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时，必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后，才可以安装剩余电流检测装置。
4）温度检测，一般在二级保护的线路中应用，也就是说当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时，宜设置测温式电气火灾探测器。它与系统接地的形式无关，主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度，可采用接触式布置法。当被检测对象为绝缘体时，宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时，可宜靠近发热部件，采用非接触式布置。