标题：工频耐压试验设备
英文
工频耐压试验设备Power frequency withstand voltage test equipment
产品概述：
绝缘耐压试验分为直流耐压试验和交流耐压试验两种。过去在进行电缆耐压试验时都采用直流耐压试验。经过研究和实践表明：直流耐压试验对橡塑绝缘是无效的且具有危害性。我国在九十年代开始研究和实践交流耐压试验技术。经过20多年的研究和实践，世界各国纷纷采用交流耐压试验代替直流耐压试验。国内外有关标准机构也对于高压电缆的试验方法作出了更改和修订。1997年CIGRI国际大电网工作会议对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议，并推荐使用工频及近似工频（30-300HZ）的交流试验方法，在全世界范围内推广应用。在我国电网相对发达的省份，交流耐压试验已经成为强制性标准。其它地区的试验规程也在起草和酝酿中。交流耐压试验取代传统直流耐压试验已是大势所趋。
  上海大帆&nbsp; &nbsp; 部件图广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量，高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 DFVF3000串联谐振耐压装置 主要用途　　1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 　　
2、发电机 的交流耐压试验 
3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 　
4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 　
5、其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。
原理
我们已知，在回路频率f=1/2π√LC时，回路产生谐振，此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素，即电压谐振倍数，一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振，再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振，变频电源较小的输  出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
产品别称：
变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频谐振装置、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置，变频谐振，变频串联谐振谐振试验装置，变频谐振耐压装置，串谐试验装置，串谐耐压装置，GIS交流耐压试验装置，发电机耐压试验装置，变频谐振耐压试验装置等。
产品特性
*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目，唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求，比武成绩再次名列前茅；
*以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定（如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等）
* 产品稳定可靠，质保三年（主机保用十年），终身维护；
* 体积小，重量轻，特别适合现场使用； 
* 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒；
* 全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉高压研究所） 严格的型式试验鉴定，质量可靠，确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全；
* 符合国标要求:有监测峰值/√2功能，可实时监测试验波形； 
*所有主要元器件均由世界知名企业原装进口，包括美国德州仪器，英特尔，德国西门子，施耐德，日本东芝，富士等，确保性能稳定可靠；
* 按军用标准抗振和防尘设计，耐长途运输和严酷使用环境； 
* 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作，大屏幕液晶显示； 
* 独有软件校准功能，方便用户校准表计，确保高电压值准确度 
* 德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用； 
* 信守承诺，服务专业及时，尽最大努力为客户需求服务； 
*设备自带微型打印机，可及时打印保存试验数据；
简介：
串联谐振主要用于6kV-500kV的交联橡塑电力电缆，6kV-500kV变压器的工频耐压试验，GIS和SF6开关的交流耐压试验，发电机的交流耐压试验，其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。其基本原理是采用可调节（30--300Hz）串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压 串联谐振在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中，电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件（L或C）的参数或电源频率，可以使它们位相相同，整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状相册(3张)态下，电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。研究谐振的目的就是要认识这种客观现象，并在科学和应用技术上充分利用谐振的特征，同时又要预防它所产生的危害。按电路联接的不同，有串联谐振和并联谐振两种。在电阻、电感及电容所组成的串联电路内，当容抗XC与感抗XL相等时，即XC=XL，电路中的电压U与电流I的相位相同，电路呈现纯电阻性，这种现象叫串联谐振(也称为电压谐振)。当电路发生串联谐振时，电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小，电流将达到最大值。
技术参数
◆ 电源电压： AC220V ±10%, 50Hz±1 Hz  上海大帆电气设备有限公司&nbsp;&nbsp;成套装置图◆ 输入电流： 0 ～ 25A
◆ 仪表电压： 0 ～ 100V (其它范围可定制)
◆ 输出电压： 0 ～ 250V
◆ 输出电流： 0 ～ 20A
◆ 输出电压： 0-1000kV 
◆ 输出容量： 0-10kVA 
◆ 电压测量精度： 0.5 %FS ±3 字
◆ 电流测量精度： 0.5 %FS ±3 字
◆ 计时长度： 0 ～ 9999 S(特殊模式可于长时间工作)
◆ 使用环境： 环境温度 0～50 ℃ 相对湿度 ≤85 RH
选型依据
一、电缆交流耐压试验系列 型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/2210kV（300mm）电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-132/661、10kV（300mm）电 缆 3KM 
2、35kV（300mm）电缆 1KM22kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-264/521、10kV(300mm)电 缆 5KM 
2、35kV(300mm)电 2KM 
3、35kV 变压器，开关， 
4、10kV电动机，变压器 
5、600MW及以下发电机等22kV Ⅹ 6台便携式DFVF3000-1560/66110kV（300mm）电 缆 3KM130kV Ⅹ 2台非便携式二、发电机工频耐压试验系列 型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/221、100MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-100/361、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.25uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1.5KM18kV Ⅹ 2台便携式DFVF3000-176/441、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 3KM 3、可兼顾发电机母线，主变等22kV Ⅹ 4台便携式三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列 型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-250/2001、110kV GIS的交流耐压试验 
2、35kV（300mm）电缆 1KM 
3、10kV（300mm）电 缆 3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 5、110kV互感器交流耐压40kV Ⅹ 5台便携式DFVF3000-100/2001、110kV GIS的交流耐压试验 2、110kV互感器交流耐压50kV Ⅹ 4台便携式四、变压器，电动机等设备的工频交流耐压试验系列 型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-105/841、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM28kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-100/801、110kV变压器的工频耐压试验 
2、10kV电动机的工频耐压试验 3、35kV开关交流耐压试验 
4、10kV（300mm）电 缆 1KM40kV Ⅹ 2台便携式（注：以上仅列举了部分常用型号，可根据要求定制）