标题：白山水电站
简介
白山水电站是东北地区最大的水电站，位于第二松花江上游的桦甸市白山镇，1981年11月正式建厂。主厂房高54米，容纳了五台单机容量约为30万千瓦的立轴混流式水轮发电机组。总装机容量170万千瓦，年发电量20.37亿千瓦时，通过220千伏输电线路送往东北电网。白山电站大坝为三心圆混凝土重力拱坝，最大坝高149.5米，坝顶弧长676.5米，白山水库最大蓄水量64亿立方米。白山水电站是一个以发电为主，兼有防洪、防凌、水产养殖等综合效益的大型骨干电站。
基本资料
白山水电站 
类型：以发电为主，兼顾防洪等综合效益  白山水电站[1]地点：吉林省东部长白山区桦甸市、靖宇县交界 
径流：第二松花江水库调节性能：不完全多年调节 
控制流域面积：19,000平方公里 
多年平均流量：239立方米/秒 
大坝类型：砼三心圆重力拱坝 
正常蓄水位：413米 
死水位：一期372米，二期380米 
总库容：62.15亿立方米 
死库容：17.1亿立方米 
防洪库容：8亿立方米 
防洪设计：500年一遇，19,100立方米/秒，水位418.3米 
防洪校核：5000年一遇，26,200立方米/秒，水位420米 
  最大坝高：149.5米 
坝顶长度：676.5米 
坝顶宽：9-12米 
坝底宽度：63.7米 
坝体总填筑方量：187.7万立方米 
坝体浇筑工期：8.5年 
泄洪建筑物：表孔4，深孔3，二者相间布置发电总装机容量：150万千瓦 
保证出力：一期16.7万千瓦 
多年平均发电量：一期20.03亿千瓦时 
输电电压：220千伏 
发电厂房：一期右岸地下厂房，二期左岸地面厂房 
水轮机组：5x30万千瓦 
  最大/最小水头：126米/一期81米；二期86米.
设计水头：一期110米；二期112米设计施工设计者：东北水利勘测设计院
建筑者：中国水利水电第一工程局
建筑日期：一期1975-1984.12投资及用料土石方明挖量：107.9万立方米 
土石方暗挖量：41.6万立方米 
土石方回填量：47.3万立方米 
砼总量：231.7万立方米 
钢材用量：7.38万吨 
木材用量：23.5万立方米 
水泥用量：67.1万吨 
高峰施工人数：14,274人 
淹没耕地：5.6429万亩 
迁移人口：1.6681万人 
工程总投资：1989年物价10.1178亿元 
静态总投资：9.026亿元 
单位千瓦投资：1124.2元 
单位千瓦时投资：0.505 元
概况
白山水电站位于中国吉林省东部山区，距吉林市约300km，是第二松花江梯级电站的最上一级水电站，下距红石水电站40km，距丰满水电站250km。
白山水电站是一座以发电为主，兼有防洪、养殖等综合利用效益的工程，是东北电力系统主要调峰、调频和事故备用电源。电站装机容量150万kW，分两期建设。一期工程装机3台，总容量90万kW，保证出力16.7万kW；多年平均年发电量20.03亿kW·h，二期工程装机2台，总容量60万kW，多年平均发电量0.34亿kW·h。电站以220kV电压接入东北电力系统。一期主体工程于1975年开工，1983年第一台机组发电。1984年一期工程结束后二期工程继续施工，1992年二期机组发电，1994年6月工程全部竣工。
白山水电站二期工程利用已建成的水库及大坝，两个进水口已预留在28#及29#坝块上。整个工程布置在左岸。由于地面厂房及开关站位于左岸大平沟中，需在此沟内设置拦洪措施工程（堆石坝及泄洞）。大平沟暴雨洪水计算成果如下：500年一遇设计洪水流量291立方米/秒，2000年一遇校核洪水流量357立方米/秒。引水道及厂区出露地层主要为前震旦纪混合岩，岩质坚硬，饱和抗压强度达125MPa。引水道距岸边较近，上复岩体较薄，且受构造及岩脉切割，工程地质条件较为复杂；但混合岩新鲜坚硬，沿洞线未遇大的断裂，且洞径在10m左右，采取工程措施，具备成洞条件。地面厂房可避开较复杂的高边坡问题。因此，从工程地质情况看，具备修建引水系统及厂房的条件。 白山水电站二期装机60万kW，可提供系统可用容量50万kW，并增加年发电量3400万kW·h。二期装机主要不是电量效益，而是容量效益。由于白山水库调节性能好，下游又有红石及丰满两水库反调节，因而在系统中运行比较灵活，只要运行调度得当，均可充分发挥调峰、调频及事故备用等容量效益，并可减少系统煤耗及年运行费用，是经济合理的。 石坝及泄洪洞）等组成。两条引水洞长约470m，钢衬内径8．6m。主厂房位于左岸，平面尺寸长为110m，宽为26m，内设2台30万kW水轮发电机组。大平沟防洪措施工程：堆石坝，坝高21m；无压泄水洞，长约350m，城门洞型，衬砌内尺寸宽为3．8m，高为4．5m。 白山水电站由水电部东北勘测设计院设计，集团公司水电一局施工。二期工程已于1984年9月开工，现已完工。
二期工程多年平均发电量0.34亿千瓦时最大可能洪水保坝，相应水位423.45米，流量32,200立方米/秒。
历史发展
1971年批准复建，1972年开始施工准备，1975年5月1日主体工程正式开工。1976年10月21日费时48小时截流成功，截流流量110立方米/秒，截流落差1.47米。采用明渠导流，最大流量5270立方米/秒，可抗十年一遇洪水。1982年11月16日下闸蓄水。1983年12月30日第一台机组发电，1984年7月8日及12月11日第二台及第三台机组发电。二期工程继续施工，1992年二期机组开始发电，1994年6月全部竣工。
大坝情况
白山水电站坝址以上流域面积1.9万平方公里，多年平均流量235立方米/秒。水库正常蓄水位413m，死水位：一期372m，二期380m。总库容62.15亿立方米，调节库容35.4亿立方米，为不完全多年调节水库。设计洪水标准为500年一遇，相应流量为19100立方米/秒，库水位418.3m。校核洪水标准为5000年一遇，相应流量为26200立方米/秒，库水位420.02m。最大可能洪水保坝，相应流量32200立方米/秒，库水位423.45m。电站最大水头126m：一期最小水头81m，设计水头110m；二期最小水头86m，设计水头112m。
坝址处河谷呈“V”形，两岸坡度不对称。基岩为前震旦系混合岩，基岩中有断层和中性岩脉，左岸风化较深。基础处理措施：坝基开挖至微风化岩层，对缓倾角裂隙采用开挖处理。为减少基岩不均匀变形和增强其整体性，加强了基岩的固结灌浆；对断层采用挖除后，回填混凝土塞的处理方法；坝基设置防渗帷幕并设排水孔和排水洞。
主要建筑
枢纽主要由混凝土重力拱坝、泄洪建筑物、一期右岸地下厂房和二期左岸地面厂房组成。
混凝土重力拱坝坝顶高程423.5m，最大坝高149.5m，坝顶弧长676.5m，为单曲三心圆拱坝，中部小半径320m，两翼大半径770m，坝顶宽9－12m，坝底宽63.7m，宽高比为0.425。泄洪建筑物为4个12m×13m（宽×高）的堰顶溢流孔和3个出口控制断面、为6m×7m的深泄水孔。表孔、深孔相间布置，溢流堰顶下19m处设有1.66m高的跌坎掺气消蚀，一期地下主厂房尺寸为：长121.5m、宽25m、高54.25m。二期在左岸扩建两条隧洞，引水至江边地面厂房，厂房尺寸为89.5m×25.5m×56.8m。机组型号为HL-200-LJ-550；SF1230/275-48。水轮机转轮直径5.5m，额定转速125r/min。发电机额定电压18kV，定子铁芯直径12.3m。
工程的总工程量及相关数据
土石方开挖205.6万立方米，土石方填筑47.3万立方米，混凝土浇筑231.7万立方米。其中主坝混凝土187.7万立方米，浇筑工期8年半。淹没耕地1767公顷，迁移人口约10300人。
采用明渠导流，渠宽20m，长412m，内有2个9m×14.2m的底孔，十年一遇，导流流量2910立方米/秒；1976年10月截流，双戗立堵，实测截流流量110立方米/秒，最大落差1.47m，最大流速4.81m，用20t汽车抛料，最大强度5270立方米/h，费时48h。
厂房开挖采用了深孔预裂分层爆破；在进水口闸门井混凝土浇筑中，采用激光导向液压滑升模板；在直径7.5m压力管道混凝土衬砌中采用拉模施工、厂房边墙采用预应力锚索加固和冬季混凝土浇筑采用装配式暖棚等新的施工工艺。