标题：北京市航天兴华波纹管制造有限公司
企业概况
[1]北京市航天兴华波纹管制造有限公司于1995年转型，主要生产金属补偿器，  非金属膨胀节，套筒补偿器，注填式补偿器，波纹金属软管等。2000年改为股份制，成立北京市航天兴华波纹管制造有限公司，注册资金30,000,000元，公司占地面积23000平方米，厂房建筑面积11600平方米，拥有多种专业生产设备，职工近320人，其中工程技术人员共有32人。
经过多年的生产经验时间和经验总结，北京市航天兴华波纹管制造有限公司已经拥有雄厚的技术力量，其中不乏从事该行业十多年，理论和实际经验都十分丰富的老专家。他们对管路系统的设计、补偿器的选型及优化设计、固定支座和弹簧吊架的设计和推理计算等都积累了大量的时间经验，设计出的产品具有结构合理、新颖、使用寿命长等有点。强大的技术团队加上先进的生产设备，保证了北京市航天兴华波纹管制造有限公司产品优良的质量，能满足各行业工况条件和技术要求。
北京市航天兴华波纹管制造有限公司拥有多种专业生产设备，如大型家加工设备、通用设备、切割设备、液力油压机及专用生产设备等，可生产不锈钢波纹膨胀节、套筒式及注填式补偿器共20读个系列30多个品种及各类圆形、矩形非金属膨胀节，各种形式的管道（滑动、导向、固定）支座和不锈钢双层保温烟囱等。
北京市航天兴华波纹管制造有限公司严格按照ISO9001-2008质量体系认证标准对产品进行全程的控制和管理。金属波纹管膨胀节执行GB/T12777-2008标准，参照美国《膨胀节制造商协会》（EJMA）标准，南京工业大学计算机辅助设计；精密金属波纹管执行JB/T6169-2006技术标准；金属软管执行GB/T14525-1993技术标准。系列产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐疲劳、耐磨损、高安全性等特点，产品销售到全国各地并出口世界二十几个国家，被广泛地应用到造船、电力、石化、冶金、水泥、仪器仪表、供热、煤气、车辆、制冷等行业输送各类介质管道的连接上，有效的保证了各种压力管道的安全运行。 
依据上述标准，北京市航天兴华波纹管制造有限公司建立了复合自身即使情况的质量保证系统，编织了一系列质量控制文件，并且所有产品从够了到出厂，都严格按照文件要求执行，同时，北京市航天兴华波纹管制造有限公司也十分重视售后服务工作，及时周到地解决用户在售前售后实际中遇到的各类困难，良好的服务为北京市航天兴华波纹管制造有限公司赢得了各个行业客户的好评以及荣誉证书。
北京市航天兴华波纹管制造有限公司拥有庞大的销售网络，在全国20多个省市设立了办事处，既可以方便地接待各地客户，也保证了沟通的及时性与可靠性。北京市航天兴华波纹管制造有限公司地理位置本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。
产品种类
波纹补偿器轴向内压式波纹补偿器:主要用于补偿轴向位移，结构简单，价格便宜，广受推广。  轴向外压式波纹补偿器:主要吸收轴向位移，有补偿量大，保温性能好，使用寿命长等优点。 矩形波纹补偿器：用于方型管路的轴向补偿。 大拉杆横向型波纹补偿器：利用长拉杆、小角度变形，达到大补偿量的目的螺母、垫圈采用球型垫圈。 小拉杆三向波纹补偿器：可以补偿弯曲管段的横向位移和角位移，同时也可以补偿轴向位移。 无约束型波纹补偿器：完全消除了以往轴向型补偿器对导向支架间距的L1≤4D，L≤14D和L3的要求复式普通型波纹补偿器：能够满足管道的轴向补偿，补偿量大、造价低是其特点。 复式带座型波纹补偿器：能够满足管道和轴向补偿，其支座能够起到固定作用。 万向铰链型波纹补偿器：能吸收任意平面的位移。 铰链横向波纹补偿器：由两个角向型膨胀节，可以吸收单平面方向上的横向曲位移。 直管压力平衡波纹补偿器：能补偿管系的轴向位移，内压推力自身平衡。 曲管压力平衡波纹补偿器：安装在管道的拐弯处或设备相连的空间管道上。内外压平衡波纹补偿器：内压受力方向正好和外压相反，利用这一点，减小补偿器充压启对支座产生的推力。 天然气型波纹补偿器(调长型)：专门用于天然气的管路补偿。 直埋式波纹补偿器：适用于只有轴向位移的管路中，更能发挥其特性，寿命更长，安全更可靠。 角向型波纹补偿器：只能吸收单平面的角向位移，吸收位移时，应有两个或三个角向膨胀节组合使用。 煤粉管道用三向补偿器：煤粉管道用三向波纹补偿器将导流筒与接管做成一体，厚度也相等。一次性波纹补偿器：只在管道做一次性补偿作用，不常用。串式通用波纹补偿器：多个波纹管组组合在一起，增加补偿量。  矩形波纹补偿器金属软管金属波纹软管-法兰型：由波纹管，网套和法兰组成。金属波纹软管-接管型：由波纹管，网套和接管组成。金属波纹软管-螺纹型：由波纹管，网套和螺纹组成，螺纹分为外螺纹和内螺纹。  金属软管-法兰型注填/套筒式补偿器橡胶套筒补偿器：用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的的轴向旋转。具有体积小，补偿量大的特点。 注填式套筒补偿器：适用于直线铺设的管道。 注填式球型补偿器：适用于直线铺设的管道。  复合注填式套筒补偿器：适用于高温管道的新型补偿器。旋转式套筒补偿器：用于补偿管道的任意角度的的轴向旋转直流无推力套筒补偿器：适用于直线铺设的管道。非金属补偿器聚四氟乙烯膨胀节：其总统结构与金属波纹管膨胀节基本相似，但其波纹管的波形主要有C形、梯形等。 纤维补偿器：广泛应用在锅炉厂、钢铁厂、热电厂、水泥厂、空调送风系统、石油化工企业、及核电站等一切具有压力及要求高度柔软灵活的，需要安装补偿的地方。 橡胶软接头：广泛应用于排水给水管道等。  非金属补偿器不锈钢保温烟囱直筒段：口径无限制，标准长度均为1.2m，为烟道(烟囱)的主要部件（端部法兰用V型环箍连接)。 调长器：主要用于补偿安装过程中存在的长度误差，可根据需要调节长度。 风阀段：当有两台或两台以上直燃机同时并联使用时，需要在每一台直燃机的排烟出中处安装风阀。 三通：分为等径三通；异径三通，并可按烟囱管线实际需要制作为直角、斜角形式。弯头：当烟囱管线需要在同一平面内改变方向时，我们通常是通过安装弯头来实现的 偏心筒段：用于改变管路的方向。 防爆三通：此部件为保护烟囱设计，通常安装在风阀之后，安装尺寸应充分考虑现场环境。 四通：当有三条烟囱管线需要连接于一处时，就需要采用四通连接。 防雨帽：此构件通常用于路径小于700mm的烟囱。 集水盘：通常烟囱最低点或三通或弯头处，设置集水盘，用于排放凝结水或雨水。 圆方过渡：直燃机的烟气出口若为矩形或方形，就需要用圆方过渡接头连接烟道与排烟口。 变径直筒段：用于烟道直径需要变化处。 连接结构件：保证烟囱(烟道)的可靠连接与固定。
补偿器安装和使用要求
1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。