标题：低温热泵
概述
产品开发背景
燃煤锅炉集中采暖
小型锅炉小区集中采暖
壁挂式燃气分户采暖
电加热分户采暖
①传统的取暖模式
采用传统冷暖空调来采暖的优缺点
优点：较少的CO2排放，环保节能；可自主控制运行时间和运行费用；既能取暖，也能制冷。
缺点：制热暖能效比低，空调都是侧重于制冷，受制热原理的限制，室外温度越低，空调的制热效果越差，当环境温度低于0℃，效果不理想。舒适性差，直接加热空气干燥；通过水加热水温低，无法快速加热房间，无法使用传统的暖气片。
②有没有可能开发一种热泵符合以下要求？ 
在-15℃的气温条件下能正常制热，且制热能效比>2.0；在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%；最高出水温度可达65℃，以适应暖气片采暖的需求；既可以制热，也可以制冷。
答案是：PHNIX芬尼克兹（PHNX）北极星超低环温热泵！ 
2．芬尼克兹（PHNX）北极星性能特点和原理简介
①芬尼克兹（PHNX）北极星超低环温热泵的性能特点-超宽的运行范围
●出水温度高。出水温度可达65℃，适用于传统的暖气片加热；
●适用于低环境温度下工作。其最低的工作温度可低至-25℃，
在-15℃温度下COP可达2.52（出水温度为45 ℃ )；
●既能制热，又能制冷，性能侧重于制热（在国标工况下COP=3.8，EER=3.0)
从右图可以看出，芬尼克兹（PHNX）北极星的运行范围远远大于常规热泵的运行范围！
②芬尼克兹（PHNX）北极星超低环温热泵的系统图-高温喷气增焓技术的应用
高温喷气增焓压缩机、高效过冷器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了芬尼克兹（PHNX）北极星超低环温热泵的.高效节能喷气增焓系统！ 
③芬尼克兹（PHNX）北极星超低环温热泵的工作原理-压焓图
当环境温度= -20 ℃，水温60 ℃时，理论制热量Qc=15.2KW,理论能效比COP=Qc/(WHS+WLS)=15.2/(3.5+3.1)=2.303(实测制热量=9.81，cop=1.88)
3、芬尼克兹（PHNX）北极星的关键技术
谷轮ZW系列压缩机（结构）
独特设计
浮动密封—专门设计适应高压缩比；定涡旋盘及动态排气阀—专门设计适应高压差；EVI — 控制安全排气温度；电机— 高绝缘等级电机
① 谷轮ZW系列压缩机（超宽运行范围）
谷轮ZW系列压缩机（喷气增焓的示意图）
芬尼克兹（PHNX）北极星关键的零部件-S&C壳管换热器（结构示意图）
②芬尼克兹（PHNX）北极星关键的零部件-S&C壳管换热器 （性能特点）
A.结构紧凑，高效率：
内部采用高效换热管,其换热面积是光管的 3.7 倍，管外肋片以及管内里 脊能引起冷媒及冷却水的强烈紊流，因此传热效率大大提高。 
B.逆流布置：
冷却水回路和冷媒回路逆流布置，可保证出口冷媒过冷度，相应提高系统效率； 
C.适应较大的进出水温差：
减少冷凝水循环量，相应缩小冷凝水水管尺寸和循环泵规格；水侧的较低压降降低了泵功率以及运行费用； 
D.可冷冻清洗：
螺旋盘管，使水流通畅，便于实施冷冻清洗；冷冻清洗可缩短停机时间，并避免了化学药剂的使用； 
E.制冷剂回路与壳体间隙小：
不会造成润滑油滞留，可保证回油； 
F.水路盘管无内部接头：
降低了泄露因素，5MPa 压力测试，保证换热器安全稳定运行。
③芬尼克兹（PHNX）北极星关键的技术-控制系统
喷汽增焓的电子膨胀阀控制技术；
极限排气温度控制技术；
主回路电子膨胀阀过热度控制技术；
水温跟随环温运行控制技术。
4.芬尼克兹（PHNX）北极星的节能及经济指标分析
①第三方（SGS)测试报告：
制热&制冷参数-(机型PASW-060S)
②芬尼克兹（PHNX）北极星的节能及经济指标分析-北京的气温条件
由上图可以看出：北京地区的采暖季节有7个月，但实际集中供暖时间只有4个月（当年11.15-次年3.15） 
芬尼克兹（PHNX）北极星的节能及经济指标分析-案例分析
一套使用面积为100m2的公寓房，以每平方米100W/m2计算，其热负荷为10kW.以下是各种冷热源的初投资和运行费用的对比： 
冷热源
初投资
年运行费用
综合效益
城市集中供暖+VRV冷暖空调+
电热水器
户式天然气炉供暖+VRV冷暖空调
PHNIX芬尼克兹（PHNX）北极星
5.芬尼克兹（PHNX）北极星的应用场合
①用途及适用区域：
◆生活热水，出水温度要求高 ◆沐浴、洗涤、清洁、桑拿、工业用水；
◆采暖，出水温度要求高◆散热片，风机盘管；◆舒适采暖，出水温度要求低 
◆地板采暖。
◆由于芬尼克兹（PHNX）北极星的低环温，高水温的运行特性，芬尼克兹（PHNX）北极星非常适用于中国的华北，华东的长江流域，西北等地区，配
型号
制冷量*
（KW)
制热量*
（kW）
备注
PASRW060SB-D-PS
13.5
17.5
整体式侧出风
PASRW120SB-D-PS-V
27
35
整体式上出风
PASRW180SB-D-PS-V
40.5
52
整体式上出风
PASRW250SB-D-PS-V
54
70
整体式上出风
PAXRW060+PASRF060SB-D-PS
13.5
17.5
分离式侧出风
PAXRW060*2+PASRF120SB-D-PS
27
35
分离式侧出风
PAXRW060*3+PASRF180SB-D-PS
40.5
52
分离式侧出风
PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS
54
70
分离式侧出风
合辅助热源，也适用于东北的大多数地区。 
②芬尼克兹（PHNX）北极星型号和规格
*制热量和制冷量是在国标工况下的测试值
芬尼克兹（PHNX）北极星型号和规格
PASRW060SB-D-PS PASRW180SB-D-PS
③工程案例
本工程为中国电信西藏那曲分公司的机房和宿舍楼工程，其中机房面积6290m2,宿舍楼建筑面积3800m2,机房设计温度为0℃,宿舍楼的设计温度为18 ℃，下表是那曲采暖季节的平均温度：
月份
10
11
12
1
2
3
4
5
月平均温度℃
-1.0
-8.4
-13.2
-13.8
-10.3
-6.3
-1.3
3.2
由于其采用钢铝暖气片供暖，所以其水温要求在60-65 ℃。
本工程采用平板式太阳能集热板+热泵+保温储热水箱的方式，白天通过太阳能和热泵对保温水箱的水加热（水箱容积为220立方米），夜晚和早上通过水箱水的储热给宿舍和机房供暖。 
本工程共采用了10台分离式的PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS机组。
    
如何选用低温热泵
当前家用空调市场竞争异常激烈，这就使得家用中央空调成为各大空调企业新的利润增长点。但考虑到北方低温寒冷天气，常规的空调启动都是问题。随着西莱克等本土品牌的强势崛起，超低温空气源热泵打破北方家用中央空调市场不能运行的局面，在零下25度不借助辅助正常运行。 
为什么家用中央空调被客户所喜欢
普通空调因为外形笨重，管线暴露，占用空间等问题影响居室装修的整体效果，而家用中央引入新风，保证室内通风顺畅，改善室内通风质量，与环境搭配和谐。
为什么家用超低温空气源热泵在低温也能运行
超低温空气源热泵采用欧洲寒冷地区使用的超低温工况涡旋压缩机、低温工况高效R404a冷媒。不对称涡旋的特别设计，轴承结构的强化，制热更高效。机组在环境温度下降时而制热量衰减很少，充分保证机组在低温环境温度下的制热效果。机组可在低温下(-25℃)正常工作，-20℃COP值达2.0以上。
如何选择家用中央空调
户式中央空调选购第一步：品牌选择
好的产品必然有一个坚实的品牌作为后盾，一个优秀的品牌基本上了决定了这个产品的质量。在户式中央空调市场，品牌之多有时候反而让我们伤透脑筋。佛山西莱克建议选择的时候多去了解厂家的企业实力及用户使用过后的反应情况，切记不要盲目选择。
户式中央空调选购第二步：合理的空调布局
空调的布局非常重要，主机位置要置于通风散热良好便于维护的位置，同时，要尽量隐蔽，避免影响房子的外观或噪音过大。室内机位置，应和室内装修布局相搭配，多暗藏在吊顶内，一般只需25厘米的高度就可以放置。同时，安装时要注意通风效果，室内机可根据要求增加负离子发生器，净化除尘装置。
户式中央空调选购第三步：房屋面积和朝向
第二步要考虑的是房屋的面积与朝向，再看看房子围栏机构是否有大面积玻璃窗，一般而言，普通家居环境所需冷量达到房间最大总冷负荷量60%—70%就可以了，这样可以节省投资，避免不必要的浪费。
户式中央空调选购第四步：确定出风口类型
第三步确定室内机与风口，一般情况下，每12平方米的空间，需要一匹的空调，每个房间或厅一般只需要一台室内机或者一个风口，若客厅面积较大，或呈长方形，可以多加一台室内机或风口。
户式中央空调选购第五步：专业的服务
第五步是选择专业服务，户式中央空调的服务，主要表现在售后服务。佛山西莱克一直以来都在倡导完善的售后服务，力争服务尽善尽美。
样板工程
1
西莱克低温热泵部分工程案例
机器型号
数量
2
黑龙江大庆市大庆油田化工集团
LSQ25RD
4
3
吉林长白山水利发电站
4
吉林长春市西中华宾馆
5
大连旅顺世达购物广场开发区店
LSQ25RD
22
6
大连市甘井子区老虎滩公园
LSQ15RD
11
7
大连普兰店国税局
LSQ20RD
2
8
鞍山岫岩和顺园
LSQ25RD
2
9
葫芦岛市绥中县千喜宾馆750平米
LSQ10RD
3
10
本溪宏伟涂料厂
11
辽宁丹东海洋局
12
内蒙古包头昆区和平商务大厦
LSQ25RD
4
13
内蒙古包头青山区一宫美特好超市
LSQ25RW
4
14
西藏拉萨市天海德康鑫居
15
西藏林芝地区八一镇审计宾馆
16
宁夏银川市银晨集团办公大楼
17
宁夏银川市德胜工业园
18
北京朝阳区催各庄乡东辛店262号玖星酒店
LSQ15RD
5
19
北京大兴区西红门南站金都停车场
LSQ25RD
2
20
北京十三陵镇长林园村最北头
LSQ25RD
2
21
北京惠新西街南口北土门东路蝶倾城俊颜馆
LSQ20RD
2
22
秦皇岛乌兴都KTV
LSQ20RD
6
23
唐山快乐时光酒店
LSQ25RD
2
24
唐山京丰医院
LSQ25RW
3
25
唐山丰润半岛会馆
LSQ25RD
2
26
河北邢台蓝天餐饮文化集团公司热水工程
LSQ15RD
2
27
承德平泉瀑河源食品公司
LSQ10PRW
4
28
河北邯郸市曲周县南童村
29
河北石家庄威龙扬物流中心
30
保定廊坊双龙集团
LSQ25RD
1
31
山西运城芮城金果建材城
LSQ25RD
11
32
山西太原财经大学
LSQ10RD
10
33
山西大学城
LSQ25RD
6
34
山西忻州市河曲县玉龙湾大酒店
LSQ20RD
2
35
太原市亲贤街长治路口长安大厦
LSQ20RD
3
36
山西吕梁学院
37
山西临汾古城公圆对面玛丽安娜美容院
38
山西太原三针脑血管病医院
LSQ25RD
6
39
陕西渭南海丰羽毛球管
LSQ25RD
2
40
陕西省大佛寺矿业公司
41
陕西西安兴平体育馆对面别墅
LSQ15RD
2
42
陕西延安市政协委员会大楼
43
甘肃兰州格林豪泰酒店
LSQ10RD
3
44
甘肃武威凉州区北关中路凉州洗浴中心
LSQ10RD
3
45
甘肃敦煌市乡企局办公室大楼
46
天津津裕电业有限公司（天津市河北区南口路12号）
LSQ25RD
3
47
上海怡东大酒店(上海市浦东新区金高路2200号)
LSQ15RD
3
48
河南三门峡卢氏县苏地城市花园二期
LSQ15RD
10
49
河南焦作市解放区丝路美容中心
50
河南南阳市宛城区华鑫园小区
51
山东临沂天祥木业1000平办公楼
LSQ25RD
52
山东烟台市中嘉矿业
LSQ25RD
2
53
山东德州锦江之星旅馆11吨热水工程
LSQ25RD
1
54
山东济南市历下区解放路14号(晶致酒店)
LSQ10RD
2
55
山东威海海马地毯公司
LSQ20R1
1
55
山东青岛麦岛金岸别墅
56
云南昭通市江山大酒店
LSQ25RD
4[1]