标题：ZSZP型电动单座调节阀
结构特点和应用范围
ZSZP型电动单座调节阀由SKZ户外型或防爆型电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构由伺服放大器和直行程执行机构组成，接受统一的标准信号控制运转，调节机构阀芯是采用顶导向，适用于对泄漏量要求严格，阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维状介质的场合。型号、规格类  别
常温型
中温型
低温型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
户外型
防爆型
型  号
ZSZP-16～64B/K
ZSZP-16～64B/K d
ZSZP-40B/K G
ZSZP-64B/K G
ZSZP-40B/K Gd
ZSZP-64B/K Gd
ZSZP-16～64B/KD
ZSZP-16～64B/KDd
规  格
DN G3/4″~200

技术参数和性能指标
●调节机构主要技术参数
公称通径mm
G3/4″
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
额定流量系数Kv
0.08~0.8
1.2~5.0
8
12
20
32
50
80
120
200
280
450
公称压力MPa
0.6  ;  1.6  ;  4.0  ;  6.4
行程mm
10
16
25
40
60
介质温度℃
-20~200(常温)  ;  -40~450(中温)  ;  -250~-60(低温)
流量特性
直线
直线、等百分比
额定行程时间S
20
10
15.6
25
37.5
阀体材质
公称
压力MPa
0.6
低温:ZG1Cr18Ni9Ti
1.6
常温:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
4.0
低温：ZG1Cr18Ni9Ti
常温：ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti
中温：ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti
6.4
低温：ZG1Cr18Ni9Ti
常温：ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti
中温：ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti
法兰尺寸、型式
管连接
详见气动单座阀的法兰标准
阀芯材质
1Cr18Ni9
上阀盖形式
普通式（常温型），热片式（中温型），长颈式（低温型）
配执行机构型号
SKZ-1100*
SKZ-2100
SKZ-3100
SKZ-2200*
SKZ-1200
SKZ-3200
SKZ-3300*
SKZ-2300
SKZ-4300
SKZ-4400*
SKZ-4500*
SKZ-5500
注:1. *表示标准配用型号。
●电动执行机构主要技术参数
型号和规格
公称负载值
(N)
额定行程值(mm)
额定行程时间(S)
位移速度(mm/s)
技术参数
SKZ-1000
400
6
12
0.5
电源：220+10%(-15%)V a.c.
50±1%Hz
输入信号：0-10mA d.c.
4-20mA d.c.
外壳防护等级：相当IP65
防爆标志：dⅡBT4
SKZ-1100
10
20
SKZ-1200
16
32
SKZ-2100
1000
10
6.25
1.6
SKZ-2200
16
10
SKZ-2300
25
15.63
SKZ-3100
2500
10
6.25
1.6
SKZ-3200
16
10
SKZ-3300
25
15.63
SKZ-4300
6400
25
15.63
1.6
SKZ-4400
40
25
SKZ-4500
60
37.5
SKZ-5400
16000
40
25
1.6
SKZ-5500
60
37.5
SKZ-5600
100
62.5

性能指标
项    目
指 标 值
基本误差%
±5.0
回    差%
3.0
死    区%
5.0
始终点偏差%
电开
始点
±2.5
终点
±2.5
电关
始点
±2.5
终点
±2.5
额定行程偏差%
+2.5
泄漏量l/h
10╳阀额定容量

允许压差          Mpa
直行程电动执行机构公称负载值N
400/1000
400/2500
1000/2500
6400
6400
行  程mm
10
16
25
40
60
公称通径  mm
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
阀座直径  mm
10
12
15
20
26
32
40
50
66
80
100
125
150
200
允许压差值P2=0MPa
单座
调节阀
3.83
/9.55
2.65
/6.64
1.70
/4.25
0.95
/2.47
0.57
/3.55
0.37
/2.31
0.72
/1.50
0.46
/0.94
1.40
0.96
0.60
4.70
3.30
1.81
​​​​​​​​​​​​​​​​□爆炸性气体混合物与防爆级别、温度组别选用关系
温度组别
T1(<450&ordm;C)
T2(<300&ordm;C)
T3(<200&ordm;C)
T4(<135&ordm;C)
使用类别
Ⅱ
防爆级别
A
甲烷、苯、氨、醋酸、工业甲烷
丁烷、乙醇、乙苯
戊烷、松节油、石油、煤油、柴油
乙醛、三甲胺、
B
丙炔、氰化氢、焦炉煤气
乙烯、呋喃
二甲醚、丁烯醛、硫化氢
二****、二��醛、
四氟乙烯

外形尺寸
●常、中温电动单座调节阀外形尺寸表                           mm 
公称通径
推力N
L
H1
H
B
C
重量kg
PN   MPa
常温型
中温型
1.6
4.0
6.4
G3/4″
400
500
75
30
435
512
113
48
13
20
180
190
47
513
790
138
63
（157）
（75）
50
25
400
185
190
205
115
607
757
113
48
23
1000
660
810
138
63
2500
685
835
（157）
（75）
47
32
400
200
210
210
120
617
767
113
48
24
1000
670
820
138
63
2500
695
845
（157）
（75）
48
40
400
220
230
235
130
632
782
113
48
1000
685
835
138
63
2500
710
860
（157）
（75）
57
50
400
250
255
265
145
662
812
113
48
1000
715
865
138
63
2500
740
890
（157）
(75)
61
65
6400
275
285
295
180
974
1135
166
（183）
80
80
300
310
320
195
995
1155
100
350
355
370
200
1005
1165
125
410
425
440
245
1126
1336
(111)
176
150
450
460
475
255
1146
1356
231
200
550
560
570
295
1221
1431
366
注:  表中括号内尺寸为防爆型尺寸。
●低温型电动单座调节阀外形尺寸表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 
公称通径
推力N
Dn
工作温度&ordm;C
重量
kg 
-100
-200
-250
H2
H
H2
H
H2
H
G3/4″
400
2500
135
500
873
700
1073
900
1273
20
20
250(275)
1128
1328
1528
38
25
400
270(290)
1158
1358
1558
37
1000
1211
1411
1611
2500
1236
1436
1636
59
32
400
300(310)
1168
1368
1568
38
1000
1221
1421
1621
2500
1246
1446
1646
62
40
400
310(340)
600
1193
800
1393
1000
1593
1000
1246
1446
1646
2500
1271
1471
1671
50
400
340(370)
1123
1323
1523
1000
1276
1476
1676
2500
1301
1501
1701
76
65
6400
380(410)
1641
1841
2041
144
80
410(440)
1661
1861
2061
151
100
470(500)
1671
1871
2071
191
125
550(590)
700
1887
900
2087
1100
2287
231
150
600(640)
1902
2102
2302
301
200
720(760)
1982
2182
2382
461
注：表中括号内尺寸为防爆型尺寸。
主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称
材料
温度范围
备注
最小
最大
阀体上、下阀盖
HT200
-20
200
ZG230-450
-40
450
ZG1Cr18Ni9Ti
-250
550
阀座、阀芯、阀杆
1Cr18Ni9Ti
-250
550
填   料
聚四氟乙烯
-40
200
碳纤维
-120
350
柔性石墨
-200
600
密 封 垫
橡胶石棉板
-40
450
1Cr18Ni9夹石棉板
-40
450
浸蜡石棉橡胶板
-250
60
螺栓、双头螺柱
25,35
30CrMoA
425以下
35CrMoA
450以下
螺   母
A3
350以下
25,35
450以下
说明:ZSZ型直行程电动执行机构,亦可与其它直行程调节机构配套，如:三通调节阀、角形单座调节阀、波纹管阀、保温夹套阀等。□订货须知
注：　此表为各种材料的极限使用温度，在实际选用中，应根据该阀的介质温度范围，确定材料的最低、最高使用温度，其最低使用温度不得低于介质温度范围的下限，最高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
订货时应详细说明以下条件：
●产品型号；                                    ●输入信号；
●公称通径及额定流量系数；                      ●阀前、阀后压力；
●流量特性；                                    ●阀体、阀座和阀芯材质；
●公称压力，作用方式和工作温度；                ●是否有其它特殊要求。