标题：风幕机
应用
风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同  时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。
特点
风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境 ，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷（暖）气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
作用
1、隔热功能风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。2、防虫功能可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。3、防尘功能如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。4、保鲜功能风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时，专家们提出建议： 风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。5、负离子功能制造活性氧，改善肺功能，促进新陈代谢，改善睡眠、杀菌、制造清新空气、消烟除尘，预防近视，静电防止头发开叉。
命名规则
当前主流风幕机均的自然风风幕机均以FM开始。全国代理的各大品牌自然风风幕机FM1209或者FM1509，其中”FM“是”风幕“的简称；”12“、”15“表示风轮直径（风轮直径越大风量越大，还有一种老式的为09直径的，选用高度一般为1.8-2.5米，一般需要装风帘机的高也会较高，而且12或12.5的小档风就相当于09的正常风力，所以09渐渐被淘汰.）；最后两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，12表示1.2米长度）。相对自然风风幕机，热风幕机或者水热风幕机则多以RM开始。
一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。
一般我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选，用门宽来介定风幕机的大小，门高来介定风幕机的送风型式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的，门宽在2000mm的可采用两台900~1000的，也可以采用一台1800~2000的，具体规格有900;1000;1250;1500;1600;1800;2000；它们据制冷制热的方式又分为水，蒸汽，电等物质； 
主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一清的感觉。
一般的选风幕机要选牌子比较好的，因为风幕机就像空调一样，有好有坏，比如南洋有为、南洋钻石，飞鹿，美的，松下，三菱，等这些牌子都不错，可以参考。
选型
风幕机的选型应用主要根据不同的应用场合来区分：普通风幕机1、酒店、宾馆、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人流量较少，但是门是需要敞开着的，所以为了有效限制冷热空气的对流速度并且保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框；为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通轴流风幕机。2、饭店、商场、剧院、医院等人流量比较大的地方：这类场所由于门比较开阔（一般不会低于3米）、人流比较大，所以要选择大风量电热风幕机，由于电功率较高，所以如果供电条件有限，并且有中央空调热水源的情况下尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。3、冷藏库、冷柜：这类场所相对而言更注重产品的实际效用，所以可以选用南洋钻石大风量自然风风幕机，效果非常好 4、恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机难以达到预计效果，所以一般选用大风量离心式风幕机，风阻高度满足4.5米为宜。异型风幕机还有一些场合是普通风幕机难以做到的，但是为了更好的追求保温节能的效果，所以会根据实际情况来定制一些特殊的风幕机比如 1、应用于旋转门的圆弧门风幕机、而且可以根据实际的环境需要改变外观的颜色和材质。2、由于很多自动门门头上面已经装好了感应装置，所以无法再加装风幕机，那么可以专门为这样的现场环境制定不同长度的感应门风幕机 3、电梯风幕机是专门应用于电梯门口的风幕机。非标风幕机非标风幕机也就是非标准尺寸的风幕机，南洋标准风幕机尺寸一般为0.9米、1.2米、1.5米、1.8米。如果客户需要非标的风幕机就需要跟厂家联系定做。
风幕机相关
美的风幕机美的风幕机为美的环境系统销售公司推出的一类产品，大多应用于厂矿、医院、学校、店铺等公共场所使用。美的1980年开始生产风扇，自1996年以来开始连续15年全球销量领先。风幕机作为工程类产品一种，目前处于行业领先地位。美的环境电器工程产品目前年生产能力超过700万台，年销售规模超过5亿人民币。美的风幕机的功能特点创造舒适的室内环境：美的风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时促进空气循环，使空气更清新。有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。
防止冷暖气外流、节省用电：持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节约用电，室内外分成两个独立温度区域，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时促进空气循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。
防尘、防虫：美的风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡外面灰尘、烟气、臭气和昆虫入侵，保持室内清洁。
防烟及有害气体：美的风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业排气等有害气体进入室内。
均衡室内温度：在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，可籍美的风幕机的空气循环系统功能到室内温度均衡。提高风幕机效率的要求1、 外风（侧风）少的地方 
2、 室内冷（暖）都很充分与均匀 
3、 建筑物深度大于宽度 
4、 风幕机宽度大于进出品宽度相等或稍大 
5、 安装面与风幕机之间无间隙 
6、 建筑物所有进出口均安装风幕机 
7、 使用排气扇的场所，如抽油烟机或排气口，应再设立补给扇（回风扇）以平衡正负压差，避免造成对流，降低风幕机的使用效果。美的风幕机使用注意事项（一）使用前应详细阅读使用说明书，充分掌握风幕机的结构、性能及安装、使用和保养方法及注意事项。
（二）一旦发现风机有问题，应随时立即停机检查。
（三）定期清除风机前后管道中的异物，以防意外，应定期更换传动部位润滑油脂，风机在露天应有防雨措施。
（四）遇天况变化，应采用阀门调节风量。
（五）定期测量风机电机电流大小，正常情况下，所测电流应小于额定电流。
安装方法
1、 FM系列及RFM系列风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。
注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。
2、 RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。
3、 根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。
4、 以热水为媒时，使用软化水。
5、 水暖热风幕机每次工作前，应先排出换热器中冷凝水，或混合气体，预热10分钟，再开启热风幕机，当停止使用热风幕机时，必须将盘管内水放尽。
6、 水暖热风幕机在冬季工作时，要求热能源能连续或定时供给，以保证风幕机工作状态。
7、 延长电机使用寿命，不允许只供热，不启动风机的工作方法。