标题：水冷中央空调
水冷中央空调
故又称：环保空调（澳洲及广东地区叫法）、节能环保空调（[1]广东及广西叫法）、冷风机（多为江、浙及上海一带叫法）、水冷空调（两湖及江西一带）、凉风机或冷气机（香港及澳门）；还有客户称之为新风机组，没有一个行业的统称及产品的行业标准，该行业一直处于无序的状态，没有行业标准的监管。 
早在两年前国家标准化委员会就有在着手处理该行业，并经过三次国家标准化委员会组织会议；全国《商用或工业用蒸发式冷气机国家标准》起草工作组确认会议在科瑞莱公司举行,并敲定实施标准。敲定蒸发式冷却行业包含环保空调、节能环保空调、冷风机、水冷空调、凉风机等蒸发式产品统称商用或工业用蒸发式冷气机，同时敲定《商用或工业用蒸发式冷气机国家标准》填补了该行业一直处于无序的状态，没有行业标准的监管情况。 
核心技术——蒸发湿帘
1；在二千五百年前埃及人利用芦苇编织成窗帘，在窗帘上加水，通过空气对流及水蒸发作用，对室内进行降温，此为最早期的蒸发式降温湿帘。
2500 years ago, The ancient Egyptian made curtain by weaving the reeds. They then added water on curtain surface to cool the indoor air according to the theory of Air Convection and water evaporation. This was the earliest evaporative cooling pad we’ve found ever since.
2；在十九世纪美国使用木丝作为蒸发降温湿帘。
The American used wood wool as evaporative cooling pad in the 19th century 
诞生Birth
二十世纪七十年代瑞典科学家卡尔· 蒙特发明纸介质的湿帘。人们开始在湿帘的基础不断研发节约能源、保护环境的设备。
In 1970s, scientist and entrepreneur Carl Munters invented paper cooling pad. From then on, People began to develop energy-saving and environ-mentally friendly equipment on the basis of evaporative cooling pad. 
引进Introduction
二十世纪八十年代，我国开始进口湿帘，并推广在农业生产使用。
In the 1980s,our country began to import cooling pad which can be widely used in agricultural production. 工作原理人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气 。蒸发式空调就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。  水冷中央空调
水冷中央空调降温原理是：根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，当风机运行时冷气机腔内产生负压，使机外空气流进多孔湿润的湿帘表面进入腔内，空气与水份充分接触的同时使湿帘上的水蒸发，带走大量显热，使经过湿帘的空气干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷气机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃（干热地区可达15℃），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好,同时由于环保空调该机利用蒸发降温原理，因此，环保空调具有降温和增湿双重功能。[2]适用范围-----环保空调适用范围： 
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革制造业； 
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业； 
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房； 
厨房、菜市场、网吧、娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； 
温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场； 
水冷空调(蒸发式冷气机)的选配
环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。
环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长（如KS-18型）。一般长度15-20米最佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。
环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。厂房降温机型指南厂房状况（包括锌瓦顶简易厂房） 
选用机型 
厂房长宽适中，工人密集（大多数情况） 
KV18A（标准型）、KS18A（豪华型）、KS12B、KS18C、KT30A、KT30B
要求送风远 
KT25B（离心机） 
厂房大而工人少 /厂房较小、要求可以移动 
KF60（移动式小风量） 
要求大风量，选用机器少 
KT30A、KT35B 
换气次数参考一般环境要求换气次数为25－30次/小时
人流密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时
有发热设备的生产车间，要求换气次数50－60次/小时
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数 
机组数量的计算方法：
■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）)
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
■岗位送风应根据世界情况另行选配，总风量可适当减少。
■节能环保空调机室内各种不同安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道，以KS-18为例：安装风管长度20米，而且为保持风速，较长的管道一般采用变径方式。 出风方式水冷空调三种出风口机型可供选择：
A型=底下出风
B型=侧面出风
C型=顶上出风
水冷空调（蒸发式冷气机）的出风口类型选择完全是跟据客户的车间环境来定选择！ 
水冷空调安装方式
水冷空调（蒸发式冷气机）常规安装方式可分为：
挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装；
效果设计安装类型可分为：
直接送风（不走管道） 管道送风 局部（区域）送风 选择水冷中央空调理由水冷空调十个放心购卖理由
1. 投资少，效能大。
2. 耗电少，运行成本低每小时用电仅1度,环保：它是无氟利昂冷媒、无热污染的完
全环保型产品；
3. 每小时送冷风量达18000立方米，风压大,送风远。
4. 全自动电子控制及自动清洗功能。
5. 采用三叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。
6. 采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。
9. 自然送风或岗位送风随意选择，直流与变频自由选。
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
降温方式设计
全方位的专业设计厂房整体降温、区域降温、定点降温整体降温整体降温适用于：
  水冷中央空调整体降温■ 工人工位不固定■ 注重环境的整体降温■ 利用空间的增压防止灰尘的进入■ 热源可得到控制或受到限制
■ 厂房面积相对较小
整体降温将带给整个厂房最大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间。如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温，形成“整体—定点”降温模式区域降温区域降温适用于：
  区域降温■ 厂房面积较大■ 工人及需降温的设备相对固定在某一区域■ 工作区布局明显
■ 除工作区外不需降温定点降温  定点降温定点降温适用于：
■ 工人工位相对固定■ 车间面积较大■ 热源在整个空间散布■ 最小成本设计
■ 给工人最大舒适度
定点降温适合用于只需要降温的地方。如此，付出的成本最小[3]