标题：低压电动机保护器
概述
智能电动机保护器，具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有简易型系列和高级型系列两大类。低压电动机保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
2010年前的状况
(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少，无断相保护，对电机发生通风不畅，扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致，失去了保护作用。且重复性能差，大电流过载或短路故障后不能再次使用，调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动，功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。
(二)温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器，具有结构简单、动作可靠，保护范围广泛等优点，但动作缓慢，返回时间长，3kw以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。
温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部，靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上，靠电流热效应动作的。
(三)电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚模电路，从功能上一般分为断相保护、综合保护(多功能保护)、温度保护和智能保护。此类保护器具有节能、动作灵敏、精确度高、耐冲击振动，重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。
1.电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则，可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外，还具有过负荷、堵转保护功能。
2.智能保护：集保护、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置，对电动机发生断相、过载、短路、欠压、过压和漏电等故障时实现保护，还具有电流电压显示，时间控制，软件自诊断，来电自恢复，自启动顺序，故障记忆，自琐和远传报警，显示故障时的电流、电压故障前后用代号闪烁示警，配置RS485通讯接口，实现计算机联网。同时可监控、监测几百、几千台电动机工作等功能。
经济和节能的运用
电动机保护器(电机保护器)是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显著的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域;是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证，在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用。
《中华人民共和国节约能源法》规定：“节能是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源”;“节能发展经济的一项长远战略方针”。节能是系统工程。
据2010年不完全统计，全国运行的1KW-320KW低压电动机数量为6000万台，占电网用电量的70%以上，是工农业及商业系统中应用最为广泛的动力设备。全国每年烧毁电动机数量约300万台，容量为10亿千瓦，每年仅电动机在烧毁过程中就耗电为数亿万度，修理费高达数100亿元左右，造成停工停产损失竟达数100亿元。仅上述费用不算，还会造成电机修理后功率下降，耗电量大，性能变差直接影响企业正常生产。
举例说明
(一)截至2010年不完全统计，全国每年因维修电动机浪费电磁线约1亿万公斤，若少生产1亿万公斤电磁线(每公斤需用电33.4度)每年就可节约用电33.4亿度。
(二)电动机保护器(电机保护器)与企业经济效益关系计算公式如下：
Qs=电动机修理费×保护器可靠系数+电机拆装费+停工损失-保护器购买费-保护安装费
=(电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费)+(电机拆装费+停工损失-保护安装费)
=(直接经济效益)+(间接经济效益)
例如：有一台55kw电动机，若烧坏后修理费为2500元，配置一台使用可靠系数为98%，售价为490元电动机保护器，它使电机免遭烧毁而产生的直接经济效益Qz为：
Qz=电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费=2500×98%-490=1960(元)
直接节省比例：ρ=1960/2500×100%=78.4%
计算结果：用户购买电动机保护器的结果，能够节省了1960元，节省比例为78.4%。
电动机功率修理费（大约）购买电动机保护器费用相对节省费用10kw900元350元550元20kw1300元380元920元30kw1800元490元1310元60kw3000元590元2410元90kw5000元690元4310元注：此处假设电动机保护器(电机保护器)的可靠系数为100%
综上所述，智能综合电机保护器这种新型电机保护产品投放自投放市场以来，用户普遍反映性能稳定，运行良好，对各种故障类型均进行了准确的报警显示，有效的防止了电机意外烧毁的发生，为用户节约了大量的资金。因此，广泛采用电动机保护器控制器，不但可以提高工艺控制的准确性、科学性，降低事故率，而且对于提高电气控制系统的自动化水平和发展国民经济，也必将起到积极的推动作用。
国家标准
l         GB/T14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
l         GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器
l         GB14048.5-2001低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件，第1部分：机电式控制电路电器
l         GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
l         GB/T17626.5-2006浪涌（冲击）抗扰度试验
l         JB/T 10736-2007 低压电动机保护器
适用环境
工作温度：-10℃~+55℃
贮存温度：-20℃~+65℃
相对湿度：5%~95%不结霜
海拔：≤2500m
污染等级：2级
防护等级：IP20
安装类别：III级
产品介绍
  低压电动机保护器结构  简易型一体化简易型系列
简易型智能电动机保护器采用低成本的设计方案，整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成，装置硬件结构如图所示。
智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V；按工作电流范围来分可分为6.3A（1.6A～6.3A）、25A（25A～100A）、100A（25A～100A）、250A（63A～250A）、800A（250A～800A）五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流（接地/漏电）等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能，主要有：
1）远程起动功能：由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器，来实现远程起动电动机。
2）报警功能：当电动机运行状态出现故障时，在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。
3）通讯功能：RS-485通讯功能，能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备，方便工作人员及时了解电动机的工作状态。
4）漏电保护：开放漏电保护监测功能，当电动机的运行环境出现漏电情况时，及时切断电动机的供电电源。
5）开关量输入：用于监测外部开关的分合状态，也可按客户要求进行起、停控制。
6）事件记录：记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因，方便维护人员查看和检修。
7）4～20mA模拟量输出：提供直流4～20mA电流信号。
技术参数技术指标保护器辅助电源AC220V/AC380V，功耗8VA电机额定工作电压AC380V，50HZ电动机额定工作电流6.3A（1.6A-6.3A）采用小型专用电流互感器检测模块​25A（6.3A-25A）​​100A（25A-100A）​​250A（63A-250A）采用专用互感器​800A（250A-800A）​开关量输出3路，AC250V、3A；DC30V、3A ;开关量输入4路，光耦隔离通讯RS485 Modbus协议SOE事件记录8个事件记录TDHD智能低压电动机保护器
为低压电动机提供保护、控制、测量和分析解决方案
产品概述
  ■是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。
■具有体积小，重量轻、功能强大，可靠性高，配置灵活，外形美观、安装方便等特点。
■采用高集成制的高速处理器进行数据采集、处理，在实现传统的低压电动机保护的基础上，融入测控、计量、运行记录和通讯功能，真正实现数字化，智能化，网络化，做到保护和测控与一体，为工业生产过程控制的管理带来了很大的便利。
性能特点
*采用美国微芯5V工业级芯片，抗干扰能力一级，稳定性超强！连续5年、无故障运行*
■集保护功能和测控功能于一体。
■实现三相全电量测量，三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种测量值既可以在就地液晶面板上显示，也可以远传至监控系统。
■具有直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等多种启动控制方式；具有晃电自启动功能，可以实现电机的分批再启动。
■配备小型专用穿芯式电流互感器（160A以下），对于小功率电动机可以免去外部电流互感器，节省成本。
■11路开关量输入监测，具有64个SOE事件记录功能，包括时间和类型，事件记录可通讯上传，便于故障分析事件原因（事件记录数量可扩充）。多达5路继电器智能化控制输出，实现保护跳闸输出、报警输出、控制输出及其他遥控功能。
■具有短路保护、堵转保护、定时限过负荷保护、接地漏电保护、三相电流不平衡保护、断相保护、欠压保护、过压保护、启动时间过长保护、工艺连锁跳闸和适用于增安型电动机tE时间保护，保证电动机安全可靠运行。
■提供4~20mA模拟量输出/模拟量输入功能，满足用户更多需求。
■具有远方通讯功能。采用RS485通讯接口和标准Modbus规约，可以将测量信息、开关量状态和变位信息、保护动作信号、SOE事件内容、保护定值参数等上传至后台监控主机，构成电机马达控制中心，实现远方的集中管理和监控。
■安装方式灵活，即可以选择屏柜嵌入式安装，也可以选择导轨安装。
■超小型化设计，具有一体式和分体式结构，适用于各种安装方式，即可以屏上开孔安装，也可以选择导轨安装。
功能简介
保护功能
■短路保护■堵转保护■定时限过负荷保护■反时限过负荷保护■相电流不平衡保护 ■断相保护■欠压保护
■过压保护■接地/漏电保护 ■启动时间过长保护■晃电自启动■工艺连锁 ■tE时间保护
监视和测量
■电动机运行参数和历史数据■运行过程数据■显示全电量电气参数■开关量输入状态和继电器输出状态
■事件记录信息■维护记录
通讯
■RS485/232通讯接口■Modbus-RTU通讯协议 ■波特率：2400~19200bps半双工
■液晶面板上有通讯收/发指示 背部有LED灯用于通讯收/发指示
保护和控制
TDHD为低压马达提供保护、控制、测量和分析解决方案。
短路保护
TDHD为电动机提供了相间短路产生的过流保护。该保护由独立的过流元件组成，每个元件可以单独启动，动作时限可以根据现场具体情况进行设定。
堵转保护 
在电机运行过程中靠过热元件提供保护，在电动机启动过程中靠自动识别电流的变化提供保护，这样能对启动时间较长而又不允许堵转时间过程的电动机提供快速保护。当电动机在启动过程中如电流下降不明显，致使堵转保护启动，也可由过负荷保护识别堵转状态并提供保护。
过负荷保护 
当热容量值达到100%时，过负荷保护跳闸。热容量充分考虑了正序、负序电流所产生的综合热效应，真有效电流的检测确保了对谐波热效应的正确响应。保护元件提供了定时限和反时限的过负荷保护，满足不同现场的需求。
相电流不平衡保护 
TDHD监视电动机相电流不平衡的比率，如果相电流不平衡大于报警数值且持续5秒以上，则发出报警；如果相电流不平衡大于跳闸数值且持续5秒以上，则发出跳闸。
欠压保护 
对于电压敏感负载（如感应电动机），电压的下降会增加吸入电流，这可能会引起电动机内部出现非常危险的过热，当电压下降到预设的电压整定值时，经过预设的时间延时，欠电压保护将发出报警或者跳闸命令。
过压保护 
运行在恒定负荷下的电动机，过电压会引起电流下降。然而铁损和铜耗的增加又会引起电动机升温。在这种情况下电流过负荷继电器将不会动作，也无法提供合适的保护，因此在持续过电压情况下，此过压元件将对电机提供保护。
接地/漏电保护 
接地故障值是作为CT一次值的百分数值测量的。接地电流基于零序CT方案检测。为防止瞬时涌流引起的误报警，在此功能中可设置一个时间延时。该保护功能提供接地故障报警或者故障跳闸，接地报警可以对绝缘破坏提供一种预警告。
启动时间过长保护 
装置自动识别电机的启动过程，在规定的启动时间内电机没有完成启动，则保护动作。
欠电压自动重启动 
此功能启用时，电动机在瞬间失电后，自启动开始计时，若在低压保护动作后，在整定的自启动时间到达之前电压恢复到90%的额定电压以上，则发电动机合闸命令。
启动控制功能 
TDHD可以适用于下列启动方式
■直接启动 ■双向启动 ■星三角启动■自耦变压器启动 ■晃电自启动功能 ■串电阻启动
开关量输入
■电动机保护装置提供8路开关量输入，最大可扩展为11路开关量输入
■光隔输入、为无源干节点输入
■用于启动接触器、停车/复位、本地/远方、工艺连锁和通用开关状态显示
■液晶面板上带开关量分/合指示
继电器输出 
■最大可扩展为5路继电器输出 
■触点容量：AC250V/5A DC30V/5A
■用于跳闸、报警、启动、遥控输出
■液晶面板上带继电器分/合闸指示
分体式系列  分体式系列分体式电动机保护器采用最新的单片机技术，具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、温度、tE保护等多种情况进行保护，设有SOE故障事件记录功能，方便现场维护人员查找故障原因，并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式，将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口，DC4~20mA模拟量输出，方便与PLC、PC等控制机组成网络系统，实现电动机运行的远程监控。
主体模块
  主体模块1、带有起动控制时，保护器最多提供2个起动继电器用于顺序控制外部2个接触器的闭合/断开，从而实现电动机的不同起动方式（如Y- △转换起动、正反转控制，自耦降压起动等）。
2、温度保护的测量范围：PTC热电阻1kΩ~10kΩ。
3、对于无显示要求的客户，必须在一批定单中订购一个90L显示单元，作为调试使用。
显示单元  显示单元高级型系列
高级型智能电动机保护器，适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小，结构紧凑，安装方便，在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用，提高了控制回路的可靠性和自动化水平。  高级型高级型采用模块化的产品结构形式，包括主体（保护控制功能模块）、互感器检测模块、远程显示模块。根据需要选配各类功能模块或附件，与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。
电动机额定功率(kW)电动机额定
电流(A)选配保护器
额定电流整定电流范围(A)0.120.421.60.40-1.60.3711.60.40-1.60.551.51.60.40-1.60.7526.31.6-6.31.12.56.31.6-6.32.256.31.6-6.336.5256.3-255.511256.3-257.514.8256.3-251121256.3-251528.510025-10018.53510025-100224210025-100305710025-100376910025-100458110025-1005510010025-1007513525063-2509016525063-25011020025063-25013224025063-250160285800250-800200352800250-800220388800250-800250437800250-800