标题：缓蚀阻垢剂
缓蚀阻垢剂
乙二胺四甲叉膦酸钠 EDTMPS
Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) Sodium
【CAS】 1429-50-1
别名：乙二胺四亚甲基膦酸钠 Dequest:2040 
分子式 C6H12O12N2P4Na8C 相对分子质量：655.53
简介
锅炉在我们生活中并不陌生，运行中的锅炉常常有坚硬的水垢及腐蚀，这不但浪费燃料，影响锅炉出力，严重时会炸管，造成停炉事故，影响其使用寿命。
大中小型锅炉阴止结垢及腐蚀，常用炉内化学处理方法，在锅炉用水内加入防腐阻垢剂，降低炉水硬度软化水质，减少结垢及腐蚀，这种方法简便实用，深受用户欢迎。[1]
性能
EDTMPS是含氮有机多元膦酸，属阴极型缓蚀剂，与无机聚磷酸盐相比，缓蚀率高3~5倍。能与水混溶，无毒无污染，化学稳定性及耐温性好，在200℃下仍有良好的阻垢效果。EDTMPS在水溶液中能离解成8个正负离子，因而可以与多个金属离子螯合，形成多个单体结构大分子网状络合物，松散地分散于水中，使钙垢正常结晶被破坏。EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。
质量指标
符合HG/T 3538-2003
项 目 指 标 
外 观 黄棕色透明液体 
活性组分（以EDTMPS计）% ≥ 30.0 
有机膦（以PO43- 计）% ≥ 10.0 
亚磷酸（以PO33-计）% ≤ 5.0 
磷酸（以PO43-计）% ≤ 1.0 
PH值（1%水溶液） 9.5-10.5 
密度（20℃）g/cm3 ≥ 1.25 
氯化物 （以Cl-计）% ≤ 3.0
注意事项
EDTMPS用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。在循环冷却水中单独投加时，一般剂量2~10mg/L。EDTMPS与HPMA按1:3比例复配后，可用于低压锅炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、PAAS、锌盐等复配使用。按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5～10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10～20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水pH10～12等)。加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。 锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂TH-503的阻垢效果将受到影响。
有机膦系化合物
有机膦系化合物作为缓蚀剂是近二、三十年才兴起的，美国、日本、德国等在这方研研究较深入。能够用作缓蚀剂的有机膦化合物主要有有机瞵酸及具衍生物、磷酸有机衍生物、亚磷酸酯和磷杂环化合物。有机膦系缓蚀剂与聚磷酸盐在许多方面相似，不易水解是其不同于后者的显著优点，特别适用于高硬度、高pH值和高温下运行的冷却水系统，既具较好的缓蚀性能，又有优异的阻碳酸钙(镁)垢的作用，因而被广泛应用。现已开发出氨基三叉二瞵酸(ATMP)、羟基乙叉二膦酸(HEDP)、乙二胺四甲叉膦酸(EDTMP)、二亚乙基三胺五甲基膦酸(DTPMP)、多元醇膦酸酯、2一膦酸基丁烷一l，2，4一三羧酸(PBTCA)、2-羟基膦基乙酸(HPAH)、甘氨酸二甲叉膦酸(GDMP)、N，N一二甲叉膦酸一N一甲叉膦酸一N一羧甲基乙二胺(DPSC)等一系列新产品。有机膦缓蚀剂研究方兴未艾，每年都有大量报道。具有阻垢、缓蚀、防冻、润滑等多功能作用的有机膦缓蚀剂尤其受到人们的重视。
有机膦高分子聚合物缓蚀剂具有效率高、稳定性好等优点，对此也有少量报道，可能也是今后发展的另一方向。主要类型为聚酰胺、聚丙烯酸及聚醚类等含磷高聚物。[2]​
其它类型
1.锅炉缓蚀阻垢剂 
1.1 概述 
运行中的锅炉常常有坚硬的水垢及腐蚀，这不但浪费燃料，影响锅炉出力， 严重时会炸管，造成停炉事故。 
大中小型锅炉阴止结垢及腐蚀，常用炉内化学处理方法，在炉水内加适量的防腐阴垢剂， 降低炉水硬度软化水质，减少结垢及腐蚀，这种方法方便简单实用，深受用户欢迎。 
1.2 锅炉缓蚀阻剂原理 
锅炉缓蚀阻垢剂由碱性物质和有机物复配而成， 本剂中加有缓蚀剂，防止受热面腐蚀。 
本剂中的碱性物质，在炉内通过化学反应，与水中的钙、镁盐类反应生成水渣沉淀， 通过排污排出炉外，降低水中钙。镁离子的浓度，使其形不成水垢。 
本剂中的有机物，会增加水渣的流动性，使之容易排出， 同时有机物还会在金属表面形成阻止层及保护膜，阻止受热面形成水垢， 保护受热面不受腐蚀，保证了锅炉无腐蚀下正常运行。 
本剂投入运行炉水中，长期运行中，也会与已生成的老垢发生化学反应， 使老垢从锅炉传热面上剥落下来。 
从这个意义上年，它又会起到除垢作用，尤其是硫酸盐和硅酸盐水垢严重的锅炉， 使用缓蚀阻垢剂效果更明显。 
1.3 用量 
使用本剂应根据锅炉给水的水质硬度用药，一般可按下列要求用药： 
1.给水硬度≤2mmol/L加本剂100克/吨水。 
2.给水硬度每增加2mmol/L加药量增加85克/吨水。 
3.在不清楚给水硬度情况下，按上述原则适应多加一些为宜。 
1.4 使用方法 
锅炉缓蚀阻垢剂有两种加药方法： 
一种是带有水箱或水池，但无省煤器的锅炉，可把药直接加入水箱或水池中， 随供水系统把药送入炉内； 
另一种是用加药漏斗把药直接灌入炉内。 
在加药前先把药用60－70oC热水化开，过滤一下，可采用间断加药法， 即每班加一次，也可一次加足。 
加药后应注意控制炉水指标，PH值在10-12之间，总碱度6-26mmol/L为宜。 
同时定期排污，排污率一般保持在5-10%之间，每班至少一次，每一次不超过30-60秒， 若排污后，水位无变化，应检查脱落的老水垢是否堵塞了管线，若管线堵塞，应及时采取措施。 
1.5 注意事项 
1、炉内处理，操作简单容易掌握，但操作人员必须认真负责， 做到经常检查，化验，才能达到预期效果。 
2、炉内水处理前，应尽量先除垢，以防老垢大量脱落堵塞管路， 在压火停炉后要冲洗一次，并注意水位变化情况。 
3、本剂不属危险品，不爆，不燃。 
4、应存放在干燥通风处，防止雨淋及日晒。
包装与贮存
EDTMPS用塑料桶包装, 每桶25kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期十个月。
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) Sodium (EDTMPS)
CAS No. 1429-50-1 Dequest: 2040 
Molecular Formula: C6H12O12N2P4Na8Molecular weight: 612.13 
Structural Formula: 
Properties:
EDTMPS is nitrogenous organic polyphosphonic acid, a part of cathodic corrosion inhibitor.Its corrosion inhibition is 3~5 times better than that of inorganic polyphosphate. It can be fully dissolved in water, innocuous and none pollution to environment, has good chemical stability and thermal tolerance. It shows excellent scale inhibition ability under temperature 200℃. It can dissociate into 8 positive-negative ions, thus can chelate with many metal ions to form polymer reticulation complex, to destroy the normal crystallization of calcium scale. EDTMPS shows better antiscale effects to calcium sulfate and barium sulfate. 
Specification:
items
index
Appearance
Clear yellow to umber transparent liquid
Active component（EDTMPS）% 
30.0min
Organic phosphonic acid（asPO4 ）%
10.0min
Phosphorous acid（as PO3）%
5.0max
Phosphoric acid （asPO4 ）%
1.0max
pH（1% water solution）
9.5-10.5
Density （20℃）g/cm
1.25min
Chloride (as Cl)%
3.0max
Usage:
EDTMPS can be used as corrosion inhibitor in circulating cool water system and boiler water. It is a chelating agent in non-cyanogen electroplating industry and a water-softening agent in printing & dyeing industry. When used alone, 2~10mg/L is preferred. When built with HPMA by ratio ETDMP:HPMA=1:3, it can be used for low pressure boiler. It can also be built with BTA, PAAS and zinc salt. 
Package and Storage:
Normally In 250kg net Plastic Drum, IBC drum can also be used as required. Storage for ten months in room shady and dry place.
Keywords: Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) Sodium,EDTMPS,EDTMPS China
缓蚀阻垢剂的类别有很多，兼具缓蚀与阻垢功能的产品主要有：
有机磷类阻垢缓蚀剂：如ATMP、HEDP、DTPMPA、EDTMPS、HPAA等；
另外少量的聚合物也含有一定的阻垢缓蚀功能，如膦酰基羧酸共聚物、绿色阻垢缓蚀剂PESA、PASP等。
阻垢缓蚀剂主要应用于工业循环水系统如电厂、钢铁厂、化肥厂、油田注水系统等等。一般的终端用户使用单一药剂作为阻垢缓蚀剂的不多，要根据系统情况设定方案，投加专用的缓蚀阻垢剂。
另外还有很多专用的缓蚀剂，如MBT(铜缓蚀剂）、BTA、TTA、以及盐酸酸洗缓蚀剂等。