标题：传力接头
简介
传力接头又叫伸缩接头、伸缩节、补偿器、伸缩器。是泵、阀门等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率，而切对泵、阀门等设备起到一定保护作用。
  传力接头
适用介质：
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
用途：
传力接头是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，不仅提高工作效率，而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
优点：
1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
2.该产品采用金属铸造或焊接组成，松套部位选用梯形橡胶密封圈，在压盖和螺栓的作用下。
3.利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。
4.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料，各部连接螺栓为
高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙，使它具有一定的轴向和径向位移
5.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力，又能便于水泵，阀门的安装维修更换，实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
产品使用范围
1.因为该系列产品属金属制造品，其有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越，装卸方便等功能，常被应用于电力，冶金。
2.给排水和污水处理等行业，主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接。
3.它在管道运行中有一定的多向位移作用，可以缓解管道运行中的盲板推力，对管道起到一定保护作用，特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利，但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头，因为传力接头通过传力螺栓（即全丝螺栓）能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位，避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
传力接头具体分类：
按外形分为：VSSJAFG（CF）型单法兰传力接头，VSSJAF（C2F）型双法兰传力接头，VSSJAFC（CC2F）型可拆式双法兰松套传力接头。按型号分为：双法兰传力接头的型号有VSSJAF/C2F型、VSSJAFC/CC2F型；单法兰传力接头的型号主要有：VSSJAFG/CF型、
按结构分为：
1、本体 2、密封圈 3、压盖 4、短管法兰 5、螺柱 6、螺母双法兰传力接头双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。双法兰传力接头性能特点：传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成，次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量，一旦将所有的螺母拧紧，它是刚性连接的，可以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。双法兰传力接头安装说明双法兰传力接头适用两边都是法兰的连接方式，安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修，可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。传力接头的材质：主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。传力接头分类有：单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。[1]
传力接头标准：
1、C2F型双法兰传力接头采用GB/T12465-2002标准，双法兰传力接头以前的型号为VSSJAF。
2、双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。双法兰传力接头能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
3、单法兰松套传力接头，型号VSSJAFG（1999标准）或CF（2002标准）型，由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，不能吸收轴向位移主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。优点：安装简单方便、方便阀门安装；特点：一边法兰、一边焊接方式。
传力接头执行标准
GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993　。材质主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。传力接头技术参数表材料表：序号No.
名称Name
数量Quantity
材料Material
1
本体
1
QT450-10,Q235A
2
密封圈
1
NBR
3
压盖
1
QT450-10,Q235A
4
限位短管
1
Q235A
5
螺栓
n
Q235A,35#
6
螺母
Tn
Q235A,20#
传力接头规格参数表：公称通径
管子外径
外形尺寸
伸缩量
法兰连接尺寸
Dw
L
L1
0.6MPa
1.0MPa
D
D1
n-d。
D
D1
n-d。
65
76
340
105
50
160
130
4-￠14
185
145
4-￠18
80
89
190
150
4-￠18
200
160
8-￠18
100
108
210
170
220
180
114
125
133
240
200
8-￠18
250
210
140
150
159
265
225
285
240
8-￠22
168
200
219
320
280
340
295
250
273
370
335
12-￠18
395
350
12-￠22
300
325
350
130
65
440
395
12-￠22
445
400
350
377
490
445
505
460
16-￠22
400
426
540
495
16-￠22
565
515
16-￠26
450
480
595
550
615
565
20-￠26
500
530
645
600
20-￠22
670
620
600
630
755
705
20-￠26
780
725
20-￠30
700
720
860
810
24-￠26
895
840
24-￠30
800
820
590
220
130
975
920
24-￠30
1015
950
24-￠33
900
920
1075
1020
1115
1015
28-￠33
1000
1020
1175
1120
28-￠30
1230
1160
28-￠36
1200
1220
1405
1340
32-￠33
1455
1380
32-￠40
1400
1420
1630
1560
36-￠36
1675
1590
36-￠42
1500
1520
1730
1660
-
-
-
1600
1620
1830
1760
40-￠36
1915
1820
40-￠48
1800
1820
2045
1970
44-￠40
2115
2020
44-￠48
2000
2020
2265
2180
48-￠42
2325
2230
48-￠48
2200
2220
2475
2390
52-￠42
2550
2440
52-￠56
2400
2420
2685
2600
56-￠42
2760
2650
56-￠56

安装说明
1.单法兰传力接头适用于一边与法兰连接，一边管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，合其成为一个，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整，在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
2.双法兰传力接头由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。优点：安装简单方便、方便阀门安装；特点：一边法兰、一边焊接方式。
产品说明：
1、C2F型双法兰传力接头采用GB/T12465-2002标准，以前的型号为VSSJAF。
2、它是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，不能吸收轴向位移。主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
3、产品材质：Q235、QT400-15、QT450-10。
[2]​