标题：SSQ型铸铁伸缩器
SSQ型铸铁伸缩器
本段适用介质本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
本段用途伸缩器是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，不仅提高工作效率，而切对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
伸缩器具体分类：SSQ型铸铁伸缩器，SF钢制伸缩器，CS型热力管道伸缩器，SSLW滤网伸缩器，SSQ-1型套管式伸缩器，SSQ-2型套管式伸缩器，SSQ-3型套管式伸缩器，钢型套管式伸缩器，插口式伸缩器，承盘式伸缩器，两端法兰限位防拉脱压盘式伸缩器，法兰式伸缩器，两端法兰伸缩器，两端法兰压盘式限位伸缩器，耐高压灰管大位移伸缩器。
按连接形式分为：法兰连接。一边法兰，一边焊接。
按工作压力分为：0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa等。也可按要求特殊制作。
按外形分为：双法兰限位，单法兰限位，法兰松套。
本段连接方式一般有双法兰连接，一边法兰、一边焊接方式。直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。
本段伸缩接头材质钢制，Q235, 铸钢等。可按要求制作。
本段伸缩器安装注意事项：
伸缩器安装注意事项： 
1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 
2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 
3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 
4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 
5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 
6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 
7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 
8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
本段使用范围：
由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
本段使用说明：伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺母，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。
本段延长伸缩器使用寿命方法：众所周知伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。巩义市蓝翔供水材料厂生产的伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。这里简要说明下，对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒子的方向和介质流动的方向是否一致，然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致，（注意：我们必须得保证这些）另外我们禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况，这样会影响伸缩器的正常使用寿命，也会增加管道的负担。
本段规格参数表：
伸缩器技术条件：序号名称数量材料1本体1QT400-15、Q235A、ZG230-450、202密封圈1NBR3压盖1QT400-15、Q235A、ZG230-450、204限位短管法兰1Q235A、20、16Mn5螺母4nQ235A、20、1Cr18Ni9Ti6长螺柱nQ235A、35、1Cr18Ni9Ti7螺柱nQ235A、35、1Cr18Ni9Ti
伸缩器参数规格表：公称通径管子外径外形尺寸伸缩量法兰连接尺寸DwLL10.6MPa1.0MPaDD1n-d。DD1n-d。6576340105501601304-￠141851454-￠1880891901504-￠182001608-￠181001082101702201801141251332402008-￠182502101401501592652252852408-￠2216820021932028034029525027337033512-￠1839535012-￠223003253501306544039512-￠2244540035037749044550546016-￠2240042654049516-￠2256551516-￠2645048059555061556520-￠2650053064560020-￠2267062060063075570520-￠2678072520-￠3070072086081024-￠2689584024-￠3080082059022013097592024-￠30101595024-￠33900920107510201115101528-￠33100010201175112028-￠301230116028-￠36120012201405134032-￠331455138032-￠40140014201630156036-￠361675159036-￠421500152017301660---160016201830176040-￠361915182040-￠48180018202045197044-￠402115202044-￠48200020202265218048-￠422325223048-￠48220022202475239052-￠422550244052-￠56240024202685260056-￠422760265056-￠56
说明：1、该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。 
2、安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切铁压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。 
3、法兰连接采用GB/T9112-9124-2000标准。（材质Q235） 
4、如选用其它规格，可另行生产。

公司简介
台州市黄岩赛邦塑胶五金科技有限公司在国内率先开发的邦哥吸气阀、博采国内外吸气阀的优点，经专业人员反复研究解决了大部分国内厂家的吸气阀漏气问题。从而可放心代替通气管道，降低了工程造价,性能优越，与国内外产品相比，同等质量价格低，同等价格质量好。同时开发的防返溢地漏防臭地漏也叫四防地漏与众不同的功能属业内先进专利技术、通过国家权威机构检测合格,是一个上档次全新的地漏产品将带来一场地漏行业的革命，一个国内专家已长久呼吁希望开发的产品（因目前市场上的产品还达不到这样的要求），一个具大的市场空间（国内年用量上亿只、每个城市都大量需要），一个迅速兴起的新的建材产品细分市场，操作简单投资回报率高的产品。邦哥系列产品力求品质、崇尚完美。追求卓越，以创国内名牌为奋斗目标。视质量为生命、用户为上帝是本部的经营理念。欢迎各有识之士加盟共同发展邦哥地漏、吸气阀事业。一起推广邦哥地漏、吸气阀在工程中应用
详细信息
主营产品或服务： 地漏;邦哥吸气阀;自动排水吸气阀;防返溢地漏;邦哥地漏;烟道止逆阀;防臭器;塑料模具;多通道地漏;防臭地漏;四防地漏;吸气阀; 
主营行业： 水暖五金 塑料建材 装饰建材代理加盟 其他管件 其他水暖五金 
企业类型： 私营有限责任公司 
经营模式： 生产加工 
注册资本： 人民币 10 万 
公司注册地： 中国 浙江 台州 
公司成立时间： 2007 年 
法定代表人/负责人： 张文才 
主要经营地点： 黄岩 
是否提供加工/定制服务？ 否 
证书及荣誉： 7 项 
工商注册信息： 已通过认证