作者专栏| 那些令人吐血及崩溃的现场令声学顾问崩溃及吐血的现场安装。施工单位能用心点吗？常识都去那了？作为声学供货商也应提供安装指导。下面几张现场安装图片与大家分享。
1、压扁了
又压扁了
神马情况？
2、这减振块咋了。。缩水了?
3、师傅你这装反了吧?
答：这样容易安装..哈哈...
4、软接呢？去哪了？
5、这软接这样装，有用吗？
6、这风管软接都快扯断了, 还软吗？风管支架呢？
7、我有读过书的，别告诉我这是消声器，这只是做了吸音内衬的风管，好吗？
8、 冷却塔直接安装在基础上未采取隔振措施
9、水管与冷却塔连接未安装软接头 (设备运行后会不会爆管呢?)
10、风冷热泵直接安装在基础钢架上未采取隔振措施
11、 减震器安装未置中以至卡死震动短路
12、 未发辉隔震垫作用,建议增加铁板底撑平均设备重量至隔震垫
13、 消声器未与排油烟管道同样采用不锈钢材料
14、水泵安装尚可 (这张给大家看看神马是贯性地台)
15、AHU/PAU箱内风机一般自带减震器, 但安装后用以运输时固定的构件需适当调整或拆除
- END -
小公告：股权出让（初步确定30%，建声百科仍然作为第三方独立组织运营），欢迎想建立中高端品