UPS不间断电源 对零线的误解和说明大多数办公室都是单相三线电源，零线是其中的一根线。许多电源保护设备广告为这根线增加了"特殊"的功能。它们常常错误地说明零线的作用和它在电器设备中的使用方法。
三线系统的特点
办公室墙上的电源插座引出了三个接线孔，分别是"火线"、"零线"和"地线"。所有的办公设备只要火线和零线都能工作了，地线
设备裸露的金属部件上。建筑物所有的插座地线都是相连的，统一接到下水管道上。线路图见图1:
对于设备而言，火线零线是可以互换的。它们都是电源传输线。为了安全起见，其中有根线要接地。区分这两根线的唯一办法是看哪根线接地(零线)。
用户经常见到的三相系统有五根线：三根火线，一根零线，一根地线，一般三孔插座用到的只是三根火线中的一根。
在北美，小型机通常都用208伏三线系统，即两根火线、一根地线(没有零线)
，这种情形下，两根火线是电源传输线。
在欧洲，三孔插座是对称的，这样改变一下头插接方向就交换火线和零线。
误解：计算机工作要求有"清洁"的零线
许多计算机工作甚至不要零线！IBM AS/400,SUN Server
服务器以及其它一些高性能的小型机不需零线，只要两根火线供电。
欧洲插座大多