大唐三门峡#5锅炉顺利通过省质检中心站水压前质量监检4
月
12
日，河南省电力建设工程质量监督中心站在孙东海秘书长的带领下，一行
6
人，对大唐三门峡
#5
机组锅炉水压试验前进行质量监督检查。
专家组一行六人，深入工地，通过现场查看加热面焊接外观，附属设备安装情况，给予河南火一安装工艺极大地的肯定和认可。随后，专家组抽查了技术资料、焊接金属探伤等。
经过
2
天的检查，专家组给出了最终评测意见：各参建单位质量体系健全，运行正常；主要质量管理和技术管理制度齐全，且能在锅炉安装施工中贯彻实施；锅炉施工方案可靠，技术措施有效。其中抽样检测结果为：对水冷壁等
1262
道焊缝进行射线探伤，一次合格率
99.77%
。主蒸气等
15
道大径管焊缝进行超声波探伤，对主蒸气等
15
道焊缝进行测厚检测，对受热面
1109
道焊缝进行光谱分析，对
22
道焊缝进行硬度检测，检测结果合格。一致认真
#5
机组锅炉具备水压条件，可以进行下一步水压实验工作。
目前，项目部正组织相关人员严格按照水压实验方案进行最后的准备工作，确保水压试验一次成功。