冷却塔噪声治理的正确思路这 个 世 界 上
像你这样热爱建筑声学的人
都 在 关 注 我
第一部分 项目概况
一、项目背景资料
成都某商业综合体位于天府广场以东500m，该商业综合体商业部分为大型购物中心，集购物、休闲、饮食及娱乐多种功能于一身的项目。本次噪声治理对象为商业综合体裙楼冷却塔。
二、总平面布置图描述
图1 冷却塔布置平面图
通过对项目现场踏勘分析，南区噪声源为大厦裙楼上冷却塔，冷却塔总数量为28台。
三、项目设计目标
建筑噪声适用标准：《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010；
根据民用建筑隔声设计规范，用于办公用途的建筑在建筑室内允许噪声应小于45dB（A）。
第二部分 方案总述
一、设计依据标准及资料
1.1法规和标准：
1  《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
2  《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；
3  《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102—2003)；
4  《钢结构设计规范》 GB50017-2003；
5  《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2003）；
6  《风机用消声器技术条件》（JB/T 6891-2004）；
7