江北城区停水主干管爆管抢修情况的报告 （5月1日15:00前水厂恢复生产，17:00左右管网压力恢复正常）关于沅北水厂停产出厂水主干管
爆管抢修情况的报告
15:00前水厂恢复生产，17:00左右管网压力恢复正常
沅北水厂主管网爆管后，市住建局、市公用局、市自来水公司主要负责人、分管负责人已第一时间赶赴现场进行紧急调度处置，并已向两办值班室、市安委报告，与市级相关媒体对接发布抢修处置情况，市民告知短信提示系统已全面启动，各大宾馆、医院、小区和大型企业等用水大户已及时电话告知。现将情况报告如下：
一、爆管原因
龙港路出厂水主干管于1993年建成通水，设计为DN1400钢管，至今运行23年，已年久老化，此次爆管原因系焊缝开裂造成爆管漏水。
二、抢修方案
目前，现场开挖已完成，爆管具体情况已查明，正抓紧实施抢修。抢修步骤为：
1、沅北水厂停产，并关闭相关阀门。
2、爆管处局部开挖。
3、在DN1400钢管顶部开天窗。
4、抽排管内余水，降低水位。
5、裂缝补焊，并加强焊接。
6、检查焊缝，并检查是否有其它漏点。
7、开启阀门
8、力争15:00前水厂恢复生产，17:00左右管网压力恢复正常。
9、恢复人行路面。
三