消防工程中这四大严重问题，看你有没有犯！一、水系统中存在的问题
1、
主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供，但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求，控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现，而施工人员在公司调试组调试前又没有发现，造成不必要的麻烦。
2、
消火栓按钮启泵问题。某工程，消火栓按钮接线采用1.5m㎡，造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。
3、
喷淋系统中压力开关应直接起泵，而某工程是由报警控制器联动起泵，目前消防规范是不允许这样起泵的。
4、
水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时，应采用降压启动方式，不应直接启动。
5、
附设在建筑内的消防水泵房，应设直通室外的出口，通向室内的门应采用防火门。
6、
雨淋系统、预作用系统的启泵问题。当雨淋阀、预作用阀采用报警探测器连锁启动时，应是该区域火灾确认或两点报警联动。压力开关应接入水泵控制柜直接启动水泵。
7、
水流指示器前应安装信号蝶阀，不应采用其他阀门。某工程，水流指示器前安装的是带锁定装置的蝶阀，调试时阀门是关闭的，而报警控制器中无反馈信号。如果发生火灾，该系统就失去了应有的功能。所以水指示器和信号蝶阀的反馈