建筑电气 ▏用户变电所低压配电系统接地？看看中国建筑设计院怎么做！国际标准IEC 60364- 1：2005发布已经过去10年有余，等同采用该标准的我国国家标准GB / T 16895. 1 -2008 / IEC 60364 - 1：2005《低压电气装置 第1部分：基本原则、一般特性评估和定义》（以下简称GB / T 16895. 1）发布也已经7年多了，但直到现在我国工业与民用建筑工程设计的用户变电所内的接地做法有些仍未执行上述标准。
目前的常规做法不符合一点接地的要求，存在电磁干扰问题和误用四极开关等不正确做法。
业内人士对于如何实现“一点接地”及四极开关的应用，尚未形成统一认识，仍在不断讨论之中，更未在工程设计中形成合理的统一做法。
为此，笔者总结
民用建筑工程“用户变电所低压配电系统”的做法
，供从事建筑工程设计的朋友们参考，希望能起到抛砖引玉的作用。
笔者根据自己的理解，在满足国标GB / T 16895. 1第312. 2条接地系统型式总体要求及对非公用电网系统要求的前提下，根据国标312. 2. 1. 2条中的图31D，及要点a）~ d）“表示出主要的设计规则”，画出了用户变电所低压配电系统