密封油的使用方式及性能要求气柜内最底部是一层水 ,水层上是密封油层, 如此可防止煤气从柜体底部渗漏, 而且一旦发生渗漏使水先漏出 ,避免油的漏出对环境造成污染 。密封油的一次性注入量较大, 如 30万 m3的气柜一次注油量为 273t, 主要集中在底部的密封油层。在气柜投入使用后, 密封油随着不断地损耗需定期补加 。气柜底部的密封油通过油站 (大型气柜通常有多个油站, 如 30万 m3的气柜拥有 6个油站 )泵送到气柜顶部, 再通过活塞间隙沿气柜壁流入底部 。由于与水层接触,密封油在送往柜顶前需在油站的油箱内分水、脱水,同时油箱内拥有加热和冷凝装置 , 可调控密封油的温度。
干式气柜
对密封油的客观要求 :①合适的粘度及良好的粘温特性。使用高粘度密封油, 密封效果好 ,可减少漏油量 ,但粘度太高会造成输送困难 ,抗乳化性差,而且粘度不应随温度而发生急剧变化 。 ②良好的氧化安定性 。密封油需要长期连续运转 , 具有良好的氧化安定性可以防止在与水、煤气、金属的长期接触中,被氧化并生成酸性物质和沉淀物造成变质及金属腐蚀。 ③良好的抗乳化性。密封油在循环过程中会与(煤气中的)水分接触 ,并被强烈的搅拌(油泵齿轮),