风机安装施工技术工法风机安装的一般规定
（
1
）风机的基础、消音和防震装置，应符合设备技术文件的要求。
（
2
）现场组装风机时，绳索的捆缚不得操损伤机件表面。
（
3
）风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时，水压试验的压力应以最高工作压力的
1.25
—
1.5
倍，气压试验的压力应不最高工作压力的
1.05
倍。
（
4
）风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等，均应有单独支撑，各管路与风机连接时法兰应对中贴平，不得强制连接，机壳不应承受外加荷载，以防机壳变形。
（
5
）风机连接的管路需要切割或焊接时，不应使机壳发生变形，一般宜在管路与机壳脱开后进行。
（
6
）风机的横向中心线以进出口管道中心为准，纵向中心线以传动轴为准，其偏差不得大于±
5mm
。
（
7
）风机的标高以传动轴为基准点，其偏差不得大于±
1mm
。
（
8
）风机水平度为
0.2mm/m
。
离心式通风机安装指标
（
1
）轴承座组装
a.
轴承座与底座应紧密接合，局部间隙不应大于
0.1mm
。
b.
轴承座纵向水平度为
0.2mm/m
，横向水平度为
0.3mm/m
。
（
2
）机