【冷暖百科】中央空调水处理常见问题及处理方法提醒:点上方
↑
“
环保节能先锋
”即可免费订阅本刊。
费思福，提供专业空调系统一站式解决方案！
官方微信：hbjnxf
官方网站：www.faithful-sh.com
服务热线：400-0012-128
商务合作QQ：2282755163
一、中央空调水系统存在的问题
中央空调循环水系统的问题可分四类：结垢、腐蚀、微生物（藻类、菌泥）繁殖，悬浮物（沙、泥浆、粘泥等）沉积。
1、结垢
中央空调的冷冻水，是在封闭系统中循环，水分不蒸发，循环水不浓缩，不存在溶解盐的过饱和问题，水温也很低，因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀
中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类：
(1) O2和CO2的腐蚀
冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。O2和CO2的存在，会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2) 铁锈引起的腐蚀
铁锈和氧一样，可作为腐蚀反应的去极化剂，其总反应为：Fe+Fe2O3?nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O
(3) 电偶腐蚀：
中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。当水中存在有Cu2+时，即使其在水中的浓度很低，但它是阴