水电施工—你不得不知道的20个细节每逢装修总有很多细节需要把控，尤其
水电施工阶段
，这也是为以后生活做好的重要铺垫，以下这些细节你都知道么？小编整理了金螳螂·家的装修标准，给大家参考辅助。
给水管必须沿顶面敷设(如遇电管交叉，电管走上面、水管走下面，两种管子之间的间距应大于100mm)。
冷水管和热水管应分槽沟敷设。
给水管在墙面暗敷时，墙面开槽横平竖直，槽内涂刷防水涂料，墙面开横槽程度应严格控制（承重墙300mm、非承重墙500mm以内）
给水管道不得穿越烟道、风道，塑料材质给水管道应远离明火，距炉灶外缘不得小于400㎜。
热水管道必须保温。如有热回水系统时，回水管无特殊要求必须在顶面回水。
给水管路应有2‰-5‰的坡度，坡向泄水方向 ；
冷热水管道平行安装，热上冷下；垂直安装，左热右冷，管道平行间距150mm—200mm，预留口必须准确，同一组用水器具预留口保持水平偏差不超过2mm，且与墙面保持垂直，距地面的距离一致；瓷砖开孔时应用专用开孔器开成圆孔。
出水口间距按设计尺寸预留且必须固定牢固。预留出水口位置距饰面层尺寸：进出墙面±2mm（插座盒子不允许跨两块砖）。
PP-R给水管热熔连接时，严禁浇水或任