〖拓展〗防烟分区大小悬殊时如何满足消防要求一个排烟系统同时负担几个大小不一的防烟分区时，各防烟分区的排烟口和排烟支管的风速如何才能满足规范要求，一直以来是个比较棘手的问题。规范规定，排烟支管的风速不能超过20米/秒，排烟口不宜大于10米/秒。为满足规范要求的常规做法是：加大排烟支管的管径，增大排烟口的尺寸，使其排烟时的风速满足要求。这样一来，不但造成材料浪费，影响室内美观，甚至使较小防烟分区的吊顶空间变得更加狭小，管道布置及装修都极为困难，业主反响很大。
举个例子说明：有一防火分区面积为600m2的KTV场所，各包厢的面积均为20m2，共15间，其余为大空间。常规设计是将大空间分割为两个均等的防烟分区，每个防烟分区的面积均为150m2，其余各包厢为独立的防烟分区，面积20m2，共15个。排烟系统的计算排烟量为18000m³/h。排烟系统的主干管及小包厢内的支风管的规格均要做到1000X320，排烟口规格则统一为1000X630才能满足规范要求。
这里介绍一个比较合理的做法：当出现无法避免的大，小防烟分区面积悬殊时，可将各小防烟分区组合，设为一组风口，一个支干管。若任一小防烟分区发生火灾时，统一开启所有小防烟分