【消防知识】火灾自动报警产品现场检查你会吗？消防产品质量应当按照相关法律法规、强制性国家标准或者行业标准的规定，经型式检验和出厂检验合格。产品检验情况检查项目、要求及不合格情况见下表。
点型感烟火灾探测器
检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见下表
检查方法
确认点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器连接正确并接通电源，处于正常监视状态。用
加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气，观察火灾报警控制器的显示状态和点型感烟火灾探测器的报警
确认灯状态。
复位火灾报警控制器，观察点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。
检测器具
加烟器：能够向点型感烟火灾探测器施加试验烟。
注：试验烟可由蚊香、棉绳、香烟等材料阴燃产生。
点型感温火灾探测器
检查项目
检查项目、技术要求和不合格情况见下表。
检查方法
确认点型感温火灾探测器与火灾报警控制器连接正确并接通电源，处于正常监视状态。用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热，观察火灾报警控制器的显示状态和点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。
复位火灾报警控制器，观察点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。
检测器具
热风机：能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流。
注：GB4716-