【计鹏原创】浅析电压互感器的选择近年来，由于风电，光伏产业的飞速发展，各地的风光项目工程建设量逐年增多。在电力工程建设中将会使用大量的电气设备，而能把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压的电压互感器，可谓是电气设备中的重中之重。但在选择电压互感器的时候经常会遇到了很多实际问题，下面小编就工程中遇到的问题，谈下电压互感器的选择。
一、
电压互感器二次绕组选择
1）220kV母线PT宜选用具有四个二次绕组的电压互感器，其中三个为Y接，一个为开口角接（剩余绕组）。计量单独占用一个（0.2级）；保护Ⅰ和测量占用一个（0.5级）；保护Ⅱ和故录占用一个（0.5或3P级）；剩余二次绕组（3P或6P级）用于保护和故录。
2）110kV、35kV母线PT宜选用具有三个二次绕组的电压互感器，其中两个为Y接，一个为开口角接（剩余绕组）。计量单独占用一个（0.2级）；保护和测量占用一个（0.5级）；剩余绕组（3P或6P级）用于保护和故录。
3）10kV电压互感器宜采用V-V接线，用于保护、计量和测量。
4）线路侧电压互感器为单相，具有两个二次绕组（100V，100/ V），用于测量和检同期（注①） 或检无压重合闸（