安全阀泄漏的原因分析安全阀作为设备、装置和管道上的安全保护装置，泄漏是其常见故障，严重威胁生产与施工的安全运行，现就安全阀的泄漏具体分析如下：
一、泄漏的原因
1. 氧化皮、水垢、杂物等落在阀瓣与阀座间的密封面上；
2. 密封面机械损伤或腐蚀；
3.阀杆弯曲变形，或杠杆式安全阀的杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位；
4. 弹簧因受载过大而失效，或弹簧因腐蚀而弹力降低，
5. 安装不当；
6. 高温引起泄漏。
二、处理方法
1. 用手动排气吹扫，或拆开清理重新装配，或更换后再校验；
2. 应根据损伤程度，采用研磨或车削的方法加以修复；
3. 更换弹簧，重新调整开启压力；
4. 重新装配或更换阀杆并排除管道附加载荷后重新校验；
5. 属选用不当时，应根据使用温度重新选用适合于高温介质的安全阀(如带散热器安全阀或其他特珠结构安全阀)；
6. 因高温环境造成的泄漏，应采取适当的隔热措施；
7. 校正杠杆中心线。
三、防范措施
1. 检修中对安全阀各部件彻底检查或更换；
2. 对阀门检修动作性实验要准确。