【安防百科】综合布线施工步骤泉港嘉元安防
微信号:
jyafkj
▍
新朋友点上方
蓝字
泉港嘉元安防
关注订阅。
▍
网址:
www.jyaf.net
QQ:
151788123
☀
安防工程设计施工
—
智能化解决方案
☀
温馨提示：
本公司已迁至：泉港工业区华珠时代城115-116号（区政府对面）欢迎新老朋友光临！
(一)施工前的检查
1．在安装工程之前，必须对设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工：
（1）设备间的土建工程已全部竣工，室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运，房门锁和钥匙齐全；
（2）设备间地面应平整光洁，预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求；
（3）电源已经接入设备间，应满足施工需要；
（4）设备间的通风管道应清扫干净，空气调节设备应安装完毕，性能良好；
（5）在铺设活动地板的设备间内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平米水平误差应不大于2mm，地板应接地良好，接地电阻和防静电措施应符合要求。
2．交接间环境要求
（1）根据设计规范和工程的要求，对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排，并应检查其