常州中游分享——游泳池水泵日常情况下的维护工作经营过游泳池的客户都遇到过水泵忽然之间不上水了，水轮坏了，水泵泵头积水等等一系列的问题，这些问题都会影响一个泳池的正常经营，该如何防范这些问题？水泵日常情况下该如何维护呢？以下是常州中游整理的内容，希望可以帮到您！
泳池水泵日常维护工作总结：
a.经常查看并定期清理隔污篮。在清理时，请勿敲打隔污篮。隔污篮如有破损，应及时更换。
b.定期检查泵头盖密封圈。如有破损，请及时更换。
c.保持电机的清洁，保持电机风口通畅。
d.在偶然情况下，电机的轴心密封圈会有磨损，应及时更换。
e.冬天应清除水泵头内积水，清理水泵内外，把水泵存放于干燥及通风良好的室内。
水泵不能正常抽水怎么办？
1.检查水泵头是否已注满水，泵头盖的
O
型密封圈是否洁净、安装位置是否正确，泵头盖已上好、锁紧。
2.检查所有的吸水和出水阀是否已打开没有堵塞，水位高于所有吸水口。
3.挡住最接近水泵的吸水口，检查水泵是否产生吸力。
如果水泵不产生吸力，而水泵头已注入有足够的水：
a.上紧所有接头。
b.检查电压以保证水泵的转速。
c.打开水泵检查电机主轴或水轮是否堵塞或被卡。
如水泵产生吸力，检查吸水管和