【计鹏原创】浅析地面光伏电站设计注意事项——电气篇在地面光伏电站的开发建设中，设计工作可以称之为核心工作，设计影响着整个光伏电站的建设，并且直接与效益挂钩。上周讲到光伏电站的建设过程中需要注意的总图、土建部分的一些问题，那么在设计过程中，电气部分应该注意哪些事项呢？下面为大家简要分析一下。
一、组件选型
众所周知，太阳能的能量密度较低。在这种前提下，如何有效的利用太阳能就显得非常重要。目前国家领跑者计划要求的组件效率是多晶硅组件不低于16.5%，单晶硅组件不低于17%。就组件转化效率来看，单晶硅组件优于多晶硅组件，但由于单晶硅电池组件相对多晶硅组件价格略高，所以在组件选择时，不宜仅根据价格就盲目选择组件。需要针对不同组件进行发电量计算比选及项目收益等多方面的技术经济分析，选取适合的电池组件。
二、逆变器选型
目前逆变器分为组串式逆变器与集中式逆变器两种。
1、组串式逆变器
组串式逆变器多用于山地光伏发电系统、中小型屋顶光伏发电系统、小型地面电站。功率小于50kW。组串式逆变器的设计方案中，光伏组件产生的直流电直接接到组串式逆变器，逆变成交流电，再进行汇流升压。
组串式逆变器的主要优点为：
①不受组串间模块差异