一分钟学懂装修现场 之 隐蔽工程因为不懂水路、电路如何验收，而给自己以后的几十年生活带来诸多不便？当然不可以！
水路验收
1
水管设计
上、下水走向要合理，布管横平竖直，没有过多的转角和接头。
2
水管分布
（1）水管与电源、燃气管间距≥50mm。另外，管材表面无硬伤划痕，软管无死管。
（2）冷热水管的出水弯头应在同一平面同一高度，左热右冷，相距10-5cm，并处在下水口的正上方。
3
水管安装
（1）管路必须安装牢固，通水后不能有抖动、松脱现象，连接处无渗漏。
（2）上水管应做打压试验，压强一般为0.6兆帕，封闭24小时而无渗漏
。
（3）下水管做排水试验，通水顺畅，不漏水、泛水。
电路验收
1
电线安装
（1）电线应为活线，用手来回抽线管内电线，应能轻松灵活抽动。
（2）所有电线接头都应留有15cm的余量。
（3）导线在线管内不应有接头和扭结，遇到转角，保持电线圆弧状拐弯。
（4）电线穿管时，管内电线的总截面积不应超过管内径面积的40%。
2
电线分布
弱强电要分开，之间保留一定距离，并符合“左零线右相线”的规范。
3
电路安全
漏电保护器按钮灵活，各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧。
最后的注意事项
验收