三级配电、二级漏保中国最大技能分享平台
想了解工程造价专业知识
请关注
起航工程造价
微信号：
QHZaoJia
点击右上角按钮，即可“分享到朋友圈”
1.三级配电二级漏保总体要求
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统；
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱；
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠；
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求；
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
2.  总配电箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好，进出线整齐。
设置要求：
1、总配电箱以下可设若干分配电箱，分配电箱以下可设若干开关箱；总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。（JGJ46－2005第8.1.2条）
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15m