泳池水处理设备（循环水泵）如何节电降噪建造泳池需要一大笔经费，但是泳池不是建造好了就完了，泳池用到的技术很多，要它平时正常运行也需要一定的开销，别小看这平时的电费等，如果没有选择节能点的设备，长年累月这也是一个负担，那这节我们就这个问题来谈谈。
游泳池在我国也呈迅速发展之势，据不完全统计， 目前我国有大小各类型泳池约10000个(不包括港、澳、台地区)，尽管如此，我国新建的泳池每年还以8％ 的速度递增。在市场不断扩大的同时，有一个问题不能不引起广大泳池经营管理者的关注，那就是泳池的过滤循环系统中泵的耗电量非常巨大，它造成了我国很多数泳池运行成本居高不下的局面，为什么泳池水循环泵电能浪费这么大?笔者认为。主要原因是泵的额定扬程过高所致，我国以前没有专用游泳池的低扬程泵，很多游泳场馆都是用IS泵或管道泵等作为泳池水处理循环泵。由于这些泵的额定扬程普遍偏高，并不适用于泳池的低扬程要求。因而很难与过滤器和管道的阻力形成合理匹配，虽说泵也在运转，可实际是长年在低效益状态运转，就象大马拉小卒一样，既跑不快也拉不多。此外目前我国大多数游泳池采用氯消毒剂，锌铁制造的普通泵难以承受含氧水的不断腐蚀。使用寿命较短，水质也受到影响