【纯干货 拿走不谢】一级消防工程师100个精华知识点建筑物的耐火等级
1、建筑物的耐火等级分为四级，一二类三四类。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位，应做防火保护层。
3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间，以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道，应设机械排烟设施。
5、建筑高度超过32米，应设机械排烟设施。内走廊超过20米，并设有自然采光、自然通风设施，应设机械排烟设施。面积超过100平方米，应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统，应设机械排烟设施
建筑的防火分区、防火间距及疏散出口
6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时，应按上、下连通层作为一个防火分区。
7、 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔，每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。
8、 当设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时，增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9、 民用建筑的防火间距：6－9米。
10、公共建筑和通廊式居住建筑