图文|空调工程通风管道的安装与验收【和泰恒业】
致力于打造专业化
工程商用中央空调供应服务商，
为别墅宾馆、酒店餐饮、商业办公及户式家用客户提供风管机、天花机、多联机、风冷模块机、水冷螺杆机等机型主流品牌中央空调、空气能热水器及新风系统的设计、安装和维保服务。
销售热线
029-87575888
工程商用设计咨询
13891975486
13484903428
13991260860
13709285088
一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求
二、共板法兰风管制作、安装
三、角钢风管的制作、安装
四、风管部件的安装
五、风管的保温
六、竖井内风管的安装
七、屋面风管的安装
八、风管的严密性试验
镀锌铁皮风管铁皮厚度要求
普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)
风管边长尺寸b
矩形风管
除尘系统风管
中、低压系统
高压系统
b≤320
0.5
0.75
1.5
320＜b≤450
0.6
0.75
1.5
450＜b≤630
0.6
0.75
2.0
630＜b≤1000
0.75
1.0
2.0
1000＜b≤1250
1.0
1.0
2.0
1250＜b≤2000
1.0
1.2
按设计
2000＜b≤4000