送、排风系统、风口、风阀设计注意事项【和泰恒业】
致力于打造专业化
工程商用中央空调供应服务商，
为别墅宾馆、酒店餐饮、商业办公及户式家用客户提供风管机、天花机、多联机、风冷模块机、水冷螺杆机等机型主流品牌中央空调、空气能热水器及新风系统的设计、安装和维保服务。
销售热线
029-87575888
工程商用设计咨询
13891975486
13484903428
13991260860
13709285088
1．送、排风口的距离要适当
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
图示：
图1（效果差）原因：送风口和排风口距离太近
2．选用合适的风阀
从原则上讲，系统风压平衡的误差在10％－15％以内，可以不设调节阀，但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的，所以，要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀，或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀，以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口，要求不高的可采用双层百叶风口，用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀，严寒地区应装设保温风