空调故障速修口诀，立马成大师【和泰恒业】
致力于打造专业化
工程商用中央空调供应服务商，
为别墅宾馆、酒店餐饮、商业办公及户式家用客户提供风管机、天花机、多联机、风冷模块机、水冷螺杆机等机型主流品牌中央空调、空气能热水器及新风系统的设计、安装和维保服务。
销售热线
029-87575888
工程商用设计咨询
13891975486
13484903428
13991260860
13709285088
（一）压机不启动，温度设置没有问题，但是通电没有反应
压机不转风扇转，一定先把电容看；
电容鼓包需更换，排除电容查供电；
如有供电查压机，过载保护是关键；
没有供电屋内转，首先检查连接线；
其次要把温控看，温控最好能更换；
继电器是个重点，前面驱动要判断；
上述如果都正常，下面事情也好办；
主板维修或更换，询问用户再决断。
（二）压机启动一会热保护
空调开机有冷风，温度随后往上增；
一会冷风变热风，外面压机罢了工；
此时先看外风机，转速到底低不低；
如果偏低换电容，不是电容换风机；
其次再看冷凝器，如果太脏需清洗；
加氟太多电流大，压机也会把工罢；
压机电容也要看，最好根据原机换。
（三）压机通电几秒就保护
断