家装ｅ站现场直播（水电工艺大讲堂）４月２８日下午４点家装ｅ工程部在雅居乐国际花园4-1-7-2工地现场举办公开工程会议，市场部代表，业主代表加入此次会议
△
现场雅居乐业主李老师进行了水电验收并确认签字，会后片区经理溪正就工地现场工艺做了详细的水电工艺讲解。现在我们跟随溪正的工艺讲解，一起普及一下关于水电工程的日常小知识！
△
电线不得裸露必须套管保护，且电线在线管里面不得有接头，扭结现象。
△
线管与底盒必须用锁扣固定连接，以
保护
线管
△
穿线不得超过管截面积的
60%
△
红色线管为强电，蓝色线管为弱电，强弱电必须分管、分槽。
△
固定线管必须用专用管卡固定，缝隙里面用水泥灰填实，避免地砖空鼓
△
强、弱电交叉时，为避免干扰，必须用锡箔纸在交叉处进行屏蔽
△
电线在出线管后，应将电线进行缠绕式施工，末梢裸露铜线部分必须用专用绝缘胶布进行封裹
△
多根线管转角，应结合实际情况调整弯度，排列整齐美观
△
固定水管必须用专用管卡固定，防止水管晃动。给水管在天棚上弹线固定，间距不应大于0.8M，并保持间距
△
排水管道用45°弯头排水更畅通
△
落水管红砖保护，避免建渣刺破
溪正问正在验收的业主：李老师，你家