地暖管材用什么样的材料好,各自都有哪些有缺点?最近总有朋友来后台问我们如何选择，小编特整理一份供大家选择
管材按材质
大致分类为以下几种
PE-RT：
耐高温聚乙烯
PE-X：
交联聚乙烯
PB：
聚丁烯
PP-B：
耐冲击共聚聚丙烯
PP-R：
无规共聚聚丙烯
XPAP：
交联铝塑复合管
PP-R：
（
三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯
）
管材的关键属性
1. 抗渗氧性（保证氧气进不了管道，氧气进入管道后会滋生微生物，结在管壁上减小水流量，地暖温度就有偏差了；另外空气会造成地暖系统中部分金属设备的腐蚀）
2.柔韧性/可弯曲性（越柔韧施工越方便，否则工人师傅会骂死你）
3.可否热熔（不可热熔则必须用金属接头，一定程度接头会腐蚀，继而漏水）
4.价格（只说一般情况，部分品牌可能有差异）
不同地暖管
优缺点简析
1. PB
管：
PB材料性能优异，有“塑料黄金”的美誉。PB管重量轻，耐压、耐冲击、耐低温、高温性能好，可在95℃下长期使用，最高使用温度达110℃，柔韧性更是是几种常用地暖管中最好的，使用热熔连接，接头可靠。但是原料价格最高，是其他品种的一倍以上，当前国内应用很少。
2.PE-X
管：
低温韧性好，耐高