【班组速递】 危情时刻  ——热电厂热力车间排除事故小记危情时刻
——热电厂热力车间排除事故小记
热力车间  任书珍
“班长，2号机组的真空突然开始下降！已经从–75兆帕降到–73兆帕了，而且还在持续下降。”4月27日15点27分，热电厂热力车间汽轮机司机孙海霞焦急的汇报声在热力车间主控室响起。
“下的这么快，孙海霞你密切监视机组运行状况，史厚远、刘振安立即按‘真空下降事故处理预案’对机组及附属设备进行检查。”班长刘新军一个箭步冲到汽轮机的监视盘前，眼睛盯着还在不断下降的真空，迅速果断的下达了事故应急命令，并立即拿起电话将危急情况向车间领导汇报。
史厚远、刘振安接到命令后戴上安全帽，早已飞快的冲出主控室，按机组分工对影响机组真空的附属设备进行现场检查，对讲机里不时传回了现场信息。
“均压箱压力正常，前后轴封供汽压力正常。”
“循环泵电流、压力正常，循环水系统没有异常。”
“凝结泵电流、出力正常，吸水井液位正常，凝结水系统无异常。”
“射水泵运行压力、电流正常，射水系统没有异常。”
10分钟过去了，此时机组真空已下降到–67兆帕，检查结果让大家和接到汇报已火速赶到现场的车间领导一筹莫展。怎么回事儿？设备都正常为