关于电池保养的问题，我们得好好谈谈大家都知道，蓄电池是UPS的关键部件，在大中型UPS设备中UPS电池所占整机价格的比重要远远大于UPS主机，可以说电池维护好了就是对UPS的最大保护。电池保养可以分为例行保养和特殊保养两部分。
例行保养：在不常停电的地区，每个月要对UPS进行一次浅放电处理，每3个月要进行一次中度放电处理，无论停电与否每9个月要做一次深度放电。电池的放电就是人为断开交流供电，使用UPS逆变为负载供电。浅放电一般放电量在电池总容量的 1/5 ，中度放电为电池容量的1/3 ～ 1/2 ，深度放电为电池容量的4/5。电池的例行保养目的是为了保持电池活性，可以有效避免电池极板酸化，使电池极板一直处于良好工作状态。要注意的是在UPS有效运转工作时间超过两年后放电程度要相应减少一些。
特殊保养：UPS设备在连续工作半年后就要进入电池的特别保养阶段了。特殊保养的做法是定期（4-6个月）检查电池组中的各电池容量差异，具体做法是分别测量电池组中各电池的端电压，当发现个别电池端电压差在0.5V以上时就有必要对端电压低的电池进行单独补充充电，并要在今后的保养中对该电池进行特别关注，连续3次以上发现该电池电压异常后就