水表选型遵循的四点原则分析1、品牌多样性原则
多品牌是指水表的型号及规格齐全、拥有足够数量，以便于适应管网用水量变化的用户，使得使用、维护、更换方便。把40%～65%WS型作为主选，25%～40%WPD型、I，XI。C型作为次选，10%～30%LXF型作为辅选，以这样的比例配置水表比较合适，不赞成在线使用单一型号水表计量及一个表位长期只用同型号、同规格水表。在配水管网改造、供水压力提升、水价调整、水质改善、管理能力增强的时候，要及时调整水表的品牌、规格。如原来使用I。XI￡型换成I.XF型;水价调整可多用WS型、WPD型、LXF型;供水能力紧张的城市主管网多用LXLC型、WPD型;水压足够的管网末稍用户多用LXF型、WS型。总之，多品牌能适应流量变化的需求。
2、动态管理原则
由于流量是随时间变化的动态分布函数，通过测试流量变化，预测未来流量变化趋势，确定采用水表型号、口径，提高水表计量率。例如，新建工厂开始用量较小，可用WS型计量;发展到一定规模，用水量增加，可用LXLC型或LXF型计量;达到设计规模水量增加幅度大，可用WPD型计量。濒临倒闭的企事业单位，用水量急剧下降，可用LXF型计量。对于有消防要求而用