〖拓展〗消防验收9大细节一、建设单位的工作
1.自来水未通，消防设备主电未接到配电室；
2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试；
3.消防控制室未设置外线电话；
4.消防控制室未设置防火门窗；
5.消防水池证明文件：容积，一次性补水时间（不超48小时）。
二、土建施工单位问题：
1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成；
2.防火门未安装完成；包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识（身份证及常闭防火门请保持关闭标识）、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。
3.风井未抹灰。风口预留尺寸错误。（可能导致风量、正压值不足）
三、消防水系统问题：
1.室外栓消防管网自来水未通；
2.喷淋湿式报警阀未调试（近端及远端测试报警阀是否报警）； 3.室内喷淋及消火栓系统管网内未通水；
4.消防水泵未调试；
5.屋顶稳压系统未调试；
6.水流指示器（与信号蝶阀间距不小于5倍管径）未调试； 7.起泵返回信号是否正常；
8.重点抽查的喷淋联动（末端、压力开关启泵）、消火栓联动（消火栓按钮、手报启泵），两台泵是否互为备用；
9、消防标志标识： 室外消防水泵结合器未标识；     室内消