【安全】事故案例警示教育--触电事故2015年6月1日16时10分许，宣化钢铁集团有限责任公司检修公司电控四车间东区外围电工组在一钢轧厂棒材作业区3号磁吊进行检查作业时发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约90万元。
一
、
事故经过
：
2015年6月1日上午11时20分许，检修公司电控四车间东区外围电工组孙冉、孙伟向组长李国文报告，一钢轧厂棒材作业区3号磁吊开关跳闸，可能接地出现问题，李国文向作业区进行了核实。下午14时30分许，李国文安排本组电工万文胜和赵洪章对棒材作业区3号磁吊接地故障进行检查维修。16时许，万文胜和赵洪章到达出现故障的3号磁吊现场。 2人上到磁吊所在天车平台目视检查时发现3号磁吊大车集电器的磁珠和集电头变形，万文胜从天车平台下到检修筐内近距离检查确认故障，赵洪章对万文胜说去联系停电事宜，在天车平台上走了5、6步，就听到身后在检修筐内的万文胜大叫了一声，回头看时见万文胜的脸部和天车滑线粘到了一起。
赵洪章意识到万文胜触电，立即下到检修筐内，拽着万文胜的衣服将他拉离滑线，并在检修筐内对他进行了人工呼吸急救。此时在型材车间处理完集电器故障后刚进到棒材作业区的孙冉、孙伟发现赵洪章在检