布电线选购中的导体外径探讨随着我国国民经济的发展，城市建设越来越繁华，其装修用布电线产品市场需要旺盛，布电线产品属于CCC强制认证产品，国内各厂家在生产时执行国家标准GB/T 5023-2008，生产企业每年必须将产品送检到指定的权威检测机构进行性能检测，凭借检验合格报告以及现场审核获取生产许可证，如产品未取得生产许可证而生产，属违法行为。
通过走入市场进行调查，消费者在市场比对同一规格产品时，往往会发现这样的问题，不同厂家的布电线产品导体外径为什么不一致，例如，以6mm2布电线用导体为例，有的厂家导体外径为2.76 mm，有的厂家导体外径2.90mm甚至更大，这样就给消费者造成一种假象，导体外径越大，布电线越好，其实不然，针对这个情况，下面从三个方面谈一下这个问题：
1标准
旧版布电线国家标准GB/T 5023-1985版中严格规定了导体的外径、直流电阻性能指标，明确规定了6mm2布电线用导体外经为2.76mm；在1997年，新的布电线国家标准GB/T 5023-1997版中，规定了导体性能指标必须符合GB/T 3956（电缆导体国家标准）要求，而在GB/T 3956标准中要求6mm2布电线用导体外径最大值