消防提示——燃气安全消防部门提醒，单位严禁将液化石油气钢瓶存放在住人的房间、办公室和人员稠密的公共场所；严禁液化气钢瓶与其他火源同室布置。
家庭使用液化石油气、天然气，应与燃气灶具之间使用耐油橡胶软管连接，长度应控制在1.2米至两米之间，超过两米时，应采用硬管连接。
使用液化石油气、天然气的厨房等场所应安装可燃气体浓度报警装置。液化石油气不得设在地下室、半地下室或通风不良的场所。
气瓶总重量超过100公斤的，应设置独立的气瓶间，且气瓶间建筑耐火等级不应低于二级，气瓶间应使用防爆型电器设备，开关安装在室外，并配备干粉灭火器。
燃气管道应明设，位置应远离热源，灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于0.5米，且严禁敷设在灶具正上方。