送、排风系统、风口、风阀设计注意事项制冷快报
提醒:点上方
↑
“
环保节能先锋
”即可免费订阅本刊。
费思福，提供专业空调系统一站式解决方案！
官方微信：hbjnxf
官方网站：www.faithful-sh.com
服务热线：400-0012-128
商务合作QQ：2282755163
1．送、排风口的距离要适当
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
图示：
图1（效果差）原因：送风口和排风口距离太近
2．选用合适的风阀
从原则上讲，系统风压平衡的误差在10％－15％以内，可以不设调节阀，但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的，所以，要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀，或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀，以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口，要求不高的可采用双层百叶风口，用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀，严寒地区应装设保温风阀，有自动控制时，应采用电动风阀。
3．风管的布置
①要尽量减少局部阻力，即减少弯管、三通、变径的数量
②弯管的中心曲率半