大唐三门峡项目锅炉水压试验一次成功2016年4
月
20日
，在
锅检院、
监理、业主
等人员
的见证下，
大唐三门峡#5
锅炉水压试验一次成功，标志着该工程又取得了一个里程碑式的胜利。
＃
5
锅炉一次汽系统工作压力为
30.7
MPa，11点
25
分升压至试验压力
46.05
MPa，维持20min后，压力保持不变，11点
45
分一次气系统水压一次试验成功；
二次系统于下午1点47分升至试验压力10.57
MPa
，稳压20min后，于下午2点07分成功完成实验。
随后降压至工作压力进行全面检查，检查范围内所有承压部件及所有焊口、手孔、阀门等处无泄漏及湿润现象且无
残余
变形，#
5
锅炉水压试验圆满成功。
该锅炉为
哈尔滨
锅炉股份有限公司生产，承压焊口共
72269
道，为确保水压试验一次成功，自受热面吊装以来，项目部就成立以工程质检科为主的质检小组，深入一线严抓焊接质量，定期召开质量例会，制定焊接质量标准，员确保每道焊口规范、美观，高质高效完成受热面焊口焊接，并顺利通过监理、甲方的验收，水压开始时，项目部成立了水压试验领导小组，制定了严密的水压实验方案，从安全技术交底、人员分工到操作程序都逐一落