国家电网青海电力（高原检修）共产党员服务队倾力消除电网紧急缺陷"这次不停电检修工为公司多供电量180万千瓦，真是多亏了你们服务队"，近日，高原检修共产党员服务队在汇报330千伏曹向二线带电消缺工作已完成后，当值调度许可人给出了这样的赞赏。
在330千伏宁花双回同停期间，巡查人员发现330千伏曹向Ⅱ线011号塔左相导线悬垂线夹穿心螺栓开口销丢失、螺帽丝扣已退出4扣、螺杆已退出2公分，若不及时处理，极有可能发生导线掉落永久接地事故，造成二级电网事件，线路紧急消缺工作刻不容缓。
接到公司紧急消缺任务后，高原检修共产党员服务队迅速反应，组织服务队应急值班人员，临时成立了抢修工作小组，结合现场情况，紧急办理电力线路带电作业工作票，并将抢修库房相应的工器具装车后立即奔赴现场。
27分钟后，抢修工作小组顺利到达现场，抢修工作立刻铺开。工作人员分头行动，核对线路名称和杆塔号，检查附近是否有邻近、平行或交叉跨越线路，检测杆塔周围的空气湿度和风速情况。"杆塔核对无误"、"周围环境符合带电作业条件"。现场设备、作业条件核查完毕后，工作负责人认真宣读了工作票相关内容，明确指出了现场人员的各自职责和安全责任，要求每位成员都要按照工作流