消防工程验收不得不注意的问题消防栓给水系统
消防水池、消防水箱：有效容量偏小、无消防专用的技术措施，屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀，水位信号没有反馈到消防控制室。
消防水泵：流量偏小、扬程偏大，一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管，吸水管采用同心变径，出水管上无压力表、无泄压阀，引水装置设置不正确，吸水管的管径偏小，以普通水泵代替消防水泵。
增压设施：增压泵的流量偏大。
水泵接合器：与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。
消火栓：屋顶未设检查用的试验消火栓。
消火栓管道：直径小，有的安装单位违章进行焊接。
最不利点动压、最不利点静压、最不利点充实水柱不符合规范要求。
火灾自动报警系统
火灾探测器：选型与场所不符;安装不牢固、松动;安装位置、间距、倾角不符合规范和设计要求;探测器编码与竣工图标识、控制器显示不相对应，不能反映探测器的实际位置;报警功能不正常。
手动火灾报警按钮：报警功能不正常;报警按钮编码与竣工图标识、控制器显示不相对应，不能反映报警按钮的实际位置;安装不符合规范和设计要求;安装不牢固、松动、倾斜。
火灾报警控制器：未选用国家质量认证的产品，安装不符合要求，