焦煤公司地面单位安全“红线”分级管理标准（试行 释义版）一、A级
1
、未经审批退出连锁及热工保护、私自更改保护定值、停用随机保护的；擅自使用万能钥匙解锁进行倒闸操作的。
【等级划分】A
【管控对象】
操作人员及管理人员
【条文解释】
热工保护是当机组在启停或运行过程中发生危及设备和人身安全的工况时，为防止事故发生和避免事故扩大，热工监控设备自动采取的保护动作措施，包括报警、连锁和跳闸等；设备保护定值和随机保护是为了确保设备运行安全。这三种保护在设备运行中具有优先动作等级，具有单向性和不可抗拒性，一旦取除，设备将会失去自动保护状态。
万能钥匙是电气一次系统进行非程序操作时的公用钥匙，正常倒闸操作时严禁使用。事故处理时，必须经审批后由有工作权限的作业人员使用。
【
典型事例
】
某发电厂在对深井泵管路漏点进行检修时，3
#
机司机郑某某在油温调整过程中未经请示擅自在盘上退出了支持轴承连锁保护，导致轴向、垂直振动超标，第四级叶片损毁，其它部位也有不同程度的损伤。
2
、特种作业人员无证上岗的。
【等级划分】A
【管控对象】
作业人员、相关管理人员
【
条文解释
】
本条是针对特种作业人员必须持证上岗的规定。不得出