工程总监必须掌握的现场127条规范点击文章底部“阅读原文”浏览天艺装饰微官网
▌
一、建筑物的耐火等级
1、建筑物的耐火等级分为四级，一二类三四类。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位，应做防火保护层。
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积，一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间，以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道，应设机械排烟设施。
5、关于排烟
（1）建筑高度超过32米，应设机械排烟设施。
（2）内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
（3）面积超过100平方米，应设机械排烟设施。
（4）通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时，应按上、下连通层作为一个防火分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔，每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
8、当设置自动灭火系统时，每 个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。