漏电断路器分类及常见故障处理一、漏电断路器的类型
常用漏电断路器分为电压型和电流型两类，而电流型又分为电磁型和电子型两种。
电压型漏电断路器
用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时，零线对地出现一个比较高的电压，引起继电器动作，电源开关跳闸。
电流型漏电断路器
主要用于变压
二、常见故障及处理
1
．刚投入运行就跳闸
1)
三相电源线，包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器，改正接线即可。
2
）安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接，将两种电路分开即可。
3)
线路中存在一火一地负荷，消除这样的负荷即可。
4)
穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象，应消除重复接地。
5)
漏电断路器本身有故障，应更换。
2
．发生误动作
1
）过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作，这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器，也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压，也可在线路中投入过电压吸收装置。
2)
电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停，应调整漏电断路器的安装位置，远离这样的电气元件。
3)
环流影响。如果两台变压器并联运行，都有各自的接地，因两台变