快速GET|锅炉房设计与验收锅炉房设计
锅炉房设计应由有设计资质的专业设计单位承担，燃油、燃气锅炉房设计时应经有关主管部门批准。锅炉房设计应符合GB50041-1992《锅炉房设计规范》的规定。用户有权利和义务按相关标准对所设计的锅炉房进行监察，以使锅炉房更加规范，杜绝不安全隐患的存在，确保人民和财产的安全。
A.锅炉房的选址
锅炉一般装在单独建造的锅炉房内。锅炉房不应直接设在聚集人多的房间（如公共浴池、教室、餐厅、候车室等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。新建锅炉房不应与住宅相连，锅炉房与其他建筑物相邻时，其相邻墙为防火墙。锅炉房地面应平整无台阶，且应防止积水。
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中，则必须同时符合以下条件：
1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h，额定蒸气压力不超过1.6MPa。
2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和底水位联锁保护装置。
3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验，以确保其灵敏、可靠。
4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗震措施。
5.独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证且连续操作同类别锅炉五年以上，未发生过事故。
6.必须有安全疏