为什么地暖不热 武汉泳池设备系统设计方面：
1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例，集中供暖方式，可以选用最长环路日0—90m，用户单独设立热源，可以选用最长50—60m。
2、地面结构不同，对外散热量各不相同，可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况，造成房间不热。
3、根据房屋结构、朝向不同，应选用不同的热负荷，如果选用一样的，则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况，造成房间不热。
4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大，辐射散热量小，则可能出现不热情况。
5、采暖环路上未设置排气装置，造成憋气，系统不热。
施工方面：
1、施工人员素质低下，野蛮施工，管路出现死弯，压扁现象，致使水流不畅，阻力增大。
2、铺管之前没有认真清理管内杂物，保持清洁，造成管路堵塞。
3、排管间距不符合设计要求。
为什么冷热不均?
系统设计方面：
1、环路管路过长及各个环路的长度不均匀；
2、管间距不均匀；
施工方面：
1、未与土建工种配合，找平地面。管路排气不畅；
2、人为造成盘管出现死弯、压扁，水流速不均，流量不同。
为什么地面开裂?
由于土建专业的沉降缝设置不合理，造成整个地面不均匀沉降