【锦汉风彩】史上最详细洁具安装施工工艺，看懂了再装！洁具安装施工工艺详解
洁具安装也是装修过程中很重要的一部分，在安装之前施工人员要详细了解洁具安装工程施工工艺。下面设计本将为大家介绍这方面的知识，请详细阅读。
洁具安装工程施工工艺
一、室内给排水
镀锌钢管应采用螺丝连接，被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分，应做防腐处理。
铜管接缝处进行氧焊焊接，宜有2‰～5‰的坡度坡向泄水 给水横管宜有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置;给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安可拆装的连接件。
管道上的阀门：
管径小于或等于50mm，宜采用截止阀;管径大于50mm，宜采用闸阀。
饮用水管道在使用前应用每升水中含20～30毫克的游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应留置24h以上。
排水管的横管与横管、横管与立管的连接，应采用45°角四通和90°角斜三通或90°角斜四通。立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°角弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°角弯头。
埋设在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表在标高应与检查口的法兰相平，井底表面应有5%坡度，坡向检查口的法兰。
排水管道上的吊钩或卡箍应固定在