YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
10 0,80 0,60 0,50 0,40 Keo dán kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 Xăng A92 kg 5,40 4,10 3,30 2,60 2,00 Giấy ráp tờ 6,00 4,50 3,60 2,90 2,30 Vải nhựa m2 15,96 10,13 6,33 6,00 6,00 Vải trắng mộc 0,8 m m 5,40 4,00 3,20 2,50 2,00 Sơn chống gỉ kg 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 Mỡ YOC kg 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 Dây thép mạ d = 2 mm kg 5,60 5,04 3,53 3,53 3,53 Giẻ lau kg 7,50 6,00 4,80 2,00 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 119,00 93,00 80,00 66,00 63,09 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,88 0,88 0,88 0,59 0,59 Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Máy khác % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 T1.1300 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CUỘN DÂY Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 35/22; (15); (10)/6 kV ≤ 1000 kVA ≤ 1800 kVA ≤ 3200 kVA ≤ 5600 kVA ≤ 7500 kVA T1.130 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,36 0,43 0,43 0,43 Xăng A92 kg 0,30 0,30 0,36 0,43 0,43 Giấy ráp tờ 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,24 0,
30 0,30 0,30 Giẻ lau kg 2,50 3,00 3,60 3,60 3,60 Gỗ nhóm IV m3 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 15,50 18,30 22,00 27,00 29,16 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,46 0,46 0,52 0,65 0,65 1 2 3 4 5 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp có điện áp 35 kV 3 pha 2 cuộn dây thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 0,9 so với định mức tương ứng. T1.1400 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 100 kVA ≤ 180 kVA ≤ 320 kVA ≤ 560 kVA ≤ 750 kVA ≤ 1000 kVA T1.141 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 3,08 3,47 4,24 4,
97 5,81 6,93 7,50 8,05 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,36 0,39 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV ≤ 1.800 kVA ≤ 2.000 kVA ≤ 2.500 kVA ≤ 3.000 kVA T1.141 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,36 0,36 0,36 0,36 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,36 0,36 0,36 0,36 Giấy ráp tờ 1,30 1,30 1,50 1,50 Sơn chống gỉ kg 0,24 0,24 0,24 0,24 Giẻ lau kg 2,20 2,20 2,60 2,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 9,81 10,25 11,35 12,45 Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca 0,46 0,46 0,52 0,52 9a 9b 9c 9d Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính; - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 3 pha 15; (10); (6)/0,4 kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 100 kVA ≤ 180 kVA ≤ 320 kVA ≤ 560 kVA ≤ 750 kVA > 750 kVA T1.142 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 2 0 2 2 2 2 2 2 Nhân công 4,5/7 công 2,80 3,15 3,85 4,55 5,32 6,30 6,80 7,35 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,33 0,36 0,39 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính; - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
Tiếp theo Đơn vị tính: 1 máy Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Loại máy biến áp 1 pha 35; (22)/0,4kV ≤ 30 kVA ≤ 50 kVA ≤ 75 kVA ≤ 100 kVA ≤ 150 kVA ≤ 250 kVA T1.144 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Gôm lắc kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Xăng A92 kg 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Giấy ráp tờ 0,50 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 Sơn chống gỉ kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Giẻ lau kg 1,00 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 Gỗ nhóm IV m3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 Nhân công 4,5/7 công 2,51 2,90 3,85 4,10 4,43 4,97 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1 2 3 4 5 6 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính. - Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng. T1.2000 LỌC DẦU Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Lau chùi thiết bị, phụ kiện. Tiến hành lọc dầu theo quy trình kỹ thuật, lấy mẫu dầu thí nghiệm, bơm dầu vào máy khi đã đạt yêu cầu kỹ thuật, ghi chép số liệu. Che chắn, bảo vệ trong quá trình lọc dầu. Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 10 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 3,00 3,30 5,
10 6,20 Máy thi công T1.201 a - Máy lọc ép ca 0,80 0,92 1,36 1,63 - Máy bơm ly tâm ca 0,30 0,33 0,50 0,60 - Máy bơm chân không ca 0,30 0,33 0,50 0,60 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.202 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,48 0,55 0,82 0,98 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.203 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,268 0,321 0,379 0,441 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 15 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 45 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,00 3,80 4,80 Máy thi công T1.204 a - Máy lọc ép ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,26 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,44 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.205 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,76 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,
10 T1.206 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,218 0,269 0,321 0,380 0,440 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 20 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 25 30 35 40 45 50 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 1,50 2,00 2,50 3,20 4,00 4,70 Máy thi công T1.207 a - Máy lọc ép ca 0,42 0,56 0,72 0,86 1,04 1,25 - Máy bơm ly tâm ca 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 - Máy bơm chân không ca 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,40 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.208 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,75 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.209 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,174 0,218 0,269 0,321 0,380 0,441 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,
10 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 25 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 30 35 40 45 50 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 1,70 2,20 2,80 3,50 4,20 Máy thi công T1.210 a - Máy lọc ép ca 0,47 0,61 0,73 0,87 1,05 - Máy bơm ly tâm ca 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 - Máy bơm chân không ca 0,18 0,21 0,25 0,31 0,37 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.211 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,28 0,37 0,44 0,52 0,63 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.212 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,176 0,221 0,270 0,323 0,380 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 30 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 35 40 45 50 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,10 3,
50 4,20 Máy thi công T1.213 a - Máy lọc ép ca 0,56 0,70 0,84 1,03 1,36 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.214 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,34 0,42 0,50 0,62 0,82 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.215 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,185 0,233 0,284 0,340 0,399 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 5 4 5 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 35 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 40 45 50 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,20 2,70 3,30 3,96 Máy thi công T1.216 a - Máy lọc ép ca 0,61 0,72 0,86 1,14 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,25 0,27 0,32 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,25 0,27 0,32 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.217 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,37 0,43 0,52 0,68 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.
218 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,187 0,234 0,285 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 40 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 45 50 55 60 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,00 2,50 3,10 3,50 Máy thi công T1.219 a - Máy lọc ép ca 0,61 0,72 0,86 1,03 - Máy bơm ly tâm ca 0,21 0,23 0,27 0,36 - Máy bơm chân không ca 0,21 0,23 0,27 0,36 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.220 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,37 0,43 0,52 0,62 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.221 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,185 0,233 0,284 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 45 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 50 55 60 70 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,33 2,73 3,35 4,34 Máy thi công T1.
222 a - Máy lọc ép ca 0,65 0,79 0,86 1,11 - Máy bơm ly tâm ca 0,23 0,25 0,27 0,32 - Máy bơm chân không ca 0,23 0,25 0,27 0,32 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.223 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,39 0,47 0,52 0,66 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.224 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,187 0,234 0,285 0,340 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tấn dầu thành phẩm Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Mức điện áp trước khi lọc 50 kV Mức điện áp trước khi lọc 55 kV Mức điện áp trước khi lọc ≥ 60 kV Mức điện áp sau khi lọc (kV) 55 60 70 60 70 ≥ 70 Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Vật liệu khác % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Nhân công 4,0/7 công 2,56 3,14 4,07 2,95 3,83 3,67 Máy thi công T1.225 a - Máy lọc ép ca 0,72 0,79 0,86 0,72 0,79 0,79 - Máy bơm ly tâm ca 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 - Máy bơm chân không ca 0,23 0,25 0,27 0,23 0,25 0,25 - Máy thử cao áp AI-70 ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.226 b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương ca 0,43 0,
47 0,52 0,43 0,47 0,47 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 T1.227 c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương ca 0,198 0,247 0,340 0,199 0,287 0,273 - Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương ca 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1 2 3 4 5 6
Khoản 4. Trường hợp dựng cột lệch chân thì chiều cao cột được tính từ chân cột thấp nhất. D2.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG D2.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH Thành phần công việc: Chuẩn bị, căn chỉnh, vệ sinh và sơn mặt bích; nối cột theo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thiện. Đơn vị tính: 1 mối nối Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Địa hình Bình thường Sườn đồi Sình lầy D2.510 Nối cột bê tông bằng mặt bích Vật liệu Gỗ kê m3 0,003 0,003 0,009 Thép đệm kg 0,350 0,350 0,350 Vật liệu khác % 2 2 2 Nhân công 4,0/7 công 3,00 3,15 3,60 1 2 3 D2.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp đất hố thế). Đơn vị tính: 1 cột Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Hoàn toàn bằng thủ công Bằng cần cẩu kết hợp thủ công Bằng máy kéo kết hợp thủ công D2.521 Chiều cao cột ≤ 8,5 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,005 0,005 - Sơn kg 0,10 0,10 - Nhân công 4,0/7 công 4,61 1,85 - Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca - 0,07 - D2.522 Chiều cao cột ≤ 10,5 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,005 0,005 - Sơn kg 0,10 0,10 - Nhân công 4,0/7 công 4,96 1,98 - Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca - 0,07 - D2.523 Chiều cao cột ≤ 12 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,005 0,005 - Sơn kg 0,10 0,10 - Nhân công 4,0/7 công 5,31 2,12 - Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca - 0,10 - D2.524 Chiều cao cột ≤ 14 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,005 0,005 - Sơn kg 0,10 0,10 - Nhân công 4,0/7 công 6,61 2,64 - Máy thi công Cần cẩu 10 tấn ca - 0,10 - 1 2 3 Đơn vị tính: 1 cột Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Hoàn toàn bằng thủ công Bằng cần cẩu kết hợp thủ công Bằng máy kéo kết hợp thủ công D2.525 Chiều cao cột ≤ 16m Vật liệu Gỗ kê m3 0,006 0,
006 0,006 Sơn kg 0,10 0,10 0,10 Nhân công 4,0/7 công 7,19 2,59 3,24 Máy thi công Cần cẩu 25 tấn ca - 0,12 - Máy kéo 75 CV ca - - 0,15 D2.526 Chiều cao cột ≤ 18 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,006 0,006 0,006 Sơn kg 0,10 0,10 0,10 Nhân công 4,0/7 công 9,37 3,38 4,22 Máy thi công Cần cẩu 25 tấn ca - 0,12 - Máy kéo 75 CV ca - - 0,15 D2.527 Chiều cao cột ≤ 20 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,006 0,006 0,006 Sơn kg 0,10 0,10 0,10 Nhân công 4,0/7 công 10,92 3,93 4,91 Máy thi công Cần cẩu 25 tấn ca - 0,17 - Máy kéo 75 CV ca - - 0,23 D2.528 Chiều cao cột > 20 m Vật liệu Gỗ kê m3 0,006 0,006 0,006 Sơn kg 0,10 0,10 0,10 Nhân công 4,0/7 công 11,92 4,29 5,36 Máy thi công Cần cẩu 25 tấn ca - 0,17 - Máy kéo 75 CV ca - - 0,23 1 2 3 Ghi chú: - Trường hợp dựng cột bê tông chiều cao cột ≤ 6,5 m, áp dụng định mức dựng cột bê tông chiều cao cột ≤ 8,5 m điều chỉnh hao phí nhân công nhân và hao phí máy thi công nhân hệ số 0,8. - Hao phí vật liệu vữa bê tông chèn chân cột chưa tính trong định mức. D2.5300 DỰNG CỘT BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOÁY (CỘT KHÔNG MÓNG) Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) khoan hố móng, dựng cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp hố thế). Đơn vị tính: 1 cột Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng D2.53 Dựng cột bê tông bằng phương pháp khoan xoáy (cột không móng) Vật liệu Gỗ kê m3 0,005 Sơn kg 0,100 Nhân công 4,0/7 công 2,12 Máy thi công Máy khoan xoáy ca 0,100 1 Ghi chú: Một số hệ số khi áp dụng định mức mã hiệu D2.5200 và D2.5300 4.
Định mức tính trong điều kiện địa hình có độ dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Trường hợp gặp địa hình khác hao phí nhân công được nhân với hệ số sau: - Độ dốc từ > 15° ÷ 35° hoặc bùn nước từ > 20 cm ÷ 50 cm: Hệ số 1,2; - Đồi núi dốc > 35° hoặc bùn nước > 50 cm: Hệ số 1,5. D2.5400 LẮP THANH NGANG (MÓNG ĐÀ CẢN), MÓNG NÉO, MÓNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, lắp thanh ngang (móng đà cản), móng néo, móng cột bê tông đúc sẵn theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 cái Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng cấu kiện (kg) ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 D2.54 Lắp thanh ngang (móng đà cản), móng néo, móng cột bê tông đúc sẵn Nhân công 4,0/7 công 0,08 0,14 0,21 0,35 1 2 3 4 Ghi chú: Định mức công tác lắp thanh ngang (móng đà cản), móng néo, móng cột bê tông đúc sẵn không tính công tác đào, lấp móng cột. D2.6000 LẮP ĐẶT XÀ Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) vào cột. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Nhân công 3,5/7 Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Trọng lượng xà (kg) Loại cột Đỡ Néo Đúp Hình ;A D2.601 Lắp đặt xà ≤ 15 0,51 0,678 0,58 - D2.602 25 0,85 1,13 0,96 - D2.603 50 1,15 1,53 1,30 1,44 D2.604 100 1,55 2,06 1,75 1,94 D2.605 140 1,86 2,47 2,10 2,33 D2.606 230 2,57 3,41 2,99 3,33 D2.607 320 3,28 4,36 3,75 4,17 D2.608 410 3,87 5,14 4,14 4,60 D2.609 500 4,57 6,07 4,52 5,02 D2.610 750 - - 5,79 6,43 D2.611 1000 - - 6,83 7,59 1 2 3 4 Ghi chú: - Khi lắp chụp đầu cột, ghế thao tác: Được áp dụng định mức lắp xà thép cho cột đỡ và trọng lượng tương đương.
- Định mức lắp xà thép, chụp đầu cột, ghế thao tác được tính ở cột chưa dựng. Nếu lắp ở cột đã dựng thì hao phí nhân công được nhân hệ số sau: + Cột vuông, mắt chéo: 1,3 + Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống: 1,5 + Cột hình ; A: 1,7 - Trọng lượng khác bảng trên thì được tính nội suy. D2.7100 LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CỘT ĐIỆN Thành phần công việc: Chuẩn bị rải, đặt, bắt cố định vào chân cột (đối với cột bê tông kể cả bắt tiếp địa ngọn). Nếu tiếp địa không mạ thì cạo rỉ, sơn phần nổi trên mặt đất. Hoàn thiện thu dọn. Đơn vị tính: 100 kg Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Kích thước (mm) ≤ Ø10 (≤ 25x3) ≤ Ø14 (≤ 24x6) ≤ Ø18 (≤ 55x4) D2.710 Lắp đặt tiếp địa cột điện Vật liệu Sơn kg 0,04 0,03 0,025 Nhân công 3,5/7 công 1,00 0,75 0,66 1 2 3 Ghi chú: Định mức đã bao gồm lắp kẹp cố định tiếp địa vào cột. D2.7200 KHOAN GIẾNG VÀ LẮP ĐẶT CỌC TIẾP ĐỊA Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, xác định vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí. Khoan lỗ, đặt điện cực tiếp đất xuống lỗ khoan, chèn đất hoặc chất giảm điện vào xung quanh điện cực tiếp đất. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m Mã hiệu Công tác Thành phần hao phí Đơn vị Độ sâu khoan (m) ≤ 10 > 10 D2.720 Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp địa Nhân công 3,5/7 công 0,40 0,44 Máy thi công Máy khoan XY-1A ca 0,105 0,115 1 2 D2.8100 ĐÓNG CỌC TIẾP ĐỊA CHIỀU DÀI L = 2,5 M XUỐNG ĐẤT Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, sơn chống rỉ vị trí hàn. Hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 10 cọc Mã hiệu Công tác Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV D2.810 Đóng cọc tiếp địa chiều dài L = 2,5 m xuống đất Vật liệu Que hàn kg 1,00 1,00 1,00 1,00 Vật liệu khác % 5 5 5 5 Nhân công 3,5/7 công 2,50 2,80 4,38 7,50 Máy thi công Máy hàn 14 kW ca 0,05 0,05 0,05 0,05 1 2 3 4 Ghi chú: - Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì hao phí nhân công được nhân với hệ số như sau: + Khi L tăng 0,5 m thì điều chỉnh với hệ số 1,2; nếu giảm 0,5 m thì điều chỉnh với hệ số 0,8.
+ Khi L tăng 1 m thì điều chỉnh với hệ số 1,5; nếu giảm 1 m, thì điều chỉnh với hệ số 0,65. - Định mức đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình. Trường hợp bằng thép tròn thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,8.
CHƯƠNG III. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY. T3.1100 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP KIỂM TRA Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; - Làm và lắp đặt đầu cáp: Đo, cắt, bóc, tách cáp (với cáp nhiều ruột), xác định pha, quấn băng cách điện, chụp đầu cáp, đánh số, lắp phiễu, cố định, làm tiếp đất, đổ chất cách điện, quét sơn, lau chùi, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 đầu cáp Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số ruột ≤ 6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36 T3.110 Vật liệu Băng cách điện cuộn 0,35 0,50 0,6 0,75 1,00 Cồn công nghiệp kg 0,13 0,15 0,15 0,18 0,20 Giẻ lau kg 0,08 0,10 0,13 0,15 0,20 Vật liệu khác % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Nhân công 5,0/7 công 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1 2 3 4 5 T3.2100 LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP KIỂM TRA Thành phần công việc: Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt đầu cáp, bóc vỏ, tách ruột luôn vào trong sơ mi, nối cáp, kê chèn đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi, làm tiếp đất, lắp đặt và cố định hộp, chèn khe hở, đổ nhựa đường, hoàn chỉnh, thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 hộp Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Số ruột cáp ≤ 3 ≤ 6 ≤ 14 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 36 T3.210 Vật liệu Hộp nối cáp bộ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Cồn công nghiệp kg 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 0,90 Giẻ lau kg 0,05 0,10 0,15 0,18 0,22 0,27 Vật liệu khác % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Nhân công 4,5/7 công 0,20 0,38 0,76 1,14 1,52 1,90 1 2 3 4 5 6 Ghi chú: Định mức đã bao gồm cả việc nối cáp và lắp đặt hoàn thiện hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật.
1. Định mức trong các bảng rải căng dây lấy độ võng được tính cho 1 km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm.
Gặp các điều kiện địa hình khác thì hao phí nhân công được nhân với hệ số: - Khu đông dân cư qua các thành phố, thị xã, thị trấn: 1,15 - Khu vực nhiều kênh rạch: 1,20 - Đồi núi dốc ≤ 20°, hoặc bùn nước sâu ≤ 30 cm: 1,30 - Đồi núi dốc ≤ 35°, hoặc bùn nước sâu ≤ 50 cm: 1,88 - Đồi núi dốc > 35°, hoặc bùn nước sâu > 50 cm: 2,47 1. Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang được tính cho 1 km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Gặp các điều kiện địa hình khác thì hao phí nhân công được nhân với hệ số: - Khu đông dân cư qua các thành phố, thị xã, thị trấn: 1,15 - Khu vực nhiều kênh rạch: 1,20 - Đồi núi dốc ≤ 20°, hoặc bùn nước sâu ≤ 30 cm: 1,30 - Đồi núi dốc ≤ 35°, hoặc bùn nước sâu ≤ 50 cm: 1,88 - Đồi núi dốc > 35°, hoặc bùn nước sâu > 50 cm: 2,47
2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 m đối với sông loại 1 và rộng > 300 m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công. 2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200 m đối với sông loại 1 và rộng > 300 m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông. Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công.
3. Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo: Định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo). 3. Định mức kéo rải, căng dây lấy độ võng cáp quang quy định áp dụng cho độ cao từ 10 m đến 20 m; - Nếu độ cao > 20 m, thì cứ 1 m độ cao tăng thêm hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,01 so với định mức kéo rải, căng dây cáp quang tương ứng. (Hệ số kéo rải căng dây cáp quang cho độ cao tăng thêm là 1+m*0,01; trong đó m là số mét độ cao tăng thêm). D3.7200 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra cuộn cáp quang, làm sàn thao tác, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ. Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn, hoàn chỉnh.
Đơn vị tính: 1 hộp nối Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số sợi cáp quang trong hộp (sợi) ≤ 12 ≤ 16 ≤ 20 D3.720 Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao ≤ 10 m Vật liệu Gỗ nhóm V m3 0,06 0,06 0,06 Thép U-80 kg 1,41 1,41 1,41 Nhân công 4,0/7 công 6,30 7,25 7,56 Máy thi công Máy hàn quang ca 0,50 0,60 0,70 Máy phát điện 1 kW ca 0,80 0,90 1,00 1 2 3 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 hộp nối Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số sợi cáp quang trong hộp (sợi) ≤ 24 ≤ 48 > 48 D3.720 Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao ≤ 10 m Vật liệu Gỗ nhóm V m3 0,06 0,06 0,06 Thép U-80 kg 1,41 1,41 1,41 Nhân công 4,0/7 công 7,88 9,85 14,78 Máy thi công Máy hàn quang ca 0,70 0,80 0,90 Máy phát điện 1 kW ca 1,00 1,10 1,20 4 5 6
4. Định mức rải căng dây dẫn tính cho đường dây 1 mạch, không phân pha. - Đường dây 2 mạch thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95; - Đường dây 4 mạch thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,90; - Nếu dây phân pha 2 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05. Trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có); - Nếu dây phân pha > 2 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10. Trong đó đã bao gồm cả công lắp khung định vị (nếu có).
5. Định mức rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10÷30 m: - Nếu độ cao > 30 m, thì cứ 1 m độ cao tăng thêm hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,01 so với định mức rải căng dây tương ứng. (Hệ số rải căng dây cho độ cao tăng thêm là 1+m*0,01; trong đó m là số mét độ cao tăng thêm).
6. Độ cao rải căng dây tính bình quân gia quyền toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp thi công của từng công trình).
7. Trường hợp rải căng dây có bọc: Áp dụng theo định mức tương ứng với dây trần điều chỉnh với hệ số 1,10.
8. Định mức rải căng dây lấy độ võng chiều dài dây được xác định theo khoảng cột trên tuyến.
9. Trường hợp kéo dây siêu nhiệt (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất) định mức nhân với hệ số 1,5 định mức dây nhôm lõi thép có tiết diện tương đương.
b. Hướng dẫn áp dụng: Cách tính nhân công rải căng dây như sau: Ncrcd = Nđm x Ksm x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 Trong đó: - Ncrcd là nhân công rải căng dây. - Nđm là nhân công định mức. - Ksm là hệ số mạch đường dây. - K1 là hệ số địa hình rải căng dây. - K2 là hệ số chiều cao rải căng dây. - K3 là hệ số qua vùng nước phèn, nước mặn. - K4 là hệ số loại dây dẫn (dây có bọc, dây siêu nhiệt). - K5 là hệ số đường dây phân pha. c. Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy), dưa cuộn dây lên giá đỡ, rải dây dọc tuyến, nối ép dây, mắc dây vào puly, căng dây lấy dấu, ép lèo, khoá néo... Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Khoá dây vào cách điện, lắp dây lèo, lắp khung định vị...Thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công (kể cả đào, lấp đất hố thế). D3.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 16 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 95 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Dây thép kg 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 D3.611 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,) Nhân công 4,0/7 công 8,43 11,11 12,20 16,07 21,47 29,24 D3.612 Dây nhôm (A) Nhân công 4,0/7 công 5,70 7,50 9,80 12,8 17,20 23,50 D3.613 Dây thép Nhân công 4,0/7 công 16,27 20,00 22 49 25,20 30,24 - D3.614 Dây đồng (M) Nhân công 4,0/7 công 11,15 14,47 15,86 20,72 27,91 38,
04 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 120 ≤ 150 ≤ 185 ≤ 240 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,30 0,30 0,30 0,30 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 21,0 21,0 21,0 21,0 Dây thép kg 0,36 0,36 0,36 0,36 D3.615 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,) Nhân công 4,5/7 công 32,85 39,75 46,91 51,59 D3.616 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 26,80 31,80 37,53 41,27 D3.617 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 42,41 51,66 60,98 67,07 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤300 ≤400 ≤500 >500 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,35 0,35 0,35 0,35 Tre (gỗ) Ø8 ÷10 mm, L = 6 ÷ 8 m cây 25,0 25,0 25,0 25,0 Dây thép kg 0,54 0,54 0,54 0,54 D3.615 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,) Nhân công 4,5/7 công 65,06 85,94 100,7 130,9 D3.616 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 52,05 68,75 80,56 104,72 5 6 7 8 D3.6200 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI (sử dụng cáp mồi) Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 70 ≤ 95 ≤ 120 ≤ 150 ≤ 185 Vật liệu Cáp thép Ø10 kg 1,47 2,00 2,00 2,10 1,11 Puly nhôm cái 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 D3.
621 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR, AACSR,) Nhân công 4,5/7 công 8,73 9,97 11,23 12,72 14,47 Máy thi công: Máy rải dây ca 0,11 0,15 0,15 0,20 0,12 Tời điện 5 tấn ca 0,15 0,20 0,20 0,25 0,26 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,12 D3.622 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 8,29 9,47 10,66 12,09 13,74 Máy thi công Máy rải dây ca 0,10 0,14 0,14 0,18 0,11 Tời điện 5 tấn ca 0,14 0,18 0,18 0,23 0,23 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,11 D3.623 Dây thép, dây Pastel 147, Pastel 412, Phlox 147, Nhân công 4,5/7 công 13,36 15,27 17,18 19,48 22,14 Máy thi công Máy rải dây ca 0,11 0,15 0,15 0,20 0,12 Tời điện 5 tấn ca 0,15 0,20 0,20 0,25 0,26 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,12 D3.624 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 9,60 10,97 12,34 13,99 15,9 Máy thi công Máy rải dây ca 0,116 0,158 0,158 0,210 0,126 Tời điện 5 tấn ca 0,158 0,210 0,210 0,263 0,273 Máy ép thủy lực 100 tấn ca - - - - 0,126 1 2 3 4 5 Tiếp theo Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện dây (mm2) ≤ 240 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 > 500 Vật liệu Cáp thép Ø10 kg 1,44 1,80 2,40 2,40 2,50 Puly nhôm cái 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 D3.625 Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,
AACSR,) Nhân công 4,5/7 công 17,21 20,21 25,19 30,18 38,19 Máy thi công Máy rải dây ca 0,16 0,20 0,26 0,31 0,37 Tời điện 5 tấn ca 0,34 0,42 0,56 0,67 0,80 Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,15 0,19 0,25 0,30 0,36 D3.626 Dây nhôm (A) Nhân công 4,5/7 công 16,35 19,19 23,93 28,67 36,27 Máy thi công Máy rải dây ca 0,14 0,18 0,23 0,28 0,33 Tời điện 5 tấn ca 0,31 0,38 0,50 0,6 0,72 Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,14 0,17 0,23 0,27 0,32 D3.627 Dây đồng (M) Nhân công 4,5/7 công 18,92 - - - - Máy thi công Máy rải dây ca 0,168 - - - - Tời điện 5 tấn ca 0,357 - - - - Máy ép thủy lực 100 tấn ca 0,158 - - - - 1 2 3 4 5 D3.6300 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ thi công. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt, lắp khoá treo, khoá hãm, kéo rải căng dây, nối cáp, bịt đầu cáp (bao gồm cả lắp kẹp treo, kẹp dỡ, ống nối,...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.
Đơn vị tính: 1 km/1 dây (4 ruột) Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp (mm2) ≤ 4x16 ≤ 4x25 ≤ 4x35 ≤ 4x50 D3.630 Lắp đặt cáp văn xoắn Vật liệu Xăng kg 0,40 0,40 0,40 0,45 Giẻ lau kg 0,20 0,20 0,20 0,25 Băng nhựa cuộn 0,30 0,30 0,30 0,30 Nhân công 4,0/7 công 12,90 17,54 19,71 23,85 1 2 3 4 Tiếp theo Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại cáp (mm2) ≤ 4x70 ≤ 4x95 ≤ 4x120 > 4x120 D3.630 Lắp đặt cáp văn xoắn Vật liệu Xăng kg 0,45 0,50 0,50 0,50 Giẻ lau kg 0,25 0,30 0,30 0,30 Băng nhựa cuộn 0,35 0,35 0,35 0,35 Nhân công 4,0/7 công 28,15 39,04 51,54 61,85 5 6 7 8 Ghi chú: - Nếu lắp đặt loại cáp 2 ruột thì hao phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số 0,70; - Nếu lắp đặt loại cáp 3 ruột thì hao phí vật liệu, nhân công nhân với hệ số 0,85. D3.7000 KÉO RẢI VÀ CĂNG DÂY CÁP QUANG KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT D3.7100 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG (sử dụng cáp mồi) Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc neo xoáy kể cả đào, lấp đất hố thế). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây, nối cáp mồi với dây cáp quang bằng rọ cáp, đưa dây lên puly, rải dây, lắp tạ chống xoáy. Căng dây cáp quang và lấy độ võng theo yêu cầu thiết kế, lắp khóa đỡ, khoá néo, đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc theo các thanh chính của cột, lắp tạ chống rung.
Đơn vị tính: 1 km/1 dây Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tiết diện (mm2) ≤ 70 ≤ 90 ≤ 120 ≤ 150 D3.710 Kéo rải, căng dây cáp quang kết hợp dây chống sét Vật liệu Cáp thép d10 kg 1,47 1,89 2,43 3,12 Puly cái 0,02 0,03 0,03 0,04 Nhân công 4,5/7 công 13,36 14,89 17,17 19,47 Máy thi công Máy rải dây ca 0,11 0,13 0,15 0,17 Tời điện 2 tấn ca 0,15 0,17 0,20 0,23 1 2 3 4 Ghi chú:
CHƯƠNG V. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN, TỦ BẢO VỆ VÀ TỦ CHIẾU SÁNG. Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công; vận chuyển tủ và thiết bị đến vị trí lắp đặt; mở hòm kiểm tra, lau chùi vệ sinh tủ, bảng điện. Nghiên cứu bản vẽ và các điều kiện lắp đặt, tiến hành lắp đặt định vị tủ và thiết bị, nối tiếp địa, đấu nối các dây dẫn trong tủ. - Kiểm tra lần cuối, hoàn chỉnh thu dọn, nghiệm thu bàn giao. T5.1000 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại tủ điện Xoay chiều Một chiều Tủ điều khiển, dao cách ly, dao tiếp địa Tủ đấu dây, tủ điều khiển máy cắt 1 pha 3 pha T5.100 Lắp tủ điện hạ áp Vật liệu Xi măng kg 2,0 2,00 2,00 - - Cồn công nghiệp kg 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 Giẻ lau kg 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Gỗ kê m3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Vật liệu khác % 10 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 2,50 2,88 2,50 2,50 2,87 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,20 0,20 0,20 - 0,20 Cần cẩu 5 tấn ca - - - - 0,20 1 2 3 4 5 Ghi chú: - Định mức dự toán lắp đặt tủ điện hạ thế quy định trong bảng trên theo biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới, trường hợp thi công hoàn toàn thủ công thì áp dụng định mức trên, riêng mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,3. - Trường hợp lắp đặt tủ điều khiển các thiết bị khác (động cơ, quạt gió, thùng máy cắt, thùng aptomat, thùng điện kế, hộp phân phối hạ áp,...) thì sử dụng định mức lắp tủ điều khiển dao cách ly (mã hiệu T5.1004) nhân hệ số 0,7. - Trường hợp lắp tủ điều khiển dao cách ly, máy cắt của trạm GIS thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,1. - Công tác lắp đặt tủ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha được quy định cho chiều cao ≤ 2 m. Trường hợp lắp tủ điện trên tại chiều cao > 2 m thì sử dụng cần cẩu 5 tấn thay thế cho xe nâng 2 tấn.
T5.2000 LẮP TỦ ĐIỆN TRUNG ÁP: MÁY CẮT HỢP BỘ, TỦ BẢO VỆ, TỦ ĐO LƯỜNG Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Loại tủ điện Cấp điện áp ≤ 10 kV Cấp điện áp ≤ 35 kV T5.200 Lắp đặt tủ điện trung áp Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,800 Giẻ lau kg 0,500 0,700 Vật liệu khác % 10 10 Nhân công 4,5/7 công 7,35 8,40 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,2 0,2 1 2 Ghi chú: - Trường hợp lắp đặt vỏ tủ trạm kios, vỏ tủ RMU thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 0,5. T5.3000 LẮP TỦ ĐIỆN NHỊ THỨ: ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ, ĐO LƯỜNG T5.3100 LẮP TỦ ĐIỀU KHIỂN Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ điều khiển máy biến áp ≤ 35 kV ≤ 110kV 220 kV 500 kV T5.310 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,60Ọ 0,800 Giẻ lau kg 0,400 0,500 0,500 1,000 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 4,27 5,13 5,98 6,84 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ điều khiển đường dây, phân đoạn, đường vòng, lộ tổng MBA, tụ bù ≤ 35 kV ≤ 110kV 220 kV 500 kV T5.310 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,600 0,800 Giẻ lau kg 0,400 0,500 0,500 1,000 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 3,84 4,61 5,38 6,15 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 0,250 5 6 7 8 T5.3200 LẮP TỦ BẢO VỆ Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ bảo vệ máy biến áp, dàn tụ bù, kháng điện ≤ 35 kV ≤ 110 kV 220 kV 500 kV T5.
320 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,600 0,800 Giẻ lau kg 0,400 0,500 0,500 1,000 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 4,50 5,40 6,30 7,20 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ bảo vệ đường dây, phân đoạn, đường vòng, lộ tổng MBA, tụ bù ≤ 35 kV ≤ 110kV 220 kV 500 kV T5.320 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,600 0,800 Giẻ lau kg 0,400 0,500 0,500 1,000 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 4,05 4,86 5,67 6,48 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 0,250 5 6 7 8 Ghi chú: Trường hợp lắp đặt 1 tủ vừa có chức năng bảo vệ và điều khiển chung, áp dụng định mức lắp tủ bảo vệ và được điều chỉnh mức hao phí nhân công nhân hệ số 1,1. T5.3300 LẮP TỦ ĐO LƯỜNG Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ đo lường ≤ 35 kV ≤ 110kV 220 kV 500 kV T5.330 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,600 0,600 0,800 Giẻ lau kg 0,400 0,500 0,500 1,000 Vật liệu khác % 10 10 10 10 Nhân công 4,5/7 công 4,27 5,13 5,98 6,84 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 3 4 T5.4000 LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ PHỤ KIỆN T5.4100 LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Đèn pha trên cột Đèn hình cầu Đèn chiếu sáng Đèn chống nổ Đèn chống ẩm Thiết bị tự động cho hệ thống chiếu sáng T5.410 Vật liệu Dây thép d= 2 mm kg 0,
040 0,040 0,040 0,040 0,040 - Ghen nhựa d= 6 mm m 0,500 0,300 0,200 0,300 0,300 0,300 Giẻ lau kg 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 2 Nhân công 4,5/7 công 1,20 0,40 0,12 0,40 0,30 0,22 1 2 3 4 5 6 T5.4200 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐÈN CHIẾU SÁNG Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Cột đèn Cần đèn các loại Chao, chụp và chóa đèn các loại Tấm giá đỡ Gỗ tẩm dầu Phíp nhựa T5.420 Vật liệu Dây thép d = 2 mm kg - 0,400 0,400 0,400 0,400 Giẻ lau kg 0,500 0,100 0,050 0,100 0,100 Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 Nhân công 4,0/7 công 1,50 0,20 0,10 0,30 0,20 Máy thi công Cần cẩu 5 tấn ca 0,250 - - - - 1 2 3 4 5 T5.5000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ KHÁC CHO MẠCH NHỊ THỨ, ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ, ĐO LƯỜNG Đơn vị tính: 1 cái Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Rơle các loại Rơle kỹ thuật số các loại Báo hiệu đèn, chuông, còi, hàng kẹp đầu dây Khóa điều khiển Đo đếm các loại T5.500 Vật liệu Giẻ lau kg 0,050 0,300 0,050 0,050 0,050 Ghen nhựa d = 6 mrn m - 3,000 - - - Nhân công 4,5/7 công 0,50 3,00 0,22 0,22 0,22 1 2 3 4 5 Ghi chú: Định mức quy định lắp đặt rơ le các loại gồm: rơ le trung gian, rơ le chốt, rơ le giám sát mạch cắt, rơ le thời gian, rơ le giám sát. Công tác lắp đặt rơ le đã bao gồm đấu nối mạch nhị thứ nội bộ tủ.
T5.6000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP CÁC TRẠM BIẾN ÁP T5.6100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Tủ máy chủ Tủ Scada Tủ lan Switch T5.610 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,800 0,600 0,600 Giẻ lau kg 1,000 0,500 0,500 Vật liệu khác % 10 10 10 Nhân công 4,0/7 công 6,80 5,90 5,13 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,250 0,250 0,250 1 2 3 T5.6200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Máy chủ (Server) Máy kỹ thuật (Engineering Console) Máy in (Printer) Máy lưu sự kiện (His) T5.620 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,200 0,100 0,050 0,100 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 0,40 0,05 0,04 0,06 Kỹ sư 4,0/8 công 0,80 0,12 0,10 0,14 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,010 0,010 0,010 0,010 1 2 3 4 Tiếp theo Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Bộ định tuyến (Router) Bộ chuyển mạch (Switch) Bộ tập trung (Hub) T5.620 Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,050 0,050 0,030 Vật liệu khác % 2 2 2 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 0,23 0,17 0,15 Kỹ sư 4,0/8 công 0,63 0,78 0,39 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,060 0,050 - 5 6 7 Ghi chú: Công tác lắp đặt các thiết bị trên chưa bao gồm công tác kéo rải cáp nguồn, cáp mạng, cáp quang.
T5.7000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Camera trên cột Bộ cần gá Camera Máy chủ (Server) Bộ chuyển mạch (Switch) Bộ tập trung (Hub) T5.700 Vật liệu Ghen nhựa d= 6 mm m 0,500 - - - - Dây thép d= 2 mm kg 0,040 0,040 - - - Cồn công nghiệp kg - - 0,200 0,050 0,030 Giẻ lau kg 0,100 0,100 - - - Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 1,20 0,20 0,40 0,17 0,15 Kỹ sư 4,0/8 công - - 0,80 0,78 0,39 1 2 3 4 5 Ghi chú: Công tác lắp đặt hệ thống camera chưa bao gồm công tác kéo rải cáp nguồn, cáp mạng. T5.8100 LẮP ĐẶT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công; - Đo đạc lấy dấu, xác định vị trí lắp đặt; - Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; - Đấu nối cáp nguồn AC, cáp tín hiệu vào thiết bị; - Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao.
Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Lắp đặt bộ giám sát và điều khiển Lắp đặt tấm pin mặt trời S ≥ 2 m2 Nạp điện tự động Nạp điện nửa tự động bộ tấm tấm hệ thống hệ thống T5.810 Vật liệu Băng cách điện cuộn 0,100 0,100 0,100 0,100 0,120 Ghen nhựa d = 6 mm m 0,500 0,500 0,500 - - Giấy ráp tờ 0,200 0,200 0,200 0,200 0,240 Vải trắng mộc 0,8 m m 0,100 0,120 0,120 0,300 0,360 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,100 0,100 0,600 0,800 Giẻ lau kg 0,100 0,120 0,120 0,500 0,500 Năng lượng điện kWh - - - - 20,00 Nhựa thông kg 0,030 0,030 0,030 - - Thiếc hàn kg 0,050 0,050 0,050 - - Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 Nhân công 4,0/7 công 5,40 0,30 0,38 6,00 9,00 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,50 0,15 0,15 1,00 1,25 Khoan cầm tay 0,62 kW ca 0,10 0,12 0,12 - - Mê gôm mét 1000 V ca 0,20 0,10 0,10 0,40 0,50 1 2 3 4 5 T5.8200 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, CHỐNG ĐỘT NHẬP Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công. Kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt. Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng T5.820 Lắp đặt hệ thống báo động, chống đột nhập Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,025 Giẻ lau kg 0,025 Vật liệu khác % 2 Nhân công 3,5/7 công 0,94 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,080 Mê gôm mét 1000 V ca 0,030 1 T5.8300 LẮP ĐẶT TỦ INVERTER VÀ TỦ ẮC QUY Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh thiết bị, phụ kiện; vận chuyển thiết bị, phụ kiện vào vị trí. Lắp đặt hoàn chỉnh từng phần việc và đấu nối thành hệ thống, nạp điện, thử tải theo yêu cầu kỹ thuật.
Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 tủ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Tủ Inverter Tủ Ắc quy T5.830 Lắp đặt tủ Inverter và tủ Ắc quy Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,500 0,500 Giẻ lau kg 0,500 0,500 Vật liệu khác % 10 10 Nhân công 4,0/7 công 8,09 6,47 Máy thi công Xe nâng 2 tấn ca 0,200 0,200 1 2 T5.8400 LẮP ĐẶT BỘ THU THẬP DỮ LIỆU TẬP TRUNG ĐO ĐẾM XA Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công; - Kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt; - Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; - Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng T5.840 Lắp đặt bộ thu thập dữ liệu tập trung đo đếm xa Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,100 Cồn công nghiệp kg 0,100 Giẻ lau kg 0,050 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 5,64 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,672 Khoan cầm tay 0,62 kW ca 0,160 Mê gôm mét 1000 V ca 0,272 1 T5.8500 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, SPLITER TRONG TRẠM BIẾN ÁP ĐIỀU KHIỂN SCADA Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công; - Kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt; - Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; - Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao.
Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Thiết bị Biến đổi Spliter T5.850 Lắp đặt thiết bị biến đổi, spliter trong trạm biến áp điều khiển scada Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,200 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,200 0,200 Giẻ lau kg 0,100 0,100 Nhân công 4,0/7 công 1,92 1,54 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,960 0,770 Khoan cầm tay 0,62 kW ca 0,160 0,130 Mê gôm mét 1000 V ca 0,380 0,310 1 2 T5.8600 LẮP ĐẶT MÁY TÍNH NGĂN LỘ ĐIỀU KHIỂN MỨC NGĂN TRONG TRẠM BIẾN ÁP ĐIỀU KHIỂN SCADA Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công; - Kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt; - Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; - Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng T5.860 Lắp đặt máy tính ngăn lộ điều khiển mức ngăn trong trạm biến áp điều khiển scada Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,100 Cồn công nghiệp kg 0,100 Giẻ lau kg 0,050 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 5,61 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,672 Khoan cầm tay 0,62 kW ca 0,160 Mê gôm mét 1000 V ca 0,272 1 T5.8700 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC RỜI (Module quang, bộ chuyển đổi quang điện,...) Thành phần công việc: - Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công; - Kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt; - Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; - Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao.
Đơn vị tính: 1 bộ Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng T5.870 Lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc rời Vật liệu Vải trắng mộc 0,8 m m 0,025 Cồn công nghiệp kg 0,025 Giẻ lau kg 0,025 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 1,68 Máy thi công Đồng hồ vạn năng ca 0,080 Mê gôm mét 1000 V ca 0,030 1 T5.8800 LẮP ĐẶT ANTEN UHF-VHF Thành phần công việc: - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật; - Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí lắp đặt; - Đánh dấu các vị trí lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật; - Lắp đặt các bộ gá, hệ thống đỡ anten theo thiết kế; - Kiểm tra công tác đã hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật; - Hoàn chỉnh, thu dọn, vệ sinh. Đơn vị tính: 1 anten Mã hiệu Công tác lắp đặt Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng T5.880 Lắp đặt anten UHF-VHF Vật liệu Cồn công nghiệp kg 0,050 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 2,40 Máy thi công Máy khoan 1 kW ca 0,300 1 PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG THI CÔNG TT Tên vật liệu Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc 1 Dầu biến áp (cho công tác lọc dầu) 1,0 2 Khí Ni tơ 10,0 3 Khí SF6 5,0 4 Dây chảy các loại 5,0 5 Côliê nhựa 3,0 6 Côliê thép 1,5 7 Thanh dẫn các loại 1,0 8 Phụ kiện 0,1 9 Chất cách điện các loại 6,0 10 Đầu bóc và đầu số các loại 1,5 Ghi chú: - Hao hụt một số loại vật liệu trong thi công không quy định trong tập định mức này (như dây dẫn, cách điện,...) sẽ được áp dụng theo định mức do Bộ Xây dựng ban hành. MỤC LỤC Mã hiệu Nội dung Trang PHẦN I: ĐỊNH MỨC CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHƯƠNG I: CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ D1.1000 Vận chuyển thủ công D1.2000 Vận chuyển bằng máy kéo kết hợp với thủ công D1.2100 Vận chuyển bằng ôtô kết hợp với thủ công D1.3000 Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện bằng thủ công CHƯƠNG II: CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN D2.1000 Lắp ráp cột thép hình bằng thủ công D2.2100 Dựng cột thép hình đã lắp sẵn bằng thủ công D2.3100 Dựng cột thép hình đã lắp sẵn bằng thủ công kết hợp với máy kéo D2.3200 Dựng cột thép hình đã lắp sẵn bằng thủ công kết hợp với cần cẩu D2.3300 Dựng cột thép ống bằng thủ công kết hợp cơ giới D2.3400 Dựng cột thép kiểu giàn,