YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
Điều 2. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
2.1. Đối với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải trang bị xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy như sau: 2.1.1. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung lớn hơn 50.000m3 phải có ít nhất hai xe chữa cháy. 2.1.2. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung từ 15.000 đến 50.000m3 phải có ít nhất một xe chữa cháy và một máy bơm chữa cháy di động. 2.1.3. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có dung tích chung nhỏ hơn 15.000 m3 phải có ít nhất một máy bơm chữa cháy di động và một máy bơm dự phòng có cùng tính năng kỹ thuật với bơm chính. 2.1.4. Xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy di động trang bị cho kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải đảm bảo lưu lượng, áp lực cần thiết và phải có tính năng chữa cháy bằng nước và bằng bọt.
2.2. Tại kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu với số lượng, chủng loại cụ thể quy định ở Phụ lục 1 (được ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng đối với các loại bình chữa cháy, ngoài số lượng cần trang bị như quy định ở Phụ lục 1, cần phải trang bị thêm một lượng dự trữ theo từng chủng loại và được tính trên nguyên tắc sau đây: - Đến 5 bình thì lượng dự trữ thêm là 2 bình; - Có từ 6 đến 10 bình thì lượng dự trữ thêm là 2 + 1 = 3 bình; - Có từ 11 đến 15 bình thì lượng dự trữ thêm là 3 + 1 = 4 bình; - Có từ 16 đến 20 bình thì lượng dự trữ thêm là 4 + 1 = 5 bình; Tương tự như vậy để tính lượng bình dự trữ cho các số lượng tiếp theo.
2.3. Tại các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định. Việc trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định phụ thuộc vào kích thước và dung tích bể chứa được quy định cụ thể như sau: 2.3.1. Các trường hợp phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định: - Các bể nổi có đường kính bằng hoặc lớn hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích bằng hoặc lớn hơn 2000m3; - Các bể nổi có chiều cao bằng hoặc lớn hơn 15m; - Các bể nửa nổi, nửa ngầm có dung tích lớn hơn 4000m3; 2.3.2. Các trường hợp phải trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định: - Các bể bơi nổi loại có đường kính nhỏ hơn 18m; - Các bể nổi có dung tích từ 400m3 đến dưới 2000m3 ; - Các bể nổi có chiều cao từ 6m đến dưới 15m; - Các bể nửa nổi, nửa ngầm có đường kính nhỏ hơn 18m; - Các bể nửa nổi, nửa ngầm có dung tích từ 800 m3 đến 4000 m3; - Các bể ngầm có dung tích bằng hoặc lớn hơn 1000 m3;
2.4.
Đối với các trường hợp phải trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định thì tối thiểu các thiết bị sau đây của hệ thống chữa cháy phải được lắp đặt cố định: - Đối với bể nổi, bể nửa nổi nửa ngầm: Lăng tạo bọt, ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, đường ống tưới mát thành bể phải được lắp đặt cố định vào bể và kéo dài tối thiểu tới họng chờ đặt ngoài đê bao. - Đối với bể ngầm: Máy bơm, cụm van, thiết bị chứa chất tạo bọt (chứa dung dịch chất tạo bọt), thiết bị trộn bọt, đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, đường ống dẫn nước đến họng chờ ngoài đê bao phải được lắp cố định. Ngoài yêu cầu tối thiểu trên đây, tuỳ tình hình đặc điểm của công trình để xem xét quyết định lắp cố định thêm các thiết bị hạng mục khác của hệ thống chữa cháy.
2.5. Trong một cụm bể nếu có nhiều loại bể với kích thước khác nhau, thì khi thiết kế hệ thống chữa cháy cho cụm bể phải lấy theo bể có kích thước lớn nhất và yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy cao nhất.
2.6. Đối với các bể có dung tích nhỏ hơn 400 m3 thì sử dụng xe hoặc máy bơm chữa cháy được trang bị tại kho.
2.7. Việc lựa chọn và tính số lượng, chủng loại lăng tạo bọt dùng để chữa cháy cho các bể chứa phải căn cứ vào đường kính bể chứa, loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ chứa trong bể. Đặc tính kỹ thuật của một số lăng tạo bọt quy định ở Phụ lục 2 (được ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc có thể sử dụng những thiết bị tạo bọt khác có tính năng tương đương và phải được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng ý.
2.8. Lượng chất tạo bọt, lượng nước chữa cháy và các phương tiện chữa cháy khác trang bị trong kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được xác định theo phương pháp tính ở Phụ lục 3 (được ban hành kèm theo Thông tư này).
2.9. Thời gian phun tối thiểu và cường độ phun dung dịch chất tạo bọt để chữa cháy cho các bể chứa được quy định như sau: 2.9.1. Trường hợp lăng tạo bọt lắp cố định trên bể sử dụng chất tạo bọt có bội số nở trung bình thì thực hiện theo quy định tại bảng 1. Bảng 1 Số TT Loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (l/s.m2) Thời gian phun (phút) 1 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn hoặc bằng 280C. 0,08 10 2 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn 280C 0,05 10 2.9.2. Trường hợp lăng tạo bọt lắp cố định trên bể sử dụng chất tạo bọt có bội số nở thấp thì thực hiện theo quy định tại bảng 2.
Bảng 2 Số TT Loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (l/s.m2) Thời gian phun tối thiểu (phút) Lăng tạo bọt lắp theo kiểu I Lăng tạo bọt lắp theo kiểu II 1 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn 37,80C 0,068 30 55 2 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy từ 37,80C á 93,30C 0,068 20 30 3 Dầu thô 0,068 30 55 Trong đó: - Lăng tạo bọt lắp theo kiểu I của bảng 2 là lăng có máng dẫn bọt lên bề mặt chất lỏng để không làm chìm bọt hoặc khuấy động bề mặt chất lỏng. - Lăng tạo bọt lắp theo kiểu II của bảng 2 là lăng có tấm chắn phía trước để hướng bọt vào một vị trí, từ đó bọt lan trên bề mặt chất lỏng làm giảm chìm bọt và sự khuấy động bề mặt chất lỏng. 2.9.3. Trường hợp lăng tạo bọt di động cầm tay sử dụng chất tạo bọt có bội số nở trung bình thì thực hiện theo quy định tại bảng 1. Trường hợp lăng tạo bọt di động cầm tay sử dụng chất tạo bọt có bội số nở thấp thì thực hiện theo quy định tại bảng 3. Bảng 3 Số TT Loại dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (l/s.m2) Thời gian phun tối thiểu (phút) 1 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn hoặc bằng 37,80C 0,108 65 2 Đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn 37,80C và nhỏ hơn hoặc bằng 93,30C 0,108 50 3 Dầu thô 0,108 65
2.10. Hệ số dự trữ chất tạo bọt (K) dùng cho chữa cháy các bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ở dạng lỏng được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt có bội số nở trung bình: K = 3 - Đối với chất tạo bọt có bội số nở thấp: K = 2.
2.11. Tại các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải thiết kế riêng hệ thống ống dẫn dung dịch chất tạo bọt và hệ thống ống dẫn nước tưới mát. Đối với hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có sử dụng thiết bị định lượng bằng bơm bọt riêng, độc lập với máy bơm nước thì cần phải bố trí máy bơm bọt dự phòng có công suất tương đương với công suất máy bơm bọt chính.
2.12. Cường độ và thời gian tưới mát chu vi bể bị cháy và một nửa chu vi các bể lân cận nằm trong khoảng cách bằng hoặc nhỏ hơn hai lần đường kính của bể bị cháy được quy định như sau: 2.12.1. Cường độ tưới mát: - Đối với bể bị cháy: 0,5 lít/giây trên 1m chu vi bể. - Đối với bể lân cận: 0,2 lít/giây trên 1m chu vi bể. Đối với bể nửa nổi, nửa ngầm: Cường độ nước tưới mát được giảm 50% so với bể nổi. 2.12.2.
Lưu lượng tưới mát đối với bể ngầm (kể cả bể bị cháy và bể lân cận) bao gồm lưu lượng nước tưới mát làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, làm mát bề mặt phía trên bể ngầm lân cận và làm mát người làm nhiệm vụ chữa cháy được tính như sau: - 10 lít/giây đối với bể có dung tích từ 100 á 1000m3; - 20 lít/giây đối với bể có dung tích từ 1001 á 5000m3; - 30 lít/giây đối với bể có dung tích từ 5001á 30.000m3; - 50 lít/giây đối với bể có dung tích từ 30.001á 50.000m3; 2.12.3. Thời gian để tính lượng nước tưới mát bể bị cháy và bể lân cận bể bị cháy phải lấy ít nhất là 3 giờ.
2.13. Lượng nước và chất tạo bọt (kể cả để chữa cháy và tưới mát dự trữ) phải luôn đầy đủ theo yêu cầu. Trường hợp bị thiếu do hao hụt hoặc do sử dụng thì phải bổ sung ngay. Thời gian phục hồi đủ lượng nước dự trữ chậm nhất là 48 giờ, trường hợp ở những nơi hiếm nước thì thời gian bổ sung đủ lượng nước dự trữ cho phép kéo dài hơn nhưng không được vượt quá 96 giờ; thời gian bổ sung đủ lượng chất tạo bọt dự trữ chậm nhất là 48 giờ.
2.14. Trong những trường hợp cụ thể, việc trang bị phương tiện chữa cháy tại kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ không thể thực hiện theo quy định của Thông tư này thì phải có các giải pháp kỹ thuật khác và phải được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an đồng ý bằng văn bản.
Điều 3. QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
3.1. Cơ quan chủ quản các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có trách nhiệm: - Tổ chức, huấn luyện và kiểm tra các bộ phận, cá nhân làm nhiệm vụ bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy. - Đảm bảo kế hoạch tài chính hàng năm đủ trang bị và quản lý phương tiện chữa cháy.
3.2. Cá nhân, bộ phận được giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy phải tổ chức thực hiện những nhiệm vụ: 3.2.1. Thường xuyên và định kỳ kiểm tra hoạt động của hệ thống chữa cháy đảm bảo hệ thống này luôn hoạt động tốt và sẵn sàng chữa cháy. 3.2.2. Định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tiến hành kiểm ta toàn diện và bảo dưỡng hệ thống chữa cháy đối với các trang thiết bị sau đây: - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín mối nối giữa lăng tạo bọt và thành bể, các lưới tạo bọt; - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín của van điều chỉnh Ezectơ (Ejector); - Kiểm tra độ kín của các van điều chỉnh, sơn lại những chỗ bị han gỉ của bể chứa chất tạo bọt; - Kiểm tra mức độ ăn mòn và biến dạng của đường ống dẫn nước và dẫn dung dịch; - Kiểm tra độ han gỉ của các bộ lọc; - Kiểm tra độ kín của các mối nối, rà lại các van bị hở; - Kiểm tra chất tạo bọt hoặc dung dịch chất tạo bọt; - Kiểm tra nguồn nước chữa cháy. 3.2.3. Tổ chức tiến hành thử thuỷ lực để kiểm tra độ kín và độ bền của toàn hệ thống ống dẫn nước và ống dẫn dung dịch, áp suất thử nghiệm bằng 1,25 lần áp suất làm việc và thau rửa làm sạch bên trong ống ít nhất 3 năm 1 lần. 3.2.4. Sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy và các trang thiết bị theo xe và máy bơm được thực hiện theo quy định chung của Bộ Công an. 3.2.5. Phải kiểm tra về số lượng, chất lượng và vị trí lắp đặt đối với phương tiện chữa cháy ban đầu, ít nhất mỗi tháng một lần; nếu không đảm bảo quy định phải bổ sung và khắc phục kịp thời. 3.2.6. Khi bố trí các bình chữa cháy phải để nơi khô ráo, thoáng mát, dễ thấy, dễ lấy, và không được: - Để ngoài trời, hoặc nơi có nhiệt độ cao hơn 550C; - Để bụi bám vào van an toàn, vòi bình; - Để tắc nghẽn vòi, loa phun; - Để hai loại thuốc A và B trộn lẫn với nhau khi vận chuyển và bảo quản - Va đập vật cứng vào bình và van an toàn. 3.2.7. Khi nhập chất chữa cháy vào kho phải có tài liệu kỹ thuật và đơn hoá nghiệm trong đó ghi rõ nước sản xuất, số hiệu lô hàng, hãng sản xuất, trọng lượng lô hàng, các tiêu chuẩn hoá lý và thời hạn sử dụng. 3.2.8. Thời hạn kiểm tra chất lượng chất tạo bọt và dung dịch chất tạo bọt được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt đã pha sẵn: ít nhất sáu tháng một lần. - Đối với chất tạo bọt nguyên chất: ít nhất một năm một lần. Phương pháp kiểm tra chất lượng tạo bọt và dung dịch chất tạo bọt quy định ở Phụ lục 4 (được ban hành kèm theo Thông tư này).
3.3. Khi phát hiện các phương tiện chữa cháy bị thiếu, hư hỏng hoặc chất lượng kém thì phải bổ sung, thay thế kịp thời.
3.4. Kết quả kiểm tra định kỳ tháng, quý, năm các phương tiện chữa cháy phải lập thành biên bản gửi lên cơ quan chủ quản và lưu hồ sơ cơ sở.
Điều 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Thủ trưởng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệm vụ: - Thực hiện đúng quy định của Thông tư này; - Tổ chức huấn luyện kiến thức, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; về quản lý, bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy cho cán bộ công nhân viên. - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý và bảo quản phương tiện chữa cháy để phát huy tốt nhất tính năng và hiệu quả chữa cháy. 4.1. Bình bột nén trực tiếp: 6 tháng 1 lần kiểm tra lượng khí qua áp kế (đối với loại có áp kế) hoặc cân (đối với loại không có áp kế), nếu nhỏ hơn giới hạn cho phép phải nạp thêm.
4.2. Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tổ chức thực hiện Thông tư này. 4.2. Bình có chai khí nén làm lực đẩy: 1 năm 1 lần kiểm tra chất lượng chất chữa cháy trong bình, kiểm tra lượng khí nén, các chốt hãm của lăng phun bột và tra dầu bôi trơn các bánh xe đẩy. Trường hợp khí đẩy CO2 trong chai giảm 20% so với trọng lượng ban đầu phải nạp bổ sung.
4.3. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Thương mại - Công an để chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư này.
4.4. Mọi vi phạm quy định tại Thông tư này tuỳ theo mức độ mà xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
4.5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Thông tư Liên Bộ số 3053/TTLB ngày 27/12/1979 của Liên Bộ Vật tư - Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần báo cáo về hai Bộ Thương mại - Công an để có hướng dẫn giải quyết kịp thời. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Hồ Huấn Nghiêm BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG Lê Thế Tiệm PHỤ LỤC 1 TIÊU CHUẨN TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU TẠI CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT/BTM-BCA) Bảng 4 Số TT Tên hạng mục công trình Xe đẩy bột** 3 25 Kg Bình khí CO2 Bình bột** Thùng cát Xẻng (cái) Chăn (m)**** Phuy nước 200L (cái) Xô múc nước (cái) Ghi chú 1,5-2 kg 5-6 kg 6-10 kg 0,3 m3 1 m3 1x1 1x1,
5 1x2 1 Dàn xuất nhập ô tô xi téc 1 1 1 1 2 Mỗi họng xuất một bình 6-10 Kg 2 Xuất nhập đường sắt 1 Mỗi phía một xe đẩy - Một phía 1 1 1 2 Mỗi họng xuất 1 bình - Hai phía 1 2 2 4 3 Trạm bơm xăng dầu (≤ 50 m2 sàn)* 2 2 Có thể thay bình CO2 bằng bình bột 4 Kho chứa sản phẩm đóng thùng (≤ 200m2 sàn)* 1 2 5 Nơi đóng đầu phuy (≤ 50m2 sàn)* 2 1 1 2 6 Cột bơm trong kho 2 1 7 Cụm van (≤ 50m2)* 2 2 1 1 2 Bình CO2 sử dụng cho cụm van điện, bình bột cho van thường 8 Cầu tầu và công trình xuất nhập bằng đường thủy (≤ 50m dài)* 1 2 4 1 1 2 9 Trạm động cơ điện máy bơm 1 Cho từng động cơ trạm bơm chính 10 Bãi dầu phuy (≤ 100m2 sàn)* 2 1 2 2 11 Phòng thí nghiệm (≤ 50m2 sàn)* 1 2 2 2 4 12 Xưởng hàn điện, hàn hơi (≤ 50m2 sàn)* 1 1 1 1 2 13 Buồng máy nén khí 1 1 Từng phòng 14 Trạm pha chế, tái sinh dầu (≤ 100m2 sàn)* 1 1 2 1 2 2 2 4 15 Xưởng cơ khí (≤ 200m2 sàn)* 1 2 3 1 tầng 2 bình 16 Buồng, phòng sinh hoạt (≤ 200m2 sàn)* 1 1 17 Trung tâm máy tính 2 18 Kho vật tư (≤ 50m2 sàn)* 1 2 19 Khu nồi hơi (≤ 100m2 sàn)* 1 2 20 Trạm bơm nước 1 21 Trạm biến thế 2 1 22 Gara ôtô (≤ 100m2 sàn)* 1 2 2 2 4 23 Trạm phát điện 1 1 24 Các ngôi nhà: -Hạng A và B (≤ 200m2 sàn)* 2 3 1 1 2 - Hạng C và D (≤ 300m2 sàn)* 2 - Hạng D (≤ 400m2 sàn)* 2 * Giá trị trong ngoặc đơn là đơn vị tính ** Có thể thay thế xe đẩy bột bằng xe đẩy bọt OVP100 hoặc các xe đẩy bọt khác có tính năng tương đương *** Bình bột 6 - 10 kg có thể được thay bằng bình bọt AB 10 lít **** Khi trang bị bằng chăn tẩm chất chống cháy hoặc chăn amiang thì không phải trang bị phuy nước và xô. PHỤ LỤC 2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LĂNG TẠO BỌT VÀ CHẤT TẠO BỌT (Ban hành theo Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT/BTM-BCA) Bảng 5
1. Những thông số kỹ thuật cơ bản của một số lăng tạo bọt: TT Tên lăng tạo bọt Lưu lượng (l/s) Áp suất làm việc (kg/cm2) Độ nở của bọt (lần) Tầm phun xa (m) Dung dịch bọt Bọt 1 GBP 600 6 600 4-6 100 2 GBP 2000 20 2000 4-6 100 3 AFC (GFC) 90 3,08-9,53 19,42-60,05 2,7 ÷ 6,9 6,3 4 AFC (GFC) 170 5,89-10,5 37,11-66,15 2,7 ÷ 6,9 6,3 5 AFC (GFC) 330 8,87-14,35 55,88-90,4 2,7 ÷ 6,9 6,3 6 AFC (GFC) 550 22,08-61,81 139,12-389,44 2,7 ÷ 6,9 6,3 7 KR - S2 3,3 50 5,1 15 26 8 KR - S4 6,7 100 5,1 15 30 9 KR - S8 13,3 200 5,1 15 38 1. Tính lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa bể cháy. Qct = Sc . Jct , (l/s) [3-1] Trong đó: Qct - Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy (l/s); Sc - Diện tích bề mặt bể cháy, (m2) Jct - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (l/s.m2); * Khi sử dụng lăng tạo bọt gắn cố định trên bể thì Jct được lấy như sau: - Trường hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở trung bình Jct lấy theo bảng 1, mục 2.9.1; - Trường hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở thấp Jct lấy theo bảng 2, mục 2.9. 1. * Khi sử dụng lăng tạo bọt cầm tay thì Jct được lấy như sau: - Trường hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở trung bình Jct lấy theo bảng 1, mục 2.9.1; - Trường hợp dùng chất tạo bọt có bội số nở thấp Jct lấy theo bảng 3, mục 2.9.2; 1. Trường hợp kho chứa nhiều loại sản phẩm dầu mỏ khác nhau 1. Phương pháp kiểm tra chất lượng của chất bọt hoá học A-B:
a) Đối với kho sử dụng chất tạo bọt bội số nở thấp : - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn 37,8oC. - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn hoặc bằng 37,8oC. So sánh hai kết quả tính, số lượng chất tạo bọt lớn hơn là số lượng chất tạo bọt cần chữa cháy cho kho.
b) Đối với kho sử dụng chất tạo bọt bội số nở trung bình : - Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy nhỏ hơn 28oC.
- Tính cho bể có đường kính lớn nhất chứa sản phẩm có nhiệt độ bắt cháy lớn hơn hoặc bằng 28oC. So sánh hai kết quả tính, số lượng chất tạo bọt lớn hơn là số lượng chất tạo bọt cần chữa cháy cho kho.
2. Những thông số kỹ thuật cơ bản của một số loại chất tạo bọt: Bảng 6 Số TT Những thông số kỹ thuật cơ bản Loại chất tạo bọt PO1 Morpen AFC-5A AFFF-3% AFC-3A AFFF-6% AFC-3 FP70 FP570 Petroseal 3% Petroseal 6% 1 Tỷ trọng không nhỏ hơn (g/cm3) 1,1 1,05-1,1 1,014 1,01 1,15-1,17 1,12 1,16 1,131 2 Nồng độ trong dung dịch nước (%) 4-6 6 3 3 6 4-6 4-6 3 6 3 Độ nở của bọt không nhỏ hơn (lần): - Bọt có độ nở thấp 6,3 5 5 8,5 8,5 8,5 8,5 - Bọt có độ nở trung bình > 70 > 70 4 Độ bền của bọt không nhỏ hơn (phút) 4,5 4,5 4 4 4 8 7 5 5 5 Độ PH 7-9 8-10 6,25-6,3 7,3-7,8 7,5-8,5 7 7 7 7 PHỤ LỤC 3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHẤT TẠO BỌT, NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (Ban hành theo Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT/BTM-BCA) 2. Tính số lượng lăng tạo bọt cần thiết để chữa cháy. NLTB = , (chiếc) [3-2] Trong đó: NLTB - Số lượng lăng tạo bọt (NLTB - lấy số nguyên lớn hơn số lượng tính được) qL - Lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của một lăng, (l/s). 2. Trường hợp kho chỉ chứa 1 loại sản phẩm dầu mỏ: Khi sử dụng chất tạo bọt có bội số nở thấp, hoặc bội số nở trung bình thì chỉ tính cho bể có đường kính lớn nhất. PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHẤT CHỮA CHÁY. (Ban hành theo Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT/BTM-BCA) 2. Phương pháp kiểm tra chất tạo bọt hoà không khí:
3. Tính lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết để chữa bể cháy : Wdd = K. NLTB . qL.t + Wđ (lít) [3-3] Trong đó: Wdd - Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, (lít). t - Thời gian phun dung dịch, (giây) (t lấy theo bảng 1, 2 mục 2.9.1 và bảng 3 mục 2.9.2). Wđ - Lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống, (lít) K- Hệ số dự trữ (lấy theo mục 2.10) Wđ = (0,785 di2. li).
1000 (lít). Trong đó: di , li, Đường kính và độ dài của từng loại ống dẫn (m). Wđ - chỉ tính cho trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy cố định. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được nhỏ hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì không cộng thêm vào, nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được lớn hơn 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì phải cộng thêm . 3. Phương pháp kiểm tra bình khí CO2 chữa cháy.
4. Tính lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy : WCTB = Wdd , (lít) [3-4] Trong đó: CB - Nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch chất chữa cháy, (%). 4. Phương pháp kiểm tra bình bột chữa cháy.
5. Tính lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch WN = Wdd , (lít) [3-5] Trong đó: CN - nồng độ nước trong dung dịch chất tạo bọt (%);
6. Tính lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát các bể lân cận: qTM = Pc.J1 + 0,5 J2 Pi , (l/s) [3-6] Trong đó: Pc - Chu vi bể bị cháy (m); Pi - Chu vi bể lân cận bể bị cháy trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bể bị cháy (m); J1 - Cường độ phun nước tưới mát bể bị cháy (l/s.m); J2 - Cường độ phun nước tưới mát bể lân cận (l/s.m); (J1 và J2 lấy theo mục 2.12.1.)
7. Tính lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát bể lân cận: WTM = qTM . t (lít) [3-7] Trong đó: t - Thời gian tưới mát bể bị cháy và tưới mát bể lân cận (t = 3 giờ)
8. Tính lượng nước cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy: WDT = , (m3) [3-8] Ghi chú : Tính lượng chất tạo bọt chữa cháy cho một kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ phải tính riêng cho từng trường hợp sau :
1.1.Xác định độ nở của bọt: Sau khi pha chất tạo bọt A và B, lấy dung dịch chất tạo bọt vào ống đong có chia độ thể tích 1000 cm3 và lắc đều. Tỷ lệ giữa dung dịch chất A-B theo qui định sau: - Bình bọt Trung Quốc : 1,5 cm3 chất A và 7 cm3 chất B. - Bình bọt Nga : 4 cm3 chất A và 85 cm3 chất B. Thể tích bọt tạo thành theo mức bọt cao nhất trong ống đong - tỷ lệ giữa thể tích của bọt và thể tích chất A-B ban đầu là độ nở của bọt. Nếu bọt tạo thành dẻo, mịn, độ nở lớn hơn hoặc bằng 6 lần trở lên là chất tạo bọt tốt.
1.2. Xác định độ bền của bọt: Chất tạo bọt hoá học được đánh giá là tốt, nếu thể tích bọt nhận được theo mục 1.1 sau 20 phút bị giảm không quá 20%.
1.3. Thời gian kiểm tra: 3 tháng 1 lần.
2.1.
Phương pháp lấy mẫu : - Đối với chất tạo bọt nguyên chất : Mở 5% số bao bì (không dưới 2 bao trong 1 lô), lấy mẫu cho vào bình thuỷ tinh sạch. - Đối với chất tạo bọt pha sẵn : Lấy mẫu chung của dung dịch trong bể chứa cho vào bình thủy tinh sạch. Đậy nút kín và dán nhãn lên bình, trên nhãn ghi rõ số hiệu của lô chất tạo bọt và ngày tháng lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.
2.2. Xác định tỷ trọng : Rót chất tạo bọt ở nhiệt độ 20°C vào ống đong thủy tinh, đường kính ống không nhỏ hơn 5 cm. Sau đó nhẹ nhàng thả phù kế khô và sạch vào ống đong. Sau khi phù kế ngừng dao động, đọc số chỉ của phù kế theo mép trên của mặt khum. Chất tạo bọt được coi là tốt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Trường hợp xác định tỷ trọng không phải ở 20°C thì phải tiến hành điều chỉnh theo phương pháp nội suy.
2.3. Xác định độ nhớt: Xác định độ nhớt bằng các thiết bị tiêu chuẩn.
2.4. Xác định độ nở của bọt : Lấy 100 cm3 dung dịch chất tạo bọt theo tỷ lệ % nước và chất tạo bọt được qui định cho từng loại, đổ vào ống chia độ 1000 cm3. Đậy nút kín và khuấy mạnh trong 30 giây ( dùng máy có tốc độ lớn hơn 3000 vòng/ phút).Tỷ lệ giữa thể tích bọt nhận được và thể tích dung dịch ban đầu là giá trị độ nở của bọt. So sánh giá trị này với độ nở tiêu chuẩn của từng chất tạo bọt để đánh giá chất lượng của chất tạo bọt.
2.5. Xác định độ bền của bọt: Độ bền của bọt xác định bằng thời gian, độ bền của bọt là khoảng thời gian thể tích bọt nhận được ở mục 2.4 giảm đi 50% thể tích ban đầu. So sánh thời gian đó với thời gian quy định để đánh giá chất lượng chất tạo bọt.
3.1. Kiểm tra trọng lượng: Dùng cân chính xác (có độ sai số đến 10g) để cân bình. Trọng lượng cho phép của khí CO2 nén trong bình sau khi kiểm tra không được nhỏ hơn 20% trọng lượng khí CO2 nén ban đầu của loại bình đó; nếu nhỏ hơn phải nạp thêm.
3.2. Kiểm tra tình trạng thông suốt của vòi phun.
3.3. Thời gian kiểm tra: 3 tháng 1 lần.
Khoản 3.2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này. PHỤ LỤC I PHÂN NHÓM ĐỐI VỚI NGUỒN PHÓNG XẠ DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC BỨC XẠ THÔNG THƯỜNG Nguồn Đồng vị phóng xạ Hoạt độ (TBq) Tối thiểu Điển hình Tối đa Nhóm 1 Nguồn dùng trong thiết bị phát nhiệt điện phóng xạ (RTG) Sr-90 3,3 x 102 7,4 x 102 2,5 x 104 Pu-238 1,0 x 100 1,0 x 101 1,0 x 101 Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu Co-60 1,9 x 102 1,5 x 105 5,6 x 105 Cs-137 1,9 x 102 1,1 x 105 1,9 x 105 Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn Cs-137 9,3 x 101 5,6 x 102 1,6 x 103 Co-60 5,6 x 101 9,3 x 102 1,9 x 103 Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn để chiếu xạ máu/mô Cs-137 3,7 x 101 2,6 x 102 4,4 x 102 Co-60 5,6 x 101 8,9 x 101 1,1 x 102 Nguồn dùng trong thiết bị xạ trị từ xa đa chùm tia (dao gamma) Co-60 1,5 x 102 2,6 x 102 3,7 x 102 Nguồn xạ trị từ xa Co-60 3,7 x 101 1,5 x 102 5,6 x 102 Cs-137 1,9 x 101 1,9 x 101 5,6 x 101 Nhóm 2 Nguồn dùng trong thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp Co-60 4,1 x 10-1 2,2 x 100 7,4 x 100 lr-192 1,9 x 10-1 3,7 x 100 7,4 x 100 Se-75 3,0x 100 3,0 x 100 3,0 x 100 Yb-169 9,3 x 10-2 1,9 x 10-1 3,7 x 10-1 Tm-170 7,4 x 10-1 5,6 x 100 7,4 x 100 Nguồn xạ trị áp sát – suất liều cao / trung bình Co-60 1,9 x 10-1 3,7 x 10-1 7,
4 x 10-1 Cs-137 1,1 x 10-1 1,1 x 10-1 3,0 x 10-1 lr-192 1,1 x 10-1 2,2 x 10-1 4,4 x 10-1 Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ cao Co-60 2,0 x 10-2 7,4 x 10-1 1,2 x 100 Cs-137 5,6 x 10-2 2,2 x 100 1,1 x 102 Nhóm 3 Nguồn dùng trong các máy đo mức Cs-137 3,7 x 10-2 1,9 x 10-1 1,9 x 10-1 Co-60 3,7 x 10-3 1,9 x 10-1 3,7 x 10-1 Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ trung bình Am-241 1,9 x 10-1 3,7 x 10-1 7,4 x 10-1 Pu-239/Be 7,4 x 10-2 1,1 x 10-1 3,7 x 10-1 Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân trên băng tải Cs-137 1,1 x 10-4 1,1 x 10-1 1,5 x 100 Cf-252 1,4 x 10-3 1,4 x 10-3 1,4 x 10-3 Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân cho lò cao Co-60 3,7 x 10-2 3,7 x 10-2 7,4 x 10-2 Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân của tàu hút bùn Co-60 9,3 x 10-3 2,8 x 10-2 9,6 x 10-2 Cs-137 7,4 x 10-3 7,4 x 10-2 3,7 x 10-1 Nguồn dùng trong thiết bị đo ống cuộn Cs-137 7,4 x 10-2 7,4 x 10-2 1,9 x 10-1 Nguồn khởi động lò phản ứng nghiên cứu Am-241/Be 7,4 x 10-2 7,4 x 10-2 1,9 x 10-1 Nguồn đo địa vật lý giếng khoan Am-241/Be 1,9 x 10-2 7,4 x 10-1 8,5 x 10-1 Cs-137 3,7 x 10-2 7,4 x 10-2 7,4 x 10-2 Cf-252 1,0 x 10-3 1,1 x 10-3 4,1 x 10-3 Nguồn dùng trong thiết bị trợ tim Pu-238 1,
1 x 10-1 1,1 x 10-1 3,0 x 10-1 Nhóm 4 Nguồn xạ trị áp sát – suất liều thấp Cs-137 3,7 x 10-4 1,9 x 10-2 2,6 x 10-2 Ra-226 1,9 x 10-4 5,6 x 10-4 1,9 x 10-3 l-125 1,5 x 10-3 1,5 x 10-3 1,5 x 10-3 Ir-192 7,4 x 10-4 1,9 x 10-2 2,8 x 10-2 Au-198 3,0 x 10-3 3,0 x 10-3 3,0 x 10-3 Cf-252 3,1 x 10-3 3,1 x 10-3 3,1 x 10-3 Nguồn dùng trong thiết bị đo độ dày Kr-85 1,9 x 10-3 3,7 x 10-2 3,7 x 10-2 Sr-90 3,7 x 10-4 3,7 x 10-3 7,4 x 10-3 Am-241 1,1 x 10-2 2,2 x 10-2 2,2 x 10-2 Pm-147 7,4 x 10-5 1,9 x 10-3 1,9 x 10-3 Cm-244 7,4 x 10-3 1,5 x 10-2 3,7 x 10-2 Nguồn dùng trong thiết bị đo mức Am-241 4,4 x 10-4 2,2 x 10-3 4,4 x 10-3 Cs-137 1,9 x 10-3 2,2 x 10-3 2,4 x 10-3 Co-60 1,9 x 10-4 8,7 x 10-4 1,9 x 10-2 Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ thấp Sr-90 7,4 x 10-2 7,4 x 10-2 7,4 x 10-2 Nguồn dùng trong thiết bị đo độ ẩm Am-241/Be 1,9 x 10-3 1,9 x 10-3 3,7 x 10-3 Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ Cs-137 3,0 x 10-4 3,7 x 10-4 3,7 x 10-4 Nguồn dùng trong thiết bị đo độ chặt/độ ẩm nền đường Am-241/Be 3,0 x 10-4 1,9 x 10-3 3,7 x 10-3 Cs-137 3,
7 x 10-5 3,7 x 10-4 4,1 x 10-4 Ra-226 7,4 x 10-5 7,4 x 10-5 1,5 x 10-4 Cf-252 1,1 x 10-6 2,2 x 10-6 2,6 x 10-6 Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ xương Cd-109 7,4 x 10-4 7,4 x 10-4 7,4 x 10-4 Gd-153 7,4 x 10-4 3,7 x 10-2 5,6 x 10-2 l-125 1,5 x 10-3 1,9 x 10-2 3,0 x 10-2 Am-241 1,0 x 10-3 5,0 x 10-3 1,0 x 10-2 Nguồn dùng trong thiết bị khử tĩnh điện Am-241 1,1 x 10-3 1,1 x 10-3 4,1 x 10-3 Po-210 1,1 x 10-3 1,1 x 10-3 4,1 x 10-3 Bò molipden Mo-99 3,7 x 10-2 3,7 x 10-2 3,7 x 10-1 Nguồn hở dùng trong y học hạt nhân l-131 3,7 x 10-3 3,7 x 10-3 7,4 x 10-3 P-32 2,2 x 10-3 2,2 x 10-2 2,2 x 10-2 Nhóm 5 Nguồn dùng trong thiết bị phân tích huỳnh quang tia X Fe-55 1,1 x 10-4 7,4 x 10-4 5,0 x 10-3 Cd-109 1,1 x 10-3 1,1 x 10-3 5,6 x 10-3 Co-57 5,6 x 10-4 9,3 x 10-4 1,5 x 10-3 Nguồn dùng trong các đầu đo bắt điện tử Ni-63 1,9 x 10-4 3,7 x 10-4 7,4 x 10-4 H-3 1,9 x 10-3 9,3 x 10-3 1,1 x 10-2 Nguồn dùng trong thiết bị chống sét Am-241 4,8 x 10-5 4,8 x 10-5 4,8 x 10-4 Ra-226 2,6 x 10-7 1,1 x 10-6 3,0 x 10-8 H-3 7,4 x 10-3 7,4 x 10-3 7,
4 x 10-3 Nguồn xạ trị áp sát: tấm áp mắt và nguồn cấy vĩnh viễn suất liều thấp Sr-90 7,4 x 10-4 9,3 x 10-4 1,5 x 10-3 Ru/Rh-106 8,1 x 10-6 2,2 x 10-5 2,2 x 10-5 Pd-103 1,1 x 10-3 1,1 x 10-3 1,1 x 10-3 Nguồn kiểm tra thiết bị PET Ge-68 3,7 x 10-5 1,1 x 10-4 3,7 x 10-4 Nguồn dùng trong phổ kế mossbauer Co-57 1,9 x 10-4 1,9 x 10-3 3,7 x 10-3 Bia triti H-3 1,1 x 10-1 2,6 x 10-1 1,1 x 100 Ghi chú: - TBq: ký hiệu của Têta Becơren, là đơn vị dẫn xuất của Becơren (Bq). Bq là đơn vị để đo hoạt độ của nguồn phóng xạ và 1 Bq = 1 phân rã / 1 giây. TBq có quan hệ với các đơn vị đo hoạt độ phóng xạ khác như sau: 1TBq = 1012 Bq = 109 kBq = 106 MBq = 103 GBq Trong đó: kBq là ký hiệu của kilô Becơren. MBq là ký hiệu của Mêga Becơren. GBq là ký hiệu của Giga Becơren. 1kCi = 103 Ci = 106 mCi = 109 mCi = 37 TBq Trong đó: kCi là ký hiệu của kilô curi. mCi là ký hiệu của mili curi. mCi là ký hiệu của micrô curi. PHỤ LỤC II GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CHO MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (D) Đồng vị phóng xạ Giá trị D (TBq) Đồng vị phóng xạ Giá trị D (TBq) H-3 2x103 Sc-48 2 x 10-2 Be-7 1x100 Ti-44 3 x 10-2 Be-10 3x101 V-48 2 x 10-2 C-11 6x10-2 V-49 2 x 103 C-14 5x101 Cr-51 2 x 100 N-13 6x10-2 Mn-52 2 x 10-2 F-18 6x10-2 Mn-53 CL Na-22 3x10-2 Mn-54 8 x 10-2 Na-24 2x10-2
Mn-56 4 x 10-2 Mg-28 2x10-2 Fe-52 2 x 10-2 Al-26 3x10-2 Fe-55 8 x 102 Si-31 1x101 Fe-59 6 x 10-2 Si-32 7x100 Fe-60 6 x 10-2 P-32 1x101 Co-55 3 x 10-2 P-33 2x102 Co-56 2 x 10-2 S-35 6x101 Co-57 7 x 10-1 Cl-36 2x101 Co-58 7 x 10-2 Cl-38 5x10-2 Co-58m 7 x 10-2 Ar-37 CL Co-60 3 x 10-2 Ar-39 3x102 Ni-59 1 x 103 Ar-41 5x10-2 Ni-63 6 x 101 K-40 CL Ni-65 1 x 10-1 K-42 2x10-1 Cu-64 3 x 10-1 K-43 7x10-2 Cu-67 7 x 10-1 Ca-41 CL Zn-65 1 x 10-1 Ca-45 1x102 Zn-69 3 x 101 Ca-47 6x10-2 Zn-69m 2 x 10-1 Sc-44 3x10-2 Ga-67 5 x 10-1 Sc-46 3x10-2 Ga-68 7 x 10-2 Sc-47 7 x 10-1 Ga-72 3 x 10-2 Ge-68 7 x 10-2 Y-91m 1 x 10-1 Ge-71 1 x 103 Y-92 2 x 10-1 Ge-77 6 x 10-2 Y-93 6 x 10-1 As-72 4 x 10-2 Zr-88 2 x 10-2 As-73 4 x 101 Zr-93 CL As-74 9 x 10-2 Zr-95 4 x 10-2 As-76 2 x 10-1 Zr-97 4 x 10-2 As-77 8 x 100 Nb-93m 3 x 102 Se-75 2 x 10-1 Nb-94 4 x 10-2 Se-79 2 x
102 Nb-95 9 x 10-2 Br-76 3 x 10-2 Nb-97 1 x 10-1 Br-77 2 x 10-1 Mo-93 3 x 102 Br-82 3 x 10-2 Mo-99 3 x 10-1 Kr-81 3 x 101 Tc-95m 1 x 10-1 Kr-85 3 x 101 Tc-96 3 x 10-2 Kr-85m 5 x 10-1 Tc-96m 3 x 10-2 Kr-87 9 x 10-2 Tc-97 CL Rb-81 1 x 10-1 Tc-97m 4 x 101 Rb-83 1 x 10-1 Tc-98 5 x 10-2 Rb-84 7 x 10-2 Tc-99 3 x 101 Rb-86 7 x 10-1 Tc-99m 7 x 10-1 Rb-87 CL Ru-97 3 x 10-1 Sr-82 6 x 10-2 Ru-103 1 x 10-1 Sr-85 1 x 10-1 Ru-105 8 x 10-2 Sr-85m 1 x 10-1 Ru-106 3 x 10-1 Sr-87m 2 x 10-1 Rh-99 1 x 10-1 Sr-89 2 x 101 Rh-101 3 x 10-1 Sr-90 1 x 100 Rh-102 3 x 10-2 Sr-91 6 x 10-2 Rh-102m 1 x 10-1 Sr-92 4 x 10-2 Rh-103m 9 x 102 Y-87 9 x 10-2 Rh-105 9 x 10-1 Y-88 3 x 10-2 Pd-103 9 x 101 Y-90 5 x 100 Pd-107 CL Y-91 8 x 100 Pd-109 2 x 101 Ag-105 1 x 10-1 l-124 6 x 10-2 Ag-108m 4 x 10-2 l-125 2 x 10-1 Ag-110m 2 x 10-2 l-126 1 x 10-1 Ag-111 2 x
100 l-129 CL Cd-109 2 x 101 l-131 2 x 10-1 Cd-113m 4 x 101 l-132 3 x 10-2 Cd-115 2 x 10-1 l-133 1 x 10-1 Cd-115m 3 x 100 l-134 3 x 10-2 In-111 2 x 10-1 l-135 4 x 10-2 In-113m 3 x 101 Xe-122 6 x 10-2 In-114m 8 x 10-1 Xe-123 9 x 10-2 In-115m 4 x 10-1 Xe-127 3 x 10-1 Sn-113 3x 10-1 Xe-131m 1 x 101 Sn-117m 5 x 10-1 Xe-133 3 x 100 Sn-119m 7 x 101 Xe-135 3 x 10-1 Sn-121m 7 x 101 Cs-129 3 x 10-1 Sn-123 7 x 100 Cs-131 2 x 101 Sn-125 1 x 10-1 Cs-132 1 x 10-1 Sn-126 3 x 10-2 Cs-134 4 x 10-2 Sb-122 1 x 10-1 Cs-134m 4 x 10-2 Sb-124 4 x 10-2 Cs-135 CL Sb-125 2 x 10-1 Cs-136 3 x 10-2 Sb-126 2 x 10-2 Cs-137 1 x 10-1 Te-121 1 x 10-1 Ba-131 2 x 10-1 Te-121m 1 x 10-1 Ba-133 2 x 10-1 Te-123m 6 x 10-1 Ba-133m 3 x 10-1 Te-125m 1 x 101 Ba-140 3 x 10-2 Te-127 1 x 101 La-137 2 x 101 Te-127m 3 x 100 La-140 3 x 10-2 Te-129 1 x 100 Ce-139 6 x 10-1
Te-129m 1 x 100 Ce-141 1 x 100 Te-131m 4 x 10-2 Ce-143 3 x 10-1 Te-132 3 x 10-2 Ce-144 9 x 10-1 I-123 5 x 10-1 Pr-142 1 x 100 Pr-143 3 x 101 Ho-166 2 x 100 Nd-147 6 x 10-1 Ho-166m 4 x 10-2 Nd-149 2 x 10-1 Er-169 2 x 102 Pm-143 2 x 10-1 Er-171 2 x 10-1 Pm-144 4 x 10-2 Tm-167 6 x 10-1 Pm-145 1 x 101 Tm-170 2 x 101 Pm-147 4 x 101 Tm-171 3 x 102 Pm-148m 3 x 10-2 Yb-169 3 x 10-1 Pm-149 6 x 100 Yb-175 2 x 100 Pm-151 2 x 10-1 Lu-172 4 x 10-2 Sm-145 4 x 100 Lu-173 9 x 10-1 Sm-147 CL Lu-174 8 x 10-1 Sm-151 5 x 102 Lu-174m 6 x 10-1 Sm-153 2 x 100 Lu-177 2 x 100 Eu-147 2 x 10-1 Hf-172 4 x 10-2 Eu-148 3 x 10-2 Hf-175 2 x 10-1 Eu-149 2 x 100 Hf-181 1 x 10-1 Eu-150b 2 x 100 Hf-182 5 x 10-2 Eu-150a 5 x 10-2 Ta-178a 7 x 10-2 Eu-152 6 x 10-2 Ta-179 6 x 100 Eu-152m 2 x 10-1 Ta-182 6 x 10-2 Eu-154 6 x 10-2 W-178 9 x 10-1 Eu-155 2 x 100
W-181 5 x 100 Eu-156 5 x 10-2 W-185 1 x 102 Gd-146 3 x 10-2 W-187 1 x 10-1 Gd-148 4 x 10-1 W-188 1 x 100 Gd-153 1 x 100 Re-184 8 x 10-2 Gd-159 2 x 100 Re-184m 7 x 10-2 Tb-157 1 x 102 Re-186 4 x 100 Tb-158 9 x 10-2 Re-187 CL Tb-160 6 x 10-2 Re-188 1 x 100 Dy-159 6 x 100 Re-189 1 x 100 Dy-165 3 x 100 Os-185 1 x 10-1 Dy-166 1 x 100 Os-191 2 x 100 Os-191m 1 x 100 Bi-205 4 x 10-2 Os-193 1 x 100 Bi-206 2 x 10-2 Os-194 7 x 101 Bi-207 5 x 10-2 Ir-189 1 x 100 Bi-210 8 x 100 Ir-190 5 x 10-2 Bi-210m 3 x 10-1 Ir-192 8 x 10-2 Bi-212 5 x 10-2 Ir-194 7 x 10-1 Po-210 6 x 10-2 Pt-188 4 x 10-2 At-211 5 x 10-1 Pt-191 3 x 10-1 Rn-222 4 x 10-2 Pt-193 3 x 103 Ra-223 1 x 10-1 Pt-193m 1 x 101 Ra-224 5 x 10-2 Pt-195m 2 x 100 Ra-225 1 x 10-1 Pt-197 4 x 100 Ra-226 4 x 10-2 Pt-197m 9 x 10-1 Ra-228 3 x 10-2 Au-193 6 x 10-1 Ac-225 9 x 10-2 Au-194 7 x
10-2 Ac-227 4 x 10-2 Au-195 2 x 100 Ac-228 3 x 10-2 Au-198 2 x 10-1 Th-227 8 x 10-2 Au-199 9 x 10-1 Th-228 4 x 10-2 Hg-194 7 x 10-2 Th-229 1 x 10-2 Hg-195m 2 x 10-1 Th-230 7 x 10-2 Hg-197 2 x 100 Th-231 1 x 101 Hg-197m 7 x 10-1 Th-232 CL Hg-203 3 x 10-1 Th-234 2 x 100 Tl-200 5 x 10-2 Pa-230 1 x 10-1 Tl-201 1 x 100 Pa-231 6 x 10-2 Tl-202 2 x 10-1 Pa-233 4 x 10-1 Tl-204 2 x 101 U-230 4 x 10-2 Pb-201 9 x 10-2 U-232 6 x 10-2 Pb-202 2 x 10-1 U-233 7 x 10-2 Pb-203 2 x 10-1 U-234 1 x 10-1 Pb-205 CL U-235 8 x 10-5 Pb-210 3 x 10-1 U-236 2 x 10-1 Pb-212 5 x 10-2 U-238 CL U tự nhiên CL Am-244 9 x 10-2 U nghèo CL Cm-240 3 x 10-1 U độ làm giàu 10-20% 8 x 10-4 Cm-241 1 x 10-1 Cm-242 4 x 10-2 U độ làm giàu > 20% 8 x 10-5 Cm-243 2 x 10-1 Cm-244 5 x 10-2 Np-235 1 x 102 Cm-245 9 x 10-2 Np-236b 7 x 10-3 Cm-246 2 x 10-1 Np-236a 8 x 10-1 Cm-247 1 x
10-3 Np-237 7 x 10-2 Cm-248 5 x 10-3 Np-239 5 x 10-1 Bk-247 8 x 10-2 Pu-236 1 x 10-1 Bk-249 1 x 101 Pu-237 2 x 100 Cf-248 1 x 10-1 Pu-238 6 x 10-2 Cf-249 1 x 10-1 Pu-239 6 x 10-2 Cf-250 1 x 10-1 Pu-240 6 x 10-2 Cf-251 1 x 10-1 Pu-241 3 x 100 Cf-254 3 x 10-4 Pu-242 7 x 10-2 Pu-239/Be-9 6 x 10-2 Pu-244 3 x 10-4 Cf-252 2 x 10-2 Am-241 6 x 10-2 Cf-253 4 x 10-1 Am-242m 3 x 10-1 Am-241/Be-9 6 x 10-2 Am-243 2 x 10-1 Ghi chú: - CL là viết tắt của chữ cực lớn. Khi giá trị D của đồng vị phóng xạ là CL (cực lớn) thì tỷ số hoạt độ phóng xạ của nguồn phóng xạ tạo bởi đơn vị phóng xạ đó sẽ có giá trị là cực nhỏ và nguồn phóng xạ sẽ được xếp vào nhóm 5.
Khoản 1. Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công việc sau:
a) Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh và phục hồi chức năng;
b) Xét nghiệm phục vụ cho công tác chuyên môn y tế;
c) Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, y học hạt nhân, xạ trị;
d) Giải phẫu bệnh lý;
đ) Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;
e) Phòng chống dịch bệnh, bệnh xã hội, y học lao động và vệ sinh môi trường y tế;
g) Kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn sinh học; hộ lý, y công;
h) Kiểm nghiệm, kiểm định, giám định;
i) Pha chế, bào chế, bảo quản, cấp phát thuốc, vắc xin, hoá chất, môi trường nuôi cấy tại các cơ sở y tế;
k) Nghiên cứu y dược học; chỉ đạo tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế;
l) Chuyên môn an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng tiết chế;
m) Chuyên môn dân số - kế hoạch hóa gia đình;
n) Bảo quản, vệ sinh, trông coi xác và nhà xác;
Điều 4. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề
1. Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
2. Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.
3. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.
4. Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
5. Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 1 tháng trở lên.
6. Thời gian được cơ quan có thẩm quyền Điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn liên tục từ 1 tháng trở lên.
Khoản 1. Hồ sơ đăng ký lại gồm:
a) Bản đề nghị đăng ký lại do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, kèm theo danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại;
b) Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư, các Giấy phép đầu tư điều chỉnh và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có);
c) Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
d) Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp liên doanh; Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc văn bản thống nhất của các nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp có nhiều nhà đầu tư nước ngoài) hoặc của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi);
đ) Quyết định của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài về việc đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi);
e) Giấy tờ chứng thực của các cá nhân và pháp nhân là thành viên doanh nghiệp sau khi đăng ký lại và của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại;
g) Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm đăng ký lại;
h) Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung điều chỉnh.
Điều 2. Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đầu tư:
2.1. Đối với tất cả các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đầu tư, chủ đầu tư phải gửi những tài liệu sau đây đến Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư. - Đơn xin điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đầu tư do Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng giám đốc thứ nhất ký. - Biên bản họp Hội đồng quản trị xí nghiệp liên doanh hoặc ý kiến các Bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có liên quan đến vấn đề xin điều chỉnh bổ sung. - Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Giấy phép đầu tư từ ngày được cấp đến thời điểm xin điều chỉnh, bổ sung.
2.2. Ngoài các tài liệu trên, tuỳ nội dung xin điều chỉnh, bổ sung Giấy phép, chủ đầu tư phải gửi thêm các văn bản sau: - Tăng vốn: Giải trình lý do tăng vốn, hiệu quả của việc tăng vốn, các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc tăng vốn và danh mục máy móc, thiết bị cần nhập thêm do tăng vốn (chủng loại, số lượng, chất lượng và giá mua). Trường hợp tăng vốn bằng lợi nhuận tái đầu tư phải có thêm giấy chứng nhận hoặc biên lai của cơ quan thuế, trong đó ghi rõ số thuế đã nộp. - Chuyển nhượng vốn và thay đổi đối tác: Giải trình sự cần thiết phải chuyển nhượng vốn và thay đổi đối tác; chứng chỉ hợp pháp về tư cách pháp lý, tình hình tài chính của đối tác mới; hợp đồng chuyển nhượng trong đó quy định rõ điều kiện, phương thức và giá chuyển nhượng. - Mở chi nhánh, cơ sở sản xuất mới: Giải trình sự cần thiết, ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương, địa điểm và mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm nơi dự định đặt chi nhánh, cơ sở sản xuất; hợp đồng thuê nhà xưởng. - Các trường hợp còn lại: giải trình lý do xin điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đầu tư.
2.3. Tất cả các tài liệu quy định ở mục 2.1 và 2.2 đều phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng.
2.4. Số bộ hồ sơ: a. Trường hợp tăng vốn để mở rộng công suất mà bản thân quy mô và tính chất của việc tăng vốn tương tự như quy mô và tính chất của một dự án nhóm A quy định tại Nghị định 191/CP ngày 18 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ thì số bộ hồ sơ cần nộp là 6 bộ, trong đó ít nhất một bộ gốc. Trong trường hợp đặc biệt, Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư có thể yêu cầu chủ đầu tư nộp bổ sung thêm ngoài số bộ hồ sơ quy định trên. b. Đối với các trường hợp tăng vốn khác, số bộ hồ sơ cần nộp là 4 bộ, trong đó có ít nhất 1 bộ gốc. c. Tất cả các trường hợp còn lại, chủ đầu tư chỉ cần nộp 2 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 1 bộ gốc.
2.5. Dù chỉ điều chỉnh bổ sung, nhưng hồ sơ vẫn phải được trình bày, in ấn, đóng bìa... một cách nghiêm túc để bảo quản lâu dài.
2.6. Để đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí có liên quan, việc nộp hồ sơ xin điều chỉnh, bổ sung Giấy phép được quy định như sau: a. Các dự án từ Quảng Ngãi trở vào, hồ sơ nộp tại cơ quan đại diện Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng. Thông tư này được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các Bộ), các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nội dung kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại. Các Bộ căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chương trình công tác của các Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm, gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Phân công tổ chức hoặc cá nhân làm đầu mối phụ trách triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.
2. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại hằng năm về các nội dung trọng tâm sau đây:
a) Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
b) Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại;
c) Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
d) Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước;
đ) Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của Bộ;
e) Tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý và tôn tạo hệ thống mốc giới của Việt Nam; phản ứng của các nước về vấn đề Biển Đông;
g) Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của Bộ;
h) Công tác thông tin đối ngoại giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới và quốc tế của Bộ;
i) Phổ biến tình hình chính trị, sự thay đổi, điều chỉnh chính sách của các nước trong khu vực; kết quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian qua, phản hồi của dư luận quốc tế về quảng bá hình ảnh Việt Nam.
4. Xây dựng các đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
b) Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của đất nước;
c) Quảng bá hình ảnh của đất nước, của Bộ;
d) Thông tin về kết quả hoạt động của Bộ, đặc biệt những nội dung được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, của Bộ;
đ) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia;
e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ.
Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại. Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các cơ quan hữu quan trong phê duyệt bản đánh giá an ninh cảng biển và cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt;
b) Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài, kiểm tra an toàn đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;
c) Điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải, tai nạn lao động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý theo quy định;
d) Phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải, phương án bảo đảm an toàn giao thông trong vùng nước cảng biển theo quy định;
đ) Chấp thuận việc cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển được giao theo quy định;
e) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải theo quy định;
g) Thực hiện công bố thông báo hàng hải và xử lý tài sản chìm đắm theo quy định;
h) Kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải và các hệ thống hỗ trợ hàng hải khác;
i) Chủ trì điều phối hoạt động giao thông hàng hải tại cảng biển, khu vực quản lý và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường;
k) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý;
l) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý theo quy định;
m) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác phòng, chống cháy, nổ đối với tàu thuyền hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý được giao theo quy định.
5. Về quản lý công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển:
a) Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được giao quản lý theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quá trình xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển.
6. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên và cấp các loại giấy tờ có liên quan đến tàu biển và thuyền viên khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
7. Tổ chức thực hiện thanh tra hàng hải; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.
9. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí hàng hải theo quy định của pháp luật; được sử dụng kinh phí từ nguồn thu phí hàng hải, từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
11. Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.
i) Truyền thông, giáo dục sức khỏe: phối hợp với bác sỹ và các chức danh chuyên môn khác tư vấn, hướng dẫn các kiến thức về bệnh, cách tự chăm sóc, theo dõi, hợp tác với nhân viên y tế trong chăm sóc, phòng bệnh; các quy định về an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, phục hồi chức năng; hướng dẫn hoặc hỗ trợ người bệnh thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy trong điều trị nội trú, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện.