YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 6307:1997 (ISO 916:1968) Hệ thống lạnh. Phương pháp thử; TCVN 6576:2013 (ISO 5151:2010) Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió. Thử và đánh giá tính năng; TCVN 7540:2013 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc. Phần 1 - Hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-1:2013); Phần 2 - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-2:2013); TCVN 7830:2015 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng; TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở. Hướng dẫn thiết kế; TCVN 10273-1:2013 (ISO 16358-1:2013) Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió - gió. Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa. Phần 1. Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh. 1.3 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng Quy chuẩn này. Với tiêu chuẩn có mã số không ghi năm hoặc các tiêu chuẩn có mã số ghi năm được soát xét, sửa đổi thì áp dụng phiên bản mới nhất. QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Nhà ở và công trình công cộng.
Thử và đánh giá tính năng; TCVN 7540:2013 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc. Phần 1 - Hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-1:2013); Phần 2 - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-2:2013); TCVN 7830:2015 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng; TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở. Hướng dẫn thiết kế; TCVN 10273-1:2013 (ISO 16358-1:2013) Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió - gió. Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa. Phần 1. Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh.
Khoản 1.4 Giải thích từ ngữ và các ký hiệu 1.4.1 Giải thích từ ngữ 1) Bậc hiệu quả của quạt (Fan Efficiency Grade), FEG: Hệ số đánh giá chất lượng khí động của quạt, là tỷ số của công suất dòng khí ở miệng ra của quạt và công suất hữu ích của động cơ tác động lên trục cánh quạt; 2) Chỉ số hiệu quả máy lạnh (Coefficient of Performance) COP, kW/kW: Tỷ số giữa năng suất lạnh thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng một đơn vị đo. Giá trị COP được xác định để đánh giá hiệu quả năng lượng của máy điều hoà không khí chạy điện, làm mát ngưng tụ bằng không khí, bao gồm máy nén, giàn bay hơi, giàn ngưng tụ. Giá trị COP cũng được xác định để đánh giá hiệu quả năng lượng của máy sản xuất nước lạnh hợp khối (không bao gồm các bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt ngưng tụ và các quạt của tháp giải nhiệt); 3) Chỉ số hiệu quả bơm nhiệt COP, kW/kW: Tỷ số giữa năng suất nhiệt thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng đơn vị đo, tính cho toàn bộ hệ thống bơm nhiệt trong điều kiện làm việc theo thiết kế; 4) Chỉ số truyền nhiệt tổng (Overall Thermal Transfer Value)OTTV: Tổng lượng nhiệt truyền vào nhà qua toàn bộ diện tích bề mặt của vỏ bao che công trình bao gồm cả phần tường không xuyên sáng và cửa kính quy về cho 1 m2 bề mặt ngoài của công trình, W/m2; 5) Hệ số tổng truyền nhiệt (Thermal Transmittance) U0: Cường độ dòng nhiệt không đổi theo thời gian đi qua một đơn vị diện tích bề mặt của kết cấu bao che khi chênh lệch nhiệt độ của môi trường không khí 2 bên kết cấu là 1 K, đơn vị đo W/(m2.K); 6) Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) R0: R0 = 1/U0, đơn vị đo m2.K/W; 7) Hiệu suất phát sáng của bóng đèn: Tỷ số giữa lượng quang thông của bóng đèn và công suất điện của bóng đèn, tính bằng lm/W; 8) Hiệu suất hệ thống thông gió, điều hoà không khí: Tỷ lệ năng lượng đầu ra (năng lượng có ích tại thời điểm sử dụng) so với năng lượng đầu vào có cùng đơn vị đo cho một giai đoạn xác định, tính bằng %; 9) Mật độ công suất chiếu sáng (Lighting Power Density), LPD: Mật độ công suất chiếu sáng là tỷ số giữa công suất điện chiếu sáng và diện tích được chiếu sáng, W/m2; 10) Vỏ công trình (Building Envelope): Vỏ công trình hay còn gọi là kết cấu bao che công trình, bao gồm tường và mái không xuyên sáng hoặc xuyên sáng (tường kính, cửa kính…) tạo thành các không gian khép kín bên trong công trình. 1.4.2 Các ký hiệu, đơn vị đo và từ viết tắt 1) Các ký hiệu, đơn vị đo SHGC Hệ số hấp thụ nhiệt của kính (Solar Heat Gain Coefficient), được công bố bởi nhà sản xuất hoặc được xác định theo các tiêu chuẩn hiện hành, không thứ nguyên. Trường hợp nhà sản xuất sử dụng hệ số che nắng thì SHGC= SC x 0,86; SC Hệ số che nắng (Shading Coefficient); R0 Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) của kết cấu bao che, m2.K/W.
Hệ số tổng truyền nhiệt (Thermal Transmittance) U0=1/R0, W/(m2.K); OTTVT Chỉ số truyền nhiệt tổng qua tường (Overall Thermal Transfer Value) - Cường độ dòng nhiệt trung bình truyền qua 1 m2 tường ngoài vào nhà, W/m2; OTTVM Chỉ số truyền nhiệt tổng qua mái - Cường độ dòng nhiệt trung bình truyền qua 1 m2 kết cấu mái vào nhà, W/m2; WWR Tỷ số diện tích cửa sổ - diện tích tường (Window to Wall Ratio), tính theo phần trăm (%). 2) Các từ viết tắt AHU Air Handling Unit (Bộ xử lý nhiệt ẩm không khí); AMCA Air Movement and Control Association International, Inc. (Hiệp hội quốc tế về vận chuyển và kiểm soát không khí); ANSI American National Standards Institute (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ); ARI Air Conditioning and Refrigeration Institute (Viện nghiên cứu điều hòa không khí và lạnh Hoa Kỳ); ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Hiệp hội các kỹ sư nhiệt lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ); ASME American Sociaty of Mechanical Engineers (Hiệp hội các kỹ sư cơ điện Hoa Kỳ); HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (Sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí); NEMA National Electric Manufacturers Association (Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia); NFRC National Fenestration Rating Council, Inc. (Hội đồng quốc gia đánh giá xuyên sáng); ISO International Organization for Standardization (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế); QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; TCVN Tiêu chuẩn quốc gia. 1.4 Giải thích từ ngữ và các ký hiệu 1.4.1 Giải thích từ ngữ 1) Bậc hiệu quả của quạt (Fan Efficiency Grade), FEG: Hệ số đánh giá chất lượng khí động của quạt, là tỷ số của công suất dòng khí ở miệng ra của quạt và công suất hữu ích của động cơ tác động lên trục cánh quạt; 2) Chỉ số hiệu quả máy lạnh (Coefficient of Performance) COP, kW/kW: Tỷ số giữa năng suất lạnh thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng một đơn vị đo. Giá trị COP được xác định để đánh giá hiệu quả năng lượng của máy điều hoà không khí chạy điện, làm mát ngưng tụ bằng không khí, bao gồm máy nén, giàn bay hơi, giàn ngưng tụ.
(Hiệp hội quốc tế về vận chuyển và kiểm soát không khí); ANSI American National Standards Institute (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ); ARI Air Conditioning and Refrigeration Institute (Viện nghiên cứu điều hòa không khí và lạnh Hoa Kỳ); ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Hiệp hội các kỹ sư nhiệt lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ); ASME American Sociaty of Mechanical Engineers (Hiệp hội các kỹ sư cơ điện Hoa Kỳ); HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (Sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí); NEMA National Electric Manufacturers Association (Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia); NFRC National Fenestration Rating Council, Inc. (Hội đồng quốc gia đánh giá xuyên sáng); ISO International Organization for Standardization (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế); QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; TCVN Tiêu chuẩn quốc gia.
Bảng 2.1 - Hệ số SHGC của kính phụ thuộc vào tỷ số WWR WWR (%) SHGC Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 20 0,90 0,90 0,80 30 0,64 0,70 0,58 40 0,50 0,56 0,46 50 0,40 0,45 0,38 60 0,33 0,39 0,32 70 0,27 0,33 0,27 80 0,23 0,28 0,23 90 0,20 0,25 0,20 100 0,17 0,22 0,17 CHÚ THÍCH: - WWR tính cho từng mặt đứng, sau đó tính trung bình cho toàn bộ công trình; - Khi WWR nằm giữa các trị số nêu trong bảng, cho phép nội suy tuyến tính SHGC; - Giá trị SHGC của từng mặt đứng hoặc của toàn bộ công trình có thể xác định bằng giá trị trung bình theo tỷ trọng diện tích (Area-Weighted Average) của các phần xuyên sáng trên mặt đứng của công trình: trong đó: SHGCi, Ai là giá trị SHGC và diện tích của phần xuyên sáng thứ i (i=1, n). - Giá trị SHGC tối đa đối với cửa kính trên mái bằng 0,3. Đối với không gian tầng áp mái sử dụng ánh sáng ban ngày, cho phép SHGC tối đa của cửa trời là 0,6; - Trường hợp mặt đứng nhà có kết cấu che nắng liên tục thẳng đứng hoặc nằm ngang, hệ số SHGC trong bảng 2.1 được phép điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số A trong Bảng 2.2a hoặc 2.2b; Bảng 2.2a - Hệ số A đối với kết cấu che nắng nằm ngang cố định Tỷ số PF=b/H Hệ số A Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 0,1 1,23 1,20 1,09 0,2 1,43 1,39 1,19 0,3 1,56 1,39 1,30 0,4 1,64 1,39 1,41 0,5 1,69 1,39 1,54 0,6 1,75 1,39 1,64 0,7 1,79 1,39 1,75 0,8 1,82 1,39 1,85 0,9 1,85 1,39 1,96 1,0 1,85 1,39 2,08 CHÚ THÍCH: - PF (Projection Factor) = b/H, với các kích thước b là độ vươn xa của kết cấu che nắng so với mặt phẳng kính; H là chiều cao cửa kính tính từ mép dưới cửa đến mặt dưới kết cấu che nắng. Các kích thước b, H có cùng thứ nguyên; - Kết cấu che nắng nằm ngang liên tục, đặt cách mép trên cửa kính một khoảng d với d/H ≤ 0,1 (sai số tính toán 10%).
Bảng 2.2b - Hệ số A đối với kết cấu che nắng thẳng đứng cố định Tỷ số PF=b/B Hệ số A Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 0,1 1,25 1,11 1,01 0,2 1,52 1,19 1,03 0,3 1,75 1,22 1,05 0,4 1,82 1,25 1,06 0,5 1,85 1,28 1,09 0,6 1,85 1,30 1,10 0,7 1,89 1,30 1,12 0,8 1,89 1,30 1,14 0,9 1,89 1,30 1,16 1,0 1,89 1,30 1,18 CHÚ THÍCH: - PF (Projection Factor) = b/B, với các kích thước b là độ vươn xa của kết cấu che nắng so với mặt phẳng kính; B là chiều rộng cửa kính tính từ mép bên cửa đến mặt trong của kết cấu che nắng. Các kích thước b, B có cùng thứ nguyên; - Kết cấu che nắng thẳng đứng liên tục, đặt cách đến mép bên cửa sổ một khoảng e với e/B ≤ 0,1 (sai số tính toán 10 %). - Đối với các công trình tiếp giáp đường phố, không gian tầng sát mặt đất được thiết kế với chức năng trưng bày sản phẩm, quảng bá dịch vụ và hàng hóa, cho phép không phải tuân thủ các quy định về SHGC khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: (a) Chiều cao tầng sát mặt đất không lớn hơn 6m; (b) Kết cấu che nắng liên tục với b/H > 0,5; (c) Diện tích tường kính và cửa kính nhỏ hơn 75% tổng diện tích tường của tầng sát mặt đất tại phía đường phố. 3) Nếu không áp dụng các quy định chi tiết về R0 và SHGC nêu trên, cho phép xác định chỉ số truyền nhiệt tổng OTTV của kết cấu vỏ bao che không xuyên sáng và xuyên sáng và giá trị của chúng được quy định như sau: - OTTVT của tường không vượt quá 60 W/m2; - OTTVM của mái không vượt quá 25 W/m2. CHÚ THÍCH: Giá trị OTTVT của tường bao che và OTTVM của mái được xác định theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật. 2.1.3 Yêu cầu về sản phẩm xây dựng và lắp đặt cho tường và mái công trình 1) Hệ số dẫn nhiệt λ của vật liệu, giá trị tổng nhiệt trở R0 của tường, mái được xác định theo tiêu chuẩn ISO 6946:2017 hoặc theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2, 3, 4, 6 của Quy chuẩn này; CHÚ THÍCH: Hệ số dẫn nhiệt λ của vật liệu do nhà sản xuất cung cấp hoặc áp dụng số liệu theo tiêu chuẩn TCVN 4605:1988 , TCVN 9258:2012 . 2) Chứng nhận kiểm tra SHGC của cửa kính, tường kính phải được nhà sản xuất cung cấp. Giá trị SHGC của cửa kính, tường kính được xác định theo tiêu chuẩn NFRC 200-2017 bởi các phòng thí nghiệm độc lập.
Nhà sản xuất phải cung cấp chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cho các thiết bị thuộc hệ thống điều hòa không khí trước khi tiếp nhận và lắp đặt vào công trình. 2.2 Thông gió và điều hòa không khí 2.2.1 Thông gió tự nhiên 1) Diện tích các lỗ thông gió, cửa sổ đóng mở được trên tường hoặc trên mái không được nhỏ hơn 5 % diện tích (sàn) sử dụng của phòng tiếp giáp với không gian bên ngoài. 2) Thông gió tự nhiên hoặc kết hợp với thông gió cơ khí của khu vực để xe (gara) phải đảm bảo các yêu cầu của Quy chuẩn QCXDVN 05:2008/BXD. 2.2.2 Thông gió cơ khí 1) Phải đảm bảo các yêu cầu về thông gió theo Quy chuẩn QCXDVN 05:2008/BXD. 2) Quạt gió với động cơ công suất lớn hơn 0,56 kW phải có thiết bị điều khiển tự động cho phép tắt quạt khi không có nhu cầu sử dụng. CHÚ THÍCH: Ngoại trừ quạt trong hệ thống HVAC vận hành liên tục. 2.2.3 Hệ thống điều hòa không khí 1) Thiết bị điều hòa không khí và máy sản xuất nước lạnh (Chiller) phải có chỉ số hiệu quả COP tối thiểu tại các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn và không nhỏ hơn các giá trị nêu trong Bảng 2.3, Bảng 2.4. Bảng 2.3 - Chỉ số hiệu quả COP của máy điều hòa không khí làm lạnh trực tiếp hoạt động bằng điện năng Loại thiết bị Năng suất lạnh, kW COPMin, kW/kW Quy trình kiểm tra Máy điều hòa không khí 1 cụm - 2,80(*) TCVN 6576:2013 TCVN 7830:2015 TCVN 10273-1:2013 Máy điều hòa không khí 2 cụm 3,10(*) 3,00(*) 2,80(*) Máy điều hòa không khí giải nhiệt bằng không khí 3,81 TCVN 6307:1997 hoặc ARI 210/240 3,28 ARI 340/360 3,22 2,93 ≥ 223 2,84 Máy điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước 3,54 ARI 210/240 3,54 ARI 340/360 3,66 3,63 ≥ 223 3,57 Máy điều hòa không khí giải nhiệt bằng hơi nước 3,54 ARI 210/240 3,54 ARI 340/360 3,51 3,48 ≥ 223 3,43 Các cụm ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí ≥ 40 3,07 ARI 365 Các cụm ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, hoặc hơi nước ≥ 40 3,95 CHÚ THÍCH: COP = Năng suất lạnh / Công suất tiêu thụ điện, kW/kW. Cụm ngưng tụ bao gồm máy nén và giàn ngưng; (*) Máy điều hòa không khí 1 cụm hoặc 2 cụm: hiệu suất năng lượng của thiết bị được đánh giá bằng hệ số hiệu quả mùa làm lạnh CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor) thay cho COP.
Quy trình kiểm tra, đánh giá hiệu suất năng lượng của thiết bị được thực hiện theo TCVN 7830:2015 , TCVN 6576:2013 và TCVN 10273-1:2013 (ISO 5151:2000). Bảng 2.4 - Chỉ số hiệu quả COP của máy sản xuất nước lạnh (Chiller) Loại thiết bị Năng suất lạnh, kW COPMin, kW/kW Chiller giải nhiệt bằng không khí, chạy điện. Bình ngưng gắn liền hoặc tách rời Tất cả 2,80 Chiller piston, giải nhiệt nước, chạy điện Theo yêu cầu của Chiller xoắn ốc và trục vít, giải nhiệt nước, chạy điện Chiller xoắn ốc và trục vít, giải nhiệt nước, chạy điện 4,51 4,53 5,17 ≥ 1055 5,67 Chiller ly tâm, giải nhiệt nước, chạy điện 5,55 5,55 6,11 ≥ 2110 6,17 Chiller hấp thụ giải nhiệt bằng không khí, 1 cấp Tất cả 0,60(*) Chiller hấp thụ nhiệt nước, 2 cấp Tất cả 0,70(*) Chiller hấp thụ, 2 cấp. Đốt gián tiếp Tất cả 1,00(*) Chiller hấp thụ, 2 cấp. Đốt trực tiếp Tất cả 1,00(*) CHÚ THÍCH: (*) Đối với máy lạnh hấp thụ, COP = Năng suất lạnh / Công suất nhiệt tiêu thụ; Đánh giá tính năng của chiller hấp thụ, sử dụng tiêu chuẩn ARI 560; Tính năng bộ giải nhiệt bằng nước được đánh giá bằng tiêu chuẩn ARI 550 / 590. 2) Các thiết bị sản xuất nước lạnh (Chiller), cấp hơi nóng, quạt tháp giải nhiệt, máy bơm có công suất lớn hơn hoặc bằng 5 mã lực (3,7kW) phải có các thiết bị tự động điều chỉnh công suất, lưu lượng theo nhu cầu tiêu thụ lạnh, sưởi và lượng nước. 3) Các động cơ quạt của hệ thống thông gió và điều hòa không khí có công suất lớn hơn hoặc bằng 5 mã lực (3,7 kW) phải có bậc hiệu quả lớn hơn FEG 67 khi xác định theo tiêu chuẩn AMCA 205. CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 12759:2010. 4) Các tòa nhà sử dụng hệ thống điều hòa không khí trung tâm phải có thiết bị thu hồi lạnh. Hiệu suất thu hồi lạnh của thiết bị tối thiểu là 50 %. 5) Vật liệu và chiều dày lớp cách nhiệt cho ống dẫn môi chất lạnh, ống dẫn nước lạnh, ống cấp và thu hồi gió phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng cho công trình. CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn kỹ thuật do chủ đầu tư lựa chọn áp dụng. Các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5687:2010, ASHRAE 90.1 và các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khác được áp dụng. 6) Các chỉ số hiệu quả COP (hoặc hệ số hiệu quả mùa làm lạnh CSPF) được nêu tại các Bảng 2.3, Bảng 2.4 và bậc hiệu quả của quạt FEG phải được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm độc lập.
Khoản 2.3 Chiếu sáng 2.3.1 Chiếu sáng tự nhiên Trong các phòng làm việc, phòng học, phòng đọc thư viện có chiếu sáng tự nhiên, phải có giải pháp điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu điều khiển chiếu sáng đối với vùng chiếu sáng tự nhiên không áp dụng đối với các cơ sở y tế, căn hộ hoặc các công trình có yêu cầu sử dụng đặc biệt. 2.3.2 Chiếu sáng nhân tạo 1) Yêu cầu về độ rọi nhỏ nhất trong nhà ở và nhà công cộng phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD. 2) Mật độ công suất chiếu sáng LPD cho bên trong công trình không được vượt quá mức tối đa cho phép nêu trong Bảng 2.5. Bảng 2.5 - Mật độ công suất chiếu sáng LPD Loại công trình LPD (W/m2) Văn phòng 11 Khách sạn 11 Bệnh viện 13 Trạm y tế, chăm sóc sức khỏe* 11 Thư viện* 14 Hội thảo* 15 Trường học 12 Thương mại, dịch vụ 16 Chung cư 8 Kho* 9 Khu vực để xe trong nhà 3 CHÚ THÍCH: - (*) Các hạng mục nằm trong các loại công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn; - Mật độ công suất chiếu sáng LPD được tính bằng tổng công suất chiếu sáng theo thiết kế chia cho tổng diện tích sàn sử dụng; - Đối với công trình bao gồm nhiều loại công năng sử dụng (công trình hỗn hợp): LPD được xác định theo công suất chiếu sáng và diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại; - Đối với khu vực hoặc bộ phận có yêu cầu chiếu sáng đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, y tế: LPD lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng; - Đối với chung cư, thay cho việc áp dụng quy định về LPD trong bảng, phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng được dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành. 3) Điều khiển chiếu sáng 2.3 Chiếu sáng 2.3.1 Chiếu sáng tự nhiên Trong các phòng làm việc, phòng học, phòng đọc thư viện có chiếu sáng tự nhiên, phải có giải pháp điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu điều khiển chiếu sáng đối với vùng chiếu sáng tự nhiên không áp dụng đối với các cơ sở y tế, căn hộ hoặc các công trình có yêu cầu sử dụng đặc biệt. 2.3.2 Chiếu sáng nhân tạo 1) Yêu cầu về độ rọi nhỏ nhất trong nhà ở và nhà công cộng phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD. 2) Mật độ công suất chiếu sáng LPD cho bên trong công trình không được vượt quá mức tối đa cho phép nêu trong Bảng 2.5.
Bảng 2.5 - Mật độ công suất chiếu sáng LPD Loại công trình LPD (W/m2) Văn phòng 11 Khách sạn 11 Bệnh viện 13 Trạm y tế, chăm sóc sức khỏe* 11 Thư viện* 14 Hội thảo* 15 Trường học 12 Thương mại, dịch vụ 16 Chung cư 8 Kho* 9 Khu vực để xe trong nhà 3 CHÚ THÍCH: - (*) Các hạng mục nằm trong các loại công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn; - Mật độ công suất chiếu sáng LPD được tính bằng tổng công suất chiếu sáng theo thiết kế chia cho tổng diện tích sàn sử dụng; - Đối với công trình bao gồm nhiều loại công năng sử dụng (công trình hỗn hợp): LPD được xác định theo công suất chiếu sáng và diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại; - Đối với khu vực hoặc bộ phận có yêu cầu chiếu sáng đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, y tế: LPD lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng; - Đối với chung cư, thay cho việc áp dụng quy định về LPD trong bảng, phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng được dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành. 3) Điều khiển chiếu sáng
a) Điều khiển chiếu sáng - Thiết bị tắt chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng phải được thiết kế và lắp đặt cho các khu vực có diện tích tối đa 2500 m2 trên một tầng sàn; - Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng được thiết kế và lắp đặt trên diện tích sử dụng tối đa 250 m2 đối với khu vực rộng đến 1000 m2 và tối đa 1000 m2 đối với khu vực rộng hơn 1000 m2. CHÚ THÍCH: Quy định này không áp dụng cho các không gian có yêu cầu chiếu sáng 24/24 h; không gian có yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn khi sử dụng. a) Điều khiển chiếu sáng - Thiết bị tắt chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng phải được thiết kế và lắp đặt cho các khu vực có diện tích tối đa 2500 m2 trên một tầng sàn; - Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng được thiết kế và lắp đặt trên diện tích sử dụng tối đa 250 m2 đối với khu vực rộng đến 1000 m2 và tối đa 1000 m2 đối với khu vực rộng hơn 1000 m2. CHÚ THÍCH: Quy định này không áp dụng cho các không gian có yêu cầu chiếu sáng 24/24 h; không gian có yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn khi sử dụng.
b) Điều khiển chiếu sáng khu vực đỗ xe (gara) trong nhà - Tự động tắt chiếu sáng (xem ở trên); - Phải có thiết bị điều khiển chiếu sáng cho phép giảm ít nhất 30 % công suất chiếu sáng của mỗi nguồn sáng khi không có hoạt động trong vùng được chiếu sáng; CHÚ THÍCH: Yêu cầu này không áp dụng cho khu vực đường xe ra vào tiếp giáp với không gian bên ngoài công trình. - Đối với khu vực trong phạm vi đến tường bao ngoài 6 m, có cửa và tường kính với tỷ lệ WWR ≥ 40 %, phải có thiết bị điều khiển cho phép giảm công suất chiếu sáng.
b) Điều khiển chiếu sáng khu vực đỗ xe (gara) trong nhà - Tự động tắt chiếu sáng (xem ở trên); - Phải có thiết bị điều khiển chiếu sáng cho phép giảm ít nhất 30 % công suất chiếu sáng của mỗi nguồn sáng khi không có hoạt động trong vùng được chiếu sáng; CHÚ THÍCH: Yêu cầu này không áp dụng cho khu vực đường xe ra vào tiếp giáp với không gian bên ngoài công trình. - Đối với khu vực trong phạm vi đến tường bao ngoài 6 m, có cửa và tường kính với tỷ lệ WWR ≥ 40 %, phải có thiết bị điều khiển cho phép giảm công suất chiếu sáng.
Bảng 2.8 - Hiệu suất tối thiểu COP của bơm nhiệt cấp nước nóng Loại thiết bị COP, kW/kW Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí ≥ 3,0 Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước ≥ 3,5 Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt: Khi chạy để cung cấp nước nóng Khi chạy điều hòa không khí và cung cấp nước nóng ≥ 3,0 ≥ 5,5 a) Các động cơ điện 3 pha (50 Hz) được chế tạo ở dạng độc lập hoặc trong thành phần của thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng phải có hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong Bảng 2.6. a) Hiệu suất thiết bị đun nước nóng - Tất cả các thiết bị đun nước nóng, lò hơi cấp nước nóng sử dụng cho công trình phải có hiệu suất tối thiểu như trong Bảng 2.7; - Bơm nhiệt cấp nước nóng phải đạt hiệu quả COP tối thiểu như trong Bảng 2.8; - Khi sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, hiệu suất tối thiểu của bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời là 60 % và giá trị nhiệt trở R0 tối thiểu của mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời là 2,2 m2.K/W. Bảng 2.7 - Hiệu suất tối thiểu của thiết bị đun nước nóng Loại thiết bị Hiệu suất tối thiểu ET, % Các bộ đun, trữ nước dùng khí đốt 78 Các bộ đun nước tức thời dùng khí đốt 78 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng khí đốt 77 Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng dầu 80 Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng khí đốt và dầu 80 Lò hơi công suất nhiệt 10-350 kW, đốt củi, giấy 60 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than nâu 70 Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than đá 73 Bộ đun nước nóng bằng điện trở Emin = 5,9 + 5,3V0,5 (W) CHÚ THÍCH: - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng dùng khí đốt hoặc dầu được đưa ra dưới dạng hiệu suất nhiệt ET (Thermal Efficiency), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun; - Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa (Stanby Loss, SL) khi chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và môi trường xung quanh là 400 C. Trong công thức trên, V là dung tích đo bằng lít; - Quy trình thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn ANSI Z21.10.3 hoặc các tiêu chuẩn khác áp dụng cho công trình. Bảng 2.8 - Hiệu suất tối thiểu COP của bơm nhiệt cấp nước nóng Loại thiết bị COP, kW/kW Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí ≥ 3,0 Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước ≥ 3,5 Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt: Khi chạy để cung cấp nước nóng Khi chạy điều hòa không khí và cung cấp nước nóng ≥ 3,0 ≥ 5,5
b) Nhãn sản xuất trên vỏ động cơ điện phải có trị số hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải. Hiệu suất của động cơ điện phải được xác định, phù hợp với tiêu chuẩn NEMAMG-1.
CHÚ THÍCH: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7540-2:2013 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác được lựa chọn áp dụng. b) Trước khi lắp đặt bộ đun nước nóng, phải kiểm tra hiệu suất của thiết bị do nhà sản xuất cung cấp. b) Nhãn sản xuất trên vỏ động cơ điện phải có trị số hiệu suất tối thiểu ở chế độ đầy tải. Hiệu suất của động cơ điện phải được xác định, phù hợp với tiêu chuẩn NEMAMG-1. CHÚ THÍCH: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7540-2:2013 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác được lựa chọn áp dụng. b) Trước khi lắp đặt bộ đun nước nóng, phải kiểm tra hiệu suất của thiết bị do nhà sản xuất cung cấp.
c) Khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu động cơ điện cho công trình theo quy định hiện hành, phải tiến hành kiểm tra hiệu suất tối thiểu của động cơ điện được ghi trên vỏ máy do nhà sản xuất công bố. Bảng 2.6 - Hiệu suất tối thiểu của động cơ điện ở chế độ đầy tải Công suất ra của động cơ, kW Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực Tốc độ (vòng / phút) 3600 1800 1200 3600 1800 1200 0,8 77,0 85,5 82,5 77,0 85,5 82,5 1,1 84,0 86,5 86,5 84,0 86,5 87,5 1,5 85,5 86,5 87,5 85,5 86,5 88,5 2,2 85,5 89,5 88,5 96,5 89,5 89,5 3,7 86,5 89,5 89,5 88,5 89,5 89,5 5,6 88,5 91,0 90,2 89,5 91,7 91,0 7,5 89,5 91,7 91,7 90,2 91,7 91,0 11,1 90,2 93,0 91,7 91,0 92,4 91,7 14,9 91,0 93,0 92,4 91,0 93,0 91,7 18,7 91,7 93,6 93,0 91,7 93,6 93,0 22,4 91,7 94,1 93,6 91,7 93,6 93,0 29,8 92,4 94,1 94,
1 92,4 94,1 94,1 37,3 93,0 94,5 94,1 93,0 94,5 94,1 44,8 93,6 95,0 94,5 93,6 95,0 94,5 56,0 93,6 95,0 94,5 93,6 95,4 94,5 74,6 93,6 95,4 95,0 94,1 95,4 95,0 93,3 94,1 95,4 95,0 95,0 95,4 95,0 111,9 94,1 95,8 95,4 95,0 95,8 95,8 149,2 95,0 95,8 95,4 95,4 96,2 95,8 186,5 95,0 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 223,8 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 261,1 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 298,4 95,8 95,8 95,8 95,8 96,2 95,8 357,7 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 373,0 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 2) Hệ thống đun nước nóng c) Cách nhiệt cho đường ống dẫn nước nóng phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho công trình. c) Khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu động cơ điện cho công trình theo quy định hiện hành, phải tiến hành kiểm tra hiệu suất tối thiểu của động cơ điện được ghi trên vỏ máy do nhà sản xuất công bố. Bảng 2.6 - Hiệu suất tối thiểu của động cơ điện ở chế độ đầy tải Công suất ra của động cơ, kW Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực Tốc độ (vòng / phút) 3600 1800 1200 3600 1800 1200 0,8 77,0 85,5 82,5 77,0 85,5 82,
5 1,1 84,0 86,5 86,5 84,0 86,5 87,5 1,5 85,5 86,5 87,5 85,5 86,5 88,5 2,2 85,5 89,5 88,5 96,5 89,5 89,5 3,7 86,5 89,5 89,5 88,5 89,5 89,5 5,6 88,5 91,0 90,2 89,5 91,7 91,0 7,5 89,5 91,7 91,7 90,2 91,7 91,0 11,1 90,2 93,0 91,7 91,0 92,4 91,7 14,9 91,0 93,0 92,4 91,0 93,0 91,7 18,7 91,7 93,6 93,0 91,7 93,6 93,0 22,4 91,7 94,1 93,6 91,7 93,6 93,0 29,8 92,4 94,1 94,1 92,4 94,1 94,1 37,3 93,0 94,5 94,1 93,0 94,5 94,1 44,8 93,6 95,0 94,5 93,6 95,0 94,5 56,0 93,6 95,0 94,5 93,6 95,4 94,5 74,6 93,6 95,4 95,0 94,1 95,4 95,0 93,3 94,1 95,4 95,0 95,0 95,4 95,0 111,9 94,1 95,8 95,4 95,0 95,8 95,8 149,2 95,0 95,8 95,4 95,4 96,2 95,8 186,5 95,0 95,8 95,4 95,8 96,2 95,
8 223,8 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 261,1 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 298,4 95,8 95,8 95,8 95,8 96,2 95,8 357,7 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 373,0 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 2) Hệ thống đun nước nóng c) Cách nhiệt cho đường ống dẫn nước nóng phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho công trình.
d) Kiểm soát hệ thống đun nước nóng - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại thời điểm sử dụng không vượt quá 490 C; - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm, bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không vượt quá 430 C; - Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước nóng được điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm việc của thiết bị cấp nước nóng. d) Kiểm soát hệ thống đun nước nóng - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại thời điểm sử dụng không vượt quá 490 C; - Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm, bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không vượt quá 430 C; - Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước nóng được điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm việc của thiết bị cấp nước nóng.
e) Đối với chung cư có thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước nóng trung tâm, phải sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thu hồi nhiệt…) để bổ sung cho nguồn năng lượng cung cấp nước nóng. e) Đối với chung cư có thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước nóng trung tâm, phải sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thu hồi nhiệt…) để bổ sung cho nguồn năng lượng cung cấp nước nóng.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Điều 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Điều 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, TP. HCM; - Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng; - Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng; - Lưu: VT, KHCN&MT (10). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quang Hùng QCVN 09:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Mục lục
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Phạm vi điều chỉnh
1.2 Đối tượng áp dụng
1.3 Tài liệu viện dẫn
1.4 Giải thích từ ngữ và các ký hiệu
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1 Lớp vỏ bao che công trình
2.2 Thông gió và điều hòa không khí
2.3 Chiếu sáng
2.4 Các thiết bị điện khác
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phụ lục 1. Tổng nhiệt trở R0 của lớp vỏ bao che Phụ lục 2. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng (Tham khảo) Phụ lục 3. Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của kết cấu vỏ bao che (Tham khảo) Phụ lục 4. Nhiệt trở lớp không khí không được thông gió Ra, (m2.K/W) (Tham khảo) Phụ lục 5. Hệ số hấp thu bức xạ của bề mặt vật liệu (Tham khảo) Phụ lục 6. Tổng nhiệt trở R0 của một số loại tường và mái thông dụng (Tham khảo) Lời nói đầu QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Viện Kỹ thuật Xây dựng (Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam) soát xét trên cơ sở QCVN 09:2013/BXD, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này được biên soạn với sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch và sự tham gia của các chuyên gia thuộc Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC - International Finance Corporation), Phòng thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình dương (PNNL - Pacific Northwest National Laboratory, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ). QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings
3.1 Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn này. 3.1 Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.
3.2 Công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định hiện hành, trong đó có quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD. 3.2 Công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định hiện hành, trong đó có quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD.
Khoản 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. Phụ lục 1. Tổng nhiệt trở R0 của lớp vỏ bao che 1) Công thức xác định tổng nhiệt trở R0 (m2.K/W) trong đó: hN, hT Lần lượt là hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của kết cấu vỏ bao che (Phụ lục 3), W/(m2.K); bi Bề dày của lớp vật liệu thứ i, m; λi Hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i trong kết cấu bao che (Phụ lục 2), W/m.K; n Số lượng các lớp vật liệu của kết cấu vỏ bao che; Ra Nhiệt trở của lớp không khí bên trong kết cấu vỏ bao che, nếu có (Phụ lục 4), m2.K/W. 2) Các thông số vật lý của vật liệu (Phụ lục 2, 3, 4) Phụ lục 2. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng (Tham khảo) Tên vật liệu Khối lượng đơn vị, kg/m3 Hệ số dẫn nhiệt , W/(m.K) 1. Bê tông Ngói xi măng lưới thép 2500 2,04 Bê tông cốt thép 2400 1,55 Bê tông nặng 2200 1,20 Bê tông nhẹ (bê tông xỉ) 1500 0,70 1200 0,52 1000 0,41 Bê tông bọt hấp hơi nóng 1000 0,40 800 0,29 600 0,21 400 0,15 Bê tông bọt silicat hấp hơi nóng 800 0,29 600 0,21 400 0,15 2. Thạch cao Tấm thạch cao tường 1000 0,23 Bê tông thạch cao xỉ lò 1000 0,37 3. Vật liệu nung, vữa xây Gạch đất sét nung 2000 0,93 Gạch đất sét nung 1600 0,70 Gạch đất sét nung xây với vữa nặng 1800 0,81 Gạch đất sét nung xây với vữa nhẹ 1700 0,76 Gạch rỗng (1300 kg/m3) xây với vữa nhẹ (1400 kg/m3) 1350 0,58 Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng 1300 0,52 Vữa xi măng 1800 0,93 Vữa tam hợp 1700 0,87 Vữa vôi 1600 0,81 4. Gạch không nung, blốc bê tông khí chưng áp Gạch xỉ 1400 0,58 Gạch silicat xây với vữa nặng 1900 0,87 Gạch không nung khí chưng áp 400 - 900 0,12 - 0,13 Bê tông khí chưng áp (AAC) 400 - 800 0,153 5. Vật liệu thủy tinh Kính (vách, cửa) 2500 0,78 Sợi thủy tinh 200 0,06 6.
Vật liệu gỗ Gỗ thông, gỗ tùng (ngang thớ) 550 0,17 Gỗ thông, gỗ tùng (dọc thớ) 550 0,35 Ván gỗ dán 600 0,17 Ván sợi gỗ 600 0,16 250 0,08 150 0,06 Gỗ lie 250 0,07 7. Kim loại Thép, tôn 7850 58 Nhôm 2600 220 CHÚ THÍCH: - Đơn vị W/(m.K) = 0,86 kcal/m.h.0C; - Có thể sử dụng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu theo kết quả thí nghiệm; hoặc số liệu trong tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 10456:2007. Phụ lục 3. Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của kết cấu vỏ bao che (Tham khảo) Tên hệ số Hướng dòng nhiệt Nằm ngang (đối với tường) Đi lên (đối với mái) Đi xuống (đối với mái) Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài hN, W/(m2.K) 25 25 25 Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong hT, W/(m2.K) 7,692 10 5,882 CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. Phụ lục 4. Nhiệt trở lớp không khí không được thông gió Ra, (m2.K/W) (Tham khảo) Chiều dày lớp không khí, mm Hướng dòng nhiệt Nằm ngang (đối với lớp không khí thẳng đứng) Đi lên (đối với lớp không khí nằm ngang) Đi xuống (đối với lớp không khí nằm ngang) 0 0,00 0,00 0,00 5 0,11 0,11 0,11 7 0,13 0,13 0,13 10 0,15 0,15 0,15 15 0,17 0,16 0,17 25 0,18 0,16 0,19 50 0,18 0,16 0,21 100 0,18 0,16 0,22 300 0,18 0,16 0,23 CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. Phụ lục 5.
Hệ số hấp thu bức xạ của bề mặt vật liệu (Tham khảo) STT Vật liệu, bề mặt, và màu sắc Hệ số α A. Mặt tường 1 Đá vôi mài nhẵn, màu sáng 0,35 2 Đá vôi mài nhẵn, màu thẫm 0,50 3 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu trắng 0,30 4 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu thẫm 0,65 5 Đá granit mài nhẵn, màu xám nhạt 0,55 6 Đá granit màu xám, đánh bóng 0,60 7 Gạch men, màu trắng 0,26 8 Gạch men, màu nâu sáng 0,55 9 Gạch thông thường, bám bụi bẩn 0,77 10 Gạch thông thường, màu đỏ mới 0,7 - 0,74 11 Gạch ốp mặt, màu sáng 0,45 12 Mặt bê tông phẳng, nhẵn 0,54 - 0,65 13 Mặt trát vữa, sơn màu vàng - trắng 0,42 14 Mặt trát vữa, sơn màu thẫm 0,73 15 Mặt trát vữa, sơn màu trắng 0,40 16 Mặt trát vữa, sơn màu lam nhạt 0,59 17 Mặt trát vữa, sơn màu xi măng màu xám 0,47 18 Mặt trát vữa, sơn màu xi măng trắng 0,32 19 Gỗ mộc 0,59 20 Gỗ sơn màu thẫm 0,77 21 Gỗ sơn màu vàng nhạt 0,60 B. Mặt mái 22 Tấm fibro xi măng mới, màu sáng 0,42 23 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 6 tháng sử dụng 0,61 24 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 12 tháng sử dụng 0,71 25 Tôn màu sáng 0,26 26 Tôn màu đen 0,86 27 Ngói màu đỏ hoặc nâu 0,65 - 0,72 28 Ngói xi măng màu xám 0,65 29 Thép tráng kẽm mới 0,30 30 Thép tráng kẽm, bám bụi bẩn 0,90 31 Nhôm không làm bóng 0,52 32 Nhôm đánh bóng 0,26 C. Mặt quét sơn 33 Sơn màu hồng 0,52 34 Sơn màu xanh da trời 0,64 35 Sơn Coban, màu xanh sáng 0,58 36 Sơn Coban, màu tím 0,83 37 Sơn màu vàng 0,44 38 Sơn màu đỏ 0,63 D. Vật liệu xuyên sáng 39 Kính dày 7mm 0,076 40 Kính dày 4,5 mm 0,04 41 Kính có bề mặt hấp thụ nhiệt dày 6,0 mm 0,306 42 Màng polyclovinyl, dày 0,1 mm 0,096 43 Màng polyamit AFF, dày 0,08 mm 0,164 44 Màng polyetylen, dày 0,085 mm 0,109 Phụ lục 6. Tổng nhiệt trở R0 của một số loại tường và mái thông dụng (Tham khảo) STT Các lớp vật liệu Chiều dày, m Hệ số λ, W/(m.K) R0, m2.
K/W A. Tường xây gạch đặc đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 2 3 Lớp vữa xi măng trát ngoài Gạch đặc đất sét nung1 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,105/0,220 0,015 0,93 0,81 0,93 0,48/0,62 B. Tường xây gạch rỗng đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 2 3 Lớp vữa xi măng trát ngoài Gạch rỗng đất sét nung2 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,105/0,220 0,015 0,93 0,52 0,93 0,55/0,77 C. Tường gạch bê tông khí chưng áp AAC (chiều dày quy ước 100/200 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 1,00/1,65 2 Gạch AAC (γ = 600 kg/m3)3 0,100/0,200 0,153 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 D. Tường gạch bê tông (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,50/0,66 2 Gạch bê tông (xỉ)4 0,105/0,220 0,70 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 E. Tường gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,63/0,94 2 Gạch bê tông bọt, khí5 0,105/0,220 0,37 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 F. Tường gạch silicat (chiều dày quy ước 110/220 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 0,47/0,60 2 Gạch silicat 0,105/0,220 0,87 3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 G. Panen 3D6 (chiều dày 160/180 mm) 1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 1,04/1,54 2 Tấm 3D bằng xi măng lưới thép 0,05 0,93 3 Lớp xốp polystyrol (EPS) 0,03/0,05 0,
04 4 Tấm 3D bằng xi măng lưới thép 0,05 0,93 5 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 H. Mái với lớp cách nhiệt: Xem TCVN 9258:2012 ________________ 1 TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung 2 TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung 3 TCVN 7959:2011 Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) 4 TCVN 6477:2011 Gạch bê tông 5 TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu cầu kỹ thuật 6 TCVN 7575:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng 4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. Phụ lục 1. Tổng nhiệt trở R0 của lớp vỏ bao che
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013 và thay thế Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 1. Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:
a) Khẩn trương hoàn thiện các đề án, báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Các Thành viên Chính phủ đề cao trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (vào tháng 5 năm 2022) đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Văn bản số 2666/VPCP-QHĐP ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Chủ động nắm bắt thông tin về những vấn đề trọng tâm, nổi lên, được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo xử lý kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
b) Khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
c) Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 ngày 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2022, số 252/CĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2022, số 290/CĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.
d) Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Rà soát, kiên quyết, nhất quán điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo chủ trương của Chính phủ.
đ) Công bố kịp thời giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá, ép giá vật liệu xây dựng. Khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án trọng điểm khác. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ.
e) Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, điều hành, bình ổn giá phù hợp, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, tránh gây bất ổn thị trường, tạo lạm phát kỳ vọng; bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa, cân đối về điện, xăng dầu; kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án về nguồn và lưới điện, chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới.
g) Đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa để rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực trong nền kinh tế; thúc đẩy hình thức hợp tác công tư (PPP); đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có giải pháp thiết thực cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là vật tư chiến lược (xăng dầu, than, phân bón...).
h) Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 thành công, hiệu quả, tiết kiệm, nêu cao tinh thần thể thao cao thượng để góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
i) Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc duy trì, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, tổ chức hoạt động thông tin, kết nối cung - cầu lao động trên cơ sở liên kết, hợp tác vùng và cả nước.
k) Các Bộ: Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2022, số 311/CĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2022 và số 15/CĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2022, bảo đảm ổn định và thúc đẩy phát triển lành mạnh, hiệu quả, an ninh, an toàn thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường, bảo vệ nhà đầu tư chân chính, đúng quy định và ổn định thị trường; chú trọng hơn nữa thông tin, tuyên truyền, ổn định tâm lý nhà đầu tư.
l) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục khẩn trương, tích cực hoàn thiện các báo cáo trình cấp có thẩm quyền về các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
m) Tiếp tục theo dõi tình hình quốc tế, khu vực, nhất là xung đột Nga - U-crai-na, diễn biến và ứng phó với dịch COVID-19 trên thế giới, tình hình lạm phát thế giới, giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược để chủ động phân tích, dự báo, đề xuất giải pháp phù hợp ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
n) Tổ chức triển khai quyết liệt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022, bảo đảm đáp ứng tiến độ được giao. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng thuận, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đối với Đề án này.
o) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:
a) Khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 chưa phân bổ hết cho các Bộ, cơ quan, địa phương khác đã có dự án và nhu cầu bổ sung vốn theo đúng quyết nghị tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ; trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lý do và phương án xử lý phù hợp, khả thi, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu, kế hoạch.
b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông liên quan công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, địa phương năm 2022, chưa giải ngân (0%) kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong tháng 5 năm 2022.
c) Hoàn thiện Báo cáo về Danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu tư công của Chương trình trong năm 2022-2023; trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
d) Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án phân bổ số vốn còn lại nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2022 và Văn bản số 1162/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.
đ) Quyết liệt hơn nữa việc tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng kinh tế Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổng kết nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Hồng.
e) Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
g) Phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát và các cơ quan của Quốc hội, trong việc đề xuất các chính sách đưa vào Nghị quyết giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề phát sinh.