## RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI TEGANGAN LISTRIK UNTUK TEKNISI INDIHOME DI PT. TELKOM AKSES WITEL MAKASSAR
Andi Muhammad Arif Bijaksana 1 , Ardyansah 2 , Faridah 3 , Masfuad Muttaqin NH 4 1,2,3,4 Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: 1 andimarifbijaksana.dty@uim-makassar.ac.id, 2 Ardyansa18@gmail.com,
3 faridah.dty@uim-makassar.ac.id, 4 masfuadmuttaqinnh@gmail.com
Abstract — The development of internet network infrastructure in Indonesia is inseparable from the presence of technicians  to  turn  on  or  distribute  internet  services  to  the customer's  home.  Not  infrequently  the  technicians  experience work  accidents  due  to  electric  shock.  The  number  of  work accidents  due  to  electric  shock  pushed  us  to  design  a  device that  is  able  to  detect  electricity  early  or  remotely  and  easy  to use  independent  technicians  so as  to minimize  work accidents due  to  electric  shock.  The  objectives  of  this  study  are:  1) Designing a voltage detector located around the location of the indihome  technician's  work.  2)  Implement  an  electric  voltage detector  on  indihome  technicians.  By  using  a  tool  design method  designed  using  applications  such  as  Electronics Workbench  (EWB),  PCB  Express  (Printed  Circuit  Board), Sketchup. And also assembled using tools & materials that are easily found in electronic stores. LED (Light Emitting Diode & Buzzer  serves  as  an  indicator  of  the  presence  of  electrical hazards  around  the  technician's  work  location.  The  results  of this  study  are:  1)  This  tool  is  able  to  detect  electrical  voltages from a minimum  distance of 0 mm to 400 mm. 2) This tool is shaped  like  a  watch  so  that  it  is  easy  to  use  indihome technicians  in  working  and  does  not  interfere  with  the  work process.
Keywords — Dangerous  electricity,  design,  electric  voltage detectors, Indihome Technicians .
Intisari — Pembangunan  infrastruktur  jaringan  internet di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  keberadaan  teknisi  untuk mendistribusikan  layanan  internet  sampai  ke  rumah pelanggan. Tidak jarang para teknisi mengalami kecelakaan kerja  akibat  tersengat  listrik.  Banyaknya  kecelakaan  kerja akibat tersengat listrik mendorong untuk merancang sebuah alat  yang  mampu  mendeteksi  listrik  secara  dini  atau  dari jarak jauh sehingga mampu meminimalisir kecelakaan kerja akibat  tersengat  listrik. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah merancang  dan  mengimplemntasikan  alat  pendeteksi tegangan  listrik  yang  berada  disekitar  lokasi  kerja  teknisi indihome.  Dengan  menggunakan  metode  perancangan  alat yang  dirancang  menggunakan  aplikasi  seperti  Electronics Workbench  (EWB),  Express  PCB  (Printed  Circuit  Board), Sketchup. Dan juga dirakit menggunakan alat & bahan yang mudah  ditemukan  di  toko-toko  elektronik.  LED  (Light Emitting Diode dan Buzzer berfungsi sebagai indikator akan adanya bahaya listrik yang ada disekitar lokasi kerja teknisi. Hasil  penelitian  ini  adalah:  1)  Alat  ini  mampu  mendeteksi tegangan  listrik  dari  jarak  minimal  0  mm  sampai  dengan 400  mm.  2)  Alat  ini  berbentuk  seperti  jam  tangan  sehingga mudah digunakan teknisi indihome dalam bekerja dan tidak mengganggu proses kerja.
Kata kunci — Bahaya Listrik, Rancang Bangun, Pendeteksi Tegangan Listrik, Teknisi Indihome.

## I . PENDAHULUAN
Dalam  proses  bisnis  PT.  Telkom  Akses  baik  dari  sisi pembangunan  infrastruktur  sampai  proses  instalasi jaringan  internet  indihome  sampai  ke  rumah  pelanggan, sering terjadi kecelakaan kerja akibat tersengat listrik. Hal tersebut  terjadi  karena  infrastruktur  jaringan  PT.  Telkom Akses  bersinggungan  dengan  kabel-kabel  listrik  milik PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara).  Tingginya  angka kecelakaan  kerja  akibat  tersengat  listrik  mendorong  kami untuk  merancang  sebuah  alat  pendeteksi  tegangan  listrik yang  akan  digunakan  untuk  mendeteksi  tegangan  listrik tanpa menyentuh sumber tegangan atau kabel listrik yang berada  disekitar  lokasi  kerja  teknisi.  Lokasi  kerja  yang dimaksud  adalah  lokasi  pada  saat  melakukan  instalasi penarikan  kabel,  menaiki  tiang,  sampai  ke  rumah pelanggan  [1][2].  Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  penelitian  ini  mengusulkan  untuk merancang  dan  mengimplemntasikan  alat  yang  dapat mendeteksi  tegangan  listrik  berbahaya  yang  berada disekitar lokasi kerja teknisi indihome PT. Telkom Akses Witel  Makassar.  Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan  untuk  mendeteksi  tegangan  listrik  tanpa menyentuh  sumber  tegangan  atau  kabel  listrik  yang berada  di  sekitar  lokasi  kerja  teknisi  indihome, meminimalisir  kecelakaan  kerja  akibat  sengatan  listrik yang  dialami  teknisi  indihome,  dan  meningkatnya  rasa aman dalam bekerja pada teknisi indihome.

## II.  LANDASAN TEORI
A. Sejarah Singkat PT. Telkom Akses PT.  Telkom  Akses  (PTTA)  merupakan  anak perusahaan  PT  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk  (Telkom) yang  sahamnya  dimiliki  sepenuhnya  oleh  Telkom.  PTTA bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan [3].
Tabel I.
Profile PT. Telkom Akses (Sumber:Apps company policy
portal PT. Telkom Akses) NAMA PERUSAHAAN PT. Telkom Akses ISO 05-Apr-13 *ISO 9001:2008 Quality Management System
TECHNOLOGY OWNER LICENSE (SUPPORT) Alcatel Lucent, FIBERHOME, HUAWEI, ZTE TANGGAL DIDIRIKAN 12 Desember 2012

## ALAMAT LENGKAP
PERUSAHAAN Jl. S. Parman Kav. 8 Jakarta Barat 11440 Telp. / Fax : +62-21-2933- 7000 / +62-21-2933-6000
http://www.telkomakses.co.id
B. Hukum Biot Savart Tahun  1819  Hans  Christian  Oersted  menemukan bahwa  jarum  kompas  dibelokkan  oleh  suatu  kawat berarus.Kemudian  tahun  1920an  Jean-Baptiste  Biot  dan Felix  Savart  melakukan  eksperimen  untuk  menentukan gaya yang bekerja pada kompas oleh suatu kawat berarus.
Sebuah  kawat  apabila  dialiri  oleh  arus  listrik  akan menghasilkan  medan  magnet  yang  garis-garis  gayanya berupa  lingkaran-lingkaran  yang  berada  di  sekitar  kawat tersebut.  Arah  dari  garis-garis  gaya  magnet  ditentukan dengan  kaidah  tangan  kanan  (apabila  kita  menggenggam tangan  kanan  ibu  jari  sebagai  arah  arus  listrik  sedang keempat  jari  yang  lain  merupakan  arah  medan  magnet). (Hk. Oersteid). [4][5]
Adapun hasil percobaan Biot & Savart adalah:
 dB  adalah  medan  magnetik  yang  diproduksi  oleh potongan kecil kawat
 ds  adalah  vektor  panjang  dari  potongan  kecil  kawat yang searah dengan arah arus
 r  adalah  vektor  posisi  dari  potongan  kawat  ke  titik dimana medan magnetik ingin diukur
 I adalah arus dalam kawat
 θ adalah sudut antara ds & r
Semua  hasil  di  atas  dapat  disimpulkan  dalam  suatu “hukum” yang dikenal sebagai Hukum Biot-Savart
 dB tegak lurus ds
 dB tegak lurus r
 dB berbanding terbalik r2
 dB sebanding dengan arus I
 dB sebanding dengan ds
 dB sebanding dengan sin θ
𝑑𝐵 = ∝ 𝐼 𝑑𝑠 𝑥 𝑟
|𝑟| 2
Masukkan Konstanta:
𝑑𝐵 = [ 𝜇0 4𝜋 ] 𝐼 𝑑𝑠 𝑥 𝑟 |𝑟| 2
Dimana μ0 adalah permeabilitas ruang hampa
𝑢0 = 4𝜋 𝑥 10 −7 𝑇𝑚
𝐴
C. Komponen-komponen Elektronik Rangkaian  pendeteksi  ini  adalah  rangkaian  yang digunakan  untuk  mendeteksi  frekuensi  dari  listrik  AC. Rangkaian  ini  menggunakan  IC  4017  yang  mana  pin  14 dari  IC  dihubungkan  dengan  probe  sebagai  antena  untuk mendeteksi frekuensi tersebut [6][7].
Daftar Komponen: 1. IC 4017 1 buah 2. Transistor BC547 1 buah
3. Elco 100uF 1 buah 4. Resistor 1k 1 buah 5. Resistor 100 ohm 1 buah 6. LED 1 buah 7. Buzzer 1 buah 8. Baterai 9V 1 buah

## III.  METODE PENELITIAN
A. Batasan Penelitian
Kota  Makassar  termasuk  daerah  yang  beriklim  tropis, karena letaknya menghampiri garis khatulistiwa. Berdasarkan  pencatatan  Stasiun  Meteorologi  Maritim Paotere,  karakteristik  iklim  Kota  Makassar  pada  tahun 2009 sebagai berikut [8]:
1. Kelembaban  udara  berkisar  antara  67%  (bulan Agustus)  -  90%  (bulan  Januari)  dengan  lama penyinaran matahari rata-rata 70 persen.
2. Curah  hujan  tahunan  rata-rata  2560.8  mm,  dimana curah  hujan  tertinggi  dicapai  pada  bulan  Januari dengan  rata-rata  922.8  mm/bulan  dan  terendah  pada bulan Oktober berkisar 15.7 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sekitar 128 hari hujan per tahun.
3. Temperatur  udara  rata-rata  di  Kota  Makassar  berkisar antara 26.2 – 29.3° C.
4. Kecepatan angin rata-rata 5.2 Knot/Jam
Agar  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  tidak meyimpang dari ruang lingkup yang ditentukan dan sesuai dengan karakteristik Kota Makassar, maka akan dilakukan pembatasan  masalah.  Adapun  batasan  masalah  ini  ialah sebagai berikut:
1. Aliran  listrik  yang  akan  dideteksi  adalah  aliran  listrik yang  memiliki  minimal  frekuensi  50  Hz  atau  220 VAC.
2. Lokasi  penelitian  adalah  wilayah  kerja  PT.  Telkom Akses  Witel  Makassar  khususnya  dalam  kota Makassar.
3. Teknisi  Indihome  yang  melaksanakan  kegiatan instalasi  penarikan  kabel,  menaiki  tiang,  sampai  ke rumah pelanggan.
4. Kondisi  cuaca  sangat  mempengaruhi  alat  ini  karena casing  yang  digunakan  oleh  alat  ini  belum  tahan terhadap  air,  oleh  karena  itu  alat  ini  tidak  bisa digunakan saat cuaca hujan atau dalam kondisi basah.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Januari hingga maret minggu pertama. Penelitian ini kami laksanakan di:
1. Laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Islam Makassar.
2. Fiber Academy PT. Telkom Akses Witel Makassar.
C. Alat dan Bahan
Alat dan Bahan  yang digunakan dalam penelitian  kali sangat  mudah  ditemukan  di  toko-toko  eletronik.  Tabel  II merupakan daftar alat dan bahan yang digunakan.
Tabel II. Profile PT. Telkom Akses (Sumber:Apps company policy portal PT. Telkom Akses) Alat Jumlah Bahan Jumlah 1. Obeng 2. Pisau 3. Gunting 4. Tang Potong 5. Avometer 6. Penggaris 7. Solder 8. Whitekit 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1. IC4017 2. Transistor BC547 3. Kapasitor 100uF 4. Resistor 1&330Ω 5. LED 6. Buzzer 7. Baterai1,5v 8. PCB 9. Kabel Jumper 10. Timah 11. Push Button 12. Socket IC 13. Amplas 14. Ferry Chlorida 15. Autan 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 6 buah 1 Lembar 2 meter 1 roll
1 buah
1 buah 1 lembar 100 gram 1 buah
Adapun hardware dan software yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 1. Komputer PC / Laptop
2. Sistem Operasi Microsoft Windows 10
3. Microsoft Office World, Excel, Power Point 2016
4. EWB (Electronic Workbench)
5. PCB Express
6. Sketchup 2017
7. Printer Canon MP237
8. Youtube

## D. Desain Perancangan
Gambar 1. Flowchart cara kerja alat pendeteksi listrik
Pada  penelitian  ini  rangkaian  pendeteksi  listrik  akan dikemas  dalam  bentuk  gelang  agar  lebih  mudah
digunakan  teknisi  indihome  dalam  proses  kerja  baik didalam  ruangan  ataupun  diluar  ruangan.  Untuk memperluas  jangkaian  deteksi  atau  kepekaan  dari rangkaian  tersebut  maka  akan  ditambahkan  antena sehingga  pada  jarak  +-  30cm  dari  tegangan  listrik,  maka rangkaian  akan  bekerja  dengan  memberi  peringatan  pada teknisi  melalui  indikator  LED  merah  menyala  dan  juga BUZZER akan berbunyi. Flowchart bekerjanya alat dapat dilihat pada Gambar 1.
Perancangan pada penelitian ini menggunakan aplikasi EWB  (Electronic  Workbench)  dan  juga  Express  PCB. Desain perancangan dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
Gambar 2. Skematik rangkaian (Sumber: electronic workbench )
Gambar 3. Desain layout PCB ( Printed Circuit Board )
Saat  pin  14  IC  4017  menangkap  sinyal  frekuensi  dari listrik  AC,  maka  output  pertama  pin  3  mengaktifkan transistor  BC547  sehingga  LED  dan  Buzzer  aktif  dengan logika  0  dan  1  secara  terus  menerus.  Hal  ini  dikarenakan lisrik  AC  menghasilkan gelombang sinus bolak-balik dan tidak stabil. Blok diagram rangkaian ini dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Blok diagram alat pendeteksi listrik
E. Langkah-langkah Perakitan Alat
Proses  perakitan  alat  ini  memiliki  beberapa  tahapan yaitu:
1. Desain layout PCB pada aplikasi Express PCB.
2. Print hasil desain layout PCB pada kertas HVS ukuran A4.
3. Potong papan PCB dengan ukuran 4x3 cm.
4. Tempelkan hasil print layout PCB ke papan PCB yang telah dipotong.
5. Oleskan  autan  pada  permukaan  kertas  sampai  merata keseluruh bagian papan PCB.
6. Lapisi permukaan kertas dengan  menggunakan plastic mika tipis kemudian gosok menggunakan uang koin.
7. Setelah jalur PCB menempel, bersihkan sisa kertas.
8. Pastikan  kondisi  jalur  PCB  tidak  ada  yang  terputus kemudian larutkan papan PCB menggunakan air panas yang  telah  dicampurkan  dengan  ferry  clorida  untuk melarutkan tembaga yang ada pada papan PCB sekitar
30 menit dengan terus menggoyangkan wadahnya.
9. Bersihkan  sisa-sisa  tinta  yang  menempel  pada  jalur PCB  yang  telah  dilarutkan  menggunakan  amplas halus.
10. Keringkan  papan  PCB  kemudian  lakukan  pengecekan jalur  PCB  untuk  memastikan  tidak  ada  sambungan yang terputus atau saling bersinggungan.
11. Lubangi  titik-titik  kaki  komponen  pada  papan  PCB menggunakan mata bor 0.8 cm.
12. Pastikan  semua  komponen  yang  akan  disolder  dalam kondisi baik dengan menggunakan Avometer.
13. Pasang  dan  solder  komponen-komponen  yang  akan digunakan.
Selanjutnya  untuk  proses  cetak  casing  alat  ini menggunakan  printer  3D  dari  jasa  percetakan  3D  Print Sulawesi. Berikut tahap-tahap mencetak casing alat ini: 1. Desain casing dalam bentuk 3 dimensi menggunakan aplikasi sketchup versi 2017.
2. Print hasil desain casing menggunakan printer 3D.
3. Bersikan hasil print dengan menggunakan amplas halus.
4. Pasangkan tali jam pada posisi yang telah di sediakan.
F. Metode Pengumpulan Data
Data  penelitian  yang  diperlukan  dalam  penyusunan laporan tugas akhir diperoleh melalui:
1. Studi Literatur
Tahap  ini  merupakan  tahap  pengumpulan  informasi yang diperlukan untuk pembuatan alat. Informasi tersebut di  peroleh  dengan  cara  membaca  literatur  ataupun  buku- buku yang berhubungan.
2. Perencanaan dan implementasi
Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  perencanaan  dan implementasi  terhadap  alat  berdasarkan  hasil  studi literatur  dan  pada  tahap  ini  pula  akan  dilakukan  proses dilakukan  pembuatan  alat  sesuai  dengan  data-data  yang telah ditentukan.
3. Uji coba alat dan pengukuran
Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  uji  coba  alat  dan pengukuran  terhadap  perakitan  alat  serta  dilakukan pengukuran.
4. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui tatap  muka  dan  tanya  jawab  langsung  antara  peneliti  dan narasumber/teknisi  indihome.  Seiring  perkembangan teknologi,  metode  wawancara  dapat  pula  dilakukan melalui  media-media  tertentu,  misalnya  telepon, email, Gform, atau social media (whatsapp, telegram, Instagram, facebook).

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  hasil  perancangan  dan  bentuk  dari  alat pendeteksi  tegangan  listrik  ini  yang  kami  beri  nama D’Volt (Detector Voltage ):
Gambar 5. Layout PCB (Printed Circuit Board)
Gambar 6. Bentuk rangkaian pendeteksi tegangan listrik
Gambar 7. Desain casing
Gambar 8. Hasil print 3D casing alat
Gambar 9. Tampilan keseluruhan alat
Dimensi dari casing alat ini adalah 4,5 x 3,5 x 2,5 cm dan berat totalnya 89,670 gram. Hasil print casing alat ini menjadi 2 bagian yaitu:
1. Bagian box untuk tempat menyimpan rangkaian, baterai, dan push button/saklar.
2. Penutup box untuk tempat menempel LED dan BUZZER.
Sebelum  dilakukan  uji  coba  alat  ini  kepada  para teknisi,  maka  terlebih  dahulu  melakukan  beberapa pengujian sistem dalam skala lab, meliputi:

## A. Hasil Pengujian Jarak
Pengujian  jarak  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa jauh jangkauan deteksi alat ini terhadap tegangan yang  berada  disekitarnya,  Dengan  menggunakan eterna cable 3x1.5  mm  dan  dialiri  tegangan  220V  maka  kami memperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

## Gambar 10. Pengukuran jarak
Tabel III.

## Hasil pengukuran jarak deteksi terhadap LED
NO JARAK STATUS LED 1 0 mm ON 2 50mm ON 3 100mm ON 4 150mm ON 5 200mm ON 6 250mm ON 7 300mm ON 8 350mm ON 9 400mm ON 10 450mm OFF
Dari  hasil  pengukuran  yang  telah  dilakukan,  jarak pengukuran  terjauh  yang  mash  dapat  dilakukan  adalah 400 mm dan lampu LED masih menyala dengan pancaran sinar yang konstan atau tidak redup. Hal ini menunjukkan juga  bahwa  jarak  alat  dengan  sumber  tegangan  listrik tidak  mempengaruhi  terang  atau  redupnya  LED  ketika aktif.  Pada  batasan  masalah  yang  dideteksi  adalah tegangan  listrik  minimal  220  VAC  atau  Frekuensi  50  Hz tanpa  menyentuh  sumber  tegangannya,  sedangkan  pada hasil  pengukuran  ini  alat  mampu  mendeteksi  maksimal 400  mm,  maka  analisis  fungsi  alat  sudah  sesuai.  Setelah lebih dari 400 mm alat pendeteksi sudah tidak mendeteksi sinyal  frekuensi  tegangan  listrik,  sehingga  LED  sudah tidak dapat menyala.
Tabel IV. Hasil pengukuran jarak deteksi terhadap buzzer

## NO JARAK STATUS BUZZER
1 0 mm ON 2 50mm ON 3 100 mm ON 4 150mm ON
NO JARAK STATUS BUZZER
5 200mm ON 6 250mm ON 7 300mm ON 8 350mm ON 9 400mm ON 10 450mm OFF
Sama  halnya  dengan  hasil  pengukuran  LED,  jarak pengukuran  terjauh  yang  masih  dapat  dilakukan  adalah 400 mm dan BUZZER masih berbunyi dengan suara yang konstan/tetap  atau  tidak  mengecil  suaranya.  Hal  ini menunjukkan  juga  bahwa  jarak  alat  dengan  sumber tegangan  listrik  tidak  mempengaruhi  nyaring  atau tidaknya  bunyi  dari  BUZZER  ketika  aktif.    Pada  batasan masalah  yang  dideteksi  adalah  tegangan  listrik  minimal 220 VAC atau Frekuensi 50 Hz tanpa menyentuh sumber tegangannya,  sedangkan  pada  hasil  pengukuran  ini  alat mampu  mendeteksi  maksimal  400  mm,  maka  analisis fungsi  alat  sudah  sesuai.  Setelah  lebih  dari  400  mm  alat pendeteksi  sudah  tidak  mendeteksi  sinyal  frekuensi tegangan  listrik,  sehingga  BUZZER  sudah  tidak  dapat berbunyi lagi.
B. Rumus Perhitungan Jarak Induksi Kabel
Untuk mengetahui jarak jangkauan alat yang diusulkan dalam  penelitian  ini,  dapat  digunakan  hukum  biot  savart untuk  menghitung  jarak  induksi  dari  kabel  yang terdeteksi, berikut penjelasannya [2]:

## B = 𝜇0 𝑖/2𝜋𝑎
Keterangan: B = induksi magnetic (tesla) 𝜇0 = 4𝜋 𝑥 10 −7 𝑊𝑏𝐴 −1 𝑚 −1 =  permeabilitas  ruang hampa
i = kuat arus listrik (A) a = jarak titik dari kawat (m) Berikut hasil perhitungannya: i = 2 A
Besar  medan  magnet  pada  jarak  a  =  5cm  = 5 𝑥 10 −2 adalah :
B = 𝜇0 𝑖/2𝜋𝑎 B = 4𝜋𝑥10 −7 𝑊𝑏𝐴 −1 𝑚 −1 𝑥2𝐴/(2𝜋𝑥5𝑥10 −2 m) B = 8x 10 −6 𝑇
Besar  medan  magnet  pada  jarak  a  =  10cm  dari  kawat adalah:
B = 𝜇0 𝑖/2𝜋𝑎
B = 𝜇0 𝑖/[2𝜋𝑎 ( 10𝑐𝑚 5𝑐𝑚 )] B = 8x 10 −6 𝑇/2 B = 4x 10 −6 𝑇
C. Hasil Uji Lapangan Penggunaan Alat Pengujian  ini  dilakukan  oleh  7  orang  teknisi  yang tersebar  di  7  lokasi  kerja  PT.  Telkom  Akses  Makassar, yaitu  pada  STO  SUDIANG,  STO  KIMA,  STO TAMALANREA, STO
ANTANG,
STO PANAKKUKANG,  STO  BALAIKOTA,  dan  STO MATTOANGING.
Untuk  mendapatkan  data  hasil  pengujian  teknisi terhadap  alat  ini  kami  menggunakan  kuesioner  penelitian dengan menggunakan GForm, berikut hasilnya:

## 1. Kinerja Alat
Gambar 11. Diagram kinerja alat pendeteksi listrik
Alat pendeteksi listrik ini berfungsi secara baik ketika digunakan  dalam  bekerja  dengan  skor  kepuasan  85,70%. Adapun  14,30% respon  yang  menyatakan  kadang-kadang diakibatkan  posisi  alat  ketika  digunakan  telah  mencapai ambang batas jarak terhadap sumber listrik.
2. Perasaan Teknisi Setelah Menggunakan Alat Pendeteksi
Gambar 12. Diagram perasaan teknisi setelah menggunakan alat pendeteksi
Data  tersebut  menunjukkan  para  teknisi  merasa  lebih tenang  dalam  bekerja  sebanyak  57,10%  karena  tidak merasa takut lagi akan adanya listrik berbahaya di sekitar lokasi kerjanya. Disamping itu para teknisi juga jauh lebih berhati-hati dalam bekerja ketika alat ini telah mendeteksi adanya  bahaya  listrik  di  sekitarnya,  dengan  begitu kecelakaan kerja akibat sengatan listrik dapat diminimalisir.
3. Tingkat Kegunaan Alat Pendeteksi Listrik Bagi Teknisi
Dari data tersebut dapat kami simpulkan bahwa dari 7 teknisi yang telah menggunakan alat ini semuanya merasa terbantu dan yang merasa sangat terbantu mencapai angka 71,40%.
4. Rating Kinerja Alat Pendeteksi Listrik
Gambar 14. Diagram rating kinerja alat pendeteksi listrik
Dalam  skala  1-5  dimana  1  nilai  terendah  dan  5 penilaian  tertinggi  para  teknisi  memberi  penilaian  5 sebanyak  57,10%  dan  nilai  4  sebanyak  42,90%.  Hal  ini menunjukkan  alat  ini  mendapat  respon  positif  dari  para teknisi  karena  dapat  membantu  dan  menjaga  para  teknisi dari  bahaya  listrik  juga  terhindar  dari  kecelakaan  kerja akibat tersengat listrik.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakukan perancangan dan uji coba terhadap alat yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa alat yang  berbentuk  seperti  jam  tangan  ini  mudah  digunakan dan  memiliki  fitur  yang  canggih,  karena  telah  dilengkapi indikator LED (Light Emiting Diode) dan Buzzer sebagai pengingat  akan  adanya  bahaya  listrik  di  lokasi  kerja teknisi  indihome.  Ini  terbukti  respon  yang  positif diberikan  oleh  para  teknisi  setelah  menggunakan  alat  ini, serta  alat  ini  mampu  mendeteksi  tegangan  minimal  220 VAC  tanpa  menyentuh  sumber  tegangannya  dari  jarak minimal 0 mm sampai dengan 400 mm.
Untuk  penelitian  selanjutnya,  agar  alat  ini  diperkecil casing  dan  membuat  alat  ini  tahan  terhadap  air,  baterai menggunakan  baterai  isi  ulang  yang  dilengkapi  indikator daya,  dan  juga  menambah  jarak  jangkauan  agar  lebih sempurna  ketika  digunakan.  Selain  itu,  untuk  fakultas Teknik  penelitian  ini  sebaiknya  dilanjutkan  untuk keselamatan  teknisi  indihome  dan  untuk  masyarakat umum diharapkan sumbangan pemikirannya dari berbagai disiplin ilmu untuk  menyempurnakan penelitian ini. Agar dapat digunakan bukan hanya teknisi indihome tetapi juga sebagai alat bantu peralatan listrik rumah tangga.
Gambar 13. Diagram tingkat kegunaan alat pendeteksi listrik
85.70
% 14.30 % BAIK KADANG- KADANG TIDAK 57.10 % 42.90 % TENANG BIASA TAKUT HATI-HATI 28,60 % 71.40 %
SANGAT MENGGANGGU MENGGANGU TIDAK BERPENGARUH MEMBANTU SANGAT MEMBANTU
42.90 % 57.10 %
1
2
3 4 5

## REFERENSI
[1]
[2]
[3] [4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Herwiyanto. 2013. Pengawasan K3 Listrik.
Di https://tiarasalsabilatoniputri.files.wordpres s.com (di akses 1 September 2018). Sayogo, Bartien. 2014. Penjelasan PUIL 2011 Edisi 2014. Jakarta. Copper Alliance. Portal Telkom Akses. 2018. Company Profile. Di https://apps.telkomakses.co.id (di akses 29 Agustus 2018). Ardra. 2015. Induksi Medan Magnet & Hukum Biot Savart . di https://ardra.biz/induksi-medan-magnet/ (di akses 3 Maret 2019). Blocher, Richard. 2004. Dasar Elektronika Ed .II. Yogyakarta. Andi. Pramudya. 2017. Pengertian dan Fungsi Pin IC4017. Di http://www.bukaelektro.com (di akses 30 Agustus 2018). Listiyarini, Ratih. 2018. Dasar Listrik dan Elektronika. Yogyakarta. Deepublish. Badan Pusat Statistika Kota Makassar, 2010. Makassar Dalam Angka 2010 (Makassar in Figure 2010). Makassar. UD Areso.