## ANALISIS KETERSEDIAAN DAYA DAN KEANDALAN SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI DI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Patria Julianto 1 , Julidar Sidebang 2
1,2 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
1 patria81@gmail.com
2 julidar21sidebang @gmail.com
Abstract— Reliability level is one of the vital things in the distribution of electricity. A reliable distribution system will ensure  a  continuous  level  of  service  in  the  distribution system.  In  this  channeling  system,  care  should  be  taken regarding the use of the carrier type, the distribution system, or  the  protection  or  protection  of  the  channeling.  The purpose of this research is to calculate the existing power in the  low  voltage  distribution  network  system  at  the University  of  Borneo  Tarakan,  and  the  method  used  is descriptive  method. The results showed that the low voltage distribution  network  system  at  the  University  of  Borneo Tarakan  there  are  some  deviations  in  the  loading  of unbalanced loads on each building, air and ground wire and ground  meets  the  standards.  The  availability  of  power  and reliability of distribution network system at Tarakan Borneo University  is  calculated  as  0.92409  and  0.99981.  For reliability index of whole distribution system based on SAIFI calculation:  0.2  f  /  yr,  SAIDI:  3  h  /  yr,  CAIDI:  15  h  /  yr, ASAI: 0.9996 pu, ASUI: 0.00034 pu. This can be interpreted that  the  availability  of  power  and  reliability  of  the distribution  network  at  the  University  of  Borneo  Tarakan reliably.
Keywords — Reliability,  distribution  system,  low  voltage, University of Borneo Tarakan.
Intisari — Tingkat  keandalan  merupakan  salah  satu  hal  yang vital  dalam  penyaluran  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi  yang andal akan menjamin tingkat kontinuitas pelayanan pada sistem distribusi.  Dalam  sistem  penyaluran  ini  harus  diperhatikan mengenai  penggunaan  jenis  penghantar,  sistem  penyalurannya, maupun  proteksi  atau  pengaman  dari  penyaluran.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menghitung  daya  yang  ada  pada sistem jaringan distribusi tegangan rendah di Universitas Borneo Tarakan, dan metode  yang digunakan adalah  metode deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  jaringan  distribusi tegangan  rendah  di  Universitas  Borneo  Tarakan  ada  beberapa penyimpangan  dalam  pembebanan  yaitu  tidak  seimbangnya beban  pada  tiap  gedung,  kawat  penghantar  udara  dan  tanah sudah  memenuhi  standar.  Ketersediaan  daya  dan  keandalan sistem  jaringan  distribusi  di  Universitas  Borneo  Tarakan terhitung sebesar 0,92409 dan 0,99981. Untuk indeks keandalan sistem  distribusi  keseluruhan  berdasarkan  perhitungan  SAIFI: 0,2  f/yr,  SAIDI:  3  h/yr,  CAIDI:  15  h/yr,  ASAI:  0,9996  pu, ASUI:  0,00034  pu.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  ketersediaan daya  dan  keandalan  jaringan  distribusi  di  Universitas  Borneo Tarakan andal.
Kata  Kunci — Keandalan,  sistem  distribusi,  tegangan  rendah, Universitas Borneo Tarakan.

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  kemajuan  teknologi, peralatan pada jaringan distribusi mengalami modernisasi
dan otomatisasi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan  dalam  proses  penyaluran  tenaga  listrik. Penyaluran  tenaga  listrik  merupakan  suatu  hal  yang penting,  karena  energi  listrik  yang  dibangkitkan  harus disalurkan  melalui  saluran  transmisi  atau  distribusi[1]. Saluran  ini  membawa  tenaga  listrik  dari  pusat  tenaga listrik  melalui  saluran  tenaga  listrik  melalui  saluran penghubung,  gardu-gardu  induk  ( substations )  dan  gardu distribusi,  dengan  tegangan  150  kV,  70  kV,  20  kV, sampai  tegangan  untuk  konsumen,  yaitu  380/220  Volt, kenaikan  dan  penurunan  tegangan  ini  dilakukan  dengan transformator[2].  Universitas  Borneo  Tarakan  sebagai salah  satu  konsumen  PT.  PLN  Tarakan  menggunakan energi  listrik  yang  cukup  besar,  mengingat  UBT  adalah institusi  pendidikan  yang  membutuhkan  listrik  sebagai pendukung  utama  dalam  hal  peyelenggara  pendidikan tinggi,  sehingga  memerlukan  suplai  energi  listrik  yang andal.Untuk menentukan atau menghitung tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai  titik  dalam  suatu  jaringan  listrik  pada  keadaan pengoperasian normal, baik yang sedang berjalan maupun yang  diharapkan  akan  terjadi  di  masa  yang  akan datang.Sebagai  solusi  dari  permasalahan  tersebut, Dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Ketersediaan  Daya  dan  Keandalan  Sistem  Jaringan Distribusi  di  Universitas  Borneo  Tarakan". Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menghitung  daya  yang ada  pada  sistem  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  di Universitas Borneo Tarakan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif sebagai kegiatan  yang  meliputi  pengumpulan  data  dalam  rangka menguji  hipotesis  atau  menjawab  pertanyaan  yang menyangkut  keadaan  yang  sedang  berjalan  dari  pokok suatu  penelitian.  Penelitian  tentang  sistem  jaringan distribusi  di  Universitas  Borneo  Tarakan  ini  akan dilaksanakan  selama  tiga  bulan  pada  bulan  Maret  hingga bulan Juni 2017. Sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  jaringan  distribusi  yang  ada  di gedung  rektorat  baru,  gedung  rektorat  lama,  gedung Fakultas  Hukum,  gedung  Fakultas  Ekonomi,  gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, gedung Fakultas Teknik,  gedung  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan, dan gedung Fakultas Pertanian.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penyeselesaian penelitian analisis ketersediaan daya dan keandalan sistem jaringan  distribusi  di  Universitas  Borneo  Tarakan menggunakan beberapa metode, yaitu:
1. Metode literatur
Metode pengambilan data dengan cara membaca dan mempelajari  buku-buku  yang  berkaitan  dengan penelitian
2. Metode Wawancara Yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi, serta orang-orang lapangan yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap permasalahan yang dibahas padapenelitian ini.
3. Observasi Pengambilan data melakukan pengkuran  secara langsung dilapangan bersama pendamping teknisi di Universitas Borneo Tarakan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  deskripsi  data  dari  hasil  penelitian mengenai sistem jaringan distribusi di Universitas Borneo Tarakan  mempunyai  2  transformator  distribusi,  dapat dianalisis sebagai berikut:

## A. Transformator Distribusi 200 KVA
Transformator  distribusi  yang  telah  terpasang  di Universitas  Borneo  Tarakan  merupakan  transformator penurun  tegangan  dari  tegangan  distribusi  20.000  Volt menjadi  400  Volt  dan  penggunaannya  adalah  satu transformator  untuk  menyuplai  khusus  gedung  E1 (Rektorat Baru).

## B. Transformator Distribusi 1250 KVA
Gardu  beton  transformator  distribusi  merupakan transformator  penurun  tegangan  dari  distribusi  20.000 Volt  menjadi  400  Volt  penggunaannya  adalah  sejumlah pemakai  untuk  gedung-gedung  perkuliahan,  ruang  dekan maupun laboratorium-laboratorium yang ada di Universitas  Borneo  Tarakan.  Satu  transformator  ini menyuplai  9  titik  beban  gedung  yang  ada  di  Universitas Borneo Tarakan yaitu:
1. Gedung E2 (Rektorat Lama)
2. Gedung E3 (Fakultas Hukum, Ruang Dekan)
3. Gedung E4 (Fakultas Ekonomi, Ruang Dekan)
4. Gedung E5 (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ruang Dekan)
5. Gedung E6 (Fakultas Teknik, Ruang Dekan)
6. Gedung  E7  (Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan, Ruang Dekan)
7. Gedung E8 (Fakultas Pertanian, Ruang Dekan)
8. Gedung E9 (LAB Fakultas Teknik Sipil)
9. Gedung E10 (Rusunawa)
C. Sistem Jaringan Distribusi
Sistem  jaringan  yang  digunakan  adalah  sistem jaringan  radial  dimana  bentuk  jaringannya  terlihat sederhana,  aliran  jaringan  hanya  berasal  dari  satu  arah sumber  pembangkitan,  sistem  ini  sangat  rendah keandalannya  karena  apabila  titik  utama  terganggu  maka titik cabang akan terganggu[3]. Dilihat dari kondisi lokasi ada  beberapa  tiap  titik  beban  yang  tidak  sama  atau  tidak imbang,  penggunaan  tiang  untuk  jaringan  tegangan menengah  dan  tegangan  rendah  sudah  sesuai  dengan
ketentuan  yang  ada  maupun  tiang  pada  penerangan,  baik tiang  yang  terbuat  dari  bahan  besi  maupun  dari  bahan beton.
D. Penghantar Jaringan Pada sistem jaringan distribusi tegangan rendah ini di Universitas Borneo Tarakan menggunakan kawat penghantar  udara  dan  kawat  penghantar  tanah.  Untuk kawat  pilin  udara  berisolasi  berjumlah  empat  kawat, dimana tiga kawat dipergunakan untuk tegangan tiga fasa sedang  satu  lagi  kawat  penghantaruntuk  kawat  nol  dan jenis  kawat  pilin  udara  berisolasi  yang  digunakan  adalah jenis  NFA2X-T  yaitu  kawat  pilin  udara  berpenghantar alumunium berisolasi XLPE dan ini sudah  sesuai dengan PUIL  2000.  Untuk  kawat  penghantar  tanah  berisolasi berselubung  termoplastik  dan  pelindung  perisai  baja berjumlah empat kawat, dimana tiga kawat dipergunakan untuk  tegangan  tiga  fasa  sedangkan  satu  lagi  kawat penghantar  untuk  kawat  nol  dan  jenis  kawat  penghantar tanah  yang  digunakan  adalah  jenis  NYY  dan  NYFGbY yaitu  kabel  tanah  berpenghantar  tembaga  berisolasi  dan berselubung  PVC  dengan  kemampuan  hantar  arus terlampir dan ini sudah sesuai dengan PUIL 2000[4].
Jarak  antara  penghantar  udara  dengan  tanah,  jarak antar  titiktumpu  dan  ketentuan  saluran  kabel  tanah tegangan  rendah  sudah  sesuai  dengan  PUIL  2000. Berdasarkan  hasil  pengamatan  didapat  bahwa  beban  tiap fasa  pada  gedung  E2  tidak  imbang  yaitu  :  untuk  fasa  R 4.334  Watt,  fasa  S  8.646  Watt  dan  T  1.144  Watt, demikian juga dengan beban pada gedung E10 yang tidak imbang yaitu: untuk fasa R 550 Watt, fasa S 880 Watt dan T  220  Watt,  oleh  karena  itu  besarnya  penampang penghantar  kabel  tanah  yang  terpasang  menggunakan kawat berpenghantar tembaga berisolasi termoplastik ada yang  sesuai  dan  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  standart yang  berlaku[5].Seharusnya  standar  Kemampuan  Hantar Arus  (KHA)    penghantar  kabel  tanah  berisolasi  dan termoplastik yaitu:
1. Untuk  kawat  penghantar  jenis  NYY    dengan  besar penampang  nominal    4x16  mm 2 0.6/1  KV  dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA) sebesar 89 A.
2. Untuk  kawat  penghantar  jenis  NYY  dengan  besar penampang  nominal  4x2.5  mm 2 0.6/1  KV  dengan Kemampuan Hantar Arus (KHA) sebesar 34 A.
Dengan  jumlah  beban  yang  terpasang  di  Universitas Borneo  Tarakan,  penghantar  kabel  tanah  jenis  NYY  4  x 16  mm 2 dari  transformator  distribusi  menuju  titik  beban gedung tidak memenuhistandar yang berlaku. Penggunaan kawat  penghantar  udara  berisolasi  dipasang  padadinding bangunan  sudah  sesuai  dengan  PUIL  2000  karena  pada pasal7.16.8.1  menjelaskan  “kabel  udara  yang  dipasang pada  dinding  tembokbangunan  harus  berjarak  tetap sekurang-kurangnya 5 cm terhadapbangunan itu”.
Sambungan  pada  tiap  penghantar  cukup  baik  hal  ini terlihat  caramenyambung  penghantar  yaitu  dengan  cara menjepit,  sehingga  hubungan  tersebut  tidak  akan mengendur atau menjadi terlalu panas dalam keadaankerja  normal,  dan  untuk  sambungan  bersama penyambungan  penghantar  dilakukan  dengan  menjepit penghantar tanpa menyebabkan terpotongnya kawat penghantar. (PUIL 2000 hal :259)
E. Sistem Pengamanan Distribusi Pada  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  yang  ada  di Universitas  Borneo  Tarakan  pengamanan  untuk  jaringan distribusi  adalah  dengan  menggunakan arrester dan fuse cut  out .  Untuk  pengamanan  transformator  sekunder dilayani oleh pemutus jaringan dan setiap gedung-gedung yang  ada  di  UBT  mempunyai  pengaman Circuit  Breaker sebagai pengaman arus lebih atau beban lebih. F. Analisis Ketersediaan Daya Analisis ketersedian daya sistem jaringan distribusi Universitas Borneo Tarakan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Data Hasil Perhitungan Transformator di Universitas Borneo tarakan Komponen 𝝀 (Kegagalan/Tahun/Jam) 𝝻 (Perbaikan/Tahun/Jam) TRAFO 1 200 kVA 0.00023 0.0028 TRAFO 2 1250 kVA 0 0
Catatan  data  sesuai  dengan name  plate transformator di Universitas Borneo Tarakan:
1) Ketersediaan  pada  transformator  distribusi  baik 100 %.
2) Kapasitas  daya  transformator  1  200  kVA  adalah sebesar 105.000 kVA.
3) Kapasitas  daya  transformator  2  1250  kVA  adalah sebesar 721.600 kVA.
4) Untuk total jumlah keseluruhan kapasitas transformator  yang  terpasang  di  Universitas Borneo Tarakan sebesar 826.600 kVA.
5) Untuk jumlah keseluruhan beban daya berdasarkan hasil  pengukuran  di  Universitas  Borneo  Tarakan sebesar 199.914 kVA.
Daya  yang  tersedia  pada  transformator  distribusi Universitas  Borneo  Tarakan  adalah  603.586  kVA  atau masih  ada  sekitar  39%  daya  yang  tersedia  pada transformator distribusi Universitas Borneo Tarakan. Dari tabel 1. dapat dicari ketersediaan daya transformator 200 kVA Universitas Borneo Tarakan sebagai berikut:
A =
=
= =  0,92409
Dari tabel 1. dapat dicari ketersediaan daya transformator 1250 kVA Universitas Borneo Tarakan sebagai berikut:
A =
= = = 1
Tabel 2. Data Hasil Perhitungan CB Tiap Gedung di
Universitas Borneo tarakan Komponen 𝝀 (Kegagalan/Tahun /Jam) 𝝻 (Perbaikan/Tahun/Jam) CB Rektor Baru 0 0 CB Rektor Lama 0 0
CB Fakultas Hukum 0 0 CB Fakultas Ekonomi 0 0 CB FKIP 0 0 CB Fakultas Teknik 0 0 CB Fakultas Perikanan 0 0 CB Fakultas Pertanian 0 0 CB Lab Sipil 0 0 CB Rusunawa 0 0
Dari tabel 2. dapat dicari ketersediaan daya dari setiap CB sebagai berikut:
A = = = = 1
Dari  tabel  3  dapat  dicari  ketersediaan  daya  dari  setiap kabel sebagai berikut:
A = =
= = 1 Dari tabel 4 dapat dicari ketersediaan daya dari setiap Bus sebagai berikut:
A = =
=
= 1
Tabel 3. Data hasil perhitungan kabel penghantar jaringan di Universitas Borneo Tarakan Komponen 𝝀 (kegagalan/Tahun/Jam) 𝝻 (Perbaikan/Tahun/Jam) Kabel 1 0 0 Kabel 2 0 0 Kabel 3 0 0 Kabel 4 0 0 Kabel 5 0 0 Kabel 6 0 0 Kabel 7 0 0 Kabel 8 0 0 Kabel 9 0 0 Kabel 10 0 0 Tabel 4 Data hasil perhitungan tiap Bus di Universitas Borneo Tarakan Komponen 𝝀 (Kegagalan/Tahun/Jam) 𝝻 (Perbaikan/Tahun/Jam) Bus 1 0 0 Bus 2 0 0 Bus 3 0 0 Bus 4 0 0 Bus 5 0 0 Bus 6 0 0 Bus 7 0 0 Bus 8 0 0
Bus 9 0 0 Bus 10 0 0
Dari tabel 4.5 dapat dicari ketersediaan daya dari setiap titik beban sebagai berikut:
A =
=
= = 1
Tabel 5. Data hasil perhitungan titik beban tiap gedung di
Universitas Borneo Tarakan Nama Gedung 𝝀 (Kegagalan/Tahun/Jam) 𝝻 (Perbaikan/Tahun/Jam) Gedung RektoratBaru 0 0 Gedung F. Hukum
0
0 Gedung F. Ekonomi 0 0 GedungRekt orat Lama 0 0 Gedung F. FKIP 0 0 Gedung F. Teknik 0 0
Gedung F. Perikanan 0 0 Gedung F.
Pertanian 0 0 Gedung Lab Sipil 0 0 Rusunawa 0 0 G. Analisis Keandalan Sistem Jaringan Distribusi
Eksponensial
1) Transformator 200 kVA
t = 24 x 30 = 720 t = 720/8760 = 0,082 R(t) = = = = 0,99981 2) Transformator 1250 kVA R(t) = = = = 1 3) Circuit Breaker R(t) = = = = 1 4) Kabel Penghantar R(t) = = = = 1 5) BUS R(t) = = = = 1
6) Titik Beban Gedung R(t) =
=
= = 1
H. Analisis  Indeks  Keandalan  SAIFI,  SAIDI,  CAIDI, ASAI dan ASUI Analisis  indeks  keandalan  sistem  jaringan  distribusi dengan perhitungaan manual dengan menggunakan rumus SAIFI,  SAIDI,  CAIDI,  dan  ASAI  di  Universitas  Borneo Tarakan adalah sebagai berikut:
1) SAIFI  ( System  Average  Interruption  Frequency Index )
SAIFI =
= = 0,2 f/ customer.yr 2) SAIDI ( System Average Interruption Duration Index )
SAIDI    =
= = 3 hr/ customer.yr 3) CAIDI ( Consumer Average Interruption Duration Index )
CAIDI =
= = 15 hr/ customer interruption
4) ASAI ( Average Service Availability Index )
ASAI   = = = 0,9996 pu 5) ASUI ( Average Service Unavailability Index )
ASUI   =
= = 0,00034 pu
Bahwa  keandalan  sistem  jaringan  distribusi  tegangan rendah di Universitas Borneo Tarakan  termasuk tipe yang rendah  karena  jaringan  ini  disuplai  hanya  dengan  sebuah sistem  distribusi  tunggal  ( singlecircuit ),  apabila  ada gangguan  di  saluran  utama  maka  akan  terganggu  semua pada titik cabang saluran dan apabila ada perbaikan dititik cabang maka harus memutuskan saluran utamanya

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data  pada  penelitian  ini dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sistem  jaringan distribusi tegangan rendah di Universitas Borneo Tarakan dengan urutan sebagai berikut:
a. Transformator  distribusi  sudah  dapat  menyuplai semua  beban  yang  ada  di  lingkungan  Universitas Borneo  Tarakan  dengan  daya  1250  kVA  yaitu  pada gedung  Fakultas  Hukum,  Fakultas  Ekonomi,  gedung Rektorat  Lama,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan
Ilmu  Kelautan,  Fakultas  Pertanian,  LAB  Fakultas Teknik Sipil, dan Rusunawa.
b. Transformator  distribusi  sudah  dapat  menyuplai beban yang ada di gedung Rektorat Baru Universitas Borneo Tarakan dengan daya 200 kVA.
c. Jumlah  beban  keseluruhan  di  Universitas  Borneo Tarakan  untuk  perhitungan  tiap  fasa  adalah  sebagai berikut:
1) Untuk  fasa  R,  beban  terhitung  adalah  sebesar  : 67.408  Watt
2) Untuk  fasa  S,  beban  terhitung  adalah  sebesar  : 77.616  Watt
3) Untuk  fasa  T,  beban  terhitung  adalah  sebesar  :
54.890  Watt Sehingga jumlah beban keseluruhan menjadi 199.914 Watt d. Pengamanan  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  di
Universitas Borneo Tarakan menggunakan Arrester ,  sedangkan  untuk  melindungi  terhadap arus  lebih  adalah Fuse  Cut  out .  Nilai  ketersediaan daya dan  keandalan transformator 200 kVA  sistem jaringan  distribusi  di  Universitas  Borneo  Tarakan terhitung sebesar 0,92409 dan 0,99981.
e. indekskeandalan  sistem  jaringan  distribusi  di Universitas  Borneo  Tarakan  dengan  menggunakan perhitungan  SAIFI,  SAIDI,  CAIDI,  ASAI  dan ASUI adalah:
1) SAIFI  : 0,2 kegagalan/tahun konsumen
2) SAIDI  : 3 jam/tahun konsumen
3) CAIDI  : 15jam/gangguan konsumen
4) ASAI : 0,9996 perunit 5) ASUI : 0,00034 perunit Ketersediaan  daya  dan  keandalan  sistem  jaringan distribusi di Universitas Borneo Tarakan untuk keseluruhannya  dapat  dikatakan  handal,  karena  dapat dilihat  melalui  data-data  hasil  pengamatan  langsung dilapangan  dan  menggunakan  rumus  yang  dipakai  untuk mengetahui  ketersediaan  daya  dan  keandalannya.  untuk kegagalannya  sendiri  hanya  2  kali  kegagalan  selama  1 tahun  beroperasi  yaitu  hanya  Transformator  200  kVA yang menyuplai ke Gedung Rektorat Baru .

## REFERENSI
[1]   Adi, Suryawan wibowo. 2007. Analisis Ketersediaan Daya dan  Keandalan Sistem Jaringan Distribusi  di  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Semarang. Fakultas  Teknik,  Universitas  Negeri Semarang.
[2]  Kadir, Abdul  2000. Distribusi Dan Utilisasi Tenaga Listrik . Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-
Press).
[3]  Priyanta,Dwi. Ir., MSE, Modul Ajar Keandalan Dan
Perawatan , Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2000.
[4]   Adi Soeprijanto, Fauziah, dan Ontoseno Penangsang,  2012. Studi  Perbaikan  Keandalan Jaringan  Distribusi  Primer  Dengan  Pemasangan Gardu  Induk  Sisipan  Di  Kabupaten  Enrekang Sulawesi  Selatan. Jurnal  Teknik  Elektro.  ISSN: 2301-9271. Vol.1. Hal.119-124.
[5]   Aditya  Teguh  Prabowo,  Bambang  Winardi,  dan Susatyo  Handoko,  2013. Analisis  Keandalan Sistem
Distribusi 20 kV Pada Penyulang Pekalongan 8 Dan 11. Jurnal  Teknik  Elektro.  ISSN:  2302-9927,  1005. Vol. 2, No.4.
[6]  Arifani  Indah  Nur,  dan  Heru  Winarno,  2013. Analisis  Nilai  Indeks  Keandalan  Sistem  Jaringan Distribusi  Udara  20  kV  Pada  Penyulang  Pandean Lamper  1,5,8,9,10  Di  GI  Pandean  Lamper. Jurnal Teknik Elektro. Vol.17