## PENGUJIAN TEMBUS DIELEKTRIK MINYAK JARAK SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI ISOLASI PADA MINYAK TRAFO
Purwiyanto 1 , Galih Mustiko Aji 2
1,2 Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap E-mail: purwi_1979@yahoo.com, galihma@gmail.com

## ABSTRACT
To  detach  two  or  more  conductors  which  have  voltage  in  electrical  power  system,  it  is  needed  an  insulation,  then among conductors which have voltage do not occur electricity sputtering. Oil is an insulation material which much used to insulate and refrigerate the high voltage electrical tools. Oil insulator is an liquid insulation which derived from petroleum or crude oil which specifically processed until having characteristics as an insulator, but nowdays the world  development  demands  for  safe  and  eco-friendly  products  to  decrease  the  effects  of  global  warming.  This condition opens the opportunity to use renewable energy which derived from vegeTabel oil. The breakdown voltage test of curcas liquid oil insulation materials at various electrode using transformator gulf oil as comparator, it aims to study insulation power of curcas oil towards the breakdown voltage with various temperature and gap spacing. Based on the result of the test, it shows that the breakdown voltage of curcas oil dielectric has the highest point, then it is possible to be developed being transformator insulation oil.
Keywords: dielectric of breakdown voltage, electrode, liquid insulation

## INTISARI
Untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan dalam sistem tenaga listrik dibutuhkan suatu isolasi, sehingga antara penghantar-penghantar yang bertegangan tidak terjadi lompatan listrik atau percikan. Minyak merupakan bahan  isolasi  yang  banyak  digunakan  untuk  mengisolasi  dan  mendinginkan  peralatan  listrik  tegangan  tinggi.  Isolator minyak merupakan isolasi cair yang sebagian besar berasal dari minyak bumi atau minyak mentah  yang diolah secara khusus sehingga mempunyai sifat-sifat sebagai isolator, tetapi  perkembangan  dunia sekarang ini menuntut suatu produk yang aman dan ramah lingkungan untuk mengurangi efek pemanasan global. Keadaan ini membuka peluang penggunaan bahan energi terbarukan yang berasal dari minyak nabati. Pengujian tegangan tembus bahan isolasi cair minyak jarak pada berbagai konfigurasi elektroda dengan menggunakan minyak trafo gulf sebagai pembanding,  bertujuan  untuk mempelajari  kekuatan  isolasi  minyak  jarak  terhadap  tegangan  tembus,  dengan  variasi  temperatur  dan  jarak sela. Berdasarkan  hasil pengujian menunjukkan bahwa tegangan tembus dielektrik minyak jarak mempunyai nilai yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi minyak isolasi trafo.
Kata Kunci : elektroda, isolasi cair, tegangan tembus dielektrik

## I. PENDAHULUAN
Isolasi  sangat  diperlukan  yaitu  untuk memisahkan  dua  atau  lebih  penghantar  listrik yang  bertegangan  sehingga  antara  penghantar- penghantar tersebut tidak terjadi aliran, lompatan ataupun  percikan  listrik.  Minyak  merupakan bahan  isolasi  yang  banyak  digunakan untuk mengisolasi  peralatan  listrik  tegangan  tinggi karena  dapat  berfungsi  sebagai  pemisah  antara bagian  yang  bertegangan  dan  juga  sebagai pendingin. Isolasi dimaksudkan untuk memisahkan  dua  atau  lebih  penghantar  listrik
yang  bertegangan,  sehingga  antara penghantar- penghantar  yang  bertegangan  tidak  terjadi lompatan  listrik  (flashover)  atau  percikan (sparkover). Pada tegangan yang semakin tinggi tentu diperlukan bahan isolasi yang mempunyai kuat isolasi yang lebih tinggi pula. Jika tegangan yang diterapkan pada penghantar telah mencapai nilai  tertentu,  maka  bahan  isolasi  tersebut  akan mengalami pelepasan muatan (lucutan, discharge),  yang  merupakan  suatu  bentuk kegagalan isolasi listrik. Kegagalan ini menyebabkan  hilangnya  kekuatan  isolasi  dan
menyebabkan  mengalirnya  arus  listrik  dalam bahan isolasi tersebut.
Isolasi  cair  seperti  minyak  sebagian  besar berasal  dari  minyak  bumi  atau  minyak  mentah yang diolah secara khusus sehingga mempunyai sifat-sifat sebagai isolator. Perkembangan dunia sekarang ini menuntut suatu produk yang aman dan  ramah  lingkungan  guna  mengurangi  efek pemanasan  global,  sehingga  perlu  penggunaan bahan  isolasi  yang  dapat  terurai  dengan  tanah secara baik dan sedikit menimbulkan pencemaran,  salah  satunya  dari  bahan  minyak organik. Kondisi ini semakin membuka peluang penggunaan  bahan  energi  terbarukan,  salah satunya dari bahan minyak nabati seperti minyak jarak,  hal  ini  karena  minyak jarak  dapat terdegradasi  secara  biologis  dengan  sempurna dan relatif  tidak mencemari tanah, udara dan air. Keadaan  ini  menarik  perhatian  peneliti  untuk meneliti  lebih  lanjut  mengenai  kekuatan tegangan tembus minyak jarak sebagai salah satu dari karakteristik isolasi cair.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan  pada  latar  belakang  di  atas,  maka diperolah rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah  kekuatan  tegangan  tembus minyak jarak dibandingkan dengan minyak trafo gulf.
2. Bagimanakah pengaruh perubahan suhu dan jarak sela terhadap tegangan tembus minyak jarak  dibandingkan  dengan minyak  trafo gulf.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah :
1. Melakukan  pengujian  tegangan  tembus terhadap  kekuatan  media  isolasi  cair  pada minyak  jarak  dan  membandingkan  dengan minyak trafo gulf.
2. Melakukan  pengujian  pengaruh  suhu  dan jarak  sela terhadap  tegangan  tembus  pada minyak dan membandingkan dengan minyak trafo gulf.

## II. LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
Penelitian dan pengujian mengenai tegangan  tembus  dielektrik  telah  banyak
dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu,  baik mengenai kekuatan bahan isolasi maupun bentuk dari elektroda-elektrodanya. Penelitian- penelitian  tersebut  diantaranya  adalah: Hasyim Asy’ari  dan  Jatmiko  dengan  penelitiannya tentang  Pengaruh  Perubahan  Suhu  Terhadap Tegangan  Tembus  pada  Bahan  Isolasi  Cair. Alfian  Junaidi (2008)  yang  meneliti  mengenai pengaruh  perubahan  suhu  terhadap  tegangan tembus  pada  bahan  isolasi  cair; Samuel Panggabean  (2008) yang  meneliti  tentang pengaruh  perubahan  suhu  terhadap  kekuatan dielektrik berbagai minyak isolasi transformator.

## B. Teori Kegagalan Isolasi Cair
Apabila suatu  tegangan dikenakan terhadap dua  elektroda  yang  dicelupkan  kedalam  cairan isolasi maka terlihat adanya konduksi arus yang kecil. Jika  tegangan  dinaikkan  secara  kontinyu maka  pada  titik  kritis  tertentu  akan  terjadi lucutan  diantara  ke  dua  elektroda. Teori kegagalan isolasi  cair  dapat  digolongkan  dalam empat jenis sebagai berikut:
1. Teori kegagalan zat murni atau elektronik Menganggap  proses  kegagalan  dalam  zat cair  serupa  dengan  yang  terjadi  dalam  gas, sehingga  diperlukan  elektron  awal  yang  akan memulai proses kegagalan.
2. Teori kegagalan gelembung gas
Kegagalan  ini  disebabkan  oleh  adanya gelembung-gelembung gas di dalam isolasi cair yang bisa terbentuk diantaranya karena permukaan  elektroda  tidak  rata,  sehingga terdapat kantong-kantong udara pada permukaannya, sehingga muncul produk-produk baru  berupa  gelembung  gas  yang  saling sambung-menyambung  membentuk  jembatan yang akan mengawali terjadinya kegagalan. 3. Teori kegagalan bola cair Air dan uap Air  terdapat  pada  minyak,  terutama  pada minyak yang telah lama digunakan. Jika terdapat medan listrik, maka molekul uap air terpolarisasi membentuk suatu dipol yang akan akan tersusun semacam  jembatan  bertahanan  lebih  rendah dibanding  isolasi  cair  itu  sendiri  sehingga terbentuk  suatu  kanal  peluahan  memanjang sampai menghasilkan tembusan listrik.
4. Teori kegagalan tak murni
Antara  padat  partikel  debu  atau  serat selulosa  yang  ada  seringkali  ikut  tercampur dengan  minyak.  Pada  saat  diberi  medan  listrik, partikel-partikel  ini  akan  terpolarisasi  dan
membentuk jembatan yang menyebabkan terjadinya kegagalan.
5. Fungsi Minyak Isolasi Minyak  isolasi  secara  umum  digunakan pada  peralatan  tegangan  tinggi  yang  berfungsi sebagai  bahan  dielektrik, bahan  pendingin  dan bahan  pemadam  busur  api.  Berikut  ini  akan dijelaskan  penggunaan  minyak  isolasi  pada beberapa peralatan tegangan tinggi antara lain:
a. Transformator daya Transformator  memerlukan  minyak  isolasi sebagai  bahan  pengisolasian  bagian-bagian dari  transformator  seperti  isolasi  antar belitan,  belitan  dengan inti  dan  belitan dengan  badan  (casing)  transformator.  Di samping  itu  juga,  minyak  isolasi  berfungsi sebagai bahan pendingin  atau  menyalurkan panas  ke  sirip-sirip  transformator  serta sebagai  pemadam  busur  api  apabila  terjadi percikan-percikan
dalam belitan
transformator.
b. Kapasitor Daya Penggunaan  minyak  isolasi  pada  kapasitor berfungsi sebagai bahan dielektrik, sebagai pendingin dan sebagai pencegah terjadinya rongga  udara  di antara elektroda kapasitor. Sifat-sifat  yang  harus  dimiliki minyak isolasi pada  suatu  kapasitor  adalah  faktor daya dielektrik yang rendah, viskositas yang rendah dan  sifat  penyalaan yang rendah.
c. Kabel Daya Penggunaan minyak isolasi pada kabel daya adalah  sebagai  bahan  isolasi  antara  perisai konduktornya  dengan  isolasi  terluarnya. Minyak isolasi juga berfungsi sebagai bahan pendingin pada kabel daya. Sifat-sifat yang harus  dimiliki  isolasi  pada  kabel  daya adalah  viskositas  minyak  isolasi  harus sangat  rendah,  tahanan  isolasi  tinggi, koefisien  muai  yang  rendah  dan  tidak bereaksi dengan asam atau  alkali pada  suhu kerja  serta  bebas dari kandungan gas.
d. Pemutus Tenaga (Circuit Breaker) Minyak  isolasi  pada  pemutus  tenaga berfungsi  sebagai  pemadam  busur  api tersebut. Sifat-sifat  yang  harus  dimiliki minyak  isolasi  pada  peralatan  pemutus tenaga  adalah  sifat  penyalaan  yang  rendah dan  tidak  menimbulkan  perkaratan  pada peralatan.
6. Jenis-Jenis Minyak Isolasi
Minyak  isolasi  terdiri  dari  bebrapa  jenis, baik  dari  segi  pembuatanya  maupun  dari  jenis bahannya. Pembagian dari jenis minyak isolasi ditentukan berdasarkan  bahan  dan  cara pembuatanya.  Pada  saat  ini  minyak  isolasi yang sering digunakan adalah :
a. Minyak Isolasi Mineral
Minyak  isolasi  mineral  diketahui  berisi berbagai jenis molekul dan secara luas dapat digolongkan kedalam jenis yang mengandung  malam  (paraffin)  dengan rumus  kimianya  CnH2n+2,  naphthenic (CnH2n),  aromatis (CnHn) atau kelompok molekul tingkat menengah lainnya
b. Minyak Isolasi Sintesis Minyak  Isolasi  sintesis  merupakan  minyak isolasi  hasil  pengembangan  pada  bidang industri  kimia.  Kelebihan  utamanya  adalah bersifat  tidak  mudah  terbakar.  Pada  isolasi mineral  masih  mengalami  keterbatasan- keterbatasan,  karena  sifatnya  yang  mudah beroksidasi  dengan  udara,  mengalami pemburukan yang cepat dan sifat kimianya dapat  berubah  akibat  kenaikan  temperatur yang  terjadi  akibat  pemadaman  busur  api atau berhentinya peralatan beroperasi.
c. Minyak Organik Minyak  organik  dapat  terdegradasi  secara biologis dengan sempurna dan relatif  tidak mencemari  tanah,  udara  dan  air.  Selain  itu minyak organik persediaanya melimpah dan kecil kemungkinannya untuk habis kelompok minyak organik meliputi minyak sayur, minyak damar, dan ester.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Materi Penelitian
1. Melakukan  pengujian  tegangan  tembus dielektrik minyak jarak mengunakan elektroda  bidang-jarum  dengan  variasi perubahan jarak sela
2. Melakukan  pengujian  tegangan  tembus dielektrik minyak jarak mengunakan konfigurasi elektroda bidang-jarum dengan variasi perubahan temperatur.

## B. Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah minyak jarak.

## C. Alat penelitian
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kit Pembangkit Tegangan Kit  pembangkit  tegangan  terdiri  dari  trafo ukur,  resistor,  tongkat  pentanahan,  sangkar tupai dan panel kontrol .
2. Kotak Pengujian Kotak  ini  digunakan  sebagai  tempat pengujian  minyak  sawit  dan  minyak  trafo berukuran 20 x 15 x 15 cm dan terbuat dari acrylic.
3. Elemen Pemanas dan termometer Elemen  pemanas  ini  berfungsi  untuk menaikan  temperatur minyak yang  akan  di uji,  temperatur  ini  diukur  menggunakan termometer.
4. Elektroda dan kabel penghubung Elektroda yang digunakan dalam penelitian terbuat  dari  bahan aluminium,  dengan bentuk elektroda bidang, bola-jarum.
Gambar 1. Elektroda Bidang
Gambar 2. Elektroda Jarum

## D. Langkah Penelitian
Dasar  yang  digunakan  dalam  proses pengambilan  data,  yaitu  mengacu  pada  standar IEC  156  tentang  pengujian  tegangan  tembus minyak isolasi. Standar pengujian tersebut yaitu:
1. Persiapan Sampling Sesegera  mungkin  sebelum  mengisi  kotak uji,  sampling  harus  dikocok  berulang  kali secara  lembut  untuk  memastikan  adanya homogenisasi  kontaminan  cairan  tanpa menimbulkan gelembung udara pada cairan.
2. Pengisian Kotak Uji
Sebelum melaksanakan pengujian, bersihkan  kotak  uji,  dinding-dindingnya, elektroda dan komponen lainnya. Kemudian
tuang kedalam kotak uji secara perlahan dan hindari  terjadinya  gelembung-gelembung udara yang muncul pada minyak.
3. Pemberian Tegangan Berikan  tegangan  pada  elektroda  dengan kenaikan  yang  seragam  (konstan)  dimulai dari  0  V  sampai  sekitar  2,0  kV/dt  ±  0.2 kV/dt sampai timbul tegangan  tembus.
4. Laporan Data  yang  dimasukkan  dalam  laporan adalah  hasil  dari  nilai  rata-rata dari  6  kali percobaan yang sudah dilakukan. Data-data ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabel.
Gambar 3. Diagram Alir Proses Pengujian Minyak Jarak

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  Minyak
Jarak
Gambar 4. Grafik Tegangan Tembus Minyak Jarak pada Elektroda Bidang-Jarum
Dari Tabel  4, hasil  Multiple  Regression diperoleh persamaan sebagai  berikut:
Ln Y = 2,863 + 0,108X 1 - 0,001X 2 dimana:
X 1 =  jarak sela X 2 =  suhu
Pada  saat  belum  ada  pengaruh  suhu  dan jarak sela  maka  nilai  tegangan  tembus  sebesar 2,863 kV dengan setiap kenaikan jarak sela 1 mm akan  diikuti  peningkatan  tegangan  tembus sebesar  0,108  kalinya  dan  setiap  kenaikan suhu 1 0 C  akan  diikuti  penurunan  tegangan  tembus sebesar 0,001 kalinya.

## B. Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  Minyak Trafo Gulf
Gambar 5. Grafik Tegangan Tembus Isolasi Minyak Trafo Gulf Pada Elektroda Bidang-Jarum
Dari Tabel  5, hasil Multiple  Regression diperoleh persamaan sebagai  berikut:
Ln Y = 2,317 + 0,157X 1 +  0,008X 2 dimana: X 1 =  jarak sela X 2 =  suhu
Pada  saat  belum  ada  pengaruh  suhu  dan jarak  sela  maka  nilai  tegangan  tembus  sebesar 2,317 kV dengan setiap kenaikan jarak sela 1 mm akan  diikuti  peningkatan  tegangan  tembus sebesar  0,157  kalinya  dan  setiap  kenaikan suhu 1 0 C  akan  diikuti  peningkatan  tegangan  tembus sebesar 0,008 kalinya.

## C. Perbandingan Karakteristik
Tegangan
Tembus Minyak  Jarak  dan  Minyak  Trafo
Gulf  Pada  Konfigurasi  Elektroda  Bidang- Jarum (a)
(b) (c) (d)

## (e)
Gambar 6. Karakteristik Tegangan Tembus Minyak Jarak dan Minyak Gulf : Konfigurasi Elektroda Bidang-Jarum (a) Jarak sela 1,5 mm; (b) Jarak sela 2,5 mm; (c) Jarak sela 3,5 mm; (d) Jarak sela 5,0 mm; (e) Jarak sela 7,5 mm

## Dengan  menggunakan  program  SPSS.  19
Compare  Means  Independent  Sample  Test diperoleh  hasil  perbandingan  tegangan  tembus minyak jarak dan minyak  gulf pada konfigurasi elektroda bidang-jarum yaitu :
1. Pada  jarak  sela  1,5  dan  2,5  mm  rata-rata tegangan tembus minyak jarak dan minyak gulf sama, yaitu sebesar 18,2222 kV untuk sela 1,5 mm dan 22,8889 kV untuk sela 2,5 mm.
2. Pada  jarak  sela  3,5  mm  tegangan  tembus minyak  gulf  lebih  baik  dari  pada  minyak jarak  dengan  rata-rata  tegangan  tembus minyak jarak adalah 26,4444 kV sedangkan tegangan  tembus  minyak  gulf  adalah 33,4444 kV.
3. Pada  jarak  sela  5  mm  tegangan  tembus minyak  gulf  lebih  baik  dari  pada  minyak jarak  dengan  rata-rata  tegangan  tembus minyak jarak adalah 31,2222 kV sedangkan tegangan  tembus  minyak  gulf  adalah 39,1111 kV.
4. Pada  jarak  sela  2,5  mm  tegangan  tembus minyak  gulf  lebih  baik  dari  pada  minyak jarak  dengan  rata-rata  tegangan  tembus minyak jarak adalah 35,8889 kV sedangkan tegangan  tembus  minyak  gulf  adalah
51,1111 kV.

## V. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil pengujian dapat diambil  kesimpulan  bahwa terjadi  perbedaan
nilai  tegangan  tembus  dielektrik  minyak jarak dan minyak trafo gulf pada konfigurasi elektroda bidang-jarum  seiring  perubahan  sela  dan temperatur, perbedaan tersebut yaitu:
1. Tegangan  tembus  minyak  jarak  pada konfigurasi  elektroda  bidang-jarum  pada saat belum ada pengaruh suhu dan jarak sela sebesar  2,317  kV  dengan  setiap  kenaikan jarak  sela  1  mm  akan  diikuti  peningkatan tegangan tembus sebesar 0,157 kalinya dan setiap  kenaikan  suhu  1 0 C  akan  diikuti peningkatan tegangan tembus sebesar 0,008 kalinya.
2. Tegangan  tembus  minyak  jarak  pada konfigurasi  elektroda  bidang-jarum  pada saat belum ada pengaruh suhu dan jarak sela sebesar  2,317  kV  dengan  setiap  kenaikan jarak  sela  1  mm  akan  diikuti  peningkatan tegangan tembus sebesar 0,157 kalinya dan setiap  kenaikan  suhu  1 0 C  akan  diikuti peningkatan tegangan tembus sebesar 0,008 kalinya.
3. Hasil perbandingan tegangan tembus minyak  jarak  dan  minyak  trafo  gulf  pada konfigurasi elektroda bidang-jarum yaitu :
a. Pada jarak sela 1,5 dan 2,5 mm rata-rata tegangan  tembus  minyak  jarak  dan minyak  gulf  sama,  yaitu  sebesar 18,2222  kV  untuk  sela  1,5  mm  dan 22,8889 kV untuk sela 2,5 mm.
b. Pada  jarak  sela  3,5  mm  tegangan tembus  minyak  gulf  lebih  baik  dari pada  minyak  jarak  dengan  rata-rata tegangan  tembus  minyak  jarak  adalah 26,4444  kV  sedangkan  tegangan tembus minyak gulf adalah 33,4444 kV.
c. Pada jarak sela 5 mm tegangan tembus minyak  gulf  lebih  baik  dari  pada minyak jarak dengan rata-rata tegangan tembus  minyak  jarak  adalah  31,2222 kV sedangkan tegangan tembus minyak gulf adalah 39,1111 kV.
d. Pada  jarak  sela  2,5  mm  tegangan tembus  minyak  gulf  lebih  baik  dari pada  minyak  jarak  dengan  rata-rata tegangan  tembus  minyak  jarak  adalah 35,8889  kV  sedangkan  tegangan tembus minyak gulf adalah 51,1111 kV.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  disampaiakan  oleh peneliti  kepada  pembaca  ataupun  kepada  para peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian tentang  kuat  tegangan  tembus  pada  isolasi  cair khususnya  tentang  energi  terbarukan  seperti pemanfaatan minyak jarak ini yaitu:
1. Dalam penaikan temperatur perlu menggunakan  sistem  otomatis,  sehingga peneliti  tidak  perlu  mengawasi  temperatur terus-menerus.
2. Jika  ingin  melanjutkan  penelitian  ini disarankan agar lebih memfokuskan karakteristik  fisika  dan  kimia  dari  minyak jarak  seperti  viskositas  dan  titik  tuang sebelum  dilakukan  pengujian  tegangan tembus.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Verweij, J. F.  and Klootwijk, J. H. (1996). Dielectric Breakdown I : A Review Of Oxide Breakdown. Microelectronics Journal, Volume  27,  Issue  7, October  1996,  Pages 611-622.
[2] Tobing,  B.  L.  (2003). Dasar  Teknik Pengujian  Tegangan  Tinggi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[3] Syakur,  A. dan  Facta,  M.  (2005). Perbandingan  Tegangan  Tembus  Media Isolasi  Udara  dan  Media  Isolasi  Minyak Trafo  Menggunakan  Elektroda  Bidang- Bidang. Teknik Elektro, Universitas Diponegoro.
[4] Naidu, M.  S. et.al. (1995). High  Voltage Engeneenering, 2ed. Tata  McGraw-Hill Publising Company Limited, New Delhi.
[5] Arismunandar, A. (1983). Teknik Tegangan Tinggi  : Suplemen. Ghalia  Indonesia, Jakarta.
[6] Hambali,  E. dkk. (2007). Jarak  Pagar Tanaman  Penghasil  Biodisel.  Penebar Swadaya, Jakarta.
[7] Hardaniari,  Y.  E.  Y. (2008). Karakteristik Minyak Jarak  Pagar  (Crude Jatropha Oil) Hasil  Pengepresan  Biji dengan  Variasi Kematangan Buah yang Dibudidayakan Di Kab. Kupang. UGM, Yogyakarta.
[8] Bata,  S. (2008). Optimasi  Ektrasi  dan Penghilangan  Gum  Minyak  Jarak  Pagar (Jatropha Curcas Linn) Serta Karakterisasinya  Sebagai  Biofuel. UGM,
Yogyakarta.
[9] Nugroho, A. (2006). Biodiesel Jarak Pagar, Bahan  Bakar  Alternatif yang  Ramah Lingkungan. PT Agro Media. Tangerang.
[10] Panggabean,  S. (2008). Pengaruh  Suhu Terhaddap  Kekuatan  Dielektrik  Berbagai Minyak Isolasi Transformator ( Gulf, Nynas, shell Diala B dan Total). Medan.
[11] Kristiningsih,  S. (2002). Pengaruh  Suhu Terhadap Kinerja Material Isolasi
Komposit Resin Epoksi-Fiber Glass. UGM,
Yogyakarta.
[12] Alhusin, M. S. S. (2003). Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 ed. 2. Graha Ilmu, Yogyakarta.
[13] IEC  60156. (1995). Insulating  liquids- Determination of the breakdown voltage at power  frequency-Test  method : second edition. IEC, IEEE.