## Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih Pada Daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara

## Rosmalia Handayani, Kiky Fauzi Nuzulika
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan e-mail: rosmaliahandayani@gmail.com
Received 13 November 2021; Reviewed 17 November 2021; Accepted 13 April 2022 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering Doi: https://doi.org/10.35334/be.v1i1.2485

## Abstract
The development of Tarakan City, there is an increase in terms of growth, activity, and the number of populatio which is always closely related to the clean water, causing an increase in the need for clean water. The low level of clean water services for the North Tarakan area, which is 54,04%. This study aims to determine the projected need for clean water until 2030. Planning for the provision of clean water in the District of North Tarakan until 2030 with the help of the Water CAD v8i program is in accordance with population growth and clean water needs.  The results of the calculation of the average water demand in 2030 amounted to 51,8676 liters / second, the maximum daily requirement of 59,6477 liters / second, the total water demand obtained at peak hours in 2030 was 80,9135 liters / second. From the  simulation  results  with  the  help  of  the  WaterCAD  V8i  program  that  the  piping network system can work well. This is based on the pressure at the junction 0,60-7,96 atm, Headloss Gradient 0-12,27 m / km, and the speed of 0,11-1,23 m / sec. These results are in accordance with planning requirements
Keywords: clean water, piping network, WaterCad V8i.

## Abstrak
Berkembangnya Kota Tarakan, terjadi peningkatan dari segi pertumbuhan, aktivitas, serta jumlah penduduk dimana selalu erat kaitannya dengan air bersih, sehingga menyebabkan peningkatan akan kebutuhan air  bersih. Rendahnya tingkat  pelayanan air bersih untuk daerah Tarakan  Utara, yaitu sebesar 54,04 %. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kebutuhan air bersih hingga tahun 2030.  Dilakukan perencanaan penyediaan air bersih pada Kecamatan Tarakan Utara hingga  tahun 2030 dengan bantuan program WaterCAD v8i sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan  air  bersih.  Hasil  dari  perhitungan  kebutuhan  air  rata-rata  pada  tahun  2030  sebesar 51,8676 liter/detik, kebutuhan harian maksimum sebesar 59,6477 liter/detik, maka diperoleh total kebutuhan air pada jam puncak tahun 2030 sebesar 80,9135 liter/detik. Dari hasil simulasi dengan bantuan program WaterCAD V8i bahwa sistem jaringan perpipaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini  berdasarkan  tekanan  pada junction 0,60-7,96  atm, Headloss  Gradient 0-12,27  m/km,  dan kecepatan 0,11-1,23 m/detik Hasil ini sudah sesuai dengan syarat perencanaan.
Kata Kunci: air bersih, jaringan perpipaan, WaterCad V8i

## Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil                                                                  Vol. 6 No. 1 April 2022

## 1. Pendahuluan
Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup  di  bumi  ini. Fungsi air bagi kehidupan  tidak  dapat  digantikan  oleh  senyawa  lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. PDAM adalah merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam  distribusi  air  bersih  bagi  masyarakat  umum  yang  diawasi  dan  dimonitor  oleh  aparat–aparat eksekutif  maupun  legislatif.  PDAM  terdapat  di  setiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kotamadya  di  seluruh Indonesia (Fu’ida Trisning Jati, 2014). Sampai saat ini PDAM di Kota Tarakan masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang sangat kompleks dan sampai saat ini masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Beberapa masalah yang dihadapi sampai saat ini yakni kebocoran pipa, serta masih rendahnya tingkat pelayanan  air  bersih  untuk  masyarakat  di  Kota  Tarakan,  khususnya  Kecamatan  Tarakan  Utara,  yaitu sebesar 54,04%, yang menjadi daerah penelitian (PDAM Kota Tarakan, 2018). Perkembangan jumlah penduduk  pada  Kecamatan  Tarakan  utara  berdasarkan  data  BPS  Kota  Tarakan  tahun  2013  sebanyak 24.014 jiwa dan terus meningkat hingga 28.839 jiwa pada tahun 2017. Berkembangnya jumlah penduduk akan  berpengaruh terhadap  kebutuhan  air  bersih  pada  daerah  Kecamatan Tarakan Utara. Berdasarkan permasalahan  yang  ada,  untuk  menghadapi  kebutuhan  air  yang semakin  meningkat,  perlu  dilakukan perencanaan. Apakah PDAM Kota Tarakan mencukupi kebutuhan air bersih seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan bagaimana pendistribusian air bersih untuk Kecamatan Tarakan Utara. Oleh karena itu  dilakukan  analisis  peningkatan  jumlah  penduduk  dan memproyeksikan  kebutuhan  air  bersih  untuk Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.Metode Penelitian

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Utara. Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa. Secara geografis wilayah Kota Tarakan berada antara 117°34’-117°38’ Bujur Timur  dan 3°19’-3°20’ Lintang Utara.
Data-data  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  diperoleh  melalui  beberapa  sumber,  data  diperoleh langsung dari intansi terkait sedangkan bahan referensi diperoleh dari artikel di internet dan dokumen terhadap penelitian serupa. Instansi pemerintah daerah yang dimaksud adalah PDAM, dan BPS. Data yang diperoleh  adalah  Peta daerah layanan , Data elevasi dan debit sumber air baku dan Data jumlah penduduk yang akan dilayani

## 2.1. Pengolahan Data
Pengelohan  data  dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan  proyeksi  penduduk  sampai  2030  dengan metode  Geometrik,  Aritmatik  dan Eksponensial,  Analisis  kebutuhan  air  bersih  dan  kemampuan pelayanan  sumber,  Merencanakan  jaringan  perpipaan  untuk  penggunaan  hingga  tahun  2030  dan Melakukan simulasi sistem jaringan air dengan menggunakan program WaterCad V8i . Dalam WaterCad V8i , komponen-komponen sistim jaringan distribusi air bersih seperti titik reservoir , pipa, titik simpul ( junction ), tandon tersebut dimodelkan sedemikian rupa sehingga mendekati kinerja komponen tersebut di lapangan. Untuk keperluan pemodelan, WaterCad V8i telah memberikan penamaan setiap komponen tersebut  secara  otomatis  yang  dapat  diganti  sesuai  dengan  keperluan  agar  memudahkan  dalam pengerjaan,  pengamatan,  penggantian  ataupun  pencarian  suatu  komponen  tertentu.  Agar  dapat memodelkan  setiap  komponen  sistim  jaringan  distribusi  air  bersih  dengan  benar,  perancang  harus mengetahui cara memodelkan komponen tersebut dalam WaterCad V8i . Adapun jenis-jenis pemodelan komponen sistim jaringan distribusi air bersih dalam WaterCad V8i adalah sebagai berikut:
1. Pemodelan titik-titik simpul ( junction )
Titik simpul merupakan suatu simbol yang mewakili atau komponen yang bersinggungan langsung dengan  konsumen  dalam  hal  pemberian air bersih.  Ada  dua tipe  aliran  pada titik  simpul  ini,  yaitu berupa kebutuhan air ( demand ) dan berupa aliran masuk ( inflow ). Jenis aliran yang berupa kebutuhan air  bersih  digunakan  bila  pada  simpul  tersebut  ada  pengambilan  air,  sedangkan  aliran  masuk digunakan  bila  pada  titik  simpul  tersebut  ada  tambahan  debit  yang  masuk.  Data  yang  dibutuhkan sebagai masukan bagi titik simpul antara lain elevasi titik simpul dan data kebutuhan air bersih pada titik simpul tersebut.
2. Pemodelan kebutuhan air bersih
Kebutuhan  air  bersih  pada  tiap-tiap  titik  simpul  dapat  berbeda-beda  yang  bergantung  dari  luas cakupan layanan dan jumlah konsumen pada titik simpul tersebut. Kebutuhan air menurut WaterCad V8i  dibagi  menjadi  dua  yaitu  kebutuhan  tetap  (fixed  demand)  dan  kebutuhan  berubah  (variable demand).  Kebutuhan  tetap  adalah  kebutuhan  air  rerata  tiap  harinya  sedangkan  kebutuhan  berubah atau berfluktuatif adalah kebutuhan air yang berubah setiap jamnya sesuai dengan pemakaian air.
3. Pemodelan pipa
Pipa adalah suatu komponen yang menghubungkan katup (valve), titik simpul, pompa  dan tandon. Untuk memodelkan pipa, memerlukan beberapa data teknis seperti jenis bahan, diameter dan panjang pipa, kekasaran (roughness) dan status pipa (buka-tutup). Jenis bahan pipa oleh WaterCad v8i telah disediakan sehingga dapat dipilih secara langsung sesuai dengan jenis bahan pipa yang digunakan di lapangan. Sedangkan diameter dan panjang pipa dapat dirancang sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila  diatur  secara  skalatis,  maka  ukuran  panjang  pipa  secara  otomatis  berubah  sesuai  dengan perbandingan skala ukuran yang dipakai. Sedangkan dalam pengaturan skematis, panjang pipa dapat diatur tanpa memperhatikan panjang pipa di layar komputer.
4. Pemodelan mata air (reservoir) Pada program WaterCad V8i, reservoir digunakan sebagai model dari suatu sumber air seperti danau dan sungai. Di sini reservoir dimodelkan sebagai sumber air yang tidak bisa habis atau elevasi air selalu  berada  pada  elevasi  konstan  pada  saat  berapapun  kebutuhan  airnya.  Data  yang  dibutuhkan untuk memodelkan sebuah mata air adalah kapasitas debit dan elevasi mata air tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kependudukan
Banyaknya penduduk dan perkembangan di Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan ditampilkan pada tabel 2.

## Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Perkembangan Kecamatan Tarakan Utara
No Tahun Jumlah Penduduk Perkembangan Jiwa Presentase (%) 1 2012 24.014 - - 2 2013 24.937 923 3,8436 3 2014 25.895 958 3,8417 4 2015 26.848 953 3,6802 5 2016 27.831 983 3,6614 6 2017 28.839 1.008 3,6219 Jumlah 4.825 14,8051
Perkembangan Penduduk Rata-rata                          3,73% Sumber: BPS, Kecamatan Tarakan Utara Dalam Angka 2013-2018.
Tabel 2. merupakan data penduduk Kecamatan Tarakan Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Pada tahun  2017  jumlah  penduduk  sebanyak  24014  jiwa  dan  terus  meningkat  hingga  tahun  2018,  yaitu sebanyak 28839 jiwa, dengan per kembangan rata-rata sebesar 3,73% selama 5 tahun.

## 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Proyeksi  penduduk  dipakai  untuk  memperkirakan  jumlah  penduduk  sampai  tahun  2030,  berdasarkan data  jumlah  penduduk  dari  tahun  2012  sampai  2017  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota Tarakan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan 3 metode, yaitu  metode aritmatik, metode geometrik, dan  metode  eksponensial.  Setelah  diketahui  hasil  perhitungan  masing-masing  metode,  maka  dihitung standar deviasinya. Penentuan metode proyeksi penduduk yang dipilih berdasarkan nilai standar deviasi yang terkecil.

## Tabel 3. Hasil Perhitungan Proyeksi Penduduk
Dari  hasil  perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  dengan  menggunakan  3  metode,  ditahun  2018 diperoleh jumlah penduduk metode geometrik sebanyak 29.915 jiwa, metode aritmatik sebanyak 29.915 jiwa, metode eksponensial sebanyak 29.935 jiwa, dan terus berkembang hingga tahun 2030 yaitu, metode geometrik 46.422 jiwa, metode aritmatik sebanyak 42.822 jiwa, metode eksponensial sebanyak 46.833 jiwa.

## 3.3. Standar Deviasi
Perhitungan  standar  deviasi  pada  proyeksi  penduduk  Kecamatan  Tarakan  Utara,  standar  deviasi digunakan untuk mendapatkan nilai deviasi terkecil. Metode Geometrik, Aritmatik, dan Eksponensial.

## Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Standar Deviasi
Kecamatan Metode Proyeksi Geometrik Aritmatik Eksponensial Tarakan Utara 5.353 4.188 5.480
Hasil perhitungan standar deviasi dari 3 metode proyeksi, table 4. Metode proyeksi dengan nilai standar deviasi terkecil akan dipilih sebagai proyeksi jumlah penduduk, karena standar deviasi terkecil memiliki tingkat  kesalahan  yang  rendah.  Metode  aritmatik  dipilih  sebagai  metode  untuk  proyeksi  jumlah penduduk di Kecamatan Tarakan Utara.

## 3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

## Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil                                                                  Vol. 6 No. 1 April 2022
Kebutuhan air bersih adalah banyaknya air bersih yang harus tersedia untuk keperluan beserta sarana dan prasarananya. Perhitungan kebutuhan air bersih pada tahun 2018 meliputi kebutuhan air domestik dan  non  domestik.  Perhitungan  Proyeksi  kebutuhan  air  bersih  pada  Kecamatan  Tarakan  Utara  yaitu, kebutuhan domestik dan non domestik. Berdasarkan beberapa faktor maupun kondisi sosial ekonominya Kecamatan  Tarakan  Utara memiliki jumlah penduduk pada tahun 2030 sebanyak 42.822 jiwa dengan kebutuhan air bersih 80 liter/orang/hari. Sedangkan kebutuhan non domestik dihitung berdasarkan Ditjen Cipta Karya, Dep. Pu.
Fluktuasi  Kebutuhan  Air  atau  Besarnya  pemaikaian  air  pada  daerah  studi  berbeda  pada  setiap jamnya, hal ini dikarenakan  terjadinya  fluktuasi  pada  setiap  jam  yang  dipengaruhi  oleh pemakaian/faktor  beban  konsumen.  Kehilangan  air  merupakan  besar  air  yang  hilang  selama  proses pendistribusian air. Berdasarkan Ditjen Cipta Karya kehilangan air sebesar 20-30 % dari total kebutuhan air bersih.

## Tabel 5. Rekapitulasi Kebutuhan Air sampai Tahun 2030
Dari hasil perhitungan rekapitulasi kebutuhan air, diperoleh produksi kebutuhan air ditahun 2018 sebesar 17,5427 lt/dtk dan terus berkembang hingga tahun 2030 yaitu sebesar 43,2230 lt/dtk, kehilangan air ditahun 2018 sebesar 3,5085 liter/hari dan terus berkembang hingga tahun 2030 yaitu sebesar 8,6446 liter/hari, dan total  kebutuhan  air  ditahun  2018  sebesar  21,0513  lt/dtk  dan  terus  berkembang  hingga  tahun 2030  yaitu sebesar 51,8676dtk.

## 3.5. Menentukan Kebutuhan Air Tiap Node
Node adalah akhir atau awal dari pipa. Node dapat merupakan awal dari beberapa pipa atau satu pipa saja. Node dapat  memiliki  kebutuhan  ( demand) atau  tanpa  kebutuhan. Node secara  harfiah  dapat  diartikan sebagai  akhir  pipa  yang  sesungguhnya  atau  akhir  dari  pipa  dengan  diameter  tertentu  yang  misalnya termasuk  dalam  jaringan  primer  dan  sekunder.  Dengan  demikian  kebutuhan  pada node dapat  berarti kebutuhan pada akhir pipa yang sesungguhnya (satu titik output ) tetapi juga dapat berarti kebutuhan suatu wilayah. Agar dapat diperoleh pembagian air bersih yang merata sesuai dengan kebutuhan, daerah layanan dapat dibagi  menjadi  beberapa node .  Pembagian node disesuaikan  dengan  kondisi  dan  fasilitas  yang terdapat pada daerah perancangan. Besarnya kebutuhan tiap node disesuaikan dengan jumlah penduduk dan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam node tersebut. Kebutuhan tiap node dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Kebutuhan (demand) tiap node

## 3.5.1. Analisis pada Perencanaan Jaringan Pipa Tahun 2030
Perencanaa jaringan air bersih di Kecamatan Tarakan Utara adalah 100% penduduk terlayani, dengan jumlah  penduduk  Kecamatan  Tarakan  Utara  42.822  jiwa  dan  jalur  pipa  sepanjang  45,253  km.  Pada analisis ini jaringan air bersih direncanakan menggunakan 1 reservoir, 1 pompa dan sarana penunjang lainnya.

## Tabel 7. Pemasangan Pipa
Evaluasi  kondisi  aliran  pada  pipa  dapat  dilakukan  dengan  melihat  tabel  pipa  setelah  simulasi  pada WaterCAD dijalankan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8 – tabel 9.
Tabel 8. Hasil Simulasi pada Pipa
Keterangan: 1. Kecepatan 0,1 – 0,25 m/dtk
1. Headloss Gradient 0-15 m/km
Pada hasil simulasi pada pipa kecepatan yang didapat antara 0,1-0,25 m/detik, dan Headloss Gradient sebesar 0-15 m/km, hasil menunjukkan angka yang masih masuk dalam kriteria perencanaan.
Tabel 9. Hasil Simulasi pada Titik Simpul
Keterangan: Tekanan 0,5 – 8 atm.
Pada hasil simulasi pada titik simpul tekanan yang didapat diantara 0,5 – 8 atm. hasil menunjukkan angka yang masih masuk dalam kriteria perencanaan.

## 3.5.2. Evaluasi Kondisi Aliran Pada Pipa
Berdasarkan  hasil  running  jaringan  pipa  menggunakan  program WaterCAD V8i  pada  saat  kebutuhan
maksimum yaitu pukul 08.00 dapat diketahui:
• Dari hasil simulasi diperoleh nilai kecepatan aliran dalam pipa yang semuanya sesuai dengan SNI yang diijinkan yaitu antara 0,1 – 2,5 m/detik.
• Dari  hasil  simulasi  diperoleh  nilai headloss  gradient yang  semuanya  sesuai  dengan  SNI  yang diijinkan yaitu 0 – 15 m/km.
Berdasarkan  hasil  running  jaringan  pipa  menggunakan  program WaterCAD  V8i pada  saat  kebutuhan minimum yaitu pukul 00.00 dapat diketahui:
• Dari  hasil  simulasi  pada  jaringan  pipa  jam  00.00-01.00  kurang  dari  kecepatan  minimum  yang diijinkan yaitu 0,1 m/detik. Hal ini disebabkan karena kebutuhan debit yang terlalu kecil pada saat jam 00.00-01.00. Meskipun kecepatan berada dibawah batas minimum hal ini dapat diterima karena terjadi pada jam minimum penggunaan air.
• Dari hasil simulasi pada jaringan pipa diperoleh nilai kecepatan aliran dalam pipa yang sudah sesuai dengan SNI yang diijinkan yaitu antara 0,1 – 2,5 m/detik.
• Dari hasil simulasi pada jaringan pipa diperoleh nilai headloss gradient yang semuanya sesuai dengan SNI yang diijinkan antara  0 – 15 m/km.
Berdasarkan  hasil  running  menggunakan  program WaterCAD  V8i dapat  diperoleh  nilai  tekanan  dari masing-masing junction pada saat kebutuhan maksimum yaitu pukul 07.00 dapat diketahui:
• Dari hasil simulasi diperoleh nilai tekanan yang semuanya sesuai dengan SNI yang diijinkan yaitu antara 0,5 – 8 atm.
Berdasarkan  hasil  running  menggunakan  program WaterCAD  V8i dapat  diperoleh  nilai  tekanan  dari masing-masing junction pada saat kebutuhan minimum yaitu pukul 00.00 dapat diketahui:
• Dari hasil simulasi diperoleh nilai tekanan yang semuanya sesuai dengan SNI yang diijinkan yaitu antara 0,5 – 8 atm.
3.5.3. Pressure Reducing Valve (PRV)
Beberapa junction yang tekanannya cukup besar bahkan setelah dilakukan penggantian pipa, sehingga pada  perencanaan  ini  ada  penambahan Pressure  Reducing  Valve ( PRV )  yang  berfungsi  untuk memperkecil tekanan pada junction tersebut. Ada satu buah PRV yang dipasang antara P175-P176.
Gambar 3. PRV - 1
Tabel 10. Hasil Simulasi PRV
Pada titik simpul yang memiliki tekanan diatas 8 atm. dilakukan pemasangan sarana pendukung berupa Pressure Reducing Valve sehingga tekanan pada titik simpul bisa disesuaikan dengan kriteria perencanaan.

## 3.5.4. Pressure Breaking Valve (PBV)
Beberapa junction yang tekanannya cukup rendah bahkan setelah dilakukan penggantian pipa, sehingga pada  perencanaan  ini  ada  penambahan Pressure  Breaking  Valve ( PBV )  yang  berfungsi  untuk memperbesar  tekanan  pada junction tersebut.  Ada  duah  buah  PBV  yang  dipasang  antara  P173-P174, P178-179, P180-P181.
Gambar 4. PBV- 1 , PBV-2, PBV-3
Tabel 11. Hasil Simulasi PBV
Pada titik simpul yang memiliki tekanan dibawah 0,5 atm. dilakukan pemasangan sarana pendukung berupa Pressure Breaking Valve sehingga tekanan pada titik simpul bisa disesuaikan dengan kriteria perencanaan.

## Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil                                                                  Vol. 6 No. 1 April 2022

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan,  maka  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut,  Perhitungan, kebutuhan air bersih yang dibutuhkan pada tahun 2030 adalah 51,8676 lt/det, dengan tingkat kehilangan air  sebesar  20%.  Sistem  jaringan  air  bersih  yang  disimulasikan  dalam Software  Watercad  V8i sudah memenuhi kriteria yang sudah direncanakan, yaitu, Kecepatan aliran dalam pipa pada pukul 08.00 sesuai dengan yang diijinkan yaitu  antara 0,1 – 2,5  m/detik, pada  pukul 00.00 kecepatan aliran dalam pipa berada dibawah batas minimum hal ini dapat diterima karena terjadi pada jam minimum penggunaan air. Dan nilai headloss gradient sesuai dengan yang telah direncanakan antara 0-15 m/km. Nilai tekanan titik simpul  ( junction )  saat  penggunaan  air  minimum  pada  pukul  00.00,  dan  nilai  tekanan  titik  simpul ( junction ) saat penggunaan air maksimum pada pukul 08.00 sesuai dengan yang diijinkan yaitu antara 0,5 – 8 atm.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2010, Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja , Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2014, Kota Tarakan Dalam Angka , Badan Pusat Statistik, Tarakan.
Badan Pusat Statistik, 2015, Kota Tarakan Dalam Angka , Badan Pusat Statistik, Tarakan.
Badan Pusat Statistik, 2016, Kota Tarakan Dalam Angka , Badan Pusat Statistik, Tarakan.
Badan Pusat Statistik, 2017, Kota Tarakan Dalam Angka , Badan Pusat Statistik, Tarakan.
Badan Pusat Statistik, 2018, Kota Tarakan Dalam Angka , Badan Pusat Statistik, Tarakan.
Departemen PU Direktorat Jendral Cipta Karya, 2000, ” Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana ”, Jakarta.
Hidayat Muhammad Alvan, Mohammad Taufiq, Ery Suhartanto, 2010, Studi Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Malang, Universitas Brawijaya.
Ladjar Flora Rema, (2017), Analisis Kebutuhuan Air Bersih dan Distribusi Jaringan PDAM Persemaian Kota Tarakan (Studi Kasus: Kecamatan Tarakan Barat) , Tarakan, Universitas Borneo Tarakan.
Nugraha Rizky Adhitya, 2016, Aplikasi WaterCad Untuk Studi Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Taman Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo, Malang, Universitas Brawijaya.
Pemerintah Indonesia. 2007. Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
Soewarno, 1995, Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data , Bandung: Nova.
Triatmadja, Radianta. 2018. Teknik Penyediaan Air Minum Perpipaan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.