https://doi.org/10.56064/jps.v26i2.944 Naskah diusulkan: 6 Februari 2024;  Naskah disetujui: 30 Juli 2024 p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2024 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index

## Analisis efisiensi transformator dalam pembangkit listrik di PT. PLN Indonesia Power UPDK Keramasan
Mustari 1 , Roy Kurniawan 2 , dan Ramlan 1 * 1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862, Indo- nesia. 2 PT. PLN Indonesia Power UPDK Keramasan, Sumatera Selatan, Indonesia.
Kata kunci: transformator, efisiensi transfromator, transformator step-up , transformator step down
ABSTRAK: Pembangkit  listrik  memegang  peranan  penting  dalam  menyediakan  energi listrik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Salah satu komponen utama dalam sistem pembangkit listrik adalah trafo. Transformator berfungsi untuk  mengubah  tegangan  dari  pembangkit  listrik  menjadi  tegangan  yang  sesuai  untuk didistribusikan  dan  dikonsumsi.  Dalam  bidang  industri,  trafo  digunakan  sebagai  penaik tegangan  (trafo step  up )  dan  digunakan  sebagai  penurun  tegangan  (trafo step  down ). Transformator ini biasanya dihubungkan dengan beban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kuantitatif yaitu perhitungan untuk mencari efisiensi trans- formator.  Hasil  yang  diperoleh  pada  perhitungan  minggu  ke-1  sebesar  99,81%,  minggu ke-2 sebesar 100%, minggu ke-3 sebesar 99,95% dan minggu ke-4 sebesar 99,95%. Dapat disimpulkan bahwa transformator di PT PLN Indonesia Power UPDK Keramasan sangat efisien,  dapat  diketahui  pada  perhitungan  yang  diperoleh  dan  semakin  besar  efisiensi menunjukkan semakin banyak daya yang terjual. Keywords: transformator,
transfromator efficiency, transformator step-up, transformator step down
ABSTRACT: Power plants play an important role in providing the electrical energy need- ed to meet the needs of society and industry. One of the main components in the power generation system is the transformer. The transformer serves to change the voltage from the power plant to a voltage suitable for distribution and consumption. In the industrial field, transformers are used as voltage boosters (step up transformers) and used as voltage reducers (step down transformers). This transformer is usually connected to the load. The method used in this research is a quantitative method, namely calculations to find trans- former efficiency. The results obtained in the calculation of week 1 amounted to 99.81%, week  2  amounted  to  100%,  week  3  amounted  to  99.95%  and  week  4  amounted  to 99.95%.  It  can  be  concluded  that  the  transformer  at  PT  PLN  Indonesia  Power  UPDK Keramasan is very efficient, it can be seen in the calculations obtained and the greater the efficiency shows the more power sold.

## 1 PENDAHULUAN

## Definisi Transformator
rafo  merupakan  suatu  mesin  listrik  stasioner yang  bekerja  dengan  prinsip  induksi  elektro- magnetik,  yang  dapat  mengubah  energi  listrik  dari tegangan  tinggi  menjadi  tegangan  rendah  atau  se- baliknya, dimana perbandingan tegangan sisi primer dan  sekunder  berbanding  lurus  dengan  per- bandingan  tersebut.  dari  jumlah  putaran  dan  ber- banding  terbalik  dengan  rasio  arus  terhadap  nilai frekuensi  yang  sama  [1].  Trafo  adalah  suatu  alat listrik  elektromagnetik  statis  yang  bertugas  memin- dahkan/me-nukar energi listrik dari  suatu  rangkaian
listrik  ke  rangkaian  listrik  lainnya  dengan  frekuensi yang  sama  dan  dengan  perbandingan  konversi  ter- tentu [2].  Trafo  adalah  suatu  alat  listrik  yang fungsinya  untuk  memindahkan  daya  atau  energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya, dengan cara memindahkan dan mengu- bah  energi  listrik  dari  suatu  rangkaian  listrik  atau lebih  ke  rangkaian  listrik  lainnya  [3].  Trafo  adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan men- gubah  energi  listrik  dari  satu  atau  lebih  rangkaian listrik  ke  rangkaian  listrik  lainnya  melalui  kopling magnet  dan  didasarkan  pada  prinsip  induksi  elek- tromagnetik  [4].  Transformator  adalah  suatu  alat listrik  elektromagnetik  statis  yang  bertugas  memin- dahkan  dan  menukar  energi  listrik  dari  suatu
T
rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya, dengan frekuensi  yang  sama  dan  perbandingan  konversi tertentu  melalui  kopling  magnet,  serta  bekerja  ber- dasarkan  prinsip  induksi  elektromagnetik  [5].  Trafo atau  trafo  adalah  suatu  alat  yang  terdiri  dari kumparan-kumparan  kawat  yang  bertugas  untuk mentransfer daya dari bagian masukan, atau belitan primer,  ke  bagian  keluaran,  atau  belitan  sekunder [6]. Trafo adalah suatu mesin listrik statis yang beker- ja  dengan  prinsip  induksi  elektromagnetik  untuk memindahkan  energi  listrik  dari  suatu  rangkaian listrik  ke  rangkaian  listrik  lainnya  tanpa  mengubah frekuensinya.  Pada  umumnya  trafo  terdiri  dari  dua buah  lilitan  yaitu  lilitan  primer  dan  lilitan  sekunder, dan  ada  juga  trafo  yang  khusus  mempunyai  lilitan tersier  sehingga  berjumlah  3  lilitan.  Bagian  utama trafo  berupa  dua  buah  kumparan  yang  keduanya dililitkan  pada  inti  besi  lunak.  Kedua  kumparan mempunyai jumlah lilitan yang berbeda. Kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan AC [7].

## Prinsip Kerja Transformator
Sebuah  transformator  terdiri  dari  dua  kumparan induksi yaitu kumparan primer dan sekunder. Kedua kumparan  tersebut  terisolasi  secara  elektrik  namun digabungkan  secara  magnetis  melalui  jalur  yang memiliki  keengganan  rendah.  Ketika  belitan  primer dihubungkan  dengan  sumber  tegangan  bolak-balik, maka timbul arus bolak-balik pada inti yang dilami- nasi,  karena  belitan  membentuk  jaringan  tertutup maka arus primer mengalir. Karena adanya arus pa- da belitan primer, maka terjadi pula induksi (induksi sendiri)  dan  induksi  pada  belitan  sekunder  akibat adanya  induksi  pada  belitan  primer,  atau  disebut induksi  timbal  balik  (reciprocal  induction),  yang menimbulkan  fluks  magnet.  terjadi  pada  belitan sekunder,  sehingga  arus  mengalir  pada  rangkaian sekunder  ketika  dibebani,  dan  energi  listrik  dapat ditransfer  secara  keseluruhan  (melalui  magnetisasi) [7][8] .

## Bagian-bagian Transformator
1.   Kumparan  Trafo  terdiri  dari  beberapa  lilitan  ka- wat  tembaga  yang  dilapisi  dengan  bahan  isolasi (kardus, pertinax, dll) untuk menyekat baik inti besi maupun kumparan lainnya. Gulungan transformator daya tinggi terkandung dalam minyak transformator sebagai pendingin. Jumlah lilitan menentukan besar- nya tegangan dan arus pada sisi sekunder.
2.  Inti  besi.  Inti  besi  digunakan  sebagai  pembawa arus  untuk  arus  yang  dihasilkan  oleh  induksi  arus bolak-balik  pada  kumparan  yang  mengelilingi  inti besi sehingga dapat diinduksi kembali ke kumparan lainnya.  Dibentuk  pelat  untuk  memperkecil  aliran
arus, yaitu arus yang bersirkulasi pada inti besi akibat adanya  induksi  medan  magnet,  dimana  arus  ini menimbulkan rugi-rugi.
3. Bulshing .  Blushing  adalah  cara  untuk  menghub- ungkan koil ke jaringan eksternal. Selongsong terdiri dari konduktor yang dilapisi insulasi. Isolator bertin- dak  sebagai  isolator  antara  mulut  konduktor  dan badan tangki utama transformator.
4.  Pendinginan.  Suhu  kerja  trafo  dipengaruhi  oleh kualitas  tegangan  utama,  rugi-rugi  trafo  itu  sendiri dan  suhu  lingkungan  sekitar.  Temperatur  pen- goperasian  yang  tinggi  merusak  isolasi  kertas  trafo. Oleh  karena  itu,  pendinginan  yang  efektif  sangat diperlukan.
5. Tank dan konservator. Tangki ekspansi dirancang untuk menyimpan cadangan minyak dan uap/udara, yang  dihasilkan  ketika  trafo  dipanaskan  akibat  arus beban.
6. Tap  Charger. Kestabilan  tegangan  dalam  suatu jaringan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dinilai  se- bagai  kualitas  tegangan.  Transformator  dituntut memiliki nilai tegangan output yang stabil sedangkan besarnya tegangan input tidak selalu sama.
7. NGR (Netral Ground Resistant). Salah satu metode pentanahan  adalah  dengan  menggunakan  NGR. NGR  adalah  sebuah  tahanan  yang  dipasang  serial dengan netral sekunder pada transformator sebelum terhubung  ke  ground/tanah.  Tujuan  dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gang- guan yang mengalir dari sisi netral ke tanah.
8. Peralatan Proteksi, peralatan yang mengamankan trafo terhadap bahaya fisis, elektris maupun kimiawi.
9. Indikator, untuk mengawasi selama transformator beroperasi, maka perlu adanya indikator pada trans- formator  yang  antara  lain  indikator  suhu  minyak, indikator  permukaan  minyak,  indikator  sistem  pen- dingin, serta indicator kedudukan tap [7].

## Persamaan Transformator
Ketika tegangan bolak-balik diterapkan pada belitan primer  transformator,  perubahan  medan  mengin- duksi  tegangan  bolak-balik  dengan  frekuensi  yang sama pada belitan sekunder. Namun tegangan yang dihasilkan  bervariasi  sesuai  dengan  jumlah  lilitan pada  masing-masing  kumparan  [8].  Perbandingan tegangan sekunder terhadap tegangan primer sama dengan  jumlah  lilitan  atau  lilitan  lilitan  sekunder dengan jumlah lilitan atau lilitan lilitan primer [7].
Pada suatu transformator, jika jumlah lilitan pada belitan primer sama dengan jumlah  lilitan pada be- litan sekunder,  maka tegangan induksi pada belitan
sekunder  sama  dengan  tegangan  yang  diberikan pada  belitan  primer.  Jika  jumlah  belitan  sekunder dua kali lipat jumlah belitan primer, maka tegangan belitan  sekunder  adalah  dua  kali  tegangan  belitan primer. Hal ini karena tegangan total yang diinduksi- kan pada belitan sekunder merupakan penjumlahan dari  tegangan  pada  masing-masing  belitan.  Oleh karena  itu,  semakin  banyak  gulungan  sekunder,  se- makin  tinggi  tegangan  sekundernya.  Secara  umum dapat  dikatakan  perbandingan  tegangan Vs belitan sekunder  terhadap  belitan  primer Vp sama  dengan perbandingan  jumlah  lilitan  kedua  belitan  yaitu Ns dan Np [10]:
𝑉𝑝 𝑉𝑠 = 𝑁𝑝 𝑁𝑠 = 𝐼𝑠 𝐼𝑝 (1)
Dengan Vp :  Tegangan  primer  (V); Vs :  Tegangan sekunder  (V); Np :  Jumlah  lilitan  pada  kumparan primer; Ns: Jumlah lilitan pada kumparan sekunder;
Is = Arus Primer (A); dan Ip = Arus Sekunder (A)

## Fungsi Transformator
Trafo sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir semua  perangkat  yang  menggunakan  listrik menggunakan  trafo.  Trafo  mempunyai  peranan penting  dalam  transmisi  tenaga  listrik.  Pembangkit listrik seringkali berlokasi jauh dari kota besar. Pem- bangkit  listrik  tenaga  fosil  seringkali  berlokasi  jauh dari  kota  karena  kurangnya  ruang  untuk  meng- hindari  polusi  udara.  Oleh  karena  itu,  listrik  sering- kali  harus  disalurkan  melalui  jarak  jauh.  Saluran listrik  tegangan  tinggi  selalu  mengalami  rugi-rugi daya, dan rugi-rugi tersebut dapat dikurangi dengan menggunakan  trafo  pada  saat  daya  transmisi  berte- gangan tinggi[8] .
Transformator  juga  banyak  digunakan  dalam peralatan.  Misalnya  untuk  membuat  busi  menyala, diperlukan  trafo  step  up  yang  menaikkan  tegangan dari  12  volt  menjadi  ribuan  volt.  Tegangan  ini  juga dapat  menyulut  campuran  udara  di  dalam  silinder mesin [10].

## Jenis Transformator
a. Tranformator Step-up
Trafo  step-up  merupakan  trafo  yang  jumlah  lilitan sekundernya  lebih  banyak  dibandingkan  lilitan  pri- mer,  sehingga  berfungsi  sebagai  penambah  tegan- gan.  Trafo  ini  banyak  dijumpai  pada  pembangkit listrik  sebagai  penambah  tegangan  yang  dihasilkan oleh  generator  untuk  penggunaan  tegangan  tinggi pada transmisi jarak jauh.
b. Transformator Step-down
Trafo step down mempunyai jumlah lilitan sekunder yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  lilitan  pri- mer, sehingga berfungsi sebagai peredam tegangan. Trafo  jenis  ini  sangat  mudah  ditemukan  terutama pada adaptor AC-DC.
a) b)
Gambar 1. Jenis-Jenis Transformator a) Transformator Step-Up, b) Transformator Step-Down (Tondok  dkk.,
2019)
c. Auto Transformator
Auto  transformator  adalah  trafo  listrik  yang  hanya menggunakan  satu  kumparan  atau  kumparan. Awalan otomatis (dari bahasa Yunani self ) mengacu pada  kumparan  tunggal  yang  bekerja  dengan sendirinya,  dan  bukan  pada  mekanisme  otomatis apa pun. Pada autotransformator, bagian belitannya sama  dengan  sisi  primer  dan  sekunder  transforma- tor.  Sebaliknya,  trafo  konvensional  memiliki  belitan primer  dan  sekunder  terpisah  yang  tidak  dihu- bungkan secara listrik [7].

## Efisiensi Transformator (%)
Trafo atau trafo tidak pernah ideal, ketika digunakan trafo  selalu  dihasilkan  energi  panas.  Dengan demikian,  energi  listrik  yang  masuk  pada  belitan primer selalu  lebih besar dibandingkan energi yang keluar  pada  belitan  sekunder.  Akibatnya,  daya  pri- mer lebih besar dibandingkan daya sekunder. Pada transformator  ideal,  daya  belitan  primer  sama dengan daya belitan sekunder.
𝜂 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 + 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘+ 𝛴𝑟𝑢𝑔𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 =  1 − Σ𝑟𝑢𝑔𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 (2) dengan 𝜂 = Efisiensi transformator (%);
Pada transformator non-ideal, sebagian daya pa- da belitan sekunder diubah menjadi daya yang lebih kecil  dari  daya  pada  belitan  primer.  Berkurangnya daya  dan  energi  listrik  suatu  trafo  ditentukan  oleh efisiensi trafo tersebut. Perbandingan daya sekunder ( Ps )  dan  daya  primer  ( Pp )  disebut  efisiensi  transfor- masi ( 𝞰 ). Biasanya dalam bentuk persentase, sehing- ga rumus efisiensi trafo adalah [11]:
𝜂  = 𝑃𝑠 𝑃𝑝 × 100% atau  𝜂 = 𝑉𝑠 ×𝐼𝑠 𝑉𝑝 ×𝐼𝑝 × 100% (3) dengan Ps = Daya sekunder (W); Pp = Daya primer (W)

## 2 METODE

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini berlangsung dari tanggal 13 Desember 2023 sampai 13 Januari 2024 di PT. PLN Indonesia Power UPDK Keramasan, Jl. Abikusno Cokrosuyono No.  24  Kertapati,  Palembang  30259,  Sumatera  Se- latan.

## Metode Penelitian

## Metode Pustaka
Dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan yang berhubungan dengan judul laporan Kerja Prak- tek  ini  dari  buku-buku  panduan  PT.  PLN  Indonesia Power  UPDK  Keramasan.  Referensi-referensi  ilmiah dan sumber  lainnya yang berhubungan dengan ba- hasan penulis.

## Metode Wawancara
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tanya  jawab langsung  atau  mengajukan  pertanyaan  secara  lisan mengenai  objek  yang  akan  dibahas  dengan  orang- orang terkait dan berpengalaman.

## Metode Observasi
Melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  lokasi kerja  PT.  PLN  Indonesia  Power  UPDK  Keramasan. Sehingga,  dapat  mengetahui  situasi  sebenarnya  di lapangan.

## 3 HASIL

## Pengoperasian GSUT 54 MVA 150/11/11 KV

## Data Beban Transformator
Tabel 1 merupakan data beban operasi transforma- tor  bulanan.  Data  tersebut  diambil  sebanyak  4 minggu, yang berfungsi untuk membandingkan data minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Data yang diambil terdiri dari Data Sekunder, Data Primer dan
Pemakaian  Beban  Trafo  PS  (MW).  Untuk  data sekunder ada beberapa data yang diambil yaitu Te- gangan  (KV),  Daya  Nyata  (MW),  Daya  Semu (MVAR),  Faktor  Daya(PF)  dan  Frekuensi  (Hz).  Un- tuk  hasil  data  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada Tabel 1 diambil langsung pada saat di lapangan.
Tabel 1. Data beban operasi transformator bulanan
Hari/Tanggal Sisi Sekunder Sisi Primer Beban Trafo PS (MW) V (KV) PN (MW) PS (MVAR) Faktor Daya (PF) f (Hz) V (KV) Rabu, 13 Des 2023  10.98  24.73  -2.04 1.00 50.02  150.77  1.195 Rabu, 20 Des 2023  10.92  25.25  0.29 -1.00 50.08  151.85  1.241 Rabu, 27 Des 2023  10.90  26.23  1.58 1.00 50.01  150.61  1.241 Rabu, 03 Jan 2024  10.90  26.23  1.58 1.00 50.01  150.61  1.241

## Arus Primer dan Sekunder Transformator
Berdasarkan  data  beban  operasi  yang  didapatkan, maka perhitungan untuk          mencari arus primer dan arus  sekunder  trafo  dalam  4  minggu  menggunakan rumus sebagai berikut.
𝑃 = √3  𝑉𝑠 𝐼𝑠 cos 𝜑 (4) dengan P = Daya aktif (W) dan cos 𝜑 = Faktor daya. Setelah  melakukan  perhitungan  nilai  arus sekunder menggunakan rumus persamaan 4.  Maka dapat  diperoleh  nilai  arus  sekunder  minggu  ke-1 sampai  dengan  minggu  ke-4  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai arus sekunder pada minggu ke-1, 2, 3, dan 4
1 2 3 4 Is = 0, 715A Is = −0, 073A Is = 1,390A Is = 1,390A Rumus Menghitung Arus Primer 𝐼𝑝 = 𝑉𝑠 × 𝐼𝑠 𝑉𝑝 (5) Tabel 3. Nilai arus primer pada minggu ke-1, 2, 3, dan 4 1 2 3 4 IP = 0, 094A IP = 0, 009A IP = 0, 100A IP = 0, 100A
Setelah melakukan perhitungan nilai arus primer menggunakan  rumus  Pers.(5)  dan  (6),  dapat  diper- oleh  nilai  arus  primer  minggu  ke-1  sampai  dengan minggu  ke-4  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  Setelah selesai mencari nilai arus sekunder dan arus primer maka  data  yang  diperoleh  dimasukkan  ke  dalam Tabel 4.
Tabel 4. Besar Arus Primer dan Sekunder Transformator
Hari/Tanggal Vs (Kv) Is (A) Vp    (KV) Ip (A) Rabu, 13 Des 2023 19,98 0,715 150,77 0,094 Rabu, 20 Des 2023 10,92 -0,073 151,85 -0,009 Rabu, 27 Des 2023 10,90 1,390 150,61 0,100 Rabu, 03 Jan 2024 10,90 1,390 150,72 0,100
Pada tabel 4 terdapat arus primer dan sekunder dan juga tegangan sekunder dan primer. Data yang diambil  dilakukan  sebanyak  4  minggu  dapat  dilihat pada  tabel.    Untuk  nilai  tegangan  diambil  langsung pada  saat  dilapangan.  Sedangkan  untuk  nilai  arus primer dan sekunder didapatkan dengan melakukan perhitungan sesuai dengan rumus persamaan 4 un- tuk arus sekunder dan Pers.(5) & (6) untuk arus pri- mer, setelah melakukan perhitungan kita bisa mem- bandingkan  nilai  untuk  arus  primer  dan  sekunder selama 4 minggu .

## Rugi dan Efisiensi Transformator

## Rugi Inti Besi
Rugi  inti  yang  terjadi  dapat  dicari  dengan  menghi- tung  operasi  transformator  dalam  keadaan  tanpa beban. Dalam keadaan normal rugi inti adalah kon- stan  tidak  bergantung  dari  besarnya  beban.  Ber- dasarkan  rumus  rugi  daya  inti  besi (𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒) ,  maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut.
𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑉𝑠 𝐼𝑠 = (10900 𝑉)(1,390 𝐴) = 15151 𝑊 (6) Dari  data  perusahaan  yang  diperoleh,  didapat- kan  data  transformator  54  MVA  150/11/11  KV  bah- wa  transformator  mempunyai  rugi  inti  sebesar  15 KW.

## Rugi Tembaga
Rugi-rugi  transformator  berbeban  adalah  rugi  tem- baga,  sebab  rugi  inti  merupakan  rugi  yang  konstan tidak  tergantung  pada  perubahan  beban.  Berdasar- kan  data  beban  operasi  yang  didapatkan,  maka  ru- mus perhitungan untuk mencari rugi  daya tembaga (𝑃𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟) trafo adalah sebagai berikut.
𝑃𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝐼𝑝 2 𝑅𝑝 + 𝐼𝑠 2 𝑅𝑠 (7) 𝑃𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝐼𝑝 𝑉𝑝 + 𝐼𝑠 𝑉𝑠 (8) 𝑃𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑃𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 (9) Tabel 5. Mencari rugi tembaga trafo Minggu Ke-1 Minggu Ke-2 P rugi total = 43,458 KW P rugi total = −2,805 KW Minggu Ke-3
Minggu Ke-4
P rugi total = 15,03 KW

## P rugi total = 15,03 KW
Setelah  melakukan  perhitungan  rugi  tembaga pada trafo menggunakan rumus persamaan 7, 8 dan 9.    Maka  dapat  diperoleh  nilai  rugi  tembaga    pada trafo minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 dapat dilihat  pada  Tabel  5.  Setelah  selesai  mencari  nilai rugi  tembaga  pada  trafo  maka  data  yang  diperoleh dimasukkan ke dalam Tabel 6.
Tabel 6. Besar rugi tembaga dan rugi total
Hari/Tanggal Daya Input- Daya Beban PS (KW) Rugi Tembaga (KW) Rugi Total (KW) Rabu, 13 Des 2023 23535 28,458 43,458 Rabu, 20 Des 2023 24009 -2,820 -2,805 Rabu, 27 Des 2023 24986 0,030 15,03 Rabu, 03 Jan 2024 24086 0,030 15,03
Pada  Tabel  6  merupakan  tabel  besar  rugi  tem- baga  dan  rugi  total.  Untuk  mengetahui  besar  rugi tembaga  dan  rugi  total  perlu  melakukan  perhi- tungan  sesuai  dengan  jumlah  data  yang  digunakan sebanyak 4 minggu.  Untuk melakukan perhitungan dapat  menggunakan  rumus  pada  persamaan  7,  8 dan  9.  Setelah  melakukan  perhitungan  maka  kita dapat mengetahui seberapa besar rugi tembaga dan rugi total selama 4 minggu.

## Daya Output
Sebelum  mendapatkan  nilai  efisiensi  transformator, cari  nilai  daya  output  yang  dihasilkan.  Transforma- tor  yang digunakan  mempunyai tiga belitan sehing- ga  untuk  mencari  daya  output  bisa  dengan  meng- gunakan  persamaan  yang  telah  dijelaskan  sebe- lumnya.  Berdasarkan  data  beban  operasi  yang didapatkan, maka rumus perhitungan untuk mencari daya output trafo sebagai berikut.
𝑃 in – 𝑃𝑠 (10)
𝑃𝑜𝑢𝑡 = ( 𝑃 in − 𝑃𝑠 ) − 𝑅𝑢𝑔 i Daya 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (11)
Tabel 7. Daya Output Pada Trafo Minggu Ke-1 Minggu Ke-2 23492KW 24011,8KW Minggu Ke-3 Minggu Ke-4 24974𝐾𝑊 24974𝐾𝑊
Setelah melakukan perhitungan daya output pa- da trafo menggunakan rumus persamaan 10 dan 11. Maka  dapat  diperoleh  nilai  daya  output  pada  trafo minggu  ke-1  sampai  dengan  minggu  ke-4  dapat dilihat  pada  Tabel  7.  Setelah  selesai  mencari  nilai daya  output  pada  trafo  maka  data  yang  diperoleh dimasukkan ke dalam Tabel 8.
Tabel 8. Besar Daya Output Minggu Ke- Hari/Tanggal Daya Input- Daya Beban PS (KW) Rugi Total (KW) Daya Output (KW) 1 Rabu, 13 Des 2023 23535 43,458 23496 2 Rabu, 20 Des 2023 24009 -2,805 24011,8 3 Rabu, 27 Des 2023 24986 15,03 24974 4 Rabu, 03 Jan 2024 24986 15,03 24974
Pada  Tabel  8    terdapat  hasil  dari  Daya  Input- Daya  Beban  PS  (KW),  Rugi  total  dan  Daya  Output (KW).    Data    tersebut  diambil  sebanyak  4  minggu untuk  mengetahui  perbandingan  dari  minggu  ke-1
sampai  minggu  ke-4.  Data  tersebut  didapatkan dengan  melakukan  perhitungan  sesuai  dengan  ru- mus yang digunakan. Pada tabel 4 dapat dilihat per- bandingan nilai dari minggu ke-1 sampai minggu ke- 4.

## Efisiensi Transformator
Efisiensi  transformator  adalah  perbandingan  antara daya masukan dan daya keluaran transformator da- lam bentuk persentase (%). Berdasarkan data beban operasi  yang  didapatkan,  maka  rumus  perhitungan untuk mencari efisiensi trafo sebagai berikut.
𝜂 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑃𝑖𝑛−𝑃𝑠 × 100%
(12) Tabel 9. Hasil Perhitungan Nilai Efisiensi Transformator Minggu  Ke-1 sampai Minggu Ke-4 1 2 3 4 𝜂 = 99,81% 𝜂 = 100% 𝜂 = 99,96% 𝜂 = 99,96%
Setelah  melakukan  perhitungan  nilai  efisiensi transformator  Minggu  Ke-1  sampai  dengan  Minggu Ke-4  menggunakan  rumus  persamaan  12.  Maka dapat diperoleh  nilai efisiensi transformator minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 dapat dilihat pada Tabel 9.  Setelah selesai mencari nilai efisiensi trans- formator  pada  trafo  maka  data  yang  diperoleh  di- masukkan ke dalam Tabel 10.
Tabel 10. Besar Efisiensi Transformator
Hari/Tanggal Rugi Tembaga (KW) Rugi Total (KW) Daya Input (KW) Daya Output (KW) η (%) Rabu, 13 Des 2023 28,458 43,458 23535 23492 99,81 Rabu, 20 Des 2023 -2,820 -2,805 24009 24011,8 100 Rabu, 27 Des 2023 0,030 15,03 24986 24974 99,95 Rabu, 03 Jan 2024 0,030 15,03 24986 24974 99,95
Pada  tabel  10  merupakan  tabel  besar  efisiensi yang  diperoleh.  Setelah  melakukan  perhitungan dengan  menggunakan  rumus  pada  persamaan  12, maka  dapat  diperoleh  nilai  efisiensi  transformator tersebut  selama  4  minggu.  Nilai  Efisiensi  pada minggu  ke-1  sebesar  99,81%,  minggu  ke-2  sebesar 100%, minggu ke 3 sebesar 99,95% dan minggu ke-4 sebesar 99,95%.

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  PT. PLN  Indonesia  Power  UPDK  Keramasan  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  efisiensi  yang  diperoleh menunjukkan  semakin  besar  nilai  efisiensi  maka  se-
makin  banyak  daya  listrik  yang  terjual  di  PT.  PLN Indonesia Power UPDK Keramasan.

## Ucapan Terimakasih
Saya  Ucapkan  Terimakasih  Kepada  Jurusan  Fisika Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam, Universitas  Sriwijaya.  yang  telah  memberikan  kes- empatan  kepada  saya  untuk  melaksanakan  pene- litian saya dan saya ucapkan terimakasih kepada PT. PLN  Indonesia  Power  UPDK  Keramasan  yang  telah memberikan  kesempatan  kepada  saya  untuk melaksanakan penelitian saya  di PT. PLN Indonesia Power UPDK Keramasan.
REFERENSI ______________________________
[1] Sulistiyono dan Azis, H. N., (2017). Analisis Pengaruh Masa Operasional Terhadap Penurunan Transformator Distribusi DI PT PLN (PERSERO). Jurnal Teknologi El- ektro, Universitas Mercu Buana , 1(8), 72.
[2] Fauji, S. dan Jamaluddin, I., (2018). Perhitungan Penggunaan Transformator untuk Menghindari Keru- gian dalam Proses Pembuatan Transformator. Jurnal Sains dan Teknologi, 1(1), 3.
[3] Kurniawan, D. H. dkk., (2017). Analisis penambahan transformator daya baru (60 mva) untuk menambah suplai daya area distribusi pada gardu induk ken- tungan 150 kv. Jurnal Elektrikal , 1 (4), 65-66.
[4] Zuhal dan Zanggischan., (2004). Prinsip Dasar El- ektroteknik. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
[5] Wijaya, M., (2000). Dasar-Dasar Mesin Listrik. Jakarta: Djambatana.
[6] Wahyudi, U., (2018). Mahir dan Terampil Belajar El- ektronika Untuk Pemula. Yogyakarta: Deepublish.
[7] Tondok, Y. P. dkk., (2019). Perencanaan Transformator Distribusi 125 kVA. Jurnal Teknik Elektro dan Komputer , 2(8), 83-85.
[8] Giancoli, Douglas C., (2001). Fisika/Edisi kelima, Jilid 1 . Jakarta: Erlangga.
[9] Surya. 2010. Bimbingan Pemantapan Fisika. Bandung: Yrama Widya.
[10] Swadidik. 2009. Konsep Fisika Modern (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
[11] Emidiana & Saputra, F., (2018). Pengujian effisiensi transformator inti ferrit di laboratorium teknik elektro universitas pgri Palembang. Jurnal Ampere, 2(3), 158- 159. ____________________________________________