## Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Inovasi
Terakreditasi “ Peringkat 4” oleh Kemenristek/BRIN, Nomor SK: 200/M/KPT/2020 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, Juli 2021, Halaman 175-182.
Website : http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/asiimetrik/

## Analisis Efektivitas Alat Penukar Kalor Pelat Datar UFX-42H Terhadap Kebocoran Pelat Dalam Proses Elusi Emas
Effectiveness Analysis of The UFX-42H Plate Heat Exchanger Against Plate Leakeage in The Gold Elution Process
Annisa Sekarayu Permanajati 1 * dan La Ode M. Firman 2
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta 12640, Indonesia
2 Program Studi Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta 12640, Indonesia

## Informasi artikel
Diterima: 22/04/2021 Direvisi: 20/05/2021 Disetujui: 17/06/2021

## Abstract
Heat  exchanger  is  an  equipment  designed  to  exchange  heat  between  two fluids by applying heat transfer by convection and conduction without mixing the two fluids. heat exchangers are used in the gold mining industry in the gold  elution  process  stage  with  the  type  of  alat  penukar  kalor  pelat datar(PHE) UFX-42H to reheat the eluate (water) using glycol as the heating fluid. The PHE has a leak on the back base plate. This report aims to analyze the comparison of the effectiveness and LMTD of PHE between specification data  and  operational  data  at  the  time  of  leakage.  The  calculation  off effectiveness requires the suhue, mass flow rate, and specific heat of the fluid. The results obtained were the effectiveness of the specification data is 0.83 and  the  mean  of  operational  data  is 0.71. The  results  of  LMTD specification data is 23.91 and the mean of operational data is 28.1.
Keywords: plate heat exchanger, effectiveness, log mean temperature different.

## Abstrak
Alat penukar kalor adalah sebuah peralatan yang didesain sebagai penukar kalor  antara  dua  fluida  dengan  menerapkan  perpindahan  panas  secara konveksi dan konduksi tanpa mencampur kedua fluida tersebut. Alat penukar kalor dalam industri pengolahan tambang emas yaitu dalam tahap proses elusi emas dengan  jenis  pelat  datar tipe  UFX-42H  untuk  memanaskan  kembali eluate (air)  menggunakan  fluida  pemanas  glikol.  Alat  penukar  kalor  pelat datar  tersebut  mengalami  kebocoran  pada base  plate di  bagian  belakang . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbandingan  nilai  efektivitas alat penukar kalor pelat datar antara data spesifikasi dengan data operasional pada  saat  mengalami  kebocoran.  Perhitungan  efektivitas  menggunakan metode log  mean  temperature  different (LMTD)  membutuhkan  suhu,  laju aliran  massa,  dan  panas  spesifik  fluida.  Didapatkan  hasil  efektivitas  data spesifikasi sebesar 0.83 dan rerata data operasional sebesar 0.53. Hasil LMTD data spesifikasi sebesar 23.91 dan rerata data operasional sebesar 28.1.
Kata Kunci: alat penukar kalor pelat datar, efektivitas, beda suhu logaritma rerata.
* Penulis Korespondensi. Tel.: - ; Handphone: +62 857 8123 9155 email : sekarayujati@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sebuah unit bisnis dan pengolahan emas yang selanjutnya akan disebut UBPE di Bogor melakukan  penambangan  dengan  cara pengeboran dan peledakan. Setelah dikeluarkan  dari  tambang,  selanjutnya dilakukan  pengolahan  di  pabrik.  UBPE memiliki 3 unit pengolahan bijih emas, yaitu cyanidation  unit , recovery  unit ,  dan tailing treatment unit .
Salah satu unit pengolahan bijih emas di UBPE memanfaatkan penerapan ilmu konversi  energi  yaitu  penggunaan  alat penukar  kalor pada recovery  unit  Recovery unit adalah  rangkaian  proses  pelepasan senyawa-senyawa  lain  dari  bijih  emas.  Alat penukar kalor digunakan di tahap proses elusi dengan jenis alat penukar kalor pelat datar tipe  UFX-42H.  Proses  elusi adalah  proses pelepasan  senyawa  Ag  dan  Au  dari  karbon yang  digunakan  saat  proses leaching yang menggunakan  metode Anglo  American Research  Laboratory (AARL)  terdapat  6 tahapan.  Alat  penukar  kalor  pelat  datar tersebut  digunakan  mulai  tahap  kedua sampai  tahap  kelima  sebagai  penukar  kalor dari  glikol  yang  dipanaskan  ke eluate yang akan  masuk  ke elution  column . Eluate tersebut  akan  digunakan  untuk  melepaskan senyawa emas dan perak yang masih terserap oleh karbon.
Alat  penukar  kalor adalah  sebuah peralatan  yang  didesain  sebagai  penukar kalor antara dua fluida dengan menerapkan perpindahan  panas  secara  konveksi  dan konduksi  tanpa  mencampur  kedua  fluida tersebut  (Mota.  dkk.,  2015).  Perpindahan panas akan mengubah suhu kedua fluida yang keluar  dari  alat  penukar  kalor.  Perubahan suhu  kedua  fluida  akan  dapat  menentukan nilai  efektivitas  alat  penukar  kalor  dengan menggunakan  perbandingan  perpindahan panas  antara  salah  satu  fluida  dengan perpindahan  panas  minimum  antara  kedua fluida,  perhitungan Log  Mean  Temperature Different (LMTD), dan NTU. Nilai efektivitas alat  penukar  kalor  akan  menentukan kinerjanya,  semakin  besar  nilai  efektivitas maka  proses  penukaran  kalor  di  dalamnya akan semakin baik.
Efektivitas  alat  penukar  kalor  adalah perbandingan  laju  perpindahan  panas  alat penukar  kalor  sebenarnya  terhadap  laju perpindahan  panas  maksimal  yang  mungkin dihasilkan  (Keith  dan  Prijono,  2018).  Dapat dikatakan  juga  bahwa  efektivitas  alat penukar  kalor adalah  nilai  kinerja  alat penukar  kalor yang  didapatkan  dari perhitungan  laju  aliran  panasnya.  Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas alat  penukar  kalor  seperti pressure  drop , nilai perpindahan panas, faktor pengotoran, dan sebagainya (Syah, 2013). Evaluasi kinerja alat  penukar  kalor  dianggap  perlu  untuk meningkatkan efektivitasnya sehingga penggunaannya sesuai dengan kondisi operasi yang diharapkan.
LMTD digunakan karena pada umumnya di  dalam heat  exchanger suhu  fluida  tidak konstan,  tetapi  berbeda  dari  satu  titik  ke titik lainnya pada waktu panas mengalir dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin  (Keith  dan  Prijono,  2018).  Pada tahanan termal yang konstan-pun, laju aliran panas akan berbeda-beda sepanjang lintasan penukaran panas karena nilainya bergantung pada  beda  suhu  antara  fluida  panas  dan fluida dingin pada penampang tertentu (Ezgi,
2017).
Alat  penukar  kalor  UFX-42H  memilki bentuk  yang  terdiri  dari  tumpukan  pelat datar  yang  terpasang  secara  horizontal menggunakan  glikol  sebagai  fluida  pemanas dan eluate berupa caustic  cyanide dan  air sebagai  fluida  yang  dipanaskan.  Jenis  alat penukar  kalor  tersebut  memiliki  konstruksi dengan karakteristik yang dapat meningkatkan  luas  permukaan  perpindahan panas (Picon-Nunez, dkk., 2018).
Penelitian  dengan  judul  Efektivitas Penukar  Kalor  Tipe Plate P41  3TK  di  PLTP Lahendong Unit 2 melakukan analisis penukar kalor tipe plate P41 3TK di PLTP Lahendong Unit  2  yang  digunakan  sebagai    pendingin sistem  pelumas  di  generator  dan  turbin. Penulis melakukan analisis dengan mengasumsikan pelat penukar kalor tersebut sebagai  sebuah  tabung  atau  pipa.  Hasil perhitungan  pada  penukar  kalor  tersebut diperoleh efektivitas berdasarkan metod
LMTD  sebesar  83,3%,  efektivitas  termal sebesar  55,6%,  dan  efektivitas  berdasarkan metode  NTU  sebesar  30,3%  (Egeten,  dkk., 2014).
Penelitian  dengan  judul Performance Analysis of Corrugated Plate
Heat Exh\changer  With  Water  as  Working  FLuid . Diambil dari IJRET : Internasional Journal od
Reaserch  in  Engineering  and  Technology ,
diteliti oleh melakukan penelitian eksperimental  PHE  tipe  bergelombang dengan evaluasi koefisien perpindahan panas konveksi,  koefisien  perpindahan  panas keseluruhan dan efektivitas heat exchanger.
Heat exchanger  yang  digunakan  terdiri  dari pelat  logam  tipis brazing baja  tahan  karat setebal 0.5 mm, pelat dengan bentuk persegi panjang dan bergelombang pada permukaan pelat  dengan  sudut chevron 450/450,  jarak pelat  2.24  mm  dan  jumlah  pelat  14  buah. Pengujian  dilakukan  dengan  memvariasikan parameter  operasional  seperti  laju  aliran massa  air  panas,  suhu  masuk  air  panas. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk  mengetahui  pengaruh  parameter tersebut  terhadap  kinerja  penukar  panas dengan  pengaturan  aliran  paralel  dan berlawanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa koefisien perpindahan panas konveksi meningkat  dengan  meningkatnya  laju  aliran massa dan bilangan Reynolds . Efektivitasnya juga bervariasi dengan laju aliran massa air panas.  Pada  penelitian  ini  efektivitas maksimum  yang  dicapai  untuk  pengaturan aliran paralel dengan air sebagai fluida kerja adalah  0,67  dan  untuk  pengaturan  aliran berlawanan  adalah  0,82.  Penggunaan penukar  panas  pelat  lebih  menguntungkan daripada penukar panas jenis tabung dengan efektivitas  yang  sama  karena  menempati lebih sedikit ruang (Salman, dkk., 2016).
Penelitian  dengan  judul Experimental Investigation  of  Heat  Transfer  in  Compact Heat  Exchanger  using  Water-Ethylene Glycol . Diambil dari Internasional Journal of Engineering  Research  &  Technology (IJERT) melakukan  penelitian  pada  radiator  mobil yang  merupakan  alat  penukar  kalor  dengan tipe  tabung  bersirip  untuk  mengetahui  laju perpindahan  panas  dari  beberapa  fluida pendingin  yaitu  100%  air,  campuran  70%  air
dan 30% etilen glikol, campuran 50% air dan 50% etilen glikol, serta campuran 60% air dan 40% etilen glikol. Udara ambien pendinginan dan cairan panas yang digunakan pada suhu konstan.  Penelitian  tersebut  mendapatkan kesimpulan  bahwa  laju  perpindahan  panas meningkat  ketika  menggunakan  fluida pendingin  campuran  60%  air  dan  40%  etilen glikol (Azari, dkk., 2019).
Alat  penukar  kalor  UFX-42H  mengalami kebocoran pada frame bagian belakang yang mengalami pengeroposan. Alat penukar kalor UFX-42H sudah digunakan sejak tahun 1993. Pengeroposan  tersebut  baru  pertama  kali terjadi  pada  alat  penukar  kalor  UFX-42H Kerusakan  yang  biasa  terjadi  adalah  pada gasketnya  sehingga  teknisi  hanya  perlu melakukan  pergantian  gasket.  Karena pentingnya  peran  alat  penukar  kalor  dalam tahap  proses  elusi yang  mana  bila  karbon tidak  terelusi  secara  maksimal,  maka  akan ada  kandungan  emas  maupun  perak  yang masih  melekat  di  karbon  sehingga  dapat menurunkan hasil produksi.
Penelitian  ini  membahas  tentang perbandingan efektivitas antara data spesifikasi dan data operasional alat penukar kalor  UFX-42H  di  tanggal  23  Februari  –  9 Maret  2020  sebelum  alat  penukar  kalor dilakukan  perbaikan.  Perbedaan  penelitian ini  dengan  penelitian-penelitian  yang disebutkan  pada  paragraf  sebelumnya  yaitu terdapat  pada  jenis  fluida  yang  digunakan pada  alat  penukar  kalor  serta  pengolahan nilai  efektivitas  menggunakan  perhitungan LMTD.

## 2. METODOLOGI
Metodologi  penelitian  yang  dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yang dapat di lihat pada gambar 1.

## Identifikasi Masalah
Kegiatan penelitian dilakukan di Pabrik Pengolahan Bijih Emas bagian recovery unit pada  proses  elusi  yaitu  alat  penukar  kalor pelat  datar  yang  digunakan  sebagai penukaran panas glikol terhadap eluate yang akan digunakan untuk melakukan elusi
karbon  aktif  di  dalam elution  column .  Alat penukar  kalor  pelat  datar tersebut ditemukan mengalami kebocoran pada frame bagian belakang ditunjukan pada gambar 2.
Gambar 1. Diagram alir penelitian
Gambar 2. Kebocoran pada frame bagian belakang alat penukar kalor pelat datar UFX-42H
Studi Literatur dan Konsultasi Masalah
Studi literatur dilakukan untuk memahami objek masalah berupa pencarian literatur  atau  tinjauan  pustaka  yang.  Studi literatur  bertujuan  untuk  memudahkan penyelesain dan pengolahan data. Konsultasi masalah  dilakukan  di  lokasi  penelitian dengan  cara  mewawancarai  operator, teknisi, hingga asisten manajer bagian yang bersangkutan.

## Pengumpulan Data Alat Penukar Kalor Pelat Datar
Pengumpulan  data  alat  penukar  kalor pelat datar dilakukan di ruang operator gold room dengan  cara  pengambilan  data sekunder hasil pencatatan operasional proses elusi yang dilakukan operator pada tanggal 23 Februari  –  9  Maret  2020  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Data operasional alat penukar kalor pelat datar UFX-42H pada tanggal 23 Februari – 9 Maret 2020 Hari Suhu Glikol (°C) Suhu Eluate (°C) In Out In Out 23/02/2020 116 113 40 100 24/02/2020 110 100 50 96 25/02/2020 110 100 44 110 26/02/2020 110 100 45 100 27/02/2020 110 100 50 100 28/02/2020 115 110 40 100 01/03/2020 115 105 46 95 02/03/2020 115 102 50 95 03/03/2020 110 103 48 95 04/03/2020 108 100 45 92 05/03/2020 98 90 50 85 06/03/2020 106 95 40 100 07/03/2020 105 95 40 100 08/03/2020 105 95 40 95 09/03/2020 105 94 56 95
Data  yang  dikumpulkan  berupa  suhu masuk dan keluar glikol dan eluate dari tahap 1  sampai  selesai  proses  elusi.  Suhu  fluida diukur menggunakan termometer manometer
yang terpasang di tiap sisi masuk dan keluar fluida. Penulis juga melakukan pengumpulan data  spesifikasi  alat  penukar  kalor  pelat datar dari manual  book dapat  dilihat  pada tabel 2.
Tabel 2. Data spesifikasi alat penukar kalor pelat datar UFX-42H pada tanggal 23 Februari – 9 Maret
2020 No Uraian Satuan Keterangan 1 Laju perpindahan panas kW 1450 2 Jenis Fluida - Glikol Air 3 Laju aliran massa m 3 /hr 127,1 24 4 T in °C 120 60 5 T out °C 107 110 6 Tekanan kPa 161 7 7  Panas spesifik  kJ/kg.K 2,82 4,18 8 Massa jenis kg/m 3 1120  1040 9 Konduksi termal W/m.K 0,3 0,63 10 Kecepatan aliran fluida cSt 18 1 11 LMTD °C 23,9 12 Luas permukaan perpindahan panas m2 32,1
13 U W/m 2 .K 1888 14 Fouling Factor m 2 .K/W 0,000004
Alat  penukar  kalor UFX-42H  bekerja dengan fluida yang mengalir secara berlawanan  arah  pada  setiap  ruang  sekat pelat  datar.  Alat  penukar  kalor UFX-42H memiliki empat lubang di depan, dua lubang di  atas  dan  dua  lainnya  di  bawah,  yang berfungsi  sebagai  lubang  masuk  dan  keluar fluida  panas  (glikol)  dan  fluida  pendingin ( eluate ). Gambar 3 menunjukkan aliran fluida di dalam alat penukar kalor UFX-42H, dengan keterangan sebagai berikut: S 1 = lubang masuk glikol;  S 2 =  lubang  masuk eluate ;  S 3 =  lubang keluar glikol; S 4 = lubang keluar eluate ; → = aliran glikol; → = aliran eluate.
Gambar 3. Aliran fluida didalam plate heat exchanger UFX-42H
Glikol  sebagai  fluida  pemanas  dengan temperatur spesifikasi 120 ℃ masuk melalui S 1 dan  air  sebagai  fluida  yang  dipanaskan dengan  temperatur  spesifikasi  60 ℃ masuk melalui  S 2 mengalir  di  dalam  ruang  pelat datar  yang  tersekat  sehingga  kedua  fluida tidak tercampur. Saat kedua fluida mengalir di  dalam  ruang  pelat  datar,  terjadi  proses perpindahan  panas  secara  konveksi  dari glikol  menuju  pelat,  kemudian  pelat melepaskan panas ke air sehingga terjadilah penukaran  panas  dari  glikol  ke  air.  Glikol keluar  menuju  S 3 dengan  temperatur spesifikasi  107 ℃ dan  air  keluar  menuju  S 4 dengan temperatur spesifikasi 110 ℃ .
Alat  penukar  kalor UFX-42H  memiliki tipe  aliran  fluida  yang  berlawanan  ( counter flow ).  Tipe  aliran  fluida  tersebut  lebih efisien  diaplikasikan  untuk  memberikan thermal  conductance , fluid  flow  rates ,  dan suhu masuk (Lathuef, dkk., 2016).

## Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  untuk mendapatkan hasil laporan berupa efektivitas  alat  penukar  kalor  pelat  datar dengan  menggunakan Microsoft  Excel sebagai  alat  bantu  perhitungan  untuk mendapatkan  nilai  efektivitas  menggunakan Persamaan  1  atau  Persamaan  2  (Keith  dan Prijono, 2018). Nilai LMTD pada Persamaan 3 (Cengel dan Ghajar, 2015). Apabila data yang sudah  dikumpulkan  masih  belum  terpenuhi, maka  penulis  akan  melakukan  pengumpulan data kembali seperti tahap sebelumnya.
ε  = !̇ ! (% ! #$ & % ! %&' ) !̇ (#$ (% ! #$ & % ) #$ ) (1)
ε  = !̇ ) (% ) %&' & % ) #$ ) !̇ (#$ (% ! #$ & % ) #$ ) (2)
∆ T %%%% =
( T h in -T c out ) - ( T h out -T c in ) ln ( ( T h in -T c out ) ( T h out -T c in ) ) * (3
dimana : ε = efektivitas heat exchanger
Ċ + = kapasitas fluida panas atau ṁ + c ph Ċ , = kapasitas fluida dingin atau ṁ , c pc Ċ -./ = nilai m h c ph atau m c c pc yang lebih kecil ṁ + = massa fluida panas (kg/s) c ph = panas spesifik fluida panas (J/s kg K) ṁ , = massa fluida dingin (kg/s) c pc = panas spesifik fluida dingin (J/s kg K) T h in = suhu fluida panas yang masuk (K) T h out = suhu fluida panas yang keluar (K) T c in = suhu fluida dingin yang masuk (K) T c out = suhu fluida dingin yang keluar (K) ∆ T = LMTD

## Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk
mengetahui
perbandingan
efektivitas spesifikasi  alat  penukar  kalor  pelat  datar terhadap  efektivitas  operasional  pada tanggal 23 Februari – 9 Maret 2020.

## Kesimpulan
Hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik  kesimpulan  untuk  menjawab  tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 3 menampilkan grafik
perbandingan  efektivitas  alat  penukar  kalor pelat  datar  UFX-42H  antara  data  spesifikasi dan data operasional tanggal 23 Februari - 9 Maret 2020.
Titik merah adalah data spesifikasi dan titik  biru  adalah  data  operasional.  Nilai efektivitas data spesifikasi adalah 0.83. Nilai efektivitas data operasional berada di bawah nilai  efektivitas  data  spesifikasi.  Hal  ini disebabkan  karena  adanya  perubahan  nilai perbedaan suhu fluida saat operasional. Pada grafik  di  tanggal  08/03/2020  mendapatkan nilai efektivitas terendah yaitu 0,59. Saat itu suhu  masuk  glikol  pada  Tabel  1,  setelah dilakukan  proses  pemanasan  adalah  105 ℃, berbeda  15 ℃ di  bawah  suhu  masuk  glikol pada  Tabel  2  data  spesifikasi,  sehingga menyebabkan suhu eluate yang keluar hanya
mencapai  95 ℃ ,  berbeda  berbeda  15 ℃ di bawah suhu keluar eluate pada Tabel 2 data spesifikasi.
Gambar 3. Grafik perbandingan efektivitas alat penukar kalor UFX-42H antara data spesifikasi dan data operasional tanggal 23 Februari - 9
Maret 2020
Gambar 4 menampilkan grafik perbandingan log mean temperature different (LMTD)  alat  penukar  kalor  pelat datar  UFX-42H  antara  data  spesifikasi  dan data  operasional  tanggal  23  Februari  -  9 Maret 2020.
Gambar 4. Grafik perbandingan log mean temperature different (LMTD) alat penukar kalor UFX-42H antara data spesifikasi dan data operasional tanggal 23 Februari - 9 Maret 2020
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2/ 23 /2 02 0 2/ 24 /2 02 0
2/ 25 /2 02 0
2/ 26 /2 02 0 2/ 27 /2 02 0 2/ 28 /2 02 0 2/ 29 /2 02 0 3/ 1/ 20 20
3/ 2/ 20 20
3/ 3/ 20 20
3/ 4/ 20 20
3/ 5/ 20 20
3/ 6/ 20 20
3/ 7/ 20 20
3/ 8/ 20 20 3/ 9/ 20 20 data operasi data spesifikasi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2/ 23 /2 02 0 2/ 24 /2 02 0 2/ 25 /2 02 0 2/ 26 /2 02 0 2/ 27 /2 02 0 2/ 28 /2 02 0 2/ 29 /2 02 0 3/ 1/ 20 20
3/ 2/ 20 20
3/ 3/ 20 20
3/ 4/ 20 20
3/ 5/ 20 20
3/ 6/ 20 20
3/ 7/ 20 20
3/ 8/ 20 20 3/ 9/ 20 20 data operasi data spesifikasi
Titik merah adalah data spesifikasi dan titik biru adalah data operasional. Nilai LMTD data  spesifikasi  adalah  23.91.  Nilai  LMTD data  operasional  menunjukkan  ada  yang  di bawah dan di atas nilai LMTD data spesifikasi. Hal itu disebabkan karena perhitungan LMTD yang  menggunakan  nilai  rerata  logaritmik beda suhu fluida, di mana beda suhu fluida setiap  harinya  selalu  berubah  tergantung suhu masuk fluida.
Dari  hasil  perhitungan log  mean temperature  different (LMTD)  alat  penukar kalor  pelat  datar UFX-42H  dapat  dibuat grafik  untuk  membandingkan  antara  data spesifikasi  dan  data  operasional  tanggal  23 Februari - 9 Maret 2020. Hasil perhitungan log mean  temperature  different (LMTD)  data spesifikasi  sebesar  23,91.  Hasil  LMTD  data operasional  didapatkan  nilai  yang  berbeda, tertinggi  sebesar  37,55  pada  tanggal  23 Februari  2020  dan  terendah  sebesar  22,16 pada tanggal 6 Maret 2020. Hasil perhitungan LMTD juga dapat berbeda karena tergantung temperatur  masuk  dan  keluar  fluida  yang digunakan.
Perhitungan  efektivitas  alat  penukar kalor pelat datar menggunakan metode LMTD dan NTU menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda,  secara  berturut-turut  yaitu  0,83 dan 0,80. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua  metode  dapat  digunakan  untuk mencari nilai efektivitas tergantung dari data yang dimiliki.
Dalam  hasil  perhitungan  di  atas menunjukkan  adanya  perubahan  nilai efektivitas dan LMTD alat penukar kalor pelat datar UFX-42H  dari  data  spesifikasi  yang menjadi  acuan  operasional  di  lapangan. Adanya  kekurangan  data  untuk  laju  aliran massa  fluida real  time juga  mempengaruhi perhitungan  efektivitas.  Hasil  perhitungan LMTD  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan efektivitas  dikarenakan  beda  temperatur setiap  harinya  berbeda.  Namun,  dalam proses  elusi  emas  hanya  diperlukan temperatur  keluar eluate berkisar  antara 100℃ − 110℃ sehingga  kebocoran  yang terjadi  tidak  mempengaruhi  proses  elusi emas di lapangan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis  yang  sudah  dilakukan  dapat disimpulkan,  bahwa  hasil  perhitungan efektivitas  alat  penukar  kalor  pelat  datar UFX-42H  didapatkan  0,83  untuk  data spesifikasi  dan  0,71  untuk  rerata  data operasional saat mengalami kebocoran.
Penurunan  nilai  efektivitas  terjadi karena kebocoran yang ditemukan pada alat penukar  kalor  pelat  datar  UFX-42H  dan pengaruh  beda  temperatur  fluida  yang masuk.  Akibat  yang  didapat  karena penurunan  efektivitas  pada  alat  penukar kalor pelat datar UFX-42H adalah penurunan kinerja heat  exchanger .  Namun  dalam kondisi  di  lapangan  tidak  mempengaruhi, sebab  temperatur eluate yang  keluar  masih dalam  batas  standar  yang  digunakan. Penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  untuk menunjukkan nilai efektivitas yang mengalami penurunanan.
Untuk  Hasil  perhitungan log  mean temperature  different (LMTD)  alat  penukar kalor pelat datar UFX-42H didapatkan 23,91 untuk data spesifikasi dan 28,1 untuk rerata data operasional saat mengalami kebocoran mengalami  kenaikan  dikarenakan  beda temperatur fluida yang mengalami perpindahan  panas  lebih  besar  dari  data spesifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azari, N., dkk . , 2019. Experimental Investigation of  Heat  Transfer  in  Compact  Heat Exchanger  using  Water-Ethylene  Glycol, 8(04), International Journal of Engineering Research  &  Technology  (IJERT) ,  hal.  666– 669.
Cengel, Y. A. dan Ghajar, A. J., 2015. Heat and Mass  Transfer.  Fifth  Edit.' New  York:  Mc Graw Hill Education.
Egeten,  H.  S.  F.  dkk.,  2014.  Efektivitas  Penukar Kalor  Tipe  Plate  P41  73Tk, Skripsi , Manado : Universitas Sam Ratulangi . Ezgi,  C.,  2017.  Basic  Design  Methods  of  Heat
Exchanger, IntechOpen . doi: http://dx.doi.org/10.5772/67888.
Keith,  F.  dan  Prijono,  A.,  2018. Prinsip-prinsip Perpindahan  Panas .  Edisi  Ketiga.  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Lathuef,  S.  A.  dkk.,  2016.    Design  and  Thermal Analysis  of  A  Plate  Heat  Exchanger, International Journal of Academic Studies . 2(5), hal. 303-308. Mota, F. A. S. dkk., 2015. Modeling and Design of Plate  Heat  Exchanger, InTech .  doi:
http://dx.doi.org/10.5772/60885. Picon-Nunez, M., dkk., 2018. Use of Heat Transfer Enchancement Techniques in the Design of Heat Exchangers, IntechOpen . doi: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78
953.
Salman,  T.,  dkk.,  2016.  Performance  Analysis  of Corrugated  Plate  Heat  Exchanger  With Water  As  Working  Fluid, International Journal  of  Research  in  Engineering  and Technology ,  05(04),  hal.  56–62.  doi: 10.15623/ijret.2016.0504012. Syah, H., 2013. Kajian Kinerja Penukar Panas Tipe Shell  and  Tube  Satu  Haluan  dengan Pengontrolan Suhu Outlet, Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan , 9, hal. 158–165. doi: http://dx.doi.org/10.23955/rkl.v9i4.1228.