## Journal of Industrial Engineering
Scientific Journal on Research and Application of Industrial System Volume 06 No 2 – September 2021 http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/journalofIndustrialEngineerin ISSN 2527-4139 ( online ) – ISSN 2503-3670 ( print )

## Lampu LED Serial NL500 Sebagai Lampu Hemat Energi untuk Tambang Batu bara
Fajar Heru Santoso 1 , Joni Welman Simatupang 1
1) Electrical Engineering Study Program, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department, President University Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka,Cikarang, Bekasi - Indonesia 17550 Email: herusantoso886@gmail.com , joniwsmtp@president.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  perbedaan  pencahayaan  dari  segi  kualitas  pencahayaan  dan  nilai ekonomis jika menggunakan LED high power tipe NL500D dan lampu tipe konvensional Metal Halide. Kebutuhan pencahayaan ditopang oleh daya dari tower lamp produksi PT. Nobi Putra Angkasa dengan tipe NPL04 tower lamp dengan spesifikasi tipe engine Kubota tipe V1305 dan Alternator Stamford tipe PI044F, dengan ketinggian 9 meter dan beban 4 lampu sama dengan 4 x 500W. Konsumsi bahan bakar untuk tower lamp dengan operasi 8 jam/hari bisa menghemat dengan menggunakan lampu LED tipe NL500D. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui intensitas penerangan buatan yang mampu memenuhi standar pencahayaan berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 untuk objek kerja tambang batu bara minimal 50 lux. Metode penelitian ini menggunakan empat sampel lampu LED 500W dan satu lampu Mercuri tipe Metal Halide Phillips SON-T 400W. Pengambilan data menggunakan power analyzer , lux meter dan simulasi software Dialux versi 4.12. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lampu tipe LED NL500D mempunyai nilai efikasi yang tinggi yakni 133,64 Lm/Watt. Pengukuran temperatur sambungan (Tj) NL500C paling baik untuk transfer panasnya sehingga nilai Tj nya paling kecil dengan nilai rata-rata 58,52°C karena resistansi termalnya = 0.9 °C/Watt. Lampu LED NL500D unggul di intensitas cahaya dengan nilai rata-rata 3794,16 lux. Perbandingan dengan lampu konvensional maka pemilihan lampu tambang yang tepat adalah menggunakan lampu jenis LED karena usia pakai  yang  lama  dan  memerlukan  sedikit  perawatan  meski  untuk  biaya  diawal  harga  pembeliannya  lebih mahal. Keuntungan yang didapatkan adalah dengan frekuensi penggantian lampu yang jarang karena usia pakai lebih lama, maka produksi tambang tidak merugi akibat shutdown mendadak dari unit tower lamp .
Kata kunci: LED, Efikasi, Lampu menara, Logam Halida

## ABSTRACT
This study discusses the differences in lighting in terms of lighting quality and economic value when using high power LED type NL500D and conventional type Metal Halide lamp. Lighting needs are supported by power from the tower lamp produced by PT. Nobi Putra Angkasa with tower lamp type NPL04 with engine specifications Kubota type V1305 and alternator Stamford type PI044F, with a height of 9 meters and a load of 4 lamps is 4 x 500W. Fuel consumption for tower lamps operating 8 hours/day can be saved by the use of NL500D type LED lamps. The purpose of this study was to determine the intensity of artificial lighting that is able to meet the lighting standards of the Minister of Labor Regulation no. 7 of 1964 for coal mining work objects of at least 50 lux. This research method uses four samples of 500W LED lamps and one Phillips SON-T 400W Metal Halide Mercury lamp. Data retrieval using a power analyzer, lux meter and simulation software Dialux version 4.12. The results of this study show that the NL500D LED type lamp has a high efficacy value of 133.64 Lm/Watt. The NL500C junction temperature (Tj) measurement is best for heat transfer so that the Tj value is the smallest with an average value of 58.52°C due to resistance thermal = 0.9 °C/Watt. The NL500D LED lamp is superior in light intensity with an average value of 3794.16 lux. Comparison with conventional lamps, the selection of the right mining lamp is to use LED lamps because of their long service life so they require little maintenance even though the initial purchase cost is more expensive. The benefit is with the use of lamps that are less frequent and have a longer lifespan, it is predicted that the mine will not lose money due to the shutdown of the tower lamp unit.
Keywords : LED, Efficacy, Tower lamp, Metal Halide

## 1. Pendahuluan
Daya tahan sebuah lampu LED salah satu faktor yang menentukan daya tahan lampu dapat bertahan lama. Penelitian  yang  membahas  mengenai  ini  bisa  dilihat  (Schutt,  2014)  lihat  juga  (Poppe,  2014)  lihat  juga (Nurrohman, 2017). PT. Nobi Putra Angkasa sudah berdiri sejak tahun 1984 yang bergerak pada pembuatan CT ladder kemudian pada tahun 2012 melebarkan sayapnya menjadi perusahaan yang memproduksi lampu LED PJU (Penerangan Jalan Umum) dengan varian produk: NL70SL, NL200SL, NL320HB menggunakan LED  berdaya rendah dengan merk Osram bisa dilihat (Semiconductor, 2020) lihat juga (Lumileds, 2020), selanjutnya mulai melakukan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan lampu LED untuk bidang pertambangan dengan membuat lampu berdaya besar NL500A menggunkan jenis LED berdaya ultra besar (Cree) lihat juga (Nichia, 2018) lihat juga  (Muhaimin,  2014)  lihat  juga  (SNI-03-6575-2001,  2001)  lihat  juga  (SNI-6959-1-2003,  2003).  Banyaknya kebutuhan lampu berdaya tinggi serta harga yang kompetitif maka PT. Nobi Putra Angkasa mengembangkan lampu serial NL500 untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan di area tambang batu bara seperti PT. KPC, PT. Arutmin,  PT.  Berau  Coal  melalui  operator  lampangan  PT.  Darma  Henwa,  PT.  SIS,  PT.  Buma.  Lampu  ini terpasang  pada  genset  portable  atau tower  lamp dengan  spesifikasi  tipe  engine  Kubota  tipe  V1305  dan Alternator Stamford tipe PI044F, dengan ketinggian 9 meter. Tower lamp ini digunakan untuk penerangan pencahayaan area tambang batu bara dan dapat berpindah tempat sesuai dengan objek produksi tambang seperti pada Gambar 1.
Gambar 1 . Lampu LED NL500A terpasang pada tower lamp.
Untuk meningkatkan kualitas pencahayaan yang lebih baik dari segi konsumsi daya maupun intensitas cahaya PT. Nobi Putra Angkasa mengembangkan produk baru lampu NL500B, NL500C dan NL500D yang merupakan tipe terbaru untuk lampu jenis tambang. Lampu ini sudah teruji secara kualitas dengan uji ketahanan 24 jam selama 6 bulan (BSN, 2009) di lapangan parkir PT. Nobi Putra Angkasa dan uji intensitas di PT. Sucofindo Tbk (Sucofindo, 2019) dengan nomor sertifikat: 21013/DBBPAM tanggal 4 Juli 2019. Lampu NL500D mempunyai daya yang lebih rendah dari NL500A dengan efikasi yang lebih tinggi dari efikasi lampu NL500A sebesar 110 lumen/watt (Institut Teknologi Bandung, 2016) dan nilai efikasi lampu NL500D sebesar 133.64 lumen/watt (Sucofindo, 2019). Dengan daya yang sama NL500D tentu lebih tinggi intensitas cahayanya lampu ini mampu menghasilkan lumen yang lebih besar jika dibandingkan dengan lampu sebelumnya lampu NL500D terpasang di tower lamp 12 meter seperti terlampir pada Gambar 2.
Gambar 2. Tower lamp 12 meter terpasang lampu LED NL500D.

## 1.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Apakah lampu LED memenuhi standar kebutuhan pencahayaan tambang batu bara.
2. Apakah manajemen panas pada lampu LED berpengaruh terhadap penurunan intensitas cahaya.
3. Apakah lampu LED mampu secara ekonomis digunakan untuk aplikasi pencahayaan area tambang batu bara.

## 1.2 Tujuan Penelitian
1. Membuktikan bahwa lampu LED tipe NL500D mempunyai efikasi yang paling tinggi dan memenuhi standar kebutuhan pencahayaan
2. Membuktikan secara teori dan penelitian hubungan antara panas sambungan rumah lampu dengan penurunan intensitas cahaya.
3. Lampu LED tipe NL500D mempunyai keuntungan mampu bertahan usia pakai dan konsumsi daya yang
rendah

## 1.3 Ruang Lingkup
a. Membandingkan konsumsi daya, tingkat pencahayaan serta masa usia pakai, pada lampu hemat energi tipe LED serial NL500 dengan lampu Phillips Master HPI-T Plus 400W untuk tambang batu bara.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Sugiyono, 2017) lihat juga (Arikunto, 2006).Pengujian dilakukan untuk mengetahui panas di bagian LED, PCB serta luminer meliputi bagian dalam serta bagian luar atau sirip luminer, cara pengujian dilakukan dengan lampu dinyalakan kemudian diukur dengan Power Analyzer untuk memastikan daya terukur, serta mengukur temperatur dengan alat ukur thermometer digital infrared, data diambil setiap 15 menit kemudian diambil data mengenai intensitas cahaya diukur pada jarak 12 meter dari titik lampu ke alat ukur (lux meter) data hasil pengukuran lampu dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis.

## 2.1 Rancangan Penelitian
Rancangan metode kuantitatif ini akan dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain pengujian daya, pengujian temperatur, dan pengujian intensitas cahaya serta pengujian dengan sofware Dialux untuk sampel NL500A, NL500B, NL500C dan NL500D dan lampu Metal Halide.

## 2.2 Sampel
Terdapat 4 (empat) buah sampel lampu LED yang masing-masing telah berstandar SNI produksi PT. Nobi Putra Angkasa lampu LED yang akan diuji adalah lampu NL500A, lampu NL500B, lampu NL500C, lampu NL500D pada Gambar 3 dan spesifikasi sampel lampu ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sampel lampu LED yang akan diuji. No Tipe Lampu Daya (Watt) LED Catu Daya Lumen (Lm) 1 NL500A 500W Cree XHP70 EUD-600S560DV 55000 2 NL500B 500W Bridgelux ELD-200-42A 55000 3 NL500C 500W Cree XHP70 EUD-600S560DV 55000 4 NL500D 500W Nichia 149AM EUD-600S560DV 66500 5 Phillips 400W Metal Halide Phillips Master HPI-T Plus 400W 33200
Gambar 3. Model skematik lampu NL500A, NL500B, NL500C, dan NL500D (kiri) dan Metal Halide (kanan).

## 2.3 Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Diagram alir proses pengukuran lampu.
Urutan  pengambilan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  mulai  dari  pengaturan  daya  lampu.  Catu  daya diprogram sesuai kebutuhan menggunakan software Inventronics Multiprogrammer. Kemudian lampu diukur dengan alat ukur power analyzer Lutron DW-6090A untuk mengetahui daya yang dihasilkan catu daya apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan. Apabila hasil pengukuran daya menujukan hasil yang tidak sesuai, maka dilakukan  pengaturan  program  ulang  daya  dengan  mengatur  arus  konstan  pada  catu  daya  (Inventronics, Datasheet  EUD-480SxxxDV,  2020)  lihat  juga  (Inventronics,  Datasheet  EUD-600SxxxDV,  2020).  Setelah  daya sesuai spesifikasi, melakukan pengukuran temperatur secara seri mulai dari pengukuran difokus LED, PCB, rumah lampu sisi dalam, sirip dengan suhu sekitar setiap 15 menit. Setelah itu mengukur intensitas cahaya lampu  pada  jarak  12meter  kemudian  dicatat.  Urutan  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada  gambar  6  untuk pengukuran daya listrik, intensitas cahaya, temperatur pada sirip dan pengukuran temperatur pada LED, dan PCB.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Lampu NL500A
Untuk  menghitung 𝑇 𝐽 lampu  NL500A  yang  menggunakan chip LED  Cree  XHP70.  Lampu  NL500A menggunakan  LED  XHP70  sebanyak  32  buah  dan  arus  LED 𝐼 𝐹 sebesar  1.3A  sesuai  dengan  batasan datasheet agar arus ini tidak menimbulkan panas yang berlebih pada lampu dan menghasilkan daya 500W.  Adapun  perhitungan  daya  dapat  dilihat  pada  Persamaan  (1).  Untuk 𝐼 𝐹 sebesar  1.3  A  dan 𝑉 𝐹 tegangan forward LED 12V satu PCB terdiri dari 4 seri LED dan satu lampu ada 4 paralel (2 PCB diseri) sehingga total tegangan sebesar 72V.
𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑉 𝑓 . 𝐼 𝑓 (1)
𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
= (12V)x(1.3A)x(32 LED) = 499.2Watt
Daya terukur   = 501.7 Watt
Total daya termal yang dihasilkan oleh LED akibat dari tegangan maju dan arus maju LED dihitung berdasarkan Persamaan (2)
𝑃 𝑡ℎ = 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 – 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = (( 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 . 𝜂 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 ) 𝜂 𝐿𝐸𝐷 )                                          (2) maka
𝑃 𝑡ℎ = (501.7 W)-(((501.7W)x(95%))x(25%))) = 382.54W 𝑅 𝑡ℎ diperoleh dari datasheet 0,9 °C/W, Total LED yang terpasang sebanyak 32.
Dan untuk menghitung temperatur pada junction 𝑇 𝐽 = 𝑇 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑡ℎ .  𝑅 𝑡ℎ
Hasil perhitungan ditunjukan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Perhitungan Sambungan (Tj) NL500A.
Dari hasil pengukuran lampu LED NL500A pada posisi di titik chip LED menunjukkan nilai  rata-rata untuktermperatur adalah 98,15°C. Sedangkan pada titik PCB menunjukkan nilai rata-rata temperatur sebesar  49,75°C.  Pada  sirip  menunjukkan  nilai  rata-rata  temperatur  sebesar  46,06°C.  Antara  PCB dengan siri pada selisih rata-rata temperatur sebesar 3,69°C disebabkan oleh  transfer  panas yang tidak  maksimum.  Penyebab  transfer  panas  yang  tidak  maksimum  adalah  menggunakan thermal grease,  mounting PCB  kepermukaan  luminer  kurang  merata  dalam  waktu  yang  lama  bisa menyebabkan  sedikitnya  transfer  panas  antara  PCB  dan  permukaan  luminer  lampu  dan chip akan mengalami efek terbakar karena overheat .
Kemudian bila dilakukan perhitungan pada Tabel 3 dengan menggunakan rumus-rumus di atas, maka nilai 𝑇 𝑗 dihasilkan cenderung naik berdasarkan penggunaan lampu pada waktu yang lama, seperti yang juga ditampilkan pada grafik di Gambar 5.
Gambar 5. Grafik junction temperature Tj NL500A.
Tabel 3. Pengukuran intensitas cahaya terhadap temperatur NL500A pada jarak 12 meter.
No Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux) Perhitungan Temperatur Tj (°C) Waktu (Menit) 1 3370 52,36 15 2 3370 52,76 30 3 3330 55,46 45 4 3330 58,06 60 5 2310 58,56
75 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Tem p e ratu r ° C Waktu (Menit) Junction Temperature (°C)
No Waktu (Menit) Temperatur pada bagian yang diukur (°C) Berdasarkan perhitungan Tj LED PCB Casing dalam Sirip Ambient 1 15 95 41,6 46,4 42,4 28,7 52,36 2 30 95,6 42 53 44,6 28,7 52,76 3 45 96,7 44,7 50,4 53,7 28,7 55,46 4 60 96,8 47,3 69,3 53,7 28,7 58,06 5 75 97,9 47,8 69,4 53,4 28,7 58,56
Pengukuran  intensitas  cahaya  (lux)  terhadap  hasil  perhitungan junction  temperature (°C)  lampu NL500A  dilakukan  tanpa  ada  interferensi  pencahayaan  dari  luar  dan  hasilnya  sesuai  dengan karakteristik datasheet  flux  luminous terhadap  temperatur.  Intensitas  cahaya  maksimum  karena lampu belum mengalami kenaikan panas, hasil pengukuran maksimum di awal waktu yaitu 3370 lux dan menurun sampai 2120 lux pada menit ke 180. Data yang dihimpun  dari pengukuran intensitas cahaya lampu terhadap temperatur ditampilkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Grafik pengukuran intensitas cahaya terhadap suhu NL500A.

## 3.2 Lampu NL500B
Untuk menghitung 𝑇 𝐽 lampu NL500B, maka jumlah LED Bridgelux yang digunakan adalah sebanyak 42 buah, di mana satu baris modul terdiri dari 7 LED dan modulnya berjumlah 6. Dan arus LED 𝐼 𝐹 untuk LED sebesar 1.9A. Perhitungan daya digunakan Persamaan (1) dan daya ter,al menggunakan Persamaan (2), sebagai berikut:
𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = (6V)x(1.9A)x(42 LED) = 478.8 Watt Daya terukur = 482.3 Watt
Total daya termal yang dihasilkan oleh LED akibat dari tegangan maju dan arus maju LED maka
𝑃 𝑡ℎ = 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 - 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = (( 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 . 𝜂 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 ) 𝜂 𝐿𝐸𝐷 ) = (482.3W)-(((482.3W)x(95%))x(25%)) = 367,75 W 𝑅 𝑡ℎ diperoleh dari datasheet 0,9 °C/W, Total LED yang terpasang sebanyak 42
Untuk menghitung temperatur pada junction digunakan Persamaan (3) sebagai berikut:
𝑇 𝐽 = 𝑇 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑡ℎ .  𝑅 𝑡ℎ (3)
Hasil perhitungan ditunjukan dalam bentuk Tabel 4.
Tabel 4. Tabel Perhitungan Sambungan (Tj) NL500B.
No Waktu (Menit) Temperatur Pada Bagian yang diukur (°C) Berdasarkan perhitungan Tj LED PCB Casing dalam Sirip Ambient 1 15 65,7 41 46,3 31,9 28,7 48,88 2 30 70 49,1 49 37,9 28,7 56,98 3 45 71,4 62,7 62,7 44,9 28,7 70,58 4 60 76,3 71 71,2 46,5 28,7 78,88 5 75 80,1 76 76,1 55,6 28,7 83,88
Dari  hasil  pengukuran  temperatur  casing  dalam  dengan  sirip yang  masing-masing  rata-rata temperaturnya adalah 74,40°C dan 55.96°C menunjukkan ada selisih 18,46°C. Transfer panas lebih baik dibanding dengan NL500A, bisa dilihat dari data di titik sirip panasnya lebih tinggi daripada NL500A dan cenderung naik sesuai dengan peningkatan waktu terukur dan akan mengalami panas yang cenderung stabil pada sirip. Hasil dari Tabel 4 di atas kemudian ditampilkan ke dalam bentuk grafik pada Gambar 7.
0 1000 2000 3000 4000 52.36 52.76 55.46 58.06 58.56 58.66 58.76 59.06 60.16 61.56 72.06 80.76 In ten sita s Cah ay a
(LU X) Junction Temperature (°C)
Gambar 7. Grafik junction temperature Tj NL500B
Langkah selanjutnya adalah pengukuran intensitas cahaya lampu LED NL500B prosesnya sama dengan yang dilakukan  lampu  NL500A  diukur  pada  jarak  12  meter  antara  lux  meter  dengan  lampu  kemudian  hasil pengukuran dicatat setiap lima belas menit seperti Tabel 5.
Tabel 5. Tabel Pengukuran Intensitas Cahaya Terhadap Temperatur NL500B Pada Jarak 12 Meter.
No Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux) Perhitungan Temperatur Tj (°C) Waktu (Menit) 1 3820 48,88 15 2 3810 56,98 30 3 3800 70,58 45 4 3770 78,88 60 5 3740 83,88 75
Pengukuran intensitas cahaya  dengan temperatur lampu NL500B dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan bila suhu pada lampu mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya lampu, pengukuran dilakukan pada jarak 12 meter antara Lux meter dan lampu yang akan diukur, kemudian data hasil pengukuran dicatat setiap lima belas menit pada Tabel 5. Data yang dihimpun dari pengukuran intensitas cahaya lampu terhadap temperatur ditampilkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Grafik pengukuran intensitas cahaya terhadap suhu sambungan NL500B

## 3.3 Lampu NL500C
Seperti di tunjukan pada tabel 3.1 Lampu NL500C dari segi kontruksi memiliki persamaan dengan lampu NL500D perbedaanya adalah lampu NL500C menggunakan LED Cree XHP70 sedangkan NL500D menggunakan LED Nichia 149AM, Untuk menghitung 𝑇 𝐽 lampu  NL500C yang menggunakan LED Cree XHP70. Lampu NL500C menggunakan LED  XHP70  32  buah  dan  arus  LED 𝐼 𝐹 sebesar  1.5A  sesuai  dengan  batasan datasheet agar  arus  ini  tidak menimbulkan panas yang berlebih pada lampu dan menghasilkan daya 500W.
Untuk 𝐼 𝐹 sebesar 1.5 A dan 𝑉 𝐹 tegangan maju LED 12V satu PCB terdiri dari 4 seri LED dan satu lampu ada 4 paralel (2 PCB diseri) sehingga total tegangan sebesar 72V.
𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑉 𝑓 . 𝐼 𝑓 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = (12V)x(1.3A)x(32 LED) = 499,2 Watt
Daya terukur = 504.4 Watt
Total daya termal yang dihasilkan oleh LED akibat dari tegangan maju dan arus maju LED maka 𝑃 𝑡ℎ = 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 - 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = (( 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 . 𝜂 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 ) 𝜂 𝐿𝐸𝐷 ) = (504.4 W)-(((504.4W)x(95%))x(25%)) = 384.605 W
𝑅 𝑡ℎ diperoleh dari datasheet 0,9 °C/W, Total LED yang terpasang sebanyak 32.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Temper atu r ° C Waktu (Menit) Temperature Junction (°C) 3400 3600 3800 4000 48.88 56.98 70.58 78.88 83.88 85.38 84.48 86.88 85.88 86.98 91.08 90.98 In ten sita s Cah ay a (LU X) Junction Temperature (°C)
Dan untuk menghitung temperatur pada junction
𝑇 𝐽 = 𝑇 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑡ℎ .  𝑅 𝑡ℎ
Hasil perhitungan ditunjukan dalam bentuk Tabel 6.
Tabel 6. Tabel Perhitungan Sambungan (Tj) NL500C.
No Waktu (Menit) Temperatur Pada Bagian yang diukur (°C) Berdasarkan perhitungan Tj LED PCB Casing dalam Sirip Ambient 1 15 30,5 30 30 30 28,5 40,82 2 30 45,6 35,9 38,2 37,9 28,5 46,72 3 45 55,9 43,9 43,6 44,7 28,5 54,72 4 60 73 46,3 45,7 41,8 28,5 57,12 5 75 76 48 46 43,1 28,5 58,82
Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa transfer panas antara casing dalam dengan sirip adalah perbedaan yang  sedikit  dengan  selisih  nilai  rata-rata  temperaturnya  adalah  0,61 ° C.  Bisa  disimpulkan  bahwa  transfer panasnya lebih maksimal dibandingkan dengan NL500A dengan selisih nilai rata-rata temperatur 17,58 ° C dan NL500B  dengan  selisih  nilai  rata-rata  temperatur  17,86 ° C.  Hal  itu  karena  NL500C  menggunakan thermal interface material (thermal path) dan menggunakan luminera lumuniu mekstrusi, seperti juga NL500D dengan bahan dan dimensi yang sama. Meskipun pada NL500C menggunakan tipe LED chip yang sama dengan NL500A hasilnya NL500C diprediksi lebih tahan lama dan intensitas cahayanya lebih baik.
Hasil dari Tabel 6, kemudian ditampilkan ke dalam bentuk grafik pada Gambar 9.
Gambar 9. Grafik junction temperature Tj NL500C.
Berikut adalah pengukuran intensitas cahaya lampu NL500C dan hasil pengukuran temperatur pada Solder Point hasilnya kemudian ditampilkan kedalam bentuk grafik, untuk tabel pengukuran ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Pengukuran Intensitas Cahaya Terhadap Temperatur NL500C Pada Jarak 12 Meter.
No Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux ) Perhitungan Temperatur Tj (°C) Waktu (Menit) 1 3820 40,82 15 2 3810 46,72 30 3 3810 54,72 45 4 3790 57,12 60 5 3780 58,82 75
Pengukuran intensitas cahaya  dengan temperatur lampu NL500C dilakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan bila suhu pada lampu mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya lampu, pengukuran dilakukan pada jarak 12 meter antara Lux meter dan lampu yang akan diukur, kemudian data hasil pengukuran dicatat setiap lima belas menit pada Tabel 7.
Data yang dihimpun dari pengukuran intensitas cahaya lampu terhadap temperatur ditampilkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada Gambar 10.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Temper atu r ( ° C) Waktu (Menit) Temperature Junction (°C)
Gambar 10. Grafik pengukuran intensitas cahaya terhadap suhu NL500C.

## 3.4 Lampu NL500D
Untuk menghitung 𝑇 𝐽 lampu NL500D yang menggunakan LED Nichia 149 AM dengan menggunakan LED Nichia sebanyak  32  buah  dan  arus  LED 𝐼 𝐹 sebesar  1.72A  sesuai  dengan  batasan datasheet agar  arus  ini  tidak menimbulkan panas yang berlebih pada lampu dan menghasilkan daya 500W.
Untuk 𝐼 𝐹 sebesar 1.72 A dan 𝑉 𝐹 tegangan forward LED 9V satu PCB terdiri dari 4 seri LED dan satu lampu ada 4 paralel (2 PCB diseri) sehingga total tegangan sebesar 36V. Skematik Lampu NL500A, C dan D terdapat pada Gambar 3.
𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑉 𝑓 . 𝐼 𝑓 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = (9V)x(1.72A)x(32 LED) = 495.36 Watt Daya terukur = 500.9 Watt
Total daya termal yang dihasilkan oleh LED akibat dari tegangan maju dan arus maju LED maka 𝑃 𝑡ℎ = 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 - 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = (( 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 . 𝜂 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 ) 𝜂 𝐿𝐸𝐷 ) = (500.9W)-(((500.9W)x(95%))x(25%)) = 381.94 W 𝑅 𝑡ℎ diperoleh dari datasheet 1,4 °C/W, Total LED yang terpasang sebanyak 32
Dan untuk menghitung temperatur pada junction 𝑇 𝐽 = 𝑇 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑡ℎ .  𝑅 𝑡ℎ
Hasil perhitungan ditunjukkan dalam bentuk Tabel 8.
Tabel 8. Tabel Perhitungan Sambungan (Tj) NL500D No Waktu (Menit) Temperatur Pada Bagian yang diukur (°C) Berdasarkan perhitungan Tj LED PCB Casing dalam Sirip Ambient 1 15 30 30,0 30 63 28,7 58,81 2 30 35,9 38,2 37,9 67,9 28,7 61,81 3 45 43,9 42,0 44,7 70 28,7 70,11 4 60 46,3 45,7 41,8 73 28,7 70,61 5 75 48 46 43,1 76 28,7 71,61
Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa transfer panas antara casing dalam dengan sirip hampir sama  pada  NL500D  dengan  selisih  nilai  rata-rata  temperaturnya  adalah  0,56 ° C.  Bisa  disimpulkan bahwa transfer panasnya lebih maksimal dibandingkan dengan NL500A dengan selisih nilai rata-rata temperatur 17,58 ° C, NL500B dengan selisih nilai rata-rata temperatur 17,86 ° C dan NL500C dengan selisih nilai rata-rata temperatur 0,61 ° C. Hal itu karena NL500D menggunakan thermal path yang sama dengan yang dipakai oleh NL500C . Secara fisik dimensi dan bahan yang dipakai oleh NL500D sama  dengan NL500C kecuali chip LED menggunakan tipe Nichia 149MT sedang NL500C menggunakan tipe Cree XHP-70.
Hasil dari tabel di atas kemudian ditampilkan kedalam bentuk grafik pada Gambar 11.
3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 40.82 46.72 54.72 57.12 58.82 60.02 60.32 60.92 61.12 62.72 67.72 71.32 In ten sita s Cah ay a (LU X) Junction Temperature (°C)
Gambar 11. Grafik junction temperature Tj NL500D.
Berikut adalah pengukuran intensitas cahaya lampu NL500D dan hasil pengukuran temperatur pada Solder  Point hasilnya  kemudian  ditampilkan  kedalam  bentuk  grafik,  untuk  tabel  pengukuran ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Pengukuran Intensitas Cahaya Terhadap Temperatur NL500D Pada Jarak 12 Meter
No Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux) Perhitungan Temperatur Tj (°C) Waktu (Menit) 1 3830 58,81 15 2 3830 61,81 30 3 3820 70,11 45 4 3820 70,61 60 5 3810 71,61 75
Pengukuran intensitas cahaya  dengan temperatur lampu NL500D dilakukan untuk mengetahui apakah ada  perubahan  bila  suhu  pada  lampu  mengalami  kenaikan  akan  berpengaruh  terhadap  intensitas cahaya lampu, pengukuran dilakukan pada jarak 12 meter antara Lux meter dan lampu yang akan diukur, kemudian data hasil pengukuran dicatat setiap lima belas menit pada Tabel 9.
Data yang dihimpun dari pengukuran intensitas cahaya lampu terhadap temperatur ditampilkan dalam bentuk grafik, dapat dilihat pada Gambar 12.
Gambar 12. Grafik pengukuran intensitas cahaya terhadap suhu NL500D.
Tabel 10 adalah perbandingan dari masing-masing lampu LED serial NL500 pada pengukuran temperatur sirip,
Tabel 10. Hasil Pengukuran Temperatur (°C) Pada Sirip lampu
No Tipe Lampu Waktu (Menit) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 1 NL500A 42,4 44,6 53,7 53,7 53,4 43 42,1 43,1 43,2 43,6 44,2 45,8 2 NL500B 31,9 37,9 44,9 46,5 55,6 57,6 59,4 59,9 62,3 62,3 65,4 64,3 3 NL500C 30 37,9 41,7 42,8 43,1 50,3 50,3 50,5 50,8 52,3 52,9 53 4 NL500D 30 37,9 44,7 41,8 43,1 50,3 50,3 50,5 50,5 52,3 52,9 53
Dari  perbandingan  hasil  pengukuran  yang  tertera  pada  grafik  (lihat  Gambar  13)  menunjukkan  bahwa temperatur pada sirip masing-masing lampu mempunyai karakteristik sesuai dengan kondisi model heatshink , pada lampu NL500A temperatur sirip lebih kecil daripada NL500 lainnya hal ini disebabkan oleh penggunaan material  antara  PCB  dengan body menggunakan  pendingin  pasta/ thermal  grease sedangkan  yang  lain menggunakan thermal pad yang lebih merata kepermukaan rumah lampu.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Tem p e ratu r ( ° C) Waktu (Menit) Junction Temperature (°C)
3650 3700 3750 3800 3850 58.81 61.81 70.11 70.61 71.61 73.61 73.51 75.31 75.31 75.21 75.31 75.31 In ten sita s Cah ay a (LU X) Junction Temperature (°C)
Gambar 13. Grafik hasil pengukuran temperatur (°C) pada sirip lampu.
Perbandingan lampu LED dengan lampu Metal halide HPI-T pada Tabel 11 dan biaya 1 tahun aktivitas tower lamp NPL04 ada di Tabel 12
Tabel11 . Perbandingan lampu LED terhdap lampu Metal Halide Deskripsi Lampu LED Lampu Metal halide Konvensional NL500A NL500B NL500C NL500D Phillips Master HPI-T Daya (Watt) 500W 500W 500W 500W 400W Chip Cree XHP70 Bridge lux Cree XHP70 Nichia 149 - Efikasi (Lm/Watt) 110 110 110 133 83 Total Lumen 55000 55000 55000 55000 33200 Usia pakai (Jam) 50.000 50.000 50.000 50.000 3000 Harga (Rp) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 17.000.000 1.416.000 Distribusi cahaya lensa lensa lensa lensa reflektor Temperatur( ° C) 80 80 80 80 210 Waktu penyalaan Langsung Butuh waktu beberapa menit untuk menyala terang
(Phillips, 2021)
Tabel 12 . Biaya untuk 1 Tahun Aktivitas Tower lamp NPL-04. Deskripsi Lampu HPI-T Lampu dengan LED Jumlah 8 Buah lampu HPI-T 400Watt 4 Buah lampu LED 500Watt Investasi Lampu Rp. 1.416.000 x 8 = Rp. 11.328.000 Lampu Rp.17.000.000x 4 = Rp 68.000.000 Konsumsi bahan bakar (12 jam x 30 hari) Konsumsi bahan bakar 4 liter/jam (12 jam x 30 hari)Konsumsi bahan bakar 2 liter/jam 4 Liter x 12 Jam x 30 Hari = 1440 Liter 2 Liter x 12 Jam x 30 Hari = 720 Liter 1.440 Liter/bulan x Rp. 9600/Liter x 12 bln 720 Liter/bulan x Rp. 9600/liter x 12 bln = Rp 165.888.000/tahun = Rp. 82.944.000/tahun Umur lampu 5000 jam = 416 hari = 0,877 lampu/tahun 50.000 jam = 4166 hari = 0,08 lampu/tahun 0,877 x Rp. 11.328.000 = Rp. 9.934.656/tahun 0,08 x Rp. 68.000.000 = 5.440.000 /tahun Total Biaya/tahun Investasi + Konsumsi bahan bakar + Umur lampu Investasi + Konsumsi bahan bakar + Umur lampu Rp. 11.328.000 + 165.888.000 + 9.934.656   Rp 68.000.000 + 82.944.000 + 5.440.000 =Rp 187.150.656 = Rp. 156.384.600

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil data dan analisis dari empat lampu yang diamati, hasil perhitungan junction temperature ( 𝑇 𝐽 ) dapat ditarik kesimpulan:
1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa junction temperature (Tj) NL500A, NL500B, NL500C, dan NL500D  masih  memenuhi  standar  datasheet  maksimum  yaitu  150  °C.  Namun  dari  latar  belakang masalah ada poin penting yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Adanya chip LED yang mati di satu titik dari 8 seri modul secara visual adanya overheat pada titik tertentu sehingga satu sirkuit serial LED mati disebabkan karena antara PCB dan rumah
0 20 40 60 80 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Temper atu r °C Waktu (Menit) NL500A NL500B NL500C NL500D
lampu tidak menempel secara merata sehingga transfer panasnya tidak maksimal melalui sirip.
b. Penggunaan thermal interface material (TIM) dalam bentuk thermal pad lebih baik untuk menutupi sisi permukaan antara PCB aluminium dan rumah lampu sehingga tidak ada rongga udara.
2. Dari hasil pengukuran junction temperature (Tj) NL500C paling baik untuk transfer panasnya sehingga nilai Tj nya paling kecil dengan nilai rata-rata 58,52 karena resistance thermal = 0.9 °C/Watt.  NL500D unggul di intensitas cahaya dengan nilai rata-rata 3794,16 lux.
3. Activity based costing untuk unit tower lamp sebagai penyedia daya lampu batu bara yang terbaik menggunakan  lampu  LED  jenis  lampu  NL500D  dengan  efikasi  133.64  Lm/watt  dalam  satu  tahun menghemat biaya sebesar 16% atau Rp. 30.766.656
4. Dari hasil analisa data dan perbandingan dengan lampu konvensional maka pemilihan lampu tambang yang tepat adalah menggunakan lampu jenis LED karena usia pakai yang lama sehingga memerlukan sedikit perawatan. Efikasi yang lebih tinggi maka pencahayan lebih maksimal dibandingkan dengan lampu Metal Halida.

## Daftar Pustaka
1. Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Kuantitatif. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
2. BSN.  (2009).  SNI  IEC  60969-2009  Lampu  swa-ballast  untuk  pelayanan  pencahayaan  umum  - Persyaratan Unjuk Kerja. Jakarta.
3. Cree. Product Family Datasheet Cree® Xlamp® XHP70 LEDs. Cree.
4. Institut  Teknologi  Bandung.  (2016).  Hasil  Pengujian  Distribusi  Intensitas  Cahaya  Luminer. Bandung: Laboratorium Fisika Bangunan & Akustik ITB.
5. Inventronics.
(2020). Datasheet EUD-480SxxxDV. https://www.inventronics- co.com/product/eud-480sxxxdv/ . 6. Inventronics. (2020). Datasheet EUD-600SxxxDV. https://www.inventronics-
co.com/product/eud-600sxxxdv/ .
7. Kevin Tan. (2017). Thermal Management Introduction. Penang: Orsam Semiconductor.
8. Lumileds. (2020). Datasheet Luxeon 5050. https://www.lumileds.com/wp-
content/uploads/files/DS174-luxeon-5050-datasheet.pdf.
9. Muhaimin, D. (2014). Teknologi Pencahayaan. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
10. Nichia. (2018). Optical Reference. Nichia.
11. Nichia. (2020). Spesification for White LED. Available at :
http://www.nichia.co.jp/en/product/led_product_data.html?type=%27NV9W149AM%27 .
12. Nurrohman,  R.  H.  (2017).  Fakultas  Teknik  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor.  Studi  Ekperimental Pendingin Pasif Lampu Light Emitting Diode Untuk Aplikasi Pada Penerangan Ruangan .
13. Phillips. (2021). https://www.lighting.philips.co.id/id/prof/conventional-lamps-and- tubes/lampu-pelepasan-berintensitas-tinggi/halida-logam-kuarsa/master-hpi-t- plus/928481600096_EU/product.
14. Poppe, C. J. (2014). Thermal Management for LED Applications. Springer.
15. Schutt,  E.  (2014).  Thermal  Management  and  Design  Optimalization  for  High  Power  LED  Work Light. Arcada.
16. Semiconductor, O. (2020). Datasheet LED Osram E3. https://www.osram.com/ecat/DURIS%C2%AE%20E%203%20GW%20JCLPS2.EM/com/en/class_pim _web_catalog_103489/global/prd_pim_device_2402398/ .
17. SNI-03-6575-2001.  (2001).  Tata  Cara  Sistem  Pencahayaan  Buatan  Pada  Bangunan  dan  Gedung. BSN.
18. SNI-6959-1-2003.  (2003).  Perlengkapan  Kendali  Lampu  Bagian  1  Persayaratan  Umun  dan Keselamatan. BSN.
19. Sucofindo. (2019). Report of Testing NL500D. Bekasi: Sucofindo.
20. Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Indonesia: Alfabet.