## EVALUASI PERANCANGAN INSTALASI LISTRIK PADA GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI 035 KOTA TARAKAN
Imam Prasetiyo 1 , Sugeng Riyanto 2
1 PT Tarakan Elektrik Brother’s, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
2 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan,  Kalimantan Utara, Indonesia
1 tiyopbajau09@gmail.com
2 sugeng@borneo.ac.id
Abstract— Electricity has a very important role in everyday life.  The  more  population  increases,  the  greater the  electrical energy  needed  to  meet  these  needs.  We  can  see  this  from everyday  life,  almost  every  building  requires  electrical  energy such as schools or campuses, offices, hospitals, hotels, and so on. In operation, these high-rise buildings definitely require a good and quality lighting installation design system. A lighting installation is an electrical installation whose load is a lighting component. The lighting installation circuit consists of several electrical components that are interconnected from the power source to the load located in a certain place or room.
Lighting installations are generally assembled from several points  of  light  so  that  a  system  can  be  formed  that  has  the function of illuminating a place. To design a circuit system for lighting installations, we must have an installation plan so that we have a reference for installing the installation. In addition, a  lighting  installation  can  function  properly  and  safely  if  it meets the safety and conductor selection requirements.
Therefore, a planner must fully understand the regulations that  apply  to  each  installation  of  electrical  installations, especially  lighting  installations.  To  find  out  the  general requirements  for  electrical  installations in  order  to  be  able to design a circuit that is safe and good, it can be guided by the 2011  General  Electrical  Installation  Requirements  (PUIL) standard.
The  evaluation  of  the  electrical  installation  in  the  035 elementary  school  building  in  Tarakan  city  produced  a  total power  from  the  1st,  2nd  floor  and  outer  toilets  of  4,636  Watt (4.63) KW with a main panel MCCB capacity of 20 A. on each floor using 1 phase voltage, then it will be grouped into several groups. The group is the lighting group. The total power on the 1st floor is 2,554 Watt (2.55 KW), for the 2nd floor it is 1,938 (1.93  KW)  and  on  the outside  toilet  building  it is 144  W.  The type and cross-sectional area of the cable used for each floor is NYY 3 x 2, 5mm2. For a grounding value of 2.6 Ω, and a voltage drop  of  5%  can  be  guided  by  the  2011  General  Electrical Installation Requirements (PUIL) standard.
Keywords — Electricity, Lighting Installation, Puil 2011
Intisari—  Listrik  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  sehari-hari.  Semakin  bertambahnya jumlah  penduduk  maka  semakin  besar  pula  energi  listrik yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, hampir setiap bangunan  membutuhkan  energi  listrik  seperti sekolah  atau kampus,  perkantoran,  rumah  sakit,  hotel,  dan  sebagainya. Dalam  oprasionalnya,  gedung-gedung  bertingkat  tersebut pasti memerlukan sistem perancangan instalasi penerangan yang baik dan berkualitas. Instalasi penerangan merupakan suatu instalasi listrik yang bebannya merupakan komponen penerangan.  Rangkaian  instalasi  penerangan  terdiri  dari
beberapa  komponen  listrik  yang  saling  terhubung  dari sumber listrik ke beban yang terletak pada suatu tempat atau ruangan tertentu.
Instalasi penerangan umumnya dirangkai dari beberapa titik  cahaya  sehingga  dapat  terbentuk  suatu  sistem  yang mempunyai  fungsi  untuk  menerangi  suatu  tempat.  Untuk merancang  suatu  sistem rangkaian untuk  instalasi penerangan,  kita  harus  mempunyai  rencana  pemasangan sehingga  mempunyai  acuan  dalam  pemasangan  instalasi tersebut.  Selain  itu  suatu  instalasi  penerangan  dapat berfungsi  dengan  baik  dan  aman  apabila  memenuhi  syarat pemilihan pengaman dan juga penghantar.
Maka  dari  itu,  seorang  perencana  haruslah  memahami betul  peraturan-peraturan  yang  berlaku  untuk  setiap pemasangan  instalasi  listrik  khususnya  pada  instalasi penerangan. Untuk mengetahui persyaratan umum instalasi listrik  agar  dapat  merancang  suatu  rangkaian  yang  aman dan  baik,  dapat  berpedoman  pada  standar  Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011.
Evaluasi instalasi listrik pada bangunan sekolah dasar 035 kota tarakan menghasilkan total daya dari bangunan lantai 1, 2, dan wc bagian luar sebesar 4.636 Watt (4.63) KW dengan kapasitas  MCCB  panel  utama  20  A  .  pada  setiap  lantai menggunakan  tegangan  1  fasa,  kemudian  akan  di kelompokkan menjadi  beberapa grup. Grup nya yaitu grup penerangan.  Untuk  total  daya  pada  lantai  1  sebesar  2.554 Watt (2,55 KW), untuk lantai 2 sebesar 1.938 (1.93 KW) dan pada bangunan wc luar sebesar 144 W. Pada jenis dan luas penampang kabel yang digunakan setiap lantai adalah NYY 3 x 2,5 mm 2 . Untuk nilai pentanahan sebesar 2,6 Ω, dan pada nilai  susut  tegangan  sebesar  5%  dapat  berpedoman  pada standar  Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011.
Kata Kunci— Listrik, Instalasi Penerangan, Puil 2011

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya  teknologi  dengan  energi  listrik  sebagai penopangnya.  Listrik  digunakan  di  berbagai  sektor kehidupan  dalam  rangka  menunjang  aktifitas  kehidupan. Namun dalam penggunaan energi listrik, perlu memperhatikan perawatan dan pembaharuan pada instalasi listriknya, yang dapat menyebabkan resiko berbahaya bagi pemakainya. Dalam instalasi  listrik  terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya material instalasi atau bahan,  pemasangan  instalasi,  maupun  standarisasi peraturan yang menyangkut tentang instalasi.
Tujuan  utama  diadakanya  peraturan-peraturan  yang mengikat  mengenai  pemasangan  instalasi  listrik  adalah
agar  terselenggaranya  instalasi  yang  benar-benar  layak. Sehingga aman bagi manusia, gedung beserta isinya, juga instalasinya sendiri. Peraturan-peraturan ini tertuang dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 2011.
Penerangan  yang  baik  dan  memadai  memegang peranan  penting  dalam  suatu  gedung  atau  bangunan  agar pekerjaan yang berlangsung di dalamnya dapat dijalankan secara efisien dan aman. Selain itu, penerangan yang cukup dan  baik  akan  berguna  pula  untuk  menciptakan  suasana yang  nyaman  dan  menyenangkan  [8].  Faktor-faktor  yang harus  diperhatikan  didalam  perencanaan  instalasi  listrik untuk penerangan adalah:
1. Kenyamanan ( Comfortable )
Untuk  memberikan  kenyamanan  mata  didalam menikmati  atau  melaksanakan  sesuatu  kegiatan  tanpa adanya akomodasi yang berlebihan, yang dimaksud adalah memberikan  jarak  pandang  mata  yang  baik  dan kenyamanan kepada pemakainya.
2. Keindahan (Estetika)
Selain  faktor  jarak  pandang  mata  yang  baik  dan kenyamanan,diperlukan juga faktor keindahan yang mana kedua faktor tersebut dapat saling mendukung serta saling mengisi  satu  sama  lainnya,  sehingga  dapat  diselaraskan mengingat keduanya sangat penting.
3. Ekonomis.( Economise ).
• Investasi  murah  adalah  dengan  pemanfaatan  instalasi listrik  yang  sebaik  mungkin,  untuk  selalu  diusahakan biaya  semurah  atau  seefisien  mungkin  dengan pelayanan  listrik  yang  sebaik-baiknya,  yaitu  dengan cara  tidak  menggunakan  material  atau  peralatan instalasi  yang  spesifikasinya  dan  kegunaannya melebihi  dari  keperluan,  kecuali  apabila  benar-benar lebih murah dan ekonomis.
• Memenuhi  persyaratan  teknis.  Syarat-syarat  teknis dalam merencanakan instalasi listrik adalah:
a) Aman bagi manusia (konsumen), hewan, barang, serta lingkungan disekitarnya.
b) Material  yang  digunakan  atau  dipasang  harus mempunyai kualitas yang baik.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  peneliti  ingin melakukan  evaluasi  perancangan  instalasi  pada  gedung sekolah  dengan  cara  membandingkan  instalasi  dan  data beban  dengan  PUIL  2011.  Uji  kelayakan  instalasi  listrik juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko berbahaya yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan mengurangi  kerugian  (losses)  arus  bocor  sehingga  dapat mengoptimalkan pemakaian energi listrik.

## II. LANDASAN TEORI
A. Instalasi Listrik Instalasi  listrik  adalah  jaringan  atau  saluran  yang rangkaiannya  satu  sama  yang  lain  saling  terhubung  ke beban.  Instalasi  listrik  terbagi  beberapa  golongan diantaranya adalah:
1. Instalasi  Domestik  (rumah  tinggal)  adalah  Instalasi listrik untuk rumah tinggal, rumah kontrakan, rumah susun.
2. Instalasi Non Domestik adalah instalasi listrik untuk sosial, bisnis dan publik:
• Sosial:  Rumah  sakit,  rumah  ibadah,  rumah  panti sosial,  rumah  pusat  rehabilitasi  cacat,  rumah (tempat asrama) pelajar milik pemerintah.
• Bisnis:  Perhotelan,  perbankkan,  pergudangan,  dan perkantoran pertamina.
• Publik:  Perkantoran  pemerintah  atau  perkantoran dinas sosial.
3. Spesifikasi  dan  tempatnya  instalasi  listrik  terbagi  dua diantaranya adalah:
• Instalasi  listrik  didalam  gedung.  Instalasi  listrik didalam  gedung  adalah  instalasi  listrik  yang pekerjaannya meliputi: instalasi listrik pada rumah tinggal,  instalasi  listrik  perkantoran  dan  instalasi listrik rumah sakit, dimana penerangannya meliputi setiap ruangan, teras, koridor dan lain-lainnya.
• Instalasi listrik diluar gedung. Instalasi listrik diluar gedung  adalah  instalasi  listrik  yang  pekerjaannya diluar  gedung  yaitu  instalasi  listrik  penerangan halaman rumah, taman, jalan dan lain-lainnya.

## B. Instalasi Penerangan
Perancangan  penginstalasian  listrik  pada  bangunan haruslah  mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku  sesuai PUIL dan Undang – Undang Ketenagalistrikan tahun 2002. Pada  gedung  bertingkat  biasanya  membutuhkan  energy listrik  yang  cukup  besar,  oleh  karena  itu  pendistribusian energi listriknya harus diperhitungan sebaik mungkin agar energi  listrik  terpenuhi  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  sehingga  pemakaian  listrik  tepat guna.  Menurut  Muhaimin  (2001),  beberapa  hal-hal  yang harus diperhitungkan yaitu sebagai berikut :
• Efisiensi Armatur (v) Efisiensi sebuah armatur ditentukan oleh konstruksinya dan bahan yang digunakan. Dalam efisiensi penerangan selalu diperhitungkan efisiensi armaturnya.
• Faktor-faktor refleksi
Faktor-faktor refleksi  dinding (rw) dan faktor refleksi langit-langit  (rp)  masing-masing  menyatakan  bagian yang dipantulkan dari fluks cahaya yang diterima oleh dinding dan langit-langit yang mencapai bidang kerja. Pengaruh  dinding  dan  langit-langit  pada  sistem penerangan  langsung  jauh  lebih  kecil  daripada pengaruhnya  pada  sistem-sistem  penerangan  lain, sebab cahaya yang jatuh pada dinding dan langit-langit hanya sebagian dari fluks cahaya.
• Indeks Ruang atau Indeks Bentuk
• Faktor Penyusutan / depresiasi (d)
Untuk  memperoleh  efisiensi  penerangan  dalam keadaaan  dipakai,  nilai  efisiensi  yang  didapat  dari Tabel harus dikalikan dengan faktor penyusutan.Faktor penyusutan  ini  dibagi  menjadi  tiga  golongan  utama, yaitu 1. Pengotoran  ringan  (daerah  yang  hampir  tak berdebu)
2. Pengotoran sedang / biasa
3. Pengotoran berat (daerah banyak debu) Bila tingkat pengotoran  tidak  diketahui,  maka  faktor  depresi yang digunakan ialah 0,8. (Muhaimin, 2001).
C. Perancangan Instalasi Penerangan
Intensitas penerangan ditentukan dengan jenis atau pekerjaan  apa  yang  akan  diterangi,  salah  satunya  adalah pemasangan instalasi penerangan pada rumah, sekolah atau fasilitas umum. Bidang kerja umumnya diambil 80 cm di atas lantai. Bidang kerja ini sebuah meja atau bangku kerja, atau juga suatu  bidang horisontal khayalan 80 cm di  atas lantai.  Intensitas  penerangan  yang  diperlukan  ditentukan oleh sifat pekerjaan yang harus dilakukan.
Gambar  2.1  menunjukan  intensitas  penerangan untuk ruang dan jenis pekerjaan. Intensitas penerangan (E) dinyatakan dalam satuan lux, sama dengan jumlah lm/ 𝑚 ², jadi flux cahaya yang diperlukan untuk suatu bidang kerja seluas A 𝑚 ² . Flux cahaya yang dipancarkan lampu-lampu tidak semuanya mencapai bidang kerja. Sebagian dan flux cahaya  itu  akan  dipancarkan  ke  dinding  dan  langit-langit (P Van. Harten, Ir. E. Setiawan ) .

## Gambar 1. Pembagian Flux Cahaya
Pada proses pemancaran cahaya yang keluar dari suatu sumber  cahaya  berkaitan  pada  bentuk  konstruksi  sumber cahaya  itu  sendiri  dan  berhubungan  dengan  bentuk  atau konstruksi  armatur  yang  di  gunakan.  Untuk  menghitung jumlah  titik  lampu  pada  ruangan,  sebelumnya  harus ditentukan  terlebih  dahulu  data-data  ruangan  antara  lain adalah sebagai berikut:
a. Tinggi langit langit (t)
b. Tinggi lampu terhadap bidang kerja (h)
c. Tinggi  bidang  kerja  kurang  lebih  0,8  meter Sehingga didapat persamaan rumus di bawah ini:
ℎ = 𝑡 − 0,8                                                                  (1)
D. Indeks Ruang Dan Indeks Bentuk
Dalam buku P Van. Harten, Ir. E. Setiawan Indeks ruangan atau indeks bentuk ( k) menyatakan perbandingan antara ukuran-ukuran utama suatu ruangan berbentuk bujur sangkar  atau  persegi  panjang  menggunakan  persamaan sebagai berikut:
𝐾 = 𝑃 𝑥 𝑙 ℎ 𝑥 (𝑃+𝑙) (2) ɳ =     ɳ 1 + 𝐾−𝐾 1 𝐾 2 −𝐾 1 x (ɳ 2 -ɳ 1 )                                                           (3)
dengan:
𝐾 = Faktor induksi η = Faktor penggunaan ruang 𝑃 = Panjang ruangan (m). 𝑙 = Lebar ruangan (m). ℎ = Tinggi sumber cahaya di atas bidang kerja (m).
Bidang kerja adalah suatu  bidang horisontal khayalan umumnya  0,80  m  di  atas  lantai.  Nilai  (k)  yang  diperoleh tidak  terdapat  dalam  tabel  efisiensi  penerangannya  dapat ditentukan dengan interpolasi.
Selanjutnya,  setelah  di  ketahui  nilai  indeks  ruangnya barulah bisa dihitung nilai efesiensi penerangannya dengan menggunakan persamaan berikut :
ɳ =     ɳ 1 + 𝐾−𝐾 1 𝐾 2 −𝐾 1 x (ɳ 2 -ɳ 1 )                                            (4)
dengan : k = indeks bentuk 𝑘 1 𝑘 2 = indek ruang 𝑛 1 𝑛 2 = efesiensi indek ruang ɳ = efesiensi penerangan

## E. Faktor Penyusutan/Depresiasi
Intensitas  penerangan  (E)  dalam  keadaan  dipakai adalah  intensitas  penerangan  rata-rata  suatu  instalasi dengan  lampu-lampu  dan  armatur-armatur,  yang  daya gunanya telah berkurang karena kotor, sudah lama dipakai atau  sebab-sebab  lainnya.    Efisiensi  penerangannya  yang diberikan  pada  tabel  2.1.  Faktor  depresiasinya  0,8  suatu instalasi  yang  dalam  keadaan  baru  250  lux,  akan memberikan  hanya  200  lux  saja  dalam  keadaan  sudah terpakai.    Faktor  penyusutan  atau  faktor  depresiasi  ( d) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
d = 𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 (5) dengan : d = depresiasi E
= intensitas penerangan
Gambar 2. Efisiensi penerangan dalam keadaan baru
F . Penerangan Dalam Ruangan
Didalam suatu ruangan yang harus diperhatikan adalah penerangan lampu dan jumlah lampu pada suatu ruangan tersebut  sehingga  pencahayaan  dalam  ruangan  tersebut dapat  menghasilkan  pencahayaan  yang  maksimal,  maka ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :
𝑛 = 𝐸 𝑥 𝐴 𝜙 𝑥 ɳ 𝑥 𝑑 (6)
dengan : 𝑛 = Jumlah titik beban (lampu).
E = Intensitas penerangan/iluminasi.
A = Luas ruangan (panjang x lebar = m 2 ). Φ = Flux cahaya lampu (lumen)
G.  Menentukan Kemampuan Hantar Arus
Dalam  bukunya  P  Van.Harten,  Ir  E  Setiawan  Untuk menentukan  kemampuan  hantar  arus  pengaman  dan  luas penampang  penghantar  yang  diperlukan,  pertama-tama harus menentukan arus yang digunakan berdasarkan daya beban yang terhubung. Untuk pengaman pada pembagian tiap  group  (kelompok)  instalasi  listrik  satu  fasa  dengan tegangan  220  volt,  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut:
I n = 𝑃 V x Cos φ 𝐾𝐻𝐴 = 125% × 𝐼 n (7)
Dengan:
P = Daya (watt) V = Tegangan (Volt) I n = Arus nominal (Ampere) Cos 𝜑 = Faktor daya
H.  Luas Penampang Kabel
Luas  penampang  pada  perencanaan  instalasi  listrik harus memenuhi standart dan ukuran yang telah ditentukan menurut  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  maupun pada  Persayaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2011 dengan persamaan sebagai berikut:
A = 2 𝑥 𝑖 𝑥 𝐼 𝑥 Cos φ 𝛾 𝑥 𝑢 (8)
dengan : A = Luas penampang penghantar yang digunakan (m 2 ) 𝛾 =  Daya  hantar  jenis  dari  bahan  penghantar  :  (  Untuk tembaga = 56 × 106 𝑆 / 𝑚 ) ℓ = Panjang penghantar (m) I = Arus beban (A) u = Rugi tegangan dalam penghantar (V)
Cos 𝜑 = Faktor daya.

## I.   Susut Tegangan
Susut  tegangan  atau  rugi  tegangan  terjadi  karena adanya pergeseran arus listrik dengan saluran yang dialiri arus  listrik  tersebut,  karena  saluran  utama  terdiri  dari hantaran dan hantaran tersebut mempunyai hambatan serta induktansi.  Setelah  merancang  instalasi  listrik  dan penerangan,  maka  susut  tegangan  di  uji  melalui  standar susut  tegangan  yang  di  tetapkan  PUIL  2011  dan  susut tegangan tidak boleh melebihi  5% dari tegangan pengenal pada  terminal  konsumen  (PUIL  2011),  maka  secara matematis  susut  tegangan  atau  rugi  tegangan  dapat dijabarkan sebagai berikut :
∆ 𝑉 = [2 × 𝐼 × ( 𝑅 L cos 𝜑 + 𝑋 L sin 𝜑 ) × 𝐿 ]/1000                (9)
dengan : ∆V = susut tegangan (V) I = Arus beban penuh pada saluran (A) L = panjang saluran (m) 𝑅 L = Resistansi saluran (Ω/m) 𝑋 𝐿 = Reaktansi saluran (Ω/m)
J.   Pentanahan (Grounding) Pentanahan (grounding)
merupakan cara mengamankan  peralatan  atau  rangkaian  instalasi  listrik dengan cara mentanahkan rangkaian atau badan peralatan yang akan diamankan dengan cara dihubungkan ke tanah. Proses  ini  bertujuan  agar  dapat  menghindari  tegangan sentuh akibat tegangan lebih (over voltage) baik dari dalam sistem  maupun  luar  sistem  seperti  contohnya  akibat sambaran petir.
Pada nilai pentanahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor  seperti  jenis  tanah,  lapisan  tanah  dan  kandungan elektrolit  tanah.  Berbagai  macam  pengaruh  yang  dapat dilihat  pada  tabel  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi. Dapat dilihat pada Tabel I dibawah ini:
Tabel I Jenis tanah dan Tahanan  tanah
Jenis tanah pentanahan Tahanan jenis tanah  (Ω) Tanah rawa 30 Tanah liat 100 Tanah Pasir basah 200 Tanah batu kerikil basah 500 Tanah pasir dan kerikil kering 1000 Tanah batu 3000 Sumber : (PUIL 2011)
K. Elektroda batang (Rod)
Elektroda  batang  merupakan  elektroda  yang  terbuat dari besi atau baja profil yang dipasang secara tegak lurus masuk  kedalam  tanah.  Umumnya  digunakan  batang tembaga  atau  bisa  juga  pipa  galvanis  dengan  diameter minimal  1  inc  sampai  2  inc,  elektroda  batang  adalah elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah.
Selain  itu  keuntungan  dari  penggunaan  elektroda jenis  batang  (rod)  secara  teknis  mudah  pemasanganya karena hanya perlu menancapkan bagian batang elektroda pada tanah.
Gambar 3. Elektroda batang (Rod)
Rumus  Untuk  mencari  nilai  tahanan  pentanahan pada elektroda batang adalah :
𝑅 𝐺 = 𝜌 2𝜋𝐿 𝑅 [𝑙𝑛 ( 4𝐿 𝑅 𝐴 𝑅 ) − 1] (10)
Untuk memperkecil tahanan pentanahan maka pemasangan  elektroda  batang  dapat  dihubung  paralalel dengan jarak antara elektroda tersebut minimum harus dua kali panjangnya (PUIL 2000 ,h. 81).
1 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅 1 + 1 𝑅 2 + ⋯ + 1 𝑅 𝑛 (11)
dengan :
𝑅 𝐺 = Tahanan pentanahan (Ohm) 𝜌 = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 𝑙𝑛 = Logaritmus (dasar e = 2,7182818)
𝐿 𝑅 = Panjang elektroda (meter) 𝐴 𝑅 = Diameter elektroda (meter)

## III. METODE PENELITIAN
A. Kerangka Konsep Perencanaan
Kerangka  konsep  perencanaan  instalasi  listrik  ini adalah  dalam  bentuk  diagram  alir  Pada  diagram  alir dijelaskan tentang dari perencanaan instalasi listrik adalah menghitung  luas  ruangan,  menghitung  indeks  ruang, menghitung  jumlah  titik  beban  (lampu),  menghitung kemampuan  hantar  arus  tiap  lantai,  menghitung  luas penampang dan jenis kabel yang di gunakan, menghitung susut  tegangan  ( drop  voltase )  tegangan  dan  menghitung pentanahan ( grounding ) pada denah gedung sekolah dasar 035 kota tarakan yang akan dikerjakan.
Gambar 4. Flowchart
B. Langkah-Langkah Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
1. Studi Literatur
Langkah  ini  bertujuan  mempelajari  dan  memahami berbagai  sumber  (jurnal,  buku,  dll)  mengenai  data instalasi  listrik,  data  beban  berdasarkan  standar  PUIL 2011.
2. Pengambilan Data Lapangan Langkah  ini  bertujuan  agar  daya  yang  disuplai  dari PLN  dapat  digunakan  secara  maksimal  pada penggunaan beban di sekolah dasar 035 Tarakan.
3. Evaluasi  Data  Lapangan  Berdasarkan  Standar  PUIL 2011
Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi instalasi listrik yang terpasang mengacu pada data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, perhitungan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
C. Tahapan Evaluasi Data Berdasarkan PUIL 2011 Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sistem instalasi listrik digedung sekolah dasar 035 Tarakan terpasang  sudah  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku. Evaluasi  dilakukan  agar  daya  pada  gedung  sekolah  dasar 035  Tarakan  dapat  digunakan  atau  difungsikan  secara maksimal  dengan  mengetahui  nilai  maksimal  arus  pada MCB yg ditetapkan pada gedung. Evaluasi dilakukan agar mengetahui  apakah  bahan-bahan  instalasi  listrik  yang  di pasang di gedung sekolah dasar 035 Tarakan, sudah sesuai standar PUIL 2011 atau belum
Selesai Kesimpulan dan Saran    Menghitung Indek Ruang (K) Menghitung Jumlah Titik Lampu
Menghitung Kemampuan Hantar Pada Box Sekring Setiap Lantai Arus
4   Menghitung Luas Penampang Kabel dan Jenis Kabel Yang Digunakan 5 Menghitung Susut Tegangan Pada Instalasi Listrik 6 Menghitung Pentahanan (Grounding) Pembuatan Layout Tata Letak Instalasi Penerangan Perhitungan Kebutuhan Daya (p) Susut Tegangan Tidak Melebihi 5% Sesuai PUIL 2011 Tidak Ya Penyelesaian Perencanaan Dan Implementasi Survei lapangan dan pengumpulan data Mulai Studi literatur

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Karena perhitngannya banyak dan berulang, maka akan disajikan satu contoh perhtungan yang sama:
1. Koridor B (Lantai 2) Panjang ruangan  (m) :             9 m Lebar ruangan (m) :             3 m Luas ruangan ( 𝑚 2 ) :
27 𝑚 2 Tinggi armartur- bidang kerja (h)(m)  :        2,55 m Intensitas penerangan (E) (Lux) : 150 Lux Faktor penyusutan (d) : 0,8 Untuk selanjutnya dihitung :
D. Menentukan tinggi lampu penerangan terhadap bidang kerja (h) :
h = t- tinggi bidang kerja
h = 3,35– 0,8 meter
= 2,55 meter (Tinggi armartur terhadap bidang kerja)
E. Menentukan indeks ruang ( k ):
𝑘 = 𝑝 . 𝑙 ℎ (𝑝 + 𝑙)
= 9 .3
2,55 (9+3)
= 0,88 (indeks ruang atau indeks bentuk) dengan :
h =   Tinggi armartur terhadap bidang kerja (m)
t =   Tinggi Langit-Langit (m)
k =   indeks ruang atau indeks bentuk
p =   Panjang Ruangan (m)
l =   Lebar ruangan (m)
F. Menentukan faktor-faktor refleksi penerangan (Tabel 2.2).
𝑟 𝑝 = Faktor refleksi Langit-langit (0.5) 𝑟 𝑤 = Faktor refleksi dinding (0.3) 𝑟 𝑚 = Faktor refleksi bidang pengukuran/lantai (0.1) Maka didapatkan: k = 0,88 𝑘 1 = 0,8 𝑘 2 = 1 η 1 = 0,34 η 2 = 0,39 D. Efisiensi penerangan untuk nilai indeks ruang/bentuk (k) pada penggunaan lampu SL adalah :
η = η
1 + 𝑘−𝑘 1 𝑘 2 −𝑘 1 (η 2 − η 1 ) η = 0,34 + 0,88 −0,8 1 −0,8 (0,39 − 0,34)
η = 0,38 (Efisiensi penerangan)
G. Menentukan faktor depresiasi ( d ) : 𝑑   = 𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 = 120 150 = 0,8 (faktor depresiasi)
H. Menggunakan  &  lampu  SL  1  x  21  Watt,(1  x  2100 lumen),dengan faktor depresiasi pada lampu SL 0,8
𝑛 = 𝐸 .  𝐴 Φ .  η .  d
= 150 .  27
2100 .  0,38 .  0,8 =  6 Lampu Dari  hasil  perhitungan  lampu  yang  di  dapatkan 𝑛 =  6 dimana 𝑛 adalah jumlah titik lampu. dengan : n =   Jumlah lampu atau armartur E =   Intensitas penerangan (Lux) A =   Luas ruangan Φ =   Flux cahaya lampu (lumen) d =   Faktor penyusutan atau depresiasi
A. PerhitunganPerhitungan I n , KHA dan Luas Penampang Kabel Penerangan Pada SDN 035 Kota Tarakan
RKB 4 (Ruang kelas belajar 4) (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 348 220 .  0,8 = 1,97 A ≈ 4 A
KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 1,97 . 1,25 = 2,46 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 24 m
RKB 5 (Ruang kelas belajar 5) (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 348 220 .  0,8 = 1,97 A ≈ 4 A KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 1,97 . 1,25 = 2,46 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 32 m RKB 6 (Ruang kelas belajar 6) (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 348 220 .  0,8 = 1,97 A ≈ 4 A KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 1,97 . 1,25 = 2,46 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 40 m RTU (Ruang tata usaha) (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 464 220 .  0,8 = 2,63 A ≈ 4 A KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 2,63 . 1,25 = 3,28 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 22 m RKS 1&2 (Ruang kepala sekolah 1&2) (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 464 220 .  0,8 = 2,63 A ≈ 4 A KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 2,63 . 1,25 = 3,28 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 45 m WC Pria & Wanita (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 36 220 .  0,8 = 0,24 A ≈ 1 A
KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 0,24 . 1,25 = 0,3 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 14 m
Koridor A,B, & C (Lantai 1)
𝐼 𝑛 = 𝑃 𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 546 220 .  0,8 = 3,1 A ≈ 4 A KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 3,1 . 1,25 = 3,87 A Panjang Kabel ( ℓ) = (PHB ke Beban) = 105 m
Menghitung Luas penampang kabel 1 Fasa Penerangan (Lantai 1)
A = 2 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 𝛾 .  𝑢 jumlah ( i . ℓ )
= 2 .  0,8 56,2 .10 6 .  5% .  220 (1,97 . 24 ) + (1,97 . 32) + (1,97 .
40) + (2,63 . 22)
+ (2,63 . 45) + (0,24 . 14) + (3,1 . 105)
= 2 .  0,8 .  694,19
56,2 . 10 6 .  5% .  220
=  1,8 . 10 −6 m ≈ 2,5 mm dengan:
A
=  Luas  penampang  penghantar  yang digunakan 𝛾 = tahanan jenis penghantar (tembaga
= 56,2x 10 6 )
ℓ = Panjang penghantar (m)
I = Arus nominal ( 𝐼 𝑛 )
𝑢 = Rugi-rugi tegangan dalam penghantar
5% ( Puil 2011)
Cos𝜑 = Faktor daya
B. Perhitungan Perhitungan Susut Tegangan Hasil Perhitungan Susut Tegangan Pada Bangunan Lantai 1,2 dan WC bagian luar dapat diketahui melalui data sebagai berikut :
Susut Tegangan pada lantai 1 dengan asumsi cos 𝜑 = 0,8 dan panjang saluran l = 282 m = 0,282 km ΔV  = [2 x I x ( 𝑅 𝐿 cos 𝜑 + 𝑋 𝐿 sin 𝜑 ) x l] = 2 x 7,25  x 0,813 x 0,282 = 3,32 𝑉𝑜𝑙𝑡
Susut Tegangan pada lantai 2 dengan asumsi cos 𝜑 = 0,8 dan panjang saluran 2 = 223 m = 0,223 km ΔV  = [2 x I x ( 𝑅 𝐿 cos 𝜑 + 𝑋 𝐿 sin 𝜑 ) x l] = 2 x 5,50 x 1,62 x 0,223 = 3,97 𝑉𝑜𝑙𝑡
Susut Tegangan pada bangunan WC  luar dengan asumsi cos 𝜑 = 0,8 dan panjang saluran 3 = 54 m = 0,054 km ΔV  = [2 x I x ( 𝑅 𝐿 cos 𝜑 + 𝑋 𝐿 sin 𝜑 ) x l] = 2 x 0,4 x 2,43 x 0,054 = 0,10 𝑉𝑜𝑙𝑡 Tegangan di KWH meter terjauh : = 3,32 + 3,97 + 0,10 = 7,39 = 220 – 7,39 = 212,61 𝑉𝑜𝑙𝑡 Jadi presentasi tegangan drop adalah : = 220−212,61 220 x 100% = 3,35%
C. PerhitunganPerhitungan pentanahan (grounding)
instalasi
Tahanan jenis tanah ( 𝜌 )=100 Ω (Tanah liat) Panjang Elektroda ( 𝐿 𝑅 )=4  meter (Elektroda batang/pasak) Diameter Elektroda ( 𝐴 𝑅 )=16 mm ≈ 0,016 meter
𝑅 𝐺 = 𝜌 2𝜋𝐿 𝑅 [𝑙𝑛 ( 4𝐿 𝑅 𝐴 𝑅 ) − 1] = 100 2 .3,14 .4 [𝑙𝑛 ( 4 .  4
0,016 ) − 1]
= 26,49 Ω dengan : 𝑅 𝐺 = Tahanan pentanahan (Ohm) 𝜌 = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 𝑙𝑛 = Logaritmus (dasar e = 2,7182818) 𝐿 𝑅 = Panjang elektroda (meter) 𝐴 𝑅 = Diameter elektroda (meter)
Karena  didapatkan  hasil  pentanahan  yang  besar  maka dapat  diperkecil  dengan  cara  menggunakan  persamaan hubung paralel:
1 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅 1 + 1 𝑅 2 + ⋯ + 1 𝑅 𝑛 1 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 + 1 26,49 = 2,6 Ω

## D. Rekapitulasi daya Panel Utama (MDP)
Lantai1(grup  lampu) 𝐼 𝑛 = 𝑃 2 .  𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 2,554 2 .  220 .  0,8 =
7,25 A ≈ 8 A             KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 7,25 . 1,25 = 9,06 A
Lantai2(grup  lampu) 𝐼 𝑛 = 𝑃 2 .  𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1,938 2 .  220 .  0,8 =
5,50 A ≈ 6 A           KHA = 𝐼 𝑛 . 125% = 5,50 . 1,25 = 6,87 A Bangunan  WC  bagian    Luar  (grup  lampu) 𝐼 𝑛 =
𝑃 2 .  𝑉 .  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 144 2 .  220 .  0,8 = 0,40 A ≈ 1 A             KHA =
𝐼 𝑛 . 125% = 0,40 . 1,25   = 0,51 A
Adapun hasil perhitungan In dan KHA didapatkan MCCB pengaman  grup  Lampu  pada  panel  pembagi  (MDP) bangunan Lantai 1,2 dan bangunan wc bagian luar sebesar 20  A  (Ampere),  dan  dapat  dilihat  pada  rekapitulasi  daya panel utama (MDP) di bawah ini.

## Gambar 5. MDP

## I. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisa  dan  perhitungan  yang  telah didapatkan  dari  Perancangan  instalasi  listrik  dengan menggunakan jaringan listrik PLN dengan pada bangunan gedung sekolah dasar 035 kota tarakan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
a. Total daya dari bangunan lantai 1,2 dan bangunan wc luar  sebesar  4.636Watt  atau  4.63  KW  dengan kapasitas  MCCB  utama  pada  panel  utama  (MDP) sebesar 20 A.
b. Pada  setiap  lantai  masing-masing  terdiri  dari  1  fasa yang  terhubung  pada  panel  pembagi  beban  (SDP). Total daya masing-masing lantai adalah pada lantai 1 sebesar  2.554  Watt  atau  2.55  KW,  pada  lantai  2 sebesar 1.938 Watt atau 1.93 KW, dan pada bangunan wc luar sebesar 144 Watt.
c. Di  dalam  panel  SDP  dibagi  menjadi  tiga  grup penerangan  dan  dengan  rincian  MCCB  grup penerangan  10  A  bangunan  lantai  1,  dan  8  A  pada bangunan  lantai  2  dan  bangunan  wc  bagian  luar. Untuk MCCB pengaman utama panel pembagi beban (SDP) adalah sebesar 20 A.
d. Jenis  dan  Luas  penampang  kabel  yang  digunakan adalah  NYY  3  x  2,5  mm  pada  MCCB  utama  panel utama (MDP), kemudian NYY 3 x 2,5 mm ke panel pembagi  beban  (SDP)  dan  NYY  3  x  2,5  mm  dari panel  pembagi  beban  (SDP)  menuju  ke  masing- masing beban instalasi.
e. Nilai  grounding  instalasi  didapatkan  hasil  2,6 Ω dengan cara memparalel 10 elektroda batang.
f. Nilai  susut  tegangan  ( 𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠𝑒 )  didapatkan hasil  sebesar  5%  dapat  berpedoman  pada  standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011.

## REFERENSI
[1] Cahyono, Taufiq.D. 2020. Pelatiham Perancangan Instalasi Listrik  Bangunan  Sederhana.  Penerbit:  Proceeding SENDIU. ISBN: 978-979-3649-72-6
[2] Carles,  R.A.  Winarso.  2021. Perancangan  Kebutuhan Daya Dan Instalasi Listrik Pada Gedung Askrindo Bogor .
Penerbit: Jurnal Riset Rekayasa Elektro. Vol. 3. No. 1. P- ISSN: 2685-4341, E-ISSN: 2685-5313
[3] Chandra,  Juli.T.  2020.  Kajian  Rancangan  Instalasi Penerangan Pada Laboratorium Eksplorasi Dan Mekanika Batuan Politeknik Muara Teweh. Penerbit: Jurnal EEICT. Vol. 3. No. 2. e-ISSN: 2615-2169, p- ISSN: 2654-4296
[4] Hermansyah. 2019. Evaluasi Kehandalan Sistem
Grounding  Pada  Instalasi  Listrik  Rumah  Tinggal  Di Kabipaten Bantaeng. Penerbit: Jurnal Ilmiah d’Computare. Vol. 9
[5] Khatimi, Husnul. Dkk. 2019. Perencanaan Penataan Dan Pengembangan  Instalasi  Listrik  Di  Fakultas  Teknik Universitas Lambung Mangkurat . Program Studi Magister Teknik Sipil ULM Banjarmasin. ISBN: 978623-7533-03-0 [6] Mardiyah, Hikmatul. Dkk. 2016. Evaluasi Instalasi Listrik Pada  Rumah  Sakit  Berdasarkan  PUIL  2011  (Suatu  Studi Kasus  Pada  Rumah  Sakit  Swasta  Di  Jakarta  Timur). Penerbit: Journal Of Electrical and Vocatinal Education and Technology. Vol. 1. No. 1
[7] Mr.  Colin,  May.  Jarman.  2016. Keselamatan  Dan Pemasangan  Instalasi  Listrik  Voltase  Rendah  Untuk Rumah  Tangga  PUIL  2011  +  Amandemen  1  (2011) . Jakarta:  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
[8] Nurdiana, Nita. Dkk. 2018. Konversi Lampu TL Ke Lampu LED (Studi Kasus: Jakabaring Shooting Range Jakabaring Sport  City  Palembang) .  Penerbit:  Jurnal  Ampere.  Vol.  3. No. 2. P-ISSN: 2477-2755, E-ISSN: 2622-2981
[9] Santoso,  Iksan.  2014.  Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada Blok Pasar Modern Dan Apartemen Di Gedung Kawasan Pasar  Terpadu  Blimbing  Malang.  SKRIPSI.  Fakultas Teknik. Universitas Brawijaya
[10] Sinaga, Joslen. 2019. Perancangan Instalasi Listrik Pada Rumah  Toko  TigaLantai  Dengan  Daya  12  Kw .  Penerbit: Jurnal Teknologi energi UDA. Vol. VIII. No. 2
[11] Steven,  Sim.  Jarman.  2014. PUIL  2011 .  Jakarta:  Kementrian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Direktorat  Jenderal Ketenagalistrikan