## ANALISIS UNJUK KERJA POMPA P-01 DI UNIT SWD PLANT (STUDI KASUS di PT.PERTAMINA REFINERY UNIT V BALIKPAPAN)

## PERFORMANCE ANALYSIS OF PUMP P-01 IN SWD PLANT UNITS (CASE STUDY at PT.PERTAMINA REFINERY UNIT V BALIKPAPAN)
I Ketut Warsa 1* , Eka Megawati 1 , Debora Ariyani 1
Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, Sekolah Tinggi Teknologi Migas Jln. Transad KM.08 No. 76 RT.08 Kel. Karang Joang, Balikpapan 76125, Indonesia 1)
*email: warsa.iketut@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  efisiensi  berdasarkan  data  operasi  terhadap performance test pompa sentrifugal tersebut. Pompa P-01 berjenis sentrifugal berfungsi mensuplai air laut ke bagian evaporator heat rejection, inter condenser dan pendingin  kondensat pada sistem SWD Plant . Selama ini  flow  mengalami  penurunan  dengan  indikasi  pada  FCV-101.  Diperkirakan  pompa  tersebut  sudah mengalami  penurunan  unjuk  kerja  (efisiensi).  Berdasarkan  hasil  perhitungan  dari  data  operasi  didapat efisiensi  sebesar  75,2%  versus  hasil  performance  test  83,0%  (penurunan  sebesar  7,8%).  Hal  tersebut disebabkan oleh adanya pembesaran clearence pada casing wearing ring dengan impeller wearing ring yang ditandai penurunan kapasitas dari 2352 m 3 /jam menjadi 2190 m 3 /jam.
Kata Kunci : SWD Plant , Pompa P-01, Unjuk Kerja

## Abstract
This study aims to determine how much efficiency is based on operating data  on the test performance of the centrifugal  pump.  The  P-01  centrifugal  pump  works  to  supply  seawater  to  the  heat  rejection  evaporator section,    between the condenser and the condensate cooler on the  SWD Plant system. During this time the flow has decreased with the indication at FCV-101. It is estimated that the pump has experienced a decline in performance  (efficiency).  Based  on  the  calculation  results  from  the  operating  data  obtained  efficiency  of 75.2%  versus  the  results  of  the  83.0%  performance  test  (a  decrease  of  7.8%).  This  is  caused  by  the enlargement  of  clearance  on  the  casing  wearing  ring  with  impeller  wearing  ring  which  is  marked  by  a decrease in capacity from 2352 m 3 /hour to 2190 m 3 /hour.
Keywords : SWD Plant, P-01 Pump, Performance

## 1. PENDAHULUAN
Pompa  P-01  digunakan  untuk  mensuplai air  laut  ke  bagian evaporator  heat rejection , inter  kondenser dan  pendingin kondensat. Selanjutnya air laut
dilewatkan  di tube  condenser didalam ruangan  sehingga  terjadilah  perpindahan panas  hasil  penguapan  pada  ruang evaporator dengan kondenser dan menghasilkan distillate .  Adapun  bagian pompa  P-01  yang  ada  di SWD  Plant
terdiri  atas  pompa  yang  tidak  bergerak, yang  meliputi frame , casing , deffuser guide  vanes , stuffing  box , wearing  ring , sedangkan  pompa  yang  bergerak  terdiri atas shaft, shaft sleeve, impeller, impeller wearing ring .
Unjuk  kerja  pompa  sentrifugal banyak  dipengaruhi  oleh  disain  impeller, rumah  pompa,  laju  aliran  dan  kecepatan sudut.  Efisiensi  merupakan  hal  yang sangat  penting  pada  penggunaan  pompa sentrifugal  karena  berkaitan  dengan energi  yang  dipakai  untuk  menggerakan sistem  mekaniknya,  dari  hal  tersebut peneliti  ingin  mengetahui  seberapa  besar efisiensi berdasarkan data operasi terhadap performance test pompa sentrifugal tersebut.
Pompa  adalah  peralatan  mekanis yang  mengubah  kerja  mekanis  poros menjadi energi mekanis fluida dan energi yang  diterima  oleh  fluida  ini  digunakan untuk  menaikkan  tekanan  dari  fluida tersebut  serta  digunakan  untuk  melawan tahanan  yang  terdapat  pada  saluran sehingga  dapat  dikatakan  fungsi  dari pompa adalah untuk memindahkan fluida dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan cara  manaikkan  tekanan  fluida  tersebut (Mustakim, 2017) .
Menurut Olson (1990), ada beberapa  macam  sifat  fluida  yang berhubungan dengan variabel yang dibutuhkan.  Adapun  sifat–sifat  fluida tersebut adalah :
Density (ρ), Merupakan  perbandingan antara  massa  fluida  persatuan  volume pada tekanan dan temperature tertentu.
⁄ ⁄ (1)
Spesific Weight ( ), merupakan perbandingan antara berat benda terhadap
volume  benda.  Berat  suatu  benda  adalah hasil kali massa dan percepatan grafitasi.
⁄ (2)
Kekentalan, merupakan sifat fluida  untuk  melawan  tegangan  geser pada  waktu  bergerak  atau  mengalir. Kekentalan  ini  disebabkan  oleh  gaya kohesi antara partikel fluida. Fluida ideal tidak  mempunyai  kekentalan,  sedangkan fluida  encer  seperti  sirup  dan  oli mempunyai kekentalan kecil.
Tekanan ( ), merupakan perbandingan gaya benda terhadap luasan.
⁄ ⁄ (3) Menurut  Sularso  (2000)  Pompa sentrifugal dapat diklasifikasi
berdasarkan  Kapasitas  yaitu  rendah (20  m 3 /jam),  sedang  (20  –  60    m 3 /jam), tinggi  (<  60  m 3 /jam).  Tekanan discharge yaitu rendah (5 kg/cm 2 ), sedang (5–50  kg/cm 2 ),  tinggi  (<  50  kg/cm 2 ). Tingkat  atau stage yaitu single (terdiri dari  satu  impeller  dalam  satu casing ), multi  (terdiri  dari  beberapa  impeller dalam  satu casing ).  Pemasukan  dalam impeller  yaitu single  admission (cairan masuk  pompa  lewat  satu  sisi  impeller), double  admission (cairan  masuk  pompa melalui kedua sisi impeller). Posisi poros impeller  yaitu vertical  shaft (poros pompa  tegak  lurus), horizontal  shaft (poros  pompa  mendatar),  Tinggi  angkat atau suction  lift yaitu self  priming  pump (dilengkapi vacuum  device /tidak  perlu dipancing), non  priming  pump (perlu dipancing saat start ). Kecepatan spesifik (
didefinisikan  sebagai  kecepatan  dalam putaran  permenit  pada  kondisi  dimana suatu  impeller  akan  beroperasi  apabila
secara  proporsional  ukurannya  diperkecil agar  dapat  memberikan  kapasitas  1  m 3 /s dan Head 1  m.  Berdasarkan  kecepatan spesifik  impeller dapat  dibagi  atas  empat yaitu  radial,  prancis,  aliran  campur  dan propeller.
⁄
⁄ (4)
Igor  (2001)  menyatakan, Head Total  Pompa  ( ), Head total  pompa adalah  kemampuan  suatu  pompa  untuk memindahkan  fluida  dari  suatu  tempat ketempat  lain  yang  berbeda  ketinggian atau kemampuan pompa untuk memindahkan  fluida  antara  dua  tempat yang berbeda jaraknya.
(5)
Daya  Pompa  ( ),  Daya  pompa adalah  besarnya  energi  setiap  satuan waktu.  Untuk  itu  dikenal  beberapa  daya, antara lain :
Daya  Hidrolik  ( ),  Adalah  daya yang  dibutuhkan  untuk  mengalirkan sejumlah  zat  cair.  Formulanya  adalah sebagai berikut :
(6)
Daya  Poros  Pompa  ( ),  Untuk mengatasi  kerugian,  daya  sesungguhnya lebih  besar  dari  daya  hidrolik,  sehingga formulanya adalah sebagai berikut :
(7) atau (8) Daya  Penggerak  ( ),  Daya  penggerak dapat dihitung berdasarkan kondisi
operasi  di  lapangan.  Adapun  formulanya adalah sebagai berikut :
(9) (rumus daya listrik 1 phase) √ (10)
(rumus daya listrik 3 phase)
Efisiensi Pompa ( ) adalah perbandingan antara daya hidrolik dengan daya  poros  pompa,  besarnya  efisiensi pompa  dalam  satuan  persen  (%)  adalah sebagai berikut :
(11)

## 2. METODOLOGI  PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  data  sekunder  berupa data  spesifikasi  dan  operasi/ logsheet  Sea Water  Pump  P-01  di  SWD  Plant  di Utilities-Production RU  V  Balikpapan,
Training  Manual  Book  for Balikpapan MSF  7200 Desalination  Plant .  Adapun data tersebut sebagai berikut :
 Data spesifikasi pompa :
Tipe : Vertical shaft Kapasitas : 2352 m 3 /hr Total Head : 25 m Fluida : air laut Speed : 980 rpm  Data Penggerak pompa : Tipe : Vertical Induction Motor Output : 220 kW Voltage : 6600 Volt Speed : 980 rpm  Data Operasi  pompa :
Kapasitas pemompaan: 2190 m 3 /hr Tekanan Discharge : 2,0 kg/cm 2 G Ampere pompa : 22,5 Amp Voltage : 6580 Volt
Gambar 1. Isometrik pipa tekan P-01

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan dengan  data  serta  gambaran  isometrik pipa  tekan  P-01,  sehingga  unjuk  kerja pompa  tersebut  dapat  ditabulasi  sebagai berikut :
Tabel 1. Unjuk kerja pompa
Kondisi Q (m 3 /jam) H (m) (%) Performance Test 2352 25 83,0 Operasi 2190 24,9 75,2
Kecepatan  sudut  pompa  bertambah maka  debit  aliran  akan  meningkat,  ini sebabkan  karna  putaran  poros  pompa yang memutar impeller berputar semangkin  tingggi  sehingga  air  yang dipindahkan semakin banyak. Pada penelitian  ini  menghasilkan  kecepatan sebesar 2190 m 3 /jam.
Head pompa  adalah  kemampuan suatu  pompa  untuk  memindahkan  fluida dari  suatu  tempat  ketempat  lain  yang berbeda  ketinggian  atau  kemampuan pompa  untuk  memindahkan  fluida  antara dua tempat  yang berbeda jaraknya. Head pompa  di  pengaruh  oleh  tekanan  pada suction dan discharge . Semakin bertambah  kecepatan  sudut  pompa  maka
Head pompa  akan  semakin  meningkat, ini  disebabkan  karna  bertambahnya  debit fluida yang mengalir yang mengakibatkan tekanan pada sisi
discharge pompa  semakin  meningkat.
Pada  penelitian  ini  menghasilkan Head sebesar 24,9 m. Efisiensi pompa sentrifugal dipengaruhi  oleh  nilai  daya  pompa  dan daya  hidroliknya,  apabila  daya  hidrolik semakin  besar  maka  nilai  efisiensinya juga  akan  semakin  meningkat.  Semakin bertambah kecepatan sudut maka efisiensinya  semakin  meningkat,  ini disebabkan  karena  daya  hidrolik  pompa semakin  meningkat  dimana  peningkatan daya hidroliknya disebabkan karna kapasitas  debit  aliranya  yang  bertambah dan Head pompa yang semakin bertambah. Pada penelitian ini menghasilkan efisiensi sebesar 75,2%.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  perhitungan  dan  evaluasi pada  pompa  P-01  di SWD  Plant RU  V Balikpapan  dapat  disimpulkan  bahwa unjuk  kerja/efisiensi  kondisi  operasi terjadi  penurunan  sebesar  7,8%,  hal tersebut disebabkan oleh adanya pembesaran clearence pada casing wearing  ring  dengan impeller  wearing ring yang  ditandai  dengan  bocoran  deras
werkbosh serta  penurunan  kapasitas  dari 2352 m 3 /jam menjadi 2190 m 3 /jam.

## DAFTAR PUSTAKA
Igor  J.  Karassik,  Joseph  P.  Messina  and Paul  Cooper.  2001. Pump  Handbook ,
Mc.Graw-Hill Companies. New York.
Sularso  dan  Haruo  Tahara.  2000.  Pompa &  Kompresor.  PT.  Pradnya  Paramita. Jakarta.
Training  Manual  Book  for Balikpapan
MSF 7200 Desalination Plant.
Sasakura  Engineering  Co  Ltd,  Osaka,
Japan .
Mustakim, M. 2017. Pengaruh Kecepatan Sudut  Terhadap  Efisiensi  Pompa Sentrifugal  Jenis  Tunggal.  Turbo:
Jurnal  Program  Studi  Teknik  Mesin, 4(2).
Olson,  R.  M.  and  Wright,  S.  J.  1990. Dasar-Dasar Mekanika  Fluida  Teknik. PT  Gramedia  Pustaka  Utama.  Jakarta.