How to cite: Viranika, S. F., & Nanra, S. (2024). Analisis Pengaruh Iradiasi Matahari dan Suhu Permukaan terhadap Kinerja  Panel  Surya  pada  String  Inverter  9  PLTS  1  MWp  Batam. Syntax  Literate . (9)8 .
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 8, Agustus 2024
Analisis Pengaruh Iradiasi Matahari dan Suhu Permukaan terhadap Kinerja Panel Surya pada String Inverter 9 PLTS 1 MWp Batam
Syarifah Fadia Viranika 1 , Suwadi Nanra 2 Politeknik Negeri Batam 1 , Universitas Batam 2

## Email: syarifahfadiaviranika2208@gmail.com
1

## Abstrak
Unit PLTS 1 MWp Batam di Tanjung Uma sudah beroperasi selama 1 tahun sejak pasca COD (Commercial Operating Date) pada tanggal 15 Desember 2022. Selama masa operasi berjalan  kurang  adanya  maintenance  secara  berkala,  yang  mengakibatkan  penurunan efisiensi terhadap kinerja PLTS itu sendiri. Penurunan Efisiensi tersebut berdampak terhadap penyerapan energi oleh PV Module sehingga energi yang dihasilkan menurun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati pengaruh iradiasi matahari, suhu permukaan dan penurunan performace ratio dari PV module string inverter 9 PLTS 1 MWp Batam. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  pada  periode September sebelum dilakukan maintenance dengan membandingkan data Oktober setelah dilakukan  maintenance  secara  berkala.  Berdasarkan  dari  data performance  ratio yang diambil  pada  bulan  September  hasil  rata  rata performance  ratio sebesar  77%  dan  data performance ratio Oktober sebesar 79%. Dari penelitian ini menunujukkan hasil kenaikan performance  ratio sebesar  2%  diakibatkan maintenance secara  berkala  serta  pengaruh iradiasi matahari dan suhu permukaaan.
Kata kunci: Iradiasi, Matahari, PV Module, PLTS

## Abstract
The 1 MWp Batam PLTS unit in Tanjung Uma has been operating for approximately one year  since  post  COD  (Commercial  Operating  Date)  on  December  15  2022.  During  the operational period there was a lack of regular maintenance, which resulted in a decrease (Derating) of efficiency in the performance of the PLTS itself . This decrease in efficiency has an impact on energy absorption by the PV Module so that the energy produced decreases. This research was carried out with the aim of observing the effect of solar irradiation, surface temperature and the resulting decrease in performance ratio of the PV module string inverter 9 PLTS 1 MWp Batam. The data collection technique used is to collect data in the September period  before  maintenance  is  carried  out  by  comparing  October  data  after  regular maintenance is carried out. Based on performance ratio data taken in September, the average performance ratio was 77% and performance ratio data in October was 79%. This research shows the results of an increase in performance ratio of 2% due to regular maintenance as well as the influence of solar irradiation and the influence of surface temperature.
Keywords: Irradiation, Sun, PV Module, PLT

## Pendahuluan
Kebutuhan energi yang semakin meningkat merupakan suatu tantangan pada zaman sekarang ini (Sinaga et al., 2021). Menipisnya sumber energi menyebabkan terjadinya pergeseran  dari  penggunaan  sumber  energi  tak  terbarukan  menuju  energi  terbarukan
(Manan,  2009;  Purwoto  et  al.,  2018).  Hal  ini  menyebabkan  perlunya  pengembangan energi listrik tenaga surya. Energi surya merupakan sumber daya alam yang tak terbatas dan  ramah  lingkungan,  yang  telah  menjadi  solusi  penting  dalam  upaya  mengurangi ketergantungan  pada  sumber  energi  konvensional  berbasis  fosil  (Sharma  &  Chandel, 2013; Yuliananda et al., 2015). Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah salah satu teknologi  yang  memanfaatkan  sinar  matahari  untuk  menghasilkan  listrik,  yang  telah berkembang  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  (Artiningrum  &  Havianto,  2019; Nugraha,  2020).  Dalam  era  perubahan  iklim  ini,  PLTS  menjadi  solusi  penting  dalam mencapai tujuan pengurangan emisi karbon global dan mendukung transisi menuju energi bersih  (Suwarti  &  Prasetiyo,  2018).  Kinerja  PLTS  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  diantaranya  ialah  iradiasi  matahari  (tingkat  radiasi  matahari  yang  diterima  oleh panel  surya)  dan  suhu  permukaan  panel  surya  (Makkulau  et  al.,  2021;  Suwarti  & Prasetiyo,  2018).  Tingkat  iradiasi  matahari  bervariasi  sepanjang  hari  dan  musim, sementara suhu permukaan panel surya berfluktuasi akibat kondisi cuaca, penggunaan energi, desain system serta Pengaruh debu juga berperan penting dalam kinerja modul (Hakim,  2015;  Sukandarrumidi  et  al.,  2015;  Vries  et  al.,  2011).  Oleh  karena  itu, pemahaman  yang  cermat  tentang  pengaruh  iradiasi  matahari  dan  suhu  panel  surya terhadap  daya  keluaran  PLTS  menjadi  sangat  penting  dalam  mengoperasikan  dan mengoptimalkan sistem PLTS (Setyawan, 2022).
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  hasil  penelitian  yang  berdasarkan  data pengukuran  iradiasi  matahari  dan  suhu  permukaan  panel  surya  selama  periode  waktu tertentu.  Melalui  analisis  data  yang  mendalam,  kami  akan  mengeksplorasi  hubungan antara  faktor-faktor  tersebut  dan  daya  keluaran  PLTS.  Temuan-temuan  ini  diharapkan dapat  memberikan  panduan  berharga  bagi  PT  PLN  PEB  dalam  upaya  meningkatkan efisiensi dan kinerja PLTS dalam berbagai kondisi lingkungan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dari  sistem  dan  juga melakukan  wawancara  terhadap  teknisi  yang  bersangkutan  (Creswell,  2021). Membandingkan  data  iradiasi  matahari  dan  suhu  permukaan  terhadap  energi  yang dihasilkan pada waktu yang ditentukan (Pahlevi, 2014). Serta menghitung performance ratio yang dihasilkan pada periode September dan Oktober. Berikut ini adalah gambar Flowchart yang digunakan dalam penelitian.

## Gambar 1. Alur Penelitan

## Alur penelitan ini meliputi
1) Pengumpulan data sistem dan spesifikasi alat PLTS 1 MWp Batam yang diperoleh dari sistem maupun wawancara langsung dengan teknisi yang bersangkutan
2) Melakukan  pengukuran  data  iradiasi  matahari,  suhu  permukaan PV  module menggunakan thermal  gun dan  melihat  energi  atau  daya  yang  dihasilkan  oleh Pv module pada string inverter 9
3) Apabila  terjadi  trip  maka  pengukuran  dilakukan    di  hari  berikutnya  apabila  tidak terjadi trip maka penelitian dilanjutkan
4) Menganalisis  pengaruh  iradiasi  dan  suhu  permukaan PV  Module terhadap  energi yang dihasilkan pada waktu penelitian.
5) Mengidentifikasi  penyebab  penurunan performance  ratio dari  segi  teknis  maupun kondisi  alam  dengan  melakukan  perhitungan performance  ratio dengan menggunakan rumus berikut:

## (1)
1) Mencari solusi untuk mengopimalkan performance ratio pada PLTS 1 MWp Tanjung Uma agar kinerja PLTS maksimal.

## Gambar 2. Lokasi Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

## Style Guidelines and Topics
Pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pengukuran  data  September sebelum dilakukan maintenance dan Oktober setelah dilakukan maintenance rutin dengan menghasilkan data grafik sebagai berikut.
1) Pengaruh iradiasi matahari terhadap kinerja PLTS 1 MWp Batam
Tabel 1. Iradiasi dan daya Oktober OKTOBER Tanggal Daya Keluaran Maksimum Total Energi yang Dihasilkan Iradiasi  Maksimum Akumulasi Iradiasi Harian KW Waktu KWh W/m2 Waktu Wh/m2 1 Okt 106.10 12:10 557.8 1099 12:10 5687.35 2 Okt 99.59 11:40 566.2 1008 11:05 5389.65 4 Okt 105.56 11:50 388.0 1056 11:00 3842.22 3 Okt 90.92 10:05 301.8 910 10:05 3008.06 5 Okt 110.14 11:15 434.9 1201 10:45 4342.13 6 Okt 100.90 13:30 504.9 1003 13:30 5103.72 7 Okt 106.87 11:05 664.7 1145 11:45 6891.31 8 Okt 98.02 10:35 318.3 975 10:35 3179.11 9 Okt 91.37 12:20 566.5 963 12:15 5728.68 10 Okt 102.09 11:05 630.7 1063 11:30 6409.01 11 Okt 102.09 11:05 630.7 1063 11:30 6409.01 12 Okt 106.96 12:25 475.8 1075 12:25 4847.62 13 Okt 103,36 12:00 599.0 1063 12:25 6117.55 14 Okt 109.52 10:50 368,1 1099 11:20 3759.60 15 Okt 107.01 11:40 550.0 1091 11:40 5257.37 16 Okt 97.01 9:40 164.6 939 9:40 1598.84 17 Okt 102.11 12:35 508.7 1063 12:25 5070.14 18 Okt 103.81 11:15 391.9 1070 11:15 3932.17 19 Okt 97.12 11:25 614.4 988 11:55 6267.09 20 Okt 110.03 11:10 586.0 1127 10:50 6030.61 21 Okt 109.90 13:10 526.6 1184 13:10 5421.20 22 Okt 99.41 11:30 335.1 84 12:40 3284.83 23 Okt 110.03 10:40 306.5 1233 10:40 3006.78 24 Okt 109.90 11:55 388.2 1359 11:55 3809.51 25 Okt 93.82 10:30 420.5 951 10:30 4184.37 26 Okt 102.08 9:55 190.0 1040 9:55 1916.79 27 Okt 107.38 12:35 585.0 1109 12:35 5906.82 28 Okt 103.25 11:55 487.3 1082 11:55 4974.40

## Gambar 3. grafik Iradiasi dan Daya Oktober
Dari gambar grafik 3 diatas terdapat akumulasi iradiasi harian dan total energi yang dihasilkan, terlihat bahwa semakin tinggi iradiasi maka semakin tinggi juga total energi yang dihasilkan (Manan, 2009). Tetapi data tersebut tidak selalu sesuai, karena terdapat  di  table  1  bahwa  di  tanggal  1  Oktober  dan  09  Oktober  terdapat ketidakselarasan  dengan  pernyataan  yang  seharusnya  karena  di  tanggal  1  Oktober akumulasi  iradiasi  hariannya  5687,35  Wh/m2  sedangkan  di  tanggal  09  Oktober iradiasi hariannya 5728,68 yang seharusnya di tanggal 09 Oktober daya keluarannya harus lebih besar dibandingkan tanggal 1 Oktober tetapi aktualnya berbanding terbalik sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  iradiasi  terhadap  daya  keluaran  tidak hanya  dari  iradiasi  itu  sendiri  tetapi  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi contohnya faktor soiling yang memungkinkan terjadinya penurunan performa.

## 2) Pengaruh suhu permukaan terhadap kinerja PLTS

## Tabel 2. Daya Dan Suhu Oktober
Daya dan Suhu Oktober Tanggal Daya Pagi  Daya Siang Daya Sore  Suhu Pagi Suhu Siang Suhu Sore 01-Okt 30.04 69.25 20.14 28.97 31.54 28.95 02-Okt 33.77 80.94 29.03 29.64 34.94 33.43 03-Okt 38.70 5.83 35.62 30.56 24.59 29.49 04-Okt 27.82 50.87 20.86 28.02 33.44 31.19 05-Okt 38.18 64.87 28.20 30.20 34.92 33.55 06-Okt 31.78 77.63 33.04 29.68 35.43 34.26 07-Okt 28.92 68.72 28.80 29.76 32.76 33.42 08-Okt 44.21 87.76 28.63 30.53 35.84 32.79 09-Okt 40.62 89.40 27.51 31.17 33.14 32.66 10-Okt 40.95 22.86 17.75 31.08 32.10 30.38 11-Okt 32.63 37.28 36.33 30.05 28.33 31.23 12-Okt 45.04 54.41 20.01 30.31 33.07 32.95 13-Okt 37.39 83.84 26.75 30.86 31.35 32.30 14-Okt 45.59 90.95 34.60 31.48 36.24 33.78 15-Okt 37.05 89.76 32.80 30.57 35.93 33.98 16-Okt 30.78 73.98 38.06 31.64 34.57 35.57 17-Okt 26.60 87.14 37.44 31.00 36.04 34.69 18-Okt 26.61 11.69 4.87 31.55 27.03 25.83 19-Okt 36.63 76.97 39.32 27.60 27.60 27.60 20-Okt 28.20 37.62 34.94 30.59 30.51 31.44
Daya dan Suhu Oktober Tanggal Daya Pagi  Daya Siang Daya Sore  Suhu Pagi Suhu Siang Suhu Sore 21-Okt 45.04 54.41 20.01 30.31 33.07 32.95 22-Okt 42.34 42.23 7.91 29.80 30.81 28.26 23-Okt 32.61 95.76 26.83 29.26 31.39 31.26 24-Okt 43.72 74.09 15.66 29.54 32.18 31.05 25-Okt 50.76 11.83 10.71 29.40 28.71 28.22 26-Okt 45.59 90.95 34.60 31.48 36.24 33.78 27-Okt 47.08 95.49 30.32 30.28 31.49 32.52 28-Okt 24.72 4.33 13.65 30.96 25.48 26.70
Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Semakin tinggi ambient temperature atau suhu permukaan  di  sekitar  module  maka  akan  semakin  tinggi  pula  daya  yang  dihasilkan. Kinerja yang diperhitungkan dalam pengamatan ini adalah rata rata daya setiap waktu yang  ditentukan  pada  inverter  9  PLTS  1  MWp  Batam.  Hasil  pengukuran  temperature harian dan total energi yang dihasilkan pada waktu pagi dalam rentang 7.00-9.00 wib , siang 11.00-13.00 wib dan sore 15.00-17.00 perhari periode oktober 2023 dapat dilihat pada table 2 dan gambar 4
Gambar 4. Grafik Temperature Oktober
Gambar 5. Grafik Daya Oktober
Dari  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  Semakin  tinggi ambient  temperature di sekitar module maka akan semakin tinggi pula daya yang dihasilkan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat  di pastikan karna suhu ambient di sekitar module juga memiliki Batasan maximal atau NOCT yaitu 45 C sesuai dari data spesifikasi PV Module , hal ini menjadi perhatian karna apabila suhu ambient module mencapai maksimal maka akan terjadinya dearating atau penurunan daya, dari data diatas dapat dilihat bahwa suhu  permukaan  module  di  pagi  hari  paling  tinggi  di  angka  31,64  dengan menghasilkan daya sebesar 30.78 wh/m2 ditanggal 16 Oktober, suhu tertinggi di siang hari 36.24 C dimana menghasilkan daya sebesar 90.95 di tanggal 26 dan 14 Oktober, serta suhu permukaan maximum di sore hari sebesar 35,57 C dengan menghasilkan daya 30,78 wh/m2 ditanggal 16 Oktober. Maka dapat disimpulkan bahwa data suhu permukaan dibulan oktober ini tidak berpengaruh terhadap kinerja panel surya karena dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  suhu  ambient  temperature  tidak  melewati  batas maximal atau NOCT.
3) Performance ratio PLTS Tanjung Uma
Sub  bab  ini  akan  menjelaskan  tentang  perhitungan performance  ratio kinerja PV Module di PLTS 1 MWp Batam. Dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:
(1) Energi : Total Energi yang dihasilkan Kwh Iradiasi, akumulasi Iradiasi harian wh/m2 Luas panel : Luas Permukaan 1 PV Module 1.983 m2 Jumlah panel
: Jumlah PV Module di Inverter 9 (320) Effisiensi Panel : Evisiensi PV Module berdasarkan spesifikasi (19,6%)
Contoh perhitungan di tanggal 1 Oktober dengan data tabel dibawah adalah sebagai berikut:
Dilihat dari perhitungan diatas bahwa performance ratio dapat dihitung melalui rumus dan spesifikasi alat yang sudah di tentukan. Hal tersebut dapat membantu dalam melihat turun dan naiknya performa atau kinerja module surya. Berikut adalah data tabel dan grafik performance ratio PLTS Tanjung Uma 1 MWp periode September dan Oktober yang telah dilakukan perhitungan.
Tabel 3. Data Periode September September Tanggal Total Energi yang Tanggal Dihasilkan Akumulasi Iradiasi Harian Performance Ratio Energi % 01-Sep 599.0 6117.55 78.46% 02-Sep 586.0 6030.61 77.86% 03-Sep 526.6 5421.20 77.84% 04-Sep 566.5 5728.68 79.24% 05-Sep 614.4 6267.09 78.56% 06-Sep 504.9 5103.72 79.27% 07-Sep 566.5 5728.68 79.24% 08-Sep 630.7 6409.01 78.86% 09-Sep 570.6 5860.61 78.02% 10-Sep 664.7 6891.31 77.29% 11-Sep 557.8 5687.35 78.59% 12-Sep 475.8 4847.62 78.65% 13-Sep 599.0 6117.55 78,46% 14-Sep 664.7 6891.31 77.29 % 15-Sep 614.4 6267.09 78.56 % 16-Sep 414.4 4390.35 75.64% 17-Sep 512.4 5430.64 75.61% 18-Sep 391.9 3932.17 79.86% 19-Sep 614.4 6267.09 78.56% 20-Sep 586.0 6030.61 77.86% 21-Sep 526.6 5421.20 77.84% 22-Sep 487.3 4974.40 78.50% 23-Sep 585.0 5906.82 79.36% 24-Sep 512.4 5430.64 75,61% 25-Sep 484.8 5267.90 73.74% 26-Sep 512.4 5430.64 75.61% 27-Sep 414.4 4390.35 75.64% 28-Sep 484.8 5267.90 73.74% Tabel 4. Data Periode Oktober Oktober Tanggal Total Energi yang dihasilkan Akumulasi lradiasi Harian Performance Ratio Energi KWh Wh/m2 % 1 Okt 557.8 5687.35 78.59 2 Okt 566.2 5389.65 84.18 3 Okt 388.0 3842.22 80.92 4 Okt 301.8 3008.06 80.40 5 Okt 434.9 4342.13 80.26 6 Okt 504.9 5103.72 79.27 7 Okt 664,7 6891.31 77.29 8 Okt 318.3 3179.11 80.23 9 Okt 566.5 5728.68 79.24 10 Okt 630.7 6409.01 78.86 11 Okt 630.7 6409.01 78.86 12 Okt 475.8 4847.62 78.65 13 Okt 599.0 6117.55 78.46 14 Okt 368.1 3759.60 78.46 15 Okt 550.0 5257.37 83.83 16 Okt 164.6 1598.84 82.50 17 Okt 508.7 5070.14 80.40
Oktober Tanggal Total Energi yang dihasilkan Akumulasi lradiasi Harian Performance Ratio Energi KWh Wh/m2 % 18 Okt 391.9 3932.17 79.86 19 Okt 614.4 6267.09 78.56 20 Okt 586.0 6030.61 77.86 21 Okt 526.6 5421.20 77.84 22 Okt 335.1 3284.83 81.75 23 Okt 306.5 3006.78 81.68 24 Okt 388.2 3809.51 81.66 25 Okt 420.5 4184.37 80.53 26 Okt 190.0 1916.79 79.43 27 Okt 585.0 5906.82 79.36 28 Okt 487.3 4974.40 78.50 4) Penyebab performance ratio turun Berdasarkan  hasil  dari  kinerja  PLTS  itu  bergantung  pada  radiasi  matahari, penyebab performance ratio turun juga disebabkan karena adanya hambatan radiasi matahari yg ditangkap oleh PV module , hambatan itu bisa dari kotoran seperti debu, kotoran burung dll, hal ini juga di pengaruhi oleh beberapa factor lain . Dari tabel 3.3.1 dan  3.3.2  dapat  dilihat  bahwa  setelah  melakukan  pembersihan  atau maintenance terhadap PV Module performa pada bulan September dan bulan Oktober tersebut ada peningkatan hal terebut karena penelitian ini diperkirakan performa menurun karena kurangnya pembersihan pada PV module di bulan sebelumnnya yaitu September dan pada 1 Okober adalah awal mula pembersihan secara berkala atau rutin. Selain itu kita juga dapat melihat gambar grafik dari data tabel 3 dan 4 sebagai penunjang data dan penjelasan lebih rinci.

## Gambar 6. Perbandingan performa September & Oktober
Dilihat dari gambar 6 terlihat jelas bahwa adanya peningkatan performance ratio energi di bulan Oktober dibandingkan di bulan September dengan performa paling tinggi 84.18 % di tanggal 2 Oktober sehari setelah pembersihan PV Module , hal ini mungkin bisa menjadi dasar dalam menentukan pembersihan atau maintenance PV module secara berkala,tetapi hal tersebut belum tentu menjadi dasar bahwa turunnya performa pada PV Module hanya karna penumpukan debu atau soiling bisa jadi karna factor lain baik teknis maupun non teknis, setelah di Analisa secara mendalam ternyata temperature lingkungan
juga  mempengaruhi  naik  dan  turunnya  performa.  Untuk  perhitungan  kenaikanan persentase kita harus menghitung performa dari setiap bulannya atau bisa kita ambil dari jumlah total akumulasi dan total energi yang dihasilkan setiap bulannya dengan rumus performance ratio yaitu
Dengan hasil presentasi Performance Ratio Oktober – Performance Ratio September = 79.6702% - 77.662 % = 2.0073 % Dari hasil perhitungan persentasi diatas dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan 2% dari performance ratio September dengan performance ratio Oktober pada Inverter 9, hal itu  menunjukan  bahwa  pembersihan  pada PV  Module string inverter  9  memberikan dampak terhadap kinerja PLTS pada String Inverter 9.
Solusi mengoptimalkan performance ratio Solusi untuk mengoptimalkan performance ratio pada PLTS 1 MWp Tanjung Uma adalah  dengan  membersihkan  atau  melakukan maintenance pada PV  module secara berkala  karena  dilihat  dari  data  data  terlampir  bahwa  pengaruh  performa  turun  adalah akibat soiling atau penumpukan debu pada PV module oleh karena itu dapat dilakukan pembersihan  terhadap PV  module dengan  waktu  seminggu  sekali  sehingga  dapatlah performa susuai data berikut
Tabel 5. Solusi mengoptimalkan performance ratio Tanggal Daya Keluaran Maksimum Total Energi yang Dihasilkan Iradiasi Maksimum Akumulasi Iradiasi Harian Performance Ratio Energi Performance Ratio Energi KW Waktu KWh W/m2 Waktu  Wh/m2 % % 1 Okt 106.10.00 12.10 557.8 1099 12.10 5687.35 78.59 78.59 2 Okt 110.14.00 11:15 434.9 1201 10:45 4342.13 80.26 80.26 3 Okt 90.92 10.05 301.8 910 10.05 3008.06 80.40 80.40 4 Okt 105.56.00 11:50 388.0 1056 11:00 3842.22 80.92 80.92 5 Okt 99.59.00 11:40 566.2 1008 11.05 5389.65 84.18 84.18 6 Okt 100.90 13:30 504.9 1003 13.30 5103.72 79.27 79.27 7 Okt 106.87 11.05 664.7 1145 11.45 6891.31 77.29 77.29 8 Okt 98.02.00 10.35 318.3 975 10:35 3179.11 80.23 80.23 9 Okt 109.52.00 10:50 368.1 1099 11:20 3759.60 78.46 78.46
Tanggal Daya Keluaran Maksimum Total Energi yang Dihasilkan Iradiasi Maksimum Akumulasi Iradiasi Harian Performance Ratio Energi Performance Ratio Energi 10 Okt 102.09.00 11.05 630.7 1063 11.30 6409.01 78.86 78.86 11 Okt 91.37.00 12:20 566.5 963 12.15 5728.68 79.24 79.24 12 Okt 103.36.00 12:00 599.0 1063 12:25 6117.55 78.46 78.46 13 Okt 106.96 12.25 475.8 1075 12:25 4847.62 78.65 78.65 14 0kt 102.09.00 11.05 630.7 1063 11.30 6409.01 78.86 78.86 15 Okt 107.01.00 11.40 550.0 1091 11.40 5257.37 83.83 83.83 16 Okt 97.01.00 09.40 164.6 939 9:40 1598.84 82.50 82.50 17 Okt 102.11.00 12.35 508.7 1063 12:25 5070.14 80.40 80.40 18 Okt 103.81 11:15 391.9 1070 11.15 3932.17 79.86 79.86 19 Okt 97.12.00 11:25 614.4 988 11:55 6267.09 78.56 78.56 20 Okt 110.03.00 11.10 586.0 1127 10:50 6030.61 77.86 77.86 21 Okt 109.90 13:10 526.6 1184 13:10 5421.20 77.84 77.84 22 Okt 103.25.00 11:55 487.3 1082 11.55 4974.40 78.50 78.50 23 Okt 107.38.00 12:35 585.0 1109 12.35 5906.82 79.36 79.36 24 Okt 109.90 11:55 388.2 1359 11.55 3809.51 81.66 81.66 25 Okt 110.03.00 10.40 306.5 1233 10.40 3006.78 81.68 81.68 26 Okt 99.41.00 11:30 335.1 84 12:40 3284.83 81.75 81.75 27 Okt 93.82 10:30 420.5 951 10.30 4184.37 80.53 80.53 28 0kt 102.08.00 9:55 190.0 1040 9:55 1916.79 79.43 79.43
Sesuai  dengan  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  ditanggal  7  Oktober  2023,  14 Oktober 2023, 21 Oktober 2023, dan 28 Oktober 2023 telah dilakukan maintenance atau pembersihan  terhadap PV  Module sehingga  mencapai  performa  terbaik.  Tetapi  untuk ditanggal 9-10 Oktober performa tidak mencapai performa terbaik karena di pengaruhi oleh factor hujan dan mendung. dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dilakukan  pembersihan  terhadap PV  Module string  inverter  9  PLTS  1  MWp  Batam dilakukan  setiap  seminggu  sekali  sedangkan  untuk  menjaga  temperature  tetap  stabil disarankan menanam tanaman hias yang tidak teralu tinggi sehigga tidak menutupi atau mengakibatkan bayangan (Shading) terhadap PV Module seperti tanaman cabai dan tomat dapat  ditanam  disekitaran PV  module sehingga  temperature  lingkungan  tidak  terlalu tinggi dan performa yang dihasilkan sesuai yang diharapkan.

## Kesimpulan
Dari analisa pengaruh iradiasi matahari dan suhu permukaan terhadap kinerja PLTS yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  Iradiasi  matahari  sangat berpengaruh  pada  kinerja  PLTS  1  MWp  Tanjung  Uma,  dilihat  dari  data  data  yang  di tampilkan bahwa semakin tinggi irradiasi matahari maka semakin tinggi daya keluaran yang  dihasilkan.  (2)  Suhu  permukaan  PV  module  tidak  berpengaruh  terhadap  daya keluaran PLTS selama masih di bawah batas maximal atau NOCT yaitu < 45 C. selama masa  penelitian  suhu  tidak  pernah  diatas  45  C,  sehingga  energi  yang  dianalisis  tidak berpengaruh  terhadap  suhu  karena  masih  di  bawah  ambang  batas  maximum.  (3) Performance Ratio di PLTS Tanjung Uma 1 MWp sebelum dilakukan pembersihan di bulan September sebesar 77 % dan Oktober sebesar 79 % sehingga persentase kenaikan untuk  kinerja  pada String Inverter  9  sebesar  2%.  (4) Performance  ratio menurun dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah penebalan debu (soiling) dan suhu disekitar PV  Module .  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  ada  penurunan PV
Module yang disebakan oleh penurunan kinerja material, dilihat dari masa pakai 1 tahun mungkin sekali terjadinya degradasi oleh module itu sendiri, tetapi hal yang di tekankan pada Analisa ini adalah factor yang menyebabkan performa module itu menurun seperti pengaruh penyerapan cahaya yang tidak maximal dan suhu yg mempengaruhi performa module.  Sehingga  dapat  disimpulkan  penebelan  debu  karena  kurangnya maintenance mempengaruhi  performa  dari  sebuah  module.  (5)  Mengatasi  penurunan  performa terhadap  panel  surya  dapat  diatasi  dengan  melakukan  pembersihan  dengan  cara menyiramkan air dan di lap secara berkala atau pembersihan pada PV Module , Mengatasi suhu  permukaan  dan  ambient  temperature  yang  tinggi  dapat  diatasi  dengan  cara penanaman tumbuhan hias yang tidak telalu tinggi sehingga tidak terjadi shading , contoh nya seperti tanaman tomat dan cabai

## BIBLIOGRAFI
Artiningrum,  T.,  &  Havianto,  J.  (2019).  Meningkatkan  Peran  Energi  Bersih  Lewat Pemanfaatan Sinar Matahari. Geoplanart , 2 (2). Creswell,  J.  W.  (2021). A  concise  introduction  to  mixed  methods  research .  SAGE publications.
Hakim,  A.  R.  (2015).  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Fotovoltaik. Universitas Brawijaya Malang .
Makkulau, A., Samsurizal, S., Fikri, M., & Christiono, C. (2021). Pengaruh Intensitas Matahari  Terhadap  Karakteristik  Sel  Surya  Jenis  Polycristaline  Menggunakan Regresi Linear. KILAT , 10 (1). https://doi.org/10.33322/kilat.v10i1.994
Manan, S. (2009). Energi Matahari, Sumber Energi Alternatif Yang Effisien, Handal Dan Ramah Lingkungan Di Indonesia. Gema Teknologi .
Nugraha, I. M. A. (2020). Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Pada Kapal Nelayan: Suatu Kajian Literatur. Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik , 4 (2). https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2020.vol.4.no.2.76
Purwoto, B. H., Jatmiko, J., Fadilah, M. A., & Huda, I. F. (2018). Efisiensi penggunaan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Emitor: Jurnal Teknik Elektro , 18 (1), 10–14.
Pahlevi, R. (2014). Pengujian Karakteristik Panel Surya Berdasarkan Intensitas Tenaga Surya. Applied Microbiology and Biotechnology , 85 (1).
Setyawan, F. A. (2022). Peningkatan Output Daya PLTS Menggunakan Sistem Tracker Dan  Reflektor  Cahaya  Matahari. JURNAL  SURYA  ENERGY , 6 (2). https://doi.org/10.32502/jse.v6i2.3955
Sharma, V., & Chandel, S. S. (2013). Performance analysis of a 190 kWp grid interactive solar photovoltaic power plant in India. Energy , 55 , 476–485.
Sinaga,  D.  H.,  Sasue,  R.  R.  O.,  &  Hutahaean,  H.  D.  (2021).  Pemanfaatan  Energi Terbarukan Dengan Menerapkan Smart Grid Sebagai Jaringan Listrik Masa Depan. Journal Zetroem , 3 (1).
Sukandarrumidi, Kolta, H. Z., & Wintolo, D. (2015). Energi Terbarukan, Konsep Dasar Menuju Kemandirian Energi. In Gadjahmada University Press . Suwarti,  W.,  &  Prasetiyo,  B.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Intensitas  Matahari,  Suhu Permukaan & Sudut Pengarah Terhadap Kinerja Panel Surya. Jurnal Teknik Energi , 14 (3), 78–85.
Vries,  P.  de,  Conners,  M.,  &  Jaliwala,  R.  (2011).  ENERGI  yang  Terbarukan. Buku
Panduan Energi Terbarukan , 106 .
Yuliananda, S., Sarya, G., & Hastijanti, R. A. R. (2015). Pengaruh perubahan intensitas matahari  terhadap  daya  keluaran  panel  surya. JPM17:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (02).
Copyright holder: Syarifah Fadia Viranika, Suwadi Nanra (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: