## KAJIAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK UNTUK MEREDUKSI KONSUMSI BAHAN BAKAR SPESIFIK(SFC) GENERATOR SET CADANGAN PADA GEDUNG POLITEKNIK MUARA TEWEH

## Juli Chandra Teruna

## Politeknik Muara Teweh

## julichandra19@gmail.com
Abstract—The electricity system in the Muara Teweh area is  an  electricity  system  that  is  not  interconnected  with  the South  and  Central  Kalimantan  electricity  system,  where  until 2015 the projected installed capacity has not been able to meet peak load needs, resulting in a deficit of 1 MW which results in  frequent  rotating  blackouts.  This  has  an  impact  on customers,  so  to  overcome  this,  Muara  Teweh  Polytechnic operates  a  generator  set  with  a  capacity  of  140  kVA  as  a backup  power  plant  with  diesel  fuel.  Based  on  the  results  of this study, the electrical power requirement at peak load in the Muara  Teweh  Polytechnic  building  is  94.168  kW  with  a specific  fuel  consumption  of  28.16  liters  in  1  (one)  hour  of operation.  With  good  energy  management,  the  Muara  Teweh Polytechnic building can save up to 50% of the peak load with a specific fuel consumption savings of 14.08 liters per hour.
Keywords — Generator set, installed capacity, peak load, Break Specific  Fuel  Consumption  (BSFC)  and  Break  Horse  Power (BHP).
I ntisari—Sistem  kelistrikan  di  wilayah  Muara  Teweh merupakan  sistem  kelistrikan  yang  tidak  terinterkoneksi dengan  sistem  kelistrikan  Kalimantan  Selatan  dan  Tengah, dimana sampai tahun 2015 kapasitas terpasang diproyeksikan  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  beban puncak sehingga mengalami defisit 1 MW yang mengakibatkan  sering  terjadi  pemadaman  bergilir.  Hal  ini berimbas  kepada  pelanggan  sehingga  untuk  mengatasinya Politeknik  Muara  Teweh  mengoperasikan  generator  set berkapasitas 140 kVA sebagai pembangkit listrik cadangan dengan  bahan  bakar  jenis  solar.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini,  kebutuhan  daya  listrik  pada  saat  beban puncak  di  gedung  Politeknik  Muara  Teweh  sebesar  94,168 kW  dengan  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  sebanyak  28,16 liter  dalam  1  (satu)  jam  pengoperasiannya.  Dengan manajemen  energi  yang  baik,  gedung  Politeknik  Muara Teweh  dapat  melakukan  penghematan  samapai  50%  dari beban puncak dengan penghematan konsumsi bahan bakar spesifik  dalam  pengoperasiannya  sebesar  14,08  liter  setiap jam.
Kata  Kunci—Generator  set,  kapasitas  terpasang,  beban puncak, konsumsi bahan bakar spesifik/Break Specific Fuel Consumption  (BSFC) dan Break Horse Power (BHP).

## I. PENDAHULUAN
Kondisi kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah sampai  tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 530,31  MW  dengan  beban  puncak  mencapai  505  MW. Kapasitas  daya  terpasang  terbesar  dari  unit-unit pembangkit  PLN  di  wilayah  Kalimantan  Selatan  dan
Tengah  adalah  Pembangkit    Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU) Asam-asam  sebesar  4  x  65  MW.  Dengan  kondisi kelistrikan  seperti  ini,  sistem  kelistrikan  di  wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah harus memiliki cadangan daya  listrik  minimal  sebesar  kapasitas  terbesar  yaitu sebesar 65 MW [1].
Sistem  kelistrikan  di  wilayah  Muara  Teweh  dan sekitarnya  merupakan  salah  satu  sistem  yang  terisolasi dari  sistem  kelistrikan  Kalimantan  Selatan  dan  Tengah, dimana  sistem  pembangkitan  listriknya  mengandalkan unit-unit  pembangkit  tenaga  diesel  (PLTD).    Kapasitas pembangkitan  listrik    tenaga    diesel    di    Muara  Teweh sebesar  6,99  MW  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  unit pembangkit  dengan  kapasitas  sebesar  5,99  MW  dan sisanya  dari  sewa  mesin  pembangkit  dari  pihak  ketiga sebesar 1 MW. Berdasarkan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik  Kalselteng [2], prakiraan beban puncak di wilayah Muara    Teweh    pada    tahun    2015    diproyeksikan mencapai    7,91    MW    sehingga    terjadi    defisit    daya sekitar  1  MW,  hal  ini  akan  mengakibatkan  pemadaman listrik bergilir di wilayah Muara Teweh.
Melihat  kondisi  sistem kelistrikan di  atas, pemenuhan kebutuhan  utama  energi  listrik  pada  gedung Politeknik Muara Teweh tidak dapat mengandalkan sepenuhnya dari pasokan  dari  PLN  Muara  Teweh,  sehingga  untuk pemenuhan kebutuhan apabila pasokan dari PLN terputus atau  mengalami  pemadaman,  gedung  Politeknik  Muara Teweh menggunakan sumber pembangkit listrik cadangan    berupa    generator    set  dengan  mesin  diesel berbahan  bakar  solar  dengan  kapasitas  pembangkitan daya  sebesar  140  kVA.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui kebutuhan konsumsi bahan bakar solar dalam pembangkitan  daya  listrik  dengan  generator  set  pada gedung  Politeknik  Muara  Teweh  sehingga  dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya operasional  pembangkitan  generator  set  pada  Gedung Politeknik Muara Teweh.

## II. LANDASAN TEORI
2.1 Generator Set Generator arus bolak-balik (AC) atau alternator adalah suatu  peralatan  yang  berfungsi  untuk  mengkonversikan energi  mekanik  menjadi  energi  listrik  melalui  proses induksi elektromagnetik.
Prinsip  kerja  generator  sinkron  berdasarkan  induksi elektromagnetis.  Rotor  diputar  oleh  penggerak  mula (prime  mover)  sehingga    kutub-kutub    yang  ada  pada
rotor akan berputar. Kumparan medan yang terdapat pada rotor  dihubungkan  dengan  sumber  eksitasi  yang  akan disuplai  oleh  arus  searah  sehingga  menimbulkan  fluks yang besarnya tetap terhadap waktu [3]. 2.2 Daya Listrik Daya  dalam  sistem  pembangkitan  listrik  bolak  balik (AC)  terdiri  dari  daya  aktif (P)  dengan  satuan  watt,  daya reaktif  (Q)  dengan  satuan  VAR  dan  daya  kompleks  (S) dengan satuan VA, dimana hubungan ketiga daya tersebut direpresentasikan melalui gambar segitiga daya.

## Gambar 1. Segitiga Daya
Berdasarkan  gambar  segitiga  daya  di  atas,  generator menghasilkan daya aktif sebesar P, daya reaktif sebesar Q dan totalnya secara vektor disebut daya kompleks S. Daya aktif  (P)  dalam  satuan  watt  adalah  daya  yang  digunakan untuk  energi  kerja  sebenarnya.  Daya  ini  yang dikonversikan  menjadi  energi  tenaga  mekanik,  cahaya atau  panas.  Daya  reaktif  (Q)  dalam  satuan  VAR  adalah daya yang digunakan untuk pembangkitan fluks magnetik atau  medan  magnet.  Peralatan-peralatan  listrik  yang memerlukan  daya  reaktif  adalah  motor  listrik  atau dinamo,  trafo,  ballast  lampu  yang  konvensional  dan peralatan  listrik  lain  yang  menggunakan  proses  induksi listrik  lilitan untuk operasinya, sedangkan daya nyata (S) dengan  satuan  VA  adalah  total  perkalian  antara  arus  dan tegangan  pada  suatu  jaringan  listrik  atau  penjumlahan dengan  metode  trigonometri  dari  daya  aktif  dan  reaktif dalam segitiga daya.
Gambar    segitiga    daya    tersebut    di    atas    juga merepresentasikan nilai  faktor  daya  atau  cos  φ  dalam hubungannya  dengan  daya. Hubungan 4 variabel  secara matematis adalah sebagai berikut [4]:
Daya aktif  = P=VI cos φ (1) Daya reaktif  = Q=VI sin φ (2)
Daya kompleks = S= √ (P 2 +Q 2 )=VI (3)
Faktor    daya  (cos φ )=P/S (4)
Sedangkan  untuk  daya  aktif  yang  dibangkitkan generator 3 fasa adalah sebagai berikut [5] :
P= √ 3 V L I L cos φ (5)
2.3 Mesin Diesel Mesin  (engine)  sebagai  perangkat  pemutar  sedangkan genarator  atau  alternator  sebagai  perangkat  pembangkit listrik.  Engine  dapat  berupa  perangkat  mesin  disel berbahan bakar solar, mesin berbahan bakar bensin, mesin gas,  maupun  mesin  turbin  ada  bermacam-macam  mesin sesuai dengan kebutuhan.
Mesin  diesel  termasuk  mesin  dengan  pembakaran dalam  dimana  energi  dimanfaatkan  adalah  energi termalnya  (energi  panas).  Untuk  membangkitkan  listrik, sebuah mesin diesel dihubungkan dengan generator dalam satu poros. Penggerak mula atau prime mover merupakan peralatan  yang  berfungsi  menghasilkan  energi  mekanis yang  diperlukan  untuk  memutar  rotor  generator.  Pada mesin  diesel/diesel  engine  terjadi  penyalaan  sendiri, karena  proses  kerjanya  berdasarkan  udara  murni  yang dimampatkan  di  dalam  silinder  pada  tekanan  yang  tinggi (±  30  atm),  sehingga  temperatur  di  dalam  silinder  naik. Dan  pada  saat  itu  bahan  bakar  disemprotkan  dalam silinder yang bersuhu dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala  bahan  bakar  sehingga  bahan  bakar  yang diinjeksikan  akan  terbakar  secara  otomatis.  Penambahan panas atau energi senantiasa dilakukan pada tekanan yang konstan.
Dalam sistem pembangkitan listrik tenaga diesel, daya dari  mesin  diesel  (Break  Horse  Power,  BHP)  merupakan daya  masukan  (input)  mekanik  untuk  memutar  generator set  sehingga menghasilkan daya keluaran (output) listrik. Perbandingan  antara  daya  keluaran  (POut)  dan  daya masukan    (Pin)   akan    menunjukan    efisiensi    (η)    kerja mesin  generator  set.  Nilai  efisensi  mesin  diesel  dan generator  biasanya  sudah  tertera  pada  name  plate  atau katalog  produk  mesin  atau  dapat  dihitung  dengan persamaan berikut :
η =P Out /(P In (BHP))×100% (6)
Membuat estimasi konsumsi bahan bakar berdasarkan pada kalkulasi total daya beban dari penggunaan peralatan listrik.  Berdasarkan  perhitungan  ini  dapat  dilihat pemakaian  bahan  bakar  pada  generator  yang  digerakan motor  bensin  dibanding  dengan  yang  digerakan  motor diesel.  Pada  beberapa  produk,  konsumsi  bahan  bakar spesifik  (BSFC)  sudah  dapat  diketahui  melalui  katalog maupun    buku    manual    produk.    Estimasi    konsumsi bahan    bakar  motor    diesel    dapat    dihitung    dengan persamaan berikut [6] :
S=k×P×t (7) Dengan S   = Konsumsi solar (liter) k   =  0,2  (Faktor    ketetapan    konsumsi    solar      liter    per kW per jam)
P  = Daya generator (kW) t   = Waktu (jam)
Konsumsi  bahan  bakar  spesifik  atau  break  specific fuel  consumption    (BSFC)    dari    suatu    generator berdasarkan    pada      jumlah      pemakaian    bahan  bakar yang    dibagi    dengan    daya    output    motor    bergerak. Dalam  perhitungan  estimasi  bahan  bakar  pada  mesin diesel  untuk  generator,  daya  output  motor  bergerak dianggap  sama    dengan    daya    yang    dikonsumsi    (daya beban)    dan    harga  rata-rata  konsumsi  bahan  bakar spesifik dihitung dengan persamaan berikut [7]:
dengan BSFC  = Break Specific Fuel Consumption (g/kWh) = Konsumsi bahan bakar per waktu (kg/s) BHP  = Break Horse Power (kW)
Konsumsi  bahan  bahan  spesifik  secara  umum  dapat diketahui sebagai berikut [6] :
a. Otto  (gasoline)  engine  :  273  -  227  g/kWh,    dengan nilai rata-rata 250 g/kWh
b. Diesel      engine  :    209  -  178  g/kWh,      dengan      nilai rata-rata    194 g/kWh.
Estimasi  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  motor  diesel dapat dihitung dengan persamaan [7] :
S Spesifik =BSFC×BHP×t (9) Dengan SSpesifik  = Konsumsi solar (gram) BSFC = Konsumsi bahan bakar spesifik (gram/kWh) BHP = Beban keluaran (kW) t
= Waktu (hour)
Sedangkan  berat  jenis  suatu  bahan  bakar  bergantung pada  temperatur  dan  kandungannya,  dan  secara  umum dapat  diambil harga rata-rata dari berat jenis bahan bakar adalah sebagai berikut [6]: a. Bensin 0,745 kg/L b. Solar 0,832 kg/L
Secara  umum  harga  rata-rata  konsumsi  bahan  bakar spesifik adalah dapat dihitung dengan persamaan [6] :
S (rata-rata) =S Spesifik /(berat jenis bahan bakar )
(10)

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  estimasi  konsumsi  bahan  bakar generator  set  dalam  pembangkitan  daya  listrik  untuk memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  pada  gedung Politeknik  Muara  Teweh  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  deskriptif,  dimana  data-data  yang  akan dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  besarnya  daya yang dibangkitkan oleh generator set dan besarnya beban pemakaian  daya  listrik  yang  dipakai  oleh  gedung Politeknik Muara Teweh.
Variabel-variabel dalam yang dipergunakan penelitian ini adalah daya mekanik yang dihasilkan mesin diesel dan daya  listrik  yang  dibangkitkan  oleh  generator set serta daya  listrik  yang  dibutuhkan  oleh  gedung  Politeknik Muara Teweh.
Sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data-data  hasil  pengukuran  dari  daya  listrik  yang dibangkitkan  oleh  generator set maupun  data  teknis  dari mesin  diesel  dan  perhitungan  konsumsi  daya  listrik  saat beban puncak pada gedung Politeknik Muara Teweh.
Analisis  dari  penelitian  ini  dilakukan  dengan menghitung  data-data berupa daya listrik  yang terbangkit dari  generator set dengan  kebutuhan  daya  listrik  pada gedung  Politeknik  Muara  Teweh,  sehingga  dapat diketahui  daya  mekanik  yang  dikeluarkan  mesin  diesel sehingga  dapat  dihitung    konsumsi  bahan  bakar  spesifik dan  pada  akhirnya  dapat  memproyeksikan  kebutuhan konsumsi  bahan  bakar  solar  dalam    pembangkitan  daya listrik  dari  generator  set  pada  gedung  Politeknik  Muara Teweh.  Data  daya  listrik  yang  terbangkit  dapat  diketahui
dari name  plate yang  tertera  pada  generator set dan  juga daya  yang  tertera  pada  layar  display  kontrol  pada  saat generator set dioperasikan. Sedangkan data-data kebutuhan  daya  listrik  dari  diperoleh  dari  pengukuran penggunaan peralatan-peralatan listrik yang dipergunakan terutama  saat  beban  puncak  pada  gedung  Politeknik Muara Teweh.
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  observasi  dan  pengukuran  data- data  di  lapangan  dapat  diketahui  data  spesifikasi  teknis dari  generator set ,  mesin  diesel  serta  inventarisir peralatan-peralatan  dan  konsumsi  daya  listrik  yang dipergunakan  di  gedung  Politeknik  Muara  Teweh. Berdasarkan  data-data  yang  telah  dikumpulkan  ini  maka dapat  dihitung  dan  diketahui  proyeksi  konsumsi  bahan bakar  solar  dalam  pembangkitan  generator set untuk memenuhi  kebutuhan  daya  dari  peralatan-peralatan  yang digunakan pada gedung Politeknik Muara Teweh. 4.1 Data Teknis Generator Set Generator set yang  dipergunakan  sebagai  pembangit listrik  cadangan  pada  gedung  Politeknik  Muara  Teweh adalah    generator  sinkron  3  fasa  dengan  merk  Rexford tipe  RF274E14  dengan  kapasitas  daya  terbangkit sebesar 140 kVA.
Gambar 3. Generator Sinkron 3 fasa merk Rexford
Adapun  data  teknis  dari  generator  set  tersebut seperti tabel berikut.
Mulai
Mengumpulkan data-data teknis dari generator untuk mengetahui kapasitas pembangkitan daya listrik dari generator
dan data-data teknis dari mesin diesel Menginventarisir dan mengumpulkan konsumsi daya listrik terpasang peralatan-peralatan listrik Menghitung proyeksi konsumsi bahan bakar solar dalam pembangkitan daya listrik dari generator set Selesai
Tabel 1. Data Teknis Generator Set 3 Fasa merk Rexford No. Data Teknis Kuantitas 1. Daya Nyata (S) 140 kVA 2. Tegangan  (V) 400 Volt 3. Arus (I) 202 Amper 4. Faktor Daya (cos φ) 0,8 5. Frekuensi ( f ) 50 Hz 6. Efisiensi ( η ) 0,88 7. Putaran ( n ) 1500 rpm
Berdasarkan  data-data  teknis  generator set 3  fasa  di atas  dapat  dihitung  kapasitas  pembangkitan  daya  aktif dari generator set tersebut. Sesuai persamaan dari segitiga daya diketahui  hubungan daya  nyata (S),  daya aktif (P) dan faktor daya (cos φ) yaitu sehingga daya aktif dapat dihitung dengan persamaan .
Daya  aktif  (P)  yang  dibangkitkan  oleh  generator set merk Rexford sebesar (1) :
Daya      aktif      (P)      yang      dibangkitkan      oleh generator set 3    fasa    merk    Rexford    juga    dapat dihitung  (5) :
Selanjutnya  daya  reaktif  (Q)  yang  dibangkitkan  oleh generator set merk  Rexford  dengan  persamaan  (3) berikut:
4.2 Kebutuhan Daya Listrik
Karakteristik  beban  daya  listrik  pada  gedung Politeknik  Muara  Teweh  terdiri  dari  beban  daya  listrik untuk  penerangan,  pengkondisi  suhu  ruangan  (AC), peralatan  elektronik  (komputer  dan  laptop),  peralatan laboratorium serta perlatan pendukung akademik lainnya, dimana  pengoperasian  peralatan-peralatan  listrik  tersebut dari pukul 8 pagi samapai pukul 14 siang (rata-rata 6 jam per hari).
Tabel 2. Karakteristik Konsumsi Daya (kW) Peralatan Listrik pada Gedung Politeknik Muara Teweh
N o Nama Gedung Karakteristik Beban Daya Listrik (kW) Lampu AC PC dan Laptop Lain- lain 1. Lantai 1 Direktorat 0,990 4,476 8,848 1,770
N o Nama Gedung Karakteristik Beban Daya Listrik (kW) Lampu AC PC dan Laptop Lain- lain 2. Lantai 2 Direktorat 0,720 4,103 51,292 1,017 3. Lantai 1 Perkuliahan 0,972 3,357 3,084 1,714 4. Lantai 2 Perkuliahan 1,080 3,357 3,932 3,456 T o t a l 3,762 15,29 67,156 7,957 Total konsumsi daya 94,168 kW Berdasarkan karakteristik penggunaan beban peralatan-peralatan  listrik  di  gedung  Politeknik  Muara Teweh  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pemakaian komputer dan laptop terutama di Laboratorium Komputer 1  dan  2  serta  Laboratorium  Multimedia  mengkonsumsi daya  listrik  terbesar  yaitu  sebesar  71%  dari  total penggunaan  daya  listrik.  Berdasarkan    rekapitulasi konsumsi    daya    listrik    pada    Tabel  4.6.  di  atas,  maka diketahui  bahwa  beban  puncak  penggunaan daya  listrik (P)  untuk  peralatan-peralatan  listrik  di  gedung  Politeknik Muara Teweh dari  pukul  8 pagi sampai dengan pukul  14 siang adalah sebesar 94,168 kW .
Faktor  daya  (cos φ ) dari penyaluran daya listrik baik dari  PT.  PLN  maupun  dari  generator set (cadangan) adalah  sebesar  0,8  sehingga  dengan  menggunakan teorema  segitiga  daya,  dapat  dihitung  daya  kompleks  (S) dari  konsumsi  daya  aktif  (P)  dari  peralatan-peralatan listrik  yang  dipergunakan  pada  gedung  Politeknik  Muara Teweh yaitu sebesar (4) :
Berdasarkan  karakteristik  peralatan-peralatan  listrik yang  digunakan,  dapat  diasumsikan  peralatan-peralatan tersebut juga menyerap daya reaktif sebesar (3) :
Jika pengelola Politeknik menerapkan sistem manajemen  energi  yang  baik  seperti  mengontrol pengkondisi  udara  pada  ruangan-ruangan  yang  tidak dipergunakan,  mengkondisikan  mode screen  saver pada PC  dan  laptop  yang  tidak  dipergunakan  terus-menerus, memanfaatkan  penerangan  alami  pada  siang  hari  serta melakukan  penghematan  pada  semua  peralatan  listrik lainnya  maka  dapat  diasumsikan  konsumsi  daya  listrik akan  berkurang  sehingga  beban  puncak  juga  akan berkurang seperti yang terjadi pada di bawah ini.
Tabel 3.  Asumsi Penghematan Konsumsi Daya Listrik (kW) pada Gedung Politeknik Muara Teweh
N o Nama Gedung Asumsi Pengematan Daya Listrik (kW) dari Beban Puncak 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 1 Lantai 1 Direktorat 14,5 12,9 11,3 9,7 8,0 2 Lantai 2 Direktorat 51,4 45,7 40,0 34,3 28,5 3 Lantai 1 Perkuliahan 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 4 Lantai 2 Perkuliahan 10,6 9,4 8,3 7,1 5,9 Total konsumsi daya (kW) 84,7 75,3 66,0 56,6 46,9
Berdasarkan    rekapitulasi    asumsi  penghematan  daya listrik    pada  Tabel  4.7.  di  atas,  maka  diketahui  bahwa beban  puncak  penggunaan      daya      listrik      untuk peralatan-peralatan          listrik            di  gedung  Politeknik Muara Teweh dari  pukul  8 pagi sampai dengan pukul  14 siang dapat diasumsikan sebesar 46,9 kW sampai dengan 84,7 kW .
4.3 Data Teknis Mesin Diesel
Penggerak  utama  ( prime  mover )  dari  generator set adalah mesin diesel dengan merk Deutz tipe BF 6M 1013- E bermesin turbo.
Gambar 4. Mesin diesel merk Deutz tipe BF 6M 1013-E
Adapun  data  teknis  dari  mesin  diesel  tersebut  seperti tabel berikut.
Tabel 4. Data Teknis Mesin Diesel merk Duetz BF 6M
1013-E No. Data Teknis Kuantitas 1. Daya 128 kW 2. Putaran ( n ) 1500 rpm 3. Efisiensi ( η ) 0,95 4. Frekuensi ( f ) 50 Hz 5. Jumlah silinder 6 (enam) 6. Specific Fuel Consumption
208 – 212 g/kWh
7. Sistem pendingin External Cooled
4.4 Estimasi Konsumsi Bahan Bakar
Berdasarkan    rekapitulasi    kebutuhan    beban    daya listrik  gedung  Politeknik  Muara  Teweh  pada  saat  beban puncak  adalah  sebesar  94,168  kW,  maka  daya  masukan P In (BHP) dapat dihitung dengan persamaan (6) :
Sedangkan  estimasi  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  dari mesin  diesel  untuk  menggerakan  generator  pada  saat beban puncak selama 1 (satu) jam dapat  dihitung dengan persamaan (7) :
sehingga  secara  umum  harga  rata-rata  konsumsi  bahan bakar  spesifik  adalah  dapat  dihitung  dengan  persamaan (10) :
Jadi  estimasi  harga  rata-rata  konsumsi  bahan  bakar spesifik  mesin  diesel  untuk  menggerakan  generator set selama  1  (satu)  jam  adalah  sebanyak 28,16  liter . Berdasarkan  rekapitulasi  asumsi  penghematan  konsumsi daya  listrik  peralatan  listrik  (Tabel  3)  yang  ada  pada gedung  Politeknik  Muara  Teweh,  estimasi  konsumsi bahan bakar spesifik dari mesin diesel untuk menggerakan  generator  dengan  asumsi  pengehematan 10%  dari  beban  puncak  selama  1  (satu)  jam  dapat dihitung dengan persamaan (6) :
Sedangkan  estimasi  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  dari mesin  diesel  untuk  menggerakan  generator  pada  saat beban puncak selama 1 (satu) jam dapat  dihitung dengan persamaan (7) :
sehingga  secara  umum  harga  rata-rata  konsumsi  bahan bakar  spesifik  adalah  dapat  dihitung  dengan  persamaan (10) :
Jadi  estimasi  harga  rata-rata  konsumsi  bahan  bakar spesifik  mesin  diesel  untuk  menggerakan  generator set selama 1 (satu)  jam adalah sebanyak 25,34 liter . Dengan melakukan  perhitungan  yang  sama,  rata-rata  konsumsi bahan  bakar  spesifik  mesin  diesel  untuk  menggerakan generator set selama  1  (satu)  jam  dengan  asumsi penghematan  konsumsi  daya  listrik  dari  peralatan  listrik yang digunakan disajikan pada tabel di bawah ini.
Penerapan  manajemen  energi  yang  baik  seperti mengontrol  pengkondisi  udara  pada  ruangan-ruangan yang  tidak  dipergunakan,  mengkondisikan  mode screen saver pada PC dan laptop yang tidak dipergunakan terus- menerus,  memanfaatkan  penerangan  alami  pada  siang hari  serta  melakukan  penghematan  pada  semua  peralatan listrik  lainnya  maka  dapat  diasumsikan  konsumsi  daya listrik  akan  berkurang  sehingga  beban  puncak  juga  akan berkurang  dan  pada  akhirnya  juga  menghemat  biaya operasional dan konsumsi bahan bakar sistem pembangkit listrik  tenaga  diesel  cadangan  pada  gedung  Politeknik Muara Teweh seperti tersaji pada gambar diagram batang di bawah ini.
Tabel 5. Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Mesin Generator set selama 1 (satu) Jam Saat Beban Puncak pada Gedung Politeknik Muara Teweh
N o Nama Gedung Asumsi Pengematan Daya Listrik (kW) dari Beban Puncak 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 1. Lantai 1 Direktorat 14,5 12,9 11,3 9,7 8,0 2. Lantai 2 Direktorat 51,4 45,7 40,0 34,3 28,5 3. Lantai 1 Perkuliahan 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 4. Lantai 2 Perkuliahan 10,6 9,4 8,3 7,1 5,9 Total konsumsi daya (kW) 84,7 75,3 66,0 56,6 46,9 Rerata konsumsi bahan bakar spesifik (liter) 28,1 25,3 20,4 16,9 14,0
Gambar 5. Perbandingan Beban Puncak dan SFC Genset
Berdasarkan  gambar  diagram  batang  di  atas,  dengan asumsi  penghematan  50%  dari  penggunaan  daya  listrik pada saat beban puncak dengan menerapakan manajemen energi  yang  baik,  penghematan  konsumsi  bahan  bakar dari  pengoperasian mesin  generator set mencapai  14 liter setiap jam.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan-kesimpulan  yang  dapat  disampaikan  dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Karakteristik  beban  daya  listrik  pada  gedung Politeknik Muara Teweh terdiri dari beban daya listrik untuk  penerangan,  pengkondisi  suhu  ruangan  (AC), peralatan  elektronik  (komputer  dan  laptop),  peralatan laboratorium  serta  perlatan  pendukung  akademik lainnya  dengan  proyeksi  beban  puncak  (pukul  8 sampai dengan pukul 14) adalah sebesar 94,168 kW. 2. Penggerak  utama  generator set adalah  mesin  diesel bermesin    turbo  6  (enam)  silinder  dengan  sistem pendingin luar dengan kapasitas daya keluaran sebesar 128  kW  dan  efisiensi  mesin  0,95  dengan  kecepatan putaran  sebesar  1500  rpm.  Bahan  bakar  jenis    solar dengan    konsumsi    bahan    bakar    spesifik pembebanan  100%  sebesar    212  g/kWh,  pembebanan 75%  sebesar  208  g/kWh  dan  pembebanan  50% sebesar 212 g/kWh.
3. Rata-rata  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  (BSFC) dari mesin  diesel  untuk  menggerakan  generator  set  yang diproyeksikan untuk memikul beban puncak selama 1 (satu) jam diestimasikan sekitar 28,16 liter dan dengan asumsi  penghematan  50%  pada  saat  beban  puncak dengan  menerapakan  manajemen  energi  yang  baik, penghematan konsumsi bahan bakar dari pengoperasian  mesin  generator set mencapai  14  liter setiap jam.

## REFERENSI
[1]   Sekretariat  Perusahaan  PT.  PLN  (Persero),  Jakarta. Statistik  Tahun  2014,  Nomor  Publikasi 02701- 150430, ISSN 0852 – 150430, April 2015.
[2]  PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Banjarbaru. Rencana
Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RPTL)  Kalimantan Selatan  dan  Kalimantan  Tengah  2010  –  2019, September 2009.
[3]   Berahim,  H.,  Pengantar  Teknik  Tenaga  Listrik, Teori  Ringkas  dan  Penyelesaian  Soal,  Andi  Offset, Yogyakarta, 1994.
[4]   Bird,  J.,  Electrical  Circuit  Theory  and  Technology, Revised  Second  Edition,  Newnes,  Elsevier  Science Linacre  House,  Jordan  Hill,  Oxford  OX2  8DP  200 Wheeler Rd, Burlington, MA 01803, 2003.
[5]   Gonen,  T.,  Electrical  Power  Distribution  System Engineering, McGraw Hill, California State University, Sacremanto, 1986. [6]   Baharrudin  dan  Ferdi,  H.,  Program  Studi  Teknik Elektro, Universitas Mercubuana, Jakarta.
Perhitungan  Optimasi  Bahan  Bakar  Solar  pada Pemakaian  Generator  Set  di  BTS,  Jurnal  Teknik Elektro,  Volume  6  No.  2,  ISSN  2086  –  9479,  Mei 2015, halaman 61 – 79.
[7]   Ghiffir, Y. A., Perbandingan Unjuk Kerja Genset 4- Langkah  Menggunakan  Bahan  bakar  Bensin  dan LPG  dengan  Menambahkan  Mixer  Venturi,  Jurusan Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknologi  Industri,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2010.