## SIMULASI TURBIN CROSSFLOW DENGAN JUMLAH SUDU 18 SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK PICOHYDRO
Edy Suryono Program Studi Teknik Mesin Akademi Teknologi Warga Surakarta Email: qwedys@yahoo.com
AEB. Nusantara Program Studi Teknik Mesin Akademi Teknologi Warga Surakarta Email: masnusantara3g@yahoo.com

## ABSTRAK
Dewasa ini isu krisis energi terus berkembang, dimana dibutuhkan energi terbarukan agar dapat menggantikan energi fosil yang menurut perkiraan akan segera habis, sehingga apabila tidak ada energi yang terbarukan maka manusia akan kekurangan energi. Salah satu upaya pengembangan energi terbarukan adalah  dengan pengembangan pembangkit listrik bertenaga air yang bernama Picohydro , dimana Picohydro ini dapat menghasilkan energi listrik kurang dari 5 kW. Hal ini terutama diaplikasikan untuk debit air yang rendah. Penelitian ini ditujukan untuk mensimulasikan turbin crossflow pada komponen pembangkit Picohydro . Turbin berdiameter 0,135 m, diameter shaft 0,03 m, diameter inlet 0,04 m dan jumlah sudu sebanyak 18 buah. Simulasi menggunakan software desain dan CFD Fluent . Desain terdiri dari inlet, outlet , fluida rotate dan wall . Inlet diatur dengan kecepatan 6 m/s, turbulent intensity 5% dan hydraulic diameter 0,04 m. Fluida rotate diseting pada kondisi moving reference frame. Equisize skew mesh diatur dengan rentang nilai 0-1 dan aspect ratio mesh dari desain bernilai 1-3. Simulasi dari turbin crossflow dengan sudu 18 buah menghasilkan kecepatan rotasi sudu sebesar 16.5 rad/s atau angular velocity sebesar 157.5633 rpm, dan momen sebesar 290.39 Nm. Sehingga daya optimal yang dihasilkan adalah sebesar 4791 watt (4.791 kw).
Kata kunci: picohydro , crossflow , CFD fluent .

## ABSTRACT
Today the issue of energy crisis continues to grow, where renewable energy is needed in order to replace the fossil energy that is expected to run out soon, so that if there is no renewable energy then man will lack energy. One of the renewable energy development efforts is with the development of a water powered power plant called Picohydro, which Picohydro can generate electrical energy less than 5 kW. This is especially applicable for low water discharge. This research is intended to simulate crossflow turbines on Picohydro generating components. Turbine diameter 0.135 m, shaft diameter 0.03 m, inlet diameter 0.04 m and the number of blades of 18 units. Simulation using desaign software and CFD Fluent. The design consists of inlet, outlet, rotate fluid and wall. The inlet is set at 6 m / s, turbulent intensity 5% and hydraulic diameter 0.04 m. Rotate fluid is set at moving frame reference condition. Equisize skew mesh is set with a range of values 0-1 and aspect ratio mesh of the design is worth 1-3. Simulation of a crossflow turbine with 18 blades produces a rotation speed of the blade of 16.5 rad / s or an angular velocity of 157.5633 rpm, and a moment of 290.39 Nm. So the optimal power generated is 4791 watts (4,791 kw).
Keywords: picohydro, crossflow, CFD fluent.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagian besar energi yang digunakan rakyat Indonesia saat ini berasal dari bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, gas dan batu bara. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan energi, maka perlu dilakukan pencarian sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Dewasa ini isu krisis energi terus berkembang, dimana dibutuhkan energi yang terbarukan yang bisa menggantikan energi dari fosil yang menurut perkiraan akan segera habis sehingga apabila tidak ada energi yang terbarukan maka manusia akan kekurangan energi.
Air merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui dan dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu jenis pembangkit listrik yang bersumber dari air yang mulai banyak dikembangkan adalah Picohydro . Pico hydro merupakan salah satu jenis alat untuk mengkonversi energi dari air menjadi enrgi listrik yang bisa diperbarui terutama untuk daya skala kurang dari 5 kW. Pembangkit listrik tenaga air dapat dibedakan sesuai dengan daya yang dihasilkan. Tabel 1 memperlihatkan klasifikasi pembangkit listrik tenaga air dilihat dari daya yang dihasilkan.

## Tabel 1. Klasifikasi pembangkit listrik tenaga air dilihat dari daya yang dihasilkan [1]
No Tipe Daya 1 Besar >100 MW 2 Medium 10-100 MW 3 Kecil 1-10 MW 4 Mini 100KW – 1 MW 5 Micro 5 – 100 MW 6 Pico <5 KW
Bagian terpenting pada perancangan turbin air adalah desain blade (sudu). Sudu berfungsi menangkap energi yang dimiliki air (dalam bentuk energy kinetic ). Beberapa jenis blade dengan penggunaannya masing – masing diantaranya adalah propeller , crossflow , pelton dan turgo. Desain tiap sudu disesuaikan dengan kondisi tertentu seperti tampak pada gambar 1.
Gambar 1. Jenis-jenis turbin [1]
Crosflow digunakan pada aliran air dengan head menengah. Secara umum, turbin jenis crosflow terdiri dari pengarah aliran, shaft, dan sudu. Aliran air yang masuk pada turbin diatur untuk mendapatkan debit air tertentu dan sudut serang. Kelebihan turbin tipe ini adalah efisiensinya yang tinggi karena dalam proses penyerapan energi air dilakukan dua kali. Air yang pertama kali masik turbin akan diserap tenaganya oleh sudu bagian atas kemudian melalui rongga dalam turbin. Pada saluran keluar, air sekali lagi melewati sudu sehingga energi yang masih terkandung dalam air diserap untuk kedua kalinya.
Makalah ini bertujuan untuk mendesain dan mensimulasikan turbin jenis crossflow dengan sudu berjumlah 18. Diharapkan dari simulasi akan didapatkan rekomendasi desain turbin crossflow, berdaya optimal sebagai pembangkit listrik picohydro dengan kecepatan aliran air yang rendah.
Date dan Akbarzadeh [2] membuat turbin reaksi dengan bahan pipa PVC.  Prototype ini diuji pada head 2m – 5m, kecepatan aliran 10L/s sampai 28L/s. Daya yang dihasilkan adalah 100W – 500W dengan efisiensi 52% - 56%.

## Gambar 2. Prototype Turbin Reaksi [2]
Razak [3] telah mendisain, membuat, dan mencoba turbin crossflow untuk low head di Universitas Kebangsaan Malaysia yang dapat menghasilkan 100W dengan head 1.2 m dan flow rate 20L/s. Sistem ini menggunakan perbandingan transmisi 12:108 untuk menghubungkan turbin dan generator. Diameter silinder turbin crossflow 450 mm dan panjang 300 mm.
Department of Civil Engineering at the Indian Institute of Science in Bangalore membuat Picohydro untuk low head yang menghasilkan daya 5 kW dengan efisiensi 67% yang beroperasi pada kecepatan 850 rpm dan head 5 m. Kelemahan dari desain ini adalah proses manufaktur yang komplek karena sudu dengan bentuk helic dan dimensi yang tidak standar [4].
Khomsah dan Efrita [5] meneliti daya yang dihasilkan dari  turbin crossflow menggunakan generator induksi 3 fase  dengan output satu fase, yang terhubung dengan rangkaian kapasitor C-2C. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan kapasitor yang sesuai dengan kondisi beban dan kaitannya dengan karakteristik aliran airnya.
Rochani [6] meneliti turbin crossflow dengan ukuran antara lain diameter luar 0,1164 m, diameter dalam 0,0768 m, panjang runner: 0,09 m, jumlah sudu 16 buah dan jari-jari sudu 0,019 m, memiliki efisiensi optimum turbin sebesar 48,44 % pada debit 0,0036 m 3 /s.
Gambar 3. Skema Model Turbin Crossflow
Gambar 3 menunjukkan skema model dari turbin crossflow yang digunakan penelitian oleh Zao, et.al [7]. Kitahora [8] juga menggunakan skema model turbin crossflow yang sama.  Tirono [9] melakukan penelitian dengan mensimulasi turbin crossflow untuk penampang aliran terbuka bentuk persegi, setengah lingkaran dan trapesium dengan jumlah sudu 12. Didapatkan jumlah putaran sebesar 2074 rpm, dengan daya turbin 260.672 kW dan efisiensi sebesar 84%.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Alur metodologi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.

## Gambar 4. Alur Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan aliran air pada turbin crossflow . Perangkat lunak yang digunakan untuk software desain. Desain berupa gambar 2D dari turbin crossflow . Desain turbin crossflow dapat dilihat pada gambar 5a, terdiri dari dinding luar dan dalam, inlet, outlet dan sudu.  Gambar 5b menunjukkan desain turbin crossflow yang telah dimeshing terhadap area inlet, outlet , fluida yang berputar dan pembatas dinding maupun sudu. Simulasi dilakukan menggunakan software CFD Fluent . Tabel 2 menunjukkan dimensi dari turbin crossflow yang akan disimulasikan, sedangkan table 3 menunjukkan parameter yang diatur pada simulasi CFD Fluent.
a. b.
Gambar 5. Desain (a) dan Meshing (b) Turbin Crossflow
Data Propertis Air Fluent Parameter Komputasi Konvergen Non konvergen Hasil dan Pembahasan Mulai Desain Selesai Kesimpulan
Tabel 2. Dimensi turbin crossflow No Nama Bagian Ukuran 1 Diameter rumah turbin 0,24 m 2 Diameter dalam 0,135 m 3 Diameter poros 0,03 m 4 Diameter inlet 0,04 m 5 Diameter outlet 0,08 m 6 Jumlah sudu 18 buah Tabel 3. Parameter simulasi CFD Fluent No Parameter Nilai Satuan 1 Equisize skew 0-1 2 Aspect ratio 1-3 3 Number swapped 0 3 Fluida inlet: a. Massa jenis air b. Viskositas air c. Turbulent intensity d. Hydraulic diameter 998,2 1,003x10 -3 5% 0,04 kg/m 3 kg/m.s m 4 Fluida outlet: a. Turbulent intensity b. Hydraulic diameter 5% 0,08 m
Sudu turbin berjumlah 18 diatur sebagai wall dengan parameter moving wall yang relative to adjacent cell zone dan bergerak secara rotational . Selain itu area di sekitar sudu dibuat menjadi fluida rotate dengan kondisi moving reference frame . Iterasi mengalami convergen pada siklus ke 218.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 6. Fluida masuk mengenai sudu, menyebabkan sudu bergerak dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya terdapat fluida yang bergerak di sebelah kanan shaft menuju o utlet , tetapi sebelum keluar fluida mengenai sudu lagi, baru keluar lewat outlet .  Tekanan maksimal terjadi pada bagian punggung sudu sebesar 4.54e+04 Pa (gambar 6a). Hal ini terjadi karena adanya tumbukan secara langsung antara aliran fluida masuk dan sudu, dimana sudu diatur dalam kondisi moving wall dengan kecepatan awal 0 rad/s atau dalam kondisi diam. Sehingga gerakan berputarnya sudu adalah sebagai reaksi adanya aliran fluida. Tekanan minimal terjadi pada area di bawah shaft dengan tekanan minimal sebesar -3.32e+03. Hal ini terjadi karena area tersebut terlindungi oleh s haft , sehingga area tersebut sangat sedikit teraliri fluida.
a. b.
Gambar 6.  Hasil CFD Fluent; a. Countur Dari Total Pressure (pascal), dan b. Velocity Magnitude (m/s)
Aliran fluida mengenai sudu 2 kali, yaitu sudu di bagian dekat pipa masuk fluida dan di sudu dekat dengan bagian outlet . Sehingga diharapkan dapat meningkatkan putaran sudu. Gambar 6b menunjukkan kecepatan maksimal terjadi pada  sudu yang terletak di area inlet dengan kecepatan fluida sebesar 9.11
m/s. Kecepatan rata-rata fluida dibagian inlet sebesar 5.95 m/s, dibagian fluida berputar sebesar 3.21 m/s dan dibagian outlet sebesar 2.1 m/s.
Gambar 7. Hubungan Velocity Inlet Dengan Daya Yang Dihasilkan
Gambar 7 menunjukkan bahwa secara umum semakin cepat aliran air, maka akan didapatkan daya yang semakin meningkat. Dimana pada kecepatan 2 m/s daya yang dihasilkan sebesar 177,71 Watt, sedangkan pada kecepatan 8 m/s menghasilkan daya sebesar 11758,96 Watt. Pembangkit listrik Picohydro dalam simulasi ini disarankan menggunakan kecepatan inlet sebesar 6 m/s dengan daya yang dihasilkan sebesar 4,7914 kW.

## 4. KESIMPULAN
Jenis turbin yang didesain adalah model turbin crossflow dengan sudu sebanyak 18 buah, diameter rumah turbin sebesar 0,24 m, diameter pipa inlet 0,4 m dan lebar outlet 0,8 m. Pembangkit listrik Picohydro yang dirancang menghasilkan rekomendasi desain dengan kecepatan aliran air sebesar 6 m/s, kecepatan rotasi sudu 16,5 rad/s atau sebesar 157,563 rpm dengan daya maksimal sebesar 4,791 kW.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Williamson, S., Stark, B. H., & Booker, J. D. (2011). Low head pico hydro off-grid networks. In Proceedings of the EWB-UK national research & education conference (pp. 33-8).
[2] Date, A., & Akbarzadeh, A. (2009). Design and cost analysis of low head simple reaction hydro turbine for remote area power supply. Renewable Energy , 34 (2), 409-415.
[3] Razak, J. A., Ali, Y., Alghoul, M., Zainol, M. S., Zaharim, A., & Sopian, K. (2010). Application of crossflow turbine in off-grid pico hydro renewable energy system. Proceeding of the American- Math , 10 , 519-526.
[4] Rao, G. J., Prasad, R., & Rao, J. K. S. (1988). Investigation of an axial flow runner for micro hydro power development. In Proceedings of 8th fluid machinery conference, Budapest, Hungary (pp. 616-23).
[5] Khomsah Ali dan Efrita Arfah Zuliari. (2015). Analisa Teori : Performa Turbin Cross Flow Sudu Bambu 5” sebagai Penggerak Mula Generator Induksi 3 Fasa. Seminar Nasional Sains dan
Teknologi Terapan III 2015, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. ISBN 978-602-98569-1-0.
[6] Rochani, I. (2013). Rancang Bangun Model Turbin Crossflow sebagai Penggerak Mula Generator Listrik Memanfaatkan Potensi Pikohidro. Eksergi , 9 (2).
[7] Zhao, L. (2002). A study on the proposal of ecologically practical micro hydropower system and performance improvement (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation of Yokohama National University, Yokohama, Japan).
[8] Kitahora, T. (1997). Application of Cross-Flow Hydro Turbine to Low Head. Turbomachinery(TSJ) , 25 (4), 200-204.
[9] Tirono, M. (2012). Pemodelan Turbin Cross-Flow Untuk Diaplikasikan Pada Sumber Air Dengan Tinggi Jatuh dan Debit Kecil. Jurnal Neutrino .