## ANALISA PEMAKAIAN JENIS DAYA LAMPU LED TERHADAP ENERGI DAN EFISIENSI BIAYA DI RUMAH SUSUN SEWA USTJ
A. Muid Fabanyo 1 , Tanwir 1 , Usman Tahir 1
1 Dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Email : 1 tanwir@ustj-jayapura.ac.id

## ABSTRAK
Konsumsi  energi  listrik  di  Rumah  Susun  Sewa  Universitas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  dengan  rata-rata  pembayaran  pertahun  Rp. 44.997.300,  sehingga  perlu  dilakukan  perhitungan  ulang  konsumsi  energi  listrik  guna mengetahui  apakah  konsumsi  energi  listriknya  masih  hemat  dan  efisien  atau  tidak.  Setelah dilakukan  perhitungan  konsumsi  energi  listrik,kemudian  mencarialternatif  peluang  untuk penghematannya.Untuk  maksudinilah  perlu  dilaksanakan  kegiatan  konservasi  energi  listrikdi Rumah  Susun  Sewa  Universitas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura.Konservasi  energimeliputi analisa energi dan manajemen energi pada saat perencanaan,pengoperasian dan pengawasan dalam    pemanfaatan  energi.  Analisa  energi  listrik  diawali  dengan  pengumpulan  datadi  Rumah Susun  Sewa  Univeritas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura.Kemudian  menghitungIntensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  listrik  selama  12    bulanterakhir  dari  data  rekening  listrik  yang  ada  di Rumah  susun  sewa  UniversitasSains  dan  Teknologi  Jayapura.  Dilanjutkan  pengukuran tingkatpencahayaan  disetiap  ruangan.  Dari  hasil  perhitungan  besarnya  intensitas  konsumsi energi IKE 147.90 kWh/m 2 akan diketahui tingkat efisiensi konsumsi energi listrik pada Rumah Susun Sewa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Peningkatan efisiensi konsumsi energi listrik  di  Rumah  Susun  Sewa  Universitas  Sains  dan  Teknologi  Jayapura  disektor  penerangan atau pencahayaan dapat dilakukan dengan mengganti daya lampuyang ada di setiap ruangan, dimana  daya  lampu  tersebut  penggunaannya  melewati  batas  standar  tingkat  pencahayaan sesuai  fungsi  ruangan,  dengan  menggunakan  lampu  LED  18  Watt  biaya    menurun  menjadi Rp.32.726.940  pertahun  sehingga  disarankan  dalam  pemakaian  menggunakan  Lampu  LED (Light Emitting Diode)
Kata kunci  : Analisa energi listrik, Rumah susun sewa . Intensitas Konsumsi Energi

## ABSTRACT
In  Jayapura  University  of  Science  and  Technology  Rental  Flats,  electrical  energy  consumption increases  yearly  with  an  average  annual  payment  of  Rp.  44,997,300,  so  it  is  necessary  to recalculate  electrical  energy  consumption  to  determine  whether  it  is  still  economical  and efficient.  After  calculating  electrical  energy  consumption,  look  for  alternative  opportunities  to save  it.  For  this  purpose,  it  is  necessary  to  conduct  electrical  energy  conservation  activities  in Rental  Flats  at  the  Jayapura  University  of  Science  and  Technology.  Energy  conservation
includes  energy  analysis  and  management  during  energy  utilization  planning,  operation,  and supervision. Electrical energy analysis begins with data collection at the Jayapura University of Science and Technology Rental Flats. Then, calculate the electricity consumption intensity (IKE) for  12  the  last  month  from  data  on  electricity  bills  in  flats  for  rent  at  Jayapura  University  of Science  and  Technology.  Continue  measuring  the  level  of  lighting  in  each  room.  From  the results  of  the  calculation  of  the  energy  consumption  intensity  of  IKE  147.90  kWh/m2,  it  will  be known  the  level  of  efficiency  of  electricity  consumption  in  the  Flats  for  Rent  at  the  Jayapura University of Science and Technology. Increasing the efficiency of electrical energy consumption in the Jayapura University of Science and Technology Rental Flats in the lighting sector can be done by replacing the existing lamp power in each room, where the lamp power is used beyond the standard lighting level according to the function of the room, by using 18 Watt LED lights. It decreased to IDR 32,726,940 per year, so it is recommended to use LED (Light Emitting Diode) lamps.
Keywords : Electrical energy analysis, rental flats. Energy Consumption Intensity

## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dewasa  ini,  energi listrik memegang peranan penting dan kebutuhannya meningkat dalam menunjang pembangunan  di  Indonesia.Sebaliknya  energi yang  tersedia  sangat  terbatas,  maka  dibutuhkan efisiensi  [1]  penggunaan  energi  pada  semua sistem yang membutuhkan energi listrik. Ketersediaan  akan  energi  saat  ini  sangat  penting seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang semakin  maju  dan  memerlukan  aktivitas  yang semakin meningkat. Enegi untuk penerangan baik untuk dirumah tangga, industri dan jalan membutuhkan  lampu  yang  hemat  energi,seiring dengan  kebutuhan  energi  listrik  saat  ini,  banyak jenis  lampu  yang  dibuatoleh  pabrik.  Jenis  lampu hemat  energi  dan  fluorescent  banyak  digunakan dimasyarakat  untuk  penerangan.Kebutuhan  untuk penerangan masyarakat dapatmemilih jenis lampu yang  disenangi  sesuai  kebutuhannya,  sebabjenis lampu  yang  beredar  saat  ini  telah  dibuat  dan diproduksi  dengan  berbagai  merk  sesuai  pabrik pembuatnya.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian terhadap  lampu  Led  [2],  Fluorescent,  lampu Hemat Energi dengan cara mengubah- ubahsumber  tegangan  catu  kemudian  mengukur arus,  sudut  phasa  dan  luminansi  serta  memberi keterangan  sampai  di  posisi  tegangan  mana lampu dapat bertahan.Salah satu langkah untukmenghemat penggunaan energi listrik adalah  mengurangi  pemakaianenergi  listrik  yang digunakan  untuk  penerangan,sebab  50%  beban listrik    di  Indonesia  adalah  lampu  penerangan. Pengurangan pemakaian energilistrik untuk penerangan dapat dilakukan dengan cara
penggunaan  lampu  hemat  energi  baik  ditingkat rumah  tangga,  komersial  atau  bisnis  maupun disektor  industri,  (PT.PLN  Persero.2002).Analisa Pemakaian  Lampu  LED  [3]  Terhadap  Energi  dan Efisiensi  Biaya  di  PT.  Total  Bangun  Persada  Dan Analisa Ekonomi Penggunaan Energi Listrik Untuk Penerangan
Penelitian  hanya  menghitung  efisiensi  biaya yang  dihasilkan  oleh  lampu  led.  Analisa  daya lampu [4] menggunakan faktor cahaya rugi 0,7-0,8 untuk  mengkompensasi  faktor  cahaya  dengan jenis beban jumlah lampu dalam 1 titik. Analisa di lakukan  pada  pemakaian  lampu  Led  dan pemanfaatan  biaya  serta  energi  listrik  dengan pemanfaatan pencahayaan yang baik.

## 2.  METODE PENELITIAN
Listrik  merupakan    salah  satu  energi  yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian kebutuhan manusia yang berupa peralatan menggunakan listrik sebagai energinya.Sebut saja kipas angin, televisi, charger,  mesin      cuci,  dan  bahkan  komputer, energi  daya listrik  merupakan  dua istilah yangberbeda,  namunkeduanya  memiliki  kaitan satu  sama    lain.  Menurut  teorinya,  energy listrikadalah  energi  yang  ditimbulkan  oleh  muatan listrik(statis) sehingga mengakibatkangerakan muatan  listrik  (dinamis),sedangkan  daya  listrik termasukenergi juga, namun didefinisikan sebagai energi  listrikyang  digunakan  dalam  satu  satuan waktu.
Energi  listrik  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  penting  bagi          kehidupan  manusia karena  banyak  sekali  peralatan  yang  biasa  kita
gunakan  menggunakan  listrik  sebagai  sumber energinya.Pengukuran  energi  listrikmerupakan suatu  aktivitas  untuk  mengetahui  seberapabesar jumlah  energi  listrik  yang  digunakan.Terdapat beberapa  parameter  yang  perlu  diperhatikan dalam melakukan pengukuran energi listrik.
Pada  asasnya,  usaha  penyediaan  tenaga listrik  sama  dengan  usaha  lainnya.  Perusahaan listrik  meminjam  uang  dari  pasar  uang  untuk melakukan  investasi.Ia  menjual  jasa  kepada masyarakat  dan  perlu  memperoleh  keuntungan guna  dapat  menarik  modal  tambahan  untuk memenuhi permintaan baru.Ia juga harus memiliki apa yang dimakan “hubungan masyarakat”. Istilah perusahaan  listrikdipergunakan  baik  untuk  usaha yang  dilaksanakan  oleh  pihak  swasta  penuh, maupun  usaha-usaha  ketenagakelistrikan  yang dimiliki atau diusahakan oleh pemerintah.
Bilamana  perusahaan  listrik  swasta  pada umumnya  harus  swadaya,  yaitu  dapat  memenuhi semua  biaya  sendiri  dan  membuat  laba  guna membayar  dividen  kepada  para  pemegang saham.Pada  perusahaan  listrik  milik  negara  ada kemungkinan  adanya  subsidi  yang  ditanggung oleh pemerintah.
Terdapat  beberapa  perbedaan  penting  antara perusahaan  listrik  dan  usaha-usaha  “biasa” lainnya. Perusahaan listrik pada dasarnya memiliki  kewajiban  melayani  semua  permintaan akan  jasa  ketenagakelistrikan.  Perusahaan  listrik kebanyakan  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu pembangkitan,  transmisi,  dan  distribusi.  Bagian distribusi merupakan suatu monopoli alam sedangkan  pada  bagian-bagian  pembangkit  dan transmisi  adakemungkinan    terdapat  unsur- unsurpersaingan  satu  sama  lain,tergantung  dari perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian  terdapat  unsur  regulasi  yang sangat  ketat  dari  pemerintah  yang  mengatur sektor  ketenagakelistrikan.Salah  satu  objek  dasar pada  regulasi  adalah  mengatur  keuntungan perusahaan listrik. Pada umumnya dipakai prinsip bahwa perusahaan listrik boleh memperoleh suatu keuntungan yang wajar [5]  atas usahanya. Objek regulasi  yang  juga  penting  adalah  bahwa  mutu jasa  yang  diberikan  oleh  perusahaan  listrik  perlu memiliki  standar-standar  tertentu.  Dengan  mutu jasa  dimaksud  adalah  keberlanjutan  jasa    dan pengaturan frekuensi serta tegangan.
Di  dalam  mengatur  diperolehnya  suatu keuntungan  yang  wajar  oleh  perusahaan  listrik, penghasilannya  harus  cukup  baik  agar  dapat menarik  modal  baru  sehingga  dapat  dilakukan perluasan  instalasi  kelistrikan  bila  beban  di
wilayah kerja meningkat.Terdapat beberapa konsep  guna  menentukan  suatu  tarif  dasar, diantaranya  biaya  awal,  nilai  buku,  investasi  yang wajar, biaya produksi, dan kemungkinan perkembangan di waktu mendatang.
2.1 Energi Listrik. Energi
listrik didefinisikan sebagai kemampuan  suatu  benda/alat  untuk  melakukan kerja  atau  usaha.Sedangkan  energi  listrik  adalah energi  yang  ditimbulkan  olehmuatan  listrik  (statis) sehingga  mengakibatkan  gerakan  muatan  listrik (dinamis).Dalam  teorinya  dicontohkan  yaitu  beda potensial(tegangan) menimbulkan (membutuhkan) energi  untuk  menggerakkan  muatan  elektron  dari titikpotensial rendah menuju titik potensial tinggi.Energi listrik berasal dari muatan listrik yang menyebabkan
medanlistrik statis ataugerakanelektrondalamkonduktor(pengantar listrik).Energi  listrik  dinamis  dapat  diubah  menjadi energi  laindengan  tiga  komponen  dasar,  sesuai dengan sifat arus listriknya.
Apabila  dalam  sebuah  rangkaian  diberi potensial  V  sehingga  menyebabkan  aliranmuatan listrik  Q  dan  arus  sebesar  I,  maka  energi  listrik yang diperlukan adalah:
= ………………..……………..     (1.)
Dengan = maka  rumus  energi  listrik dapat pula ditulis : =

## dimana :
W = Energi listrik dengan satuan Joule (J) Q = Muatan listrik dengan satuan Coulomb (C) V = Beda potensial dengan satuan volt (V) I = Kuat arus dengan satuan Ampere (A) t = Waktu dengan satuan Second (s)
W  merupakan  energi  listrik  dalam  satuan Joule.  Dimana  diketahui  bahwa  1  Joule  adalah energi  yang  diperlukan  untuk  memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb (6.24 x 1018 muatan), dengan beda potensial sebesar 1 volt.
Tarif  Listrik  di  Indonesia  terutama  merupakan Tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  PT  Perusahaan  Listrik Negara (Persero).Tarif yang mutakhir adalah Tarif Dasar  Listrik  1998,  disingkat  TDL  1994.Selama empat  tahun  tidak  ada  kenaikan  (penyesuaian) tarif,  sehingga  tahun  1998  seharusnya  diperlukan kenaikan  yang  agak  drastis.  Namun  karena masyarakat Indonesia saat itu sedang mengalami krisis  ekonomi,  maka  TDL  1998  direncanakan
disesuaikan secara bertahap, yaitu naik 20 persen mulai  5  Mei  1998,  tambah  lagi  20  persen  mulai  1 Agustus  1998  dan  kemudian  naik  sekali  lagi  20 persen  mulai  1  November  1998.  Karena  timbul berbagai  masalah,  maka  dari  kenaikan  per  5Mei 1998  dikecualikan  tarif  S-1  dan    R-1.  Tabel  2.1 dibawah  ini,  memberikan  suatu  ikhtisar  Tarif Dasar Listrik 1998.

## 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Lampu LED 2.2.1. Kelebihan.
Lampu  LED  memiliki  pencahayaan  umum, tidak heran kalau LED jadi primadona.Dan semua orang  membicarakan,  salah  satu  kelebihan  yang paling  menonjol  adalah  tingkat  efikasinya  yang jauh  melebihi  lampu  pencahayaan  umum  lainnya. Jadi  lampu  LED  [6]  sangat  efisiensi  untuk mengurangi  penggunaan  energi  listrik.Kelebihan lainnya  adalah  life  time  (umurlampu)  tahan lama,melebihi dari lampu-lampu lainnya. 2.2.2. Kekurangan ;
Lampu LED adalah color rendering ternyata LEDtidak  sebaik  lampu  halogen.  Acuan  color rendering  terbaik  tentu  adalah  sinar  matahari, dengan  indeks  100  Ra,  indeks  yang  sama  juga dimiliki  lampu  halogen.  Sedangkan  indeks  color renderingLED  rata-rata  masih  di  bawah80  Ra. Artinya,  cahaya  dari  lampu  LED  belum  bisa memantulkan  warna  sesuai  warna  asli.  Spektrum warna  pada  LED  masih  terputus-putus  (discrete), akibatnya cahaya yang dihasilkan tidak natural.
Karakteristik  Karakteristik  [7]  Jenis  Daya Lampu  yang  digunakan  pada  rumah  susun  sewa USTJ,  diantaranya Lampu  Fluorescent  TL sebagai berikut :
Adapun  penjelasan  pada  gambar  1.dibawah ini  antara  lain:  lampu  fluorescent  TL  atau  tabung terdapat  mercury  dan  gas  organ  dengan  tekanan rendah  serbuk  phosphor  yang  melapisi  seluruh permukaan  bagian  dalam kaca  tabung.  Lampu  ini memiliki  dua  elektroda  pada  masing-masing ujungnya,  elektroda  dimaksud  adalah  kawat  pijar sederhana, saat menyalakan lampu arus mengalir pada  elektroda  kemudian  elektron  didalamnya akan  berpindah  tempat  dari  ujung  yang  satu  ke ujung  tabung  yang  lain  lampu  Led  merupakan lampu  yang  akhir-akhir  ini  muncul  dengan  nilai lumen  per  watt,  lebih  tinggi  dibandingkan  lampu fluorescent  dan  lampu  hemat  energi  dan  lampu led ini juga berbentuk tabung.

## Gambar 1 Bentuk lampu fluorescent TL
Gambar 2.Lampu Led dan Rangkaian Lampu Led
Rangkaian  lampu  Led  terdiri  dari  beberapa buah resistor, kapasitor, dan dioda, fungsi resistor pada  rangkaian  untuk  membatasi  arus  yang mengalir dalam rangkaian (gambar 2), sedangkan kapasitor pada rangkaian fungsinya untuk menyimpan  muatan  listrik,  dan  untuk  dioda bersifat menghantarkan arus listrik pada satu arah saja  atau  sebagai  penyearah  tegangan,  dengan demikian beberapa komponen tersebut membantu proses  menyalanya  lampu  led.  Adapun  gambar  3 grafik  persamaan  tiga    jenis  daya  lampu  dibawah ini:
Gambar  3.  Grafik  komparasi  lampu  fluorescent,

## LHE, dan lampu LED
Pada gambar 3. Grafik Komparasi Lampu TL, LHE dan  LED  dapat dilihat bahwa nilai lumen per watt  pada  lampu  TL,  LHE  dan  LED.  Dari  data tersebut  jelas  terlihat  bahwa  nilai  lumen  per  watt pada  lampu  LED  lebih  besar  dibandingkan  lampu TL dan LHE.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan data dilakukan dengan melakukan  survey  lapangan  tentang  semua peralatan  yang  memerlukan  energi  listrik  pada sebuah  gedung  Rusun  Pemilihan  gedung  Rusun sebagai  tempat  penelitian  karena  fungsi  ruang- ruang.yang  ada  di  gedung  ini  mewakili  semua ruang  yang  ada.Hasil  survey  menyatakan  bahwa sebagian  besar  lampu  yang  digunakan  adalah lampu TL (neon) 20 watt. Pada penelitian ini akan dihitung  besarnya  konsumsi  energi  listrik  untuk penerangan  dengan  menggunakan  lampu  TL, lampu  hemat  energi  (LHE),  dan  light  emiting dioda(LED).  Untuk  itu,  dilakukan  pengukuran konsumsi  energi  listrik  dari  lampu  TL  20  watt, lampu  LHE  23  watt,  lampu  LED  18  watt. Pengukuran  dilakukan  di  sebuah  ruang  yang dijadikan  sebagai  ruang  penelitian.Pada  ruangan ini  dipasang  Kwh  meter,  dan  setiap  hari  dicatat hasil pengukurannya.Untuk menghasilkan pencahayaan  yang  hampir  sama,jumlah  lampu yang  digunakan  untuk  lampu  TL,  LHE  dan  LED masing-masing  adalah  8.  Penggunaan  energi listrik  diukur  dengan  menghidupkan  lampu  dan mencatat angka  yang tertera diKwh meter.Secara umum  beberapa  kelebihan  lampu  LED  adalah LED  lebih  hemat  penggunaan  energinya.  LED dapat memancarkan warna cahaya tanpa menggunakan filter warna seperti lampu tradisional.
Keunggulan  lampu  LED  adalah  memiliki rentang  hidup  yang  sangat  panjang,LED  menyala
sangat  cepatdan  tidak  mengandung  merkuri, seperti  lampuneon.  Efisiensi  lampu  umumnya termasukLED dapat dilihat dari tingkat efikasinya.Efikasi (ç) (lumen/watt atau lm/
W).Efisiensi  sumber  cahaya  untuk  menghasilkan cahaya  terhadap  daya  listrik  yang  digunakan efikasi  juga  didefinisikan  total  fluxcahaya  yang dipancarkan  oleh  sumber  cahaya  dibagi  dengan watt lampu dinyatakan dalam lumen per watt (lm /
W). Beberapa penelitian yang telah
dipublikasikan  membandingkan  efikasi  berbagai jenis  lampu  untuk  pencahayaan  umum  seperti diperlihatkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

## Tabel  3.1  Perbandingan  efikasi  beberapa  jenis lampu
Sumber cahaya Tipikal rentangyang efikasi (lm/W) Lampu Pijar 10-18 Lampu Halogen 15-20 Lampu Swabalast 35-60 Lampu Neon 50-100 Lampu Metal 50-90 3.1. Analisa Daya Listrik Besarnya daya listrik dapat diperoleh berdasarkan  gambar  4.grafik  daya  listrik,  terlihat bahwa  untuk  daya  yang  dikonsumsi  sebelum  dan setelah nyala 1000 jam hampir sama. Namun ada beberapa lampu daya yang dikonsumsi lebih lebih besar diatas 15% disbanding dengan spesifikasinya,  yaitu  ada  4  unit  lampu  atau6,25%. Namun  dari  64  unit  lampu  tersebut  ada60  unit atau  93,75%  yang  dapat  memenuhi  kriteria,  yaitu daya  yang  dikonsumsi  tidak  melampaui  15%di atas daya pengenalnya.
Gambar 4.Grafik Daya Listrik
a. Lampu TL 36 Watt dan Esensial 20 Watt
Pengukuran Arus listrik TL 36 Watt, 300 mA = 0,3 Amp, Esesnsial  20 Watt : 86 mA= 0,086 Amp Tegangan : 219,5 Volt Cos φ : 0,96 TL 36 Watt .
P = 0,3 x 219,5 x 0,96 = 63,22 Watt Esensial 20 Watt.
P = 0,086 x 219,5 x 0,96 = 18,12 Watt
Untuk  mengetahui  besar  energi  listrik  yang digunakan  lampu,  maka  daya  total  dikalikan dengan  waktu  penyalaan  lampu,  dengan  asumsi sebulan  adalah  22  hari  kerja  normal  dapat diketahui konsumsi energi listrik lampu tiap bulan.

## a.  Lampu  TL 36 watt
kWhTL 36 Watt (LWBP)
= ,
= 27.003,16 ~ 27.004 kWh tiap bulan
kWh TL 36 watt (LWBP)
= ,
= 2.454,83~2.455 kWh tiap bulan.
Total kWh = 27.004 kWh + 2.455 kWh = 29.459 kWh b.  Esensial 20 watt
kWh TL 36 Watt (LWBP)=
= ,
= 3.038,83 ~ 3,039 kWh tiap bulan
kWh TL 36 watt (LWBP) = = ,
=276,26 ~277 kWh tiap bulan.
Total kWh = 3.039 kWh + 277 kWh = 3316 kWh
Jadi Konsumsi listrik untuk penggunaan lampu TL  36  watt  dan  Esensial  20 Watt  adalah  :  29.459 KWh + 3316 KWh = 32.775 KWh/bulan.

## c.  Lampu LED
Pengukuran  Arus  listrik  LED  Tube  18  Watt  : 81,5 mA = 0,0815 Amp.LED Esesnsial9 Watt:25,5 mA  =  0,0255  A  Tegangan  :  219,5  Volt  Cos  φ  :
0,96.  LED  Tube  18  Watt.  P  =  0,0815  x  219,5  x 0,96 = 17,17 Watt.
LED  Esensial  9  Watt.  P  =  0,0255  x  219,5  x 0,96 = 5,57 Watt.
Untuk  mengetahui  besar  energi  listrik  yang digunakan  lampu,  maka  daya  total  dikalikan dengan  waktu  penyalaan  lampu,  dengan  asumsi sebulan  adalah  22  hari  kerja  normal  dapat diketahui konsumsi energi listrik lampu tiap bulan.

## d. Analisa Fluks Cahaya
Intensitas  cahaya  adalah  sering  juga  disebut fluks cahaya yang merupakan jumlah total cahaya yang  dipancarkan  oleh  sumber  cahaya,  tanpa memperhatikan  arah.  Satuan  intensitas  cahaya adalah  lumen  2,5  Sedangkan  menurut  WLO  Fritz dan  MTE  Kahn,  Fluks  bercahaya  (Ö)  adalah energi  cahaya  /  gelombang  terpancar  (diterima) oleh  sumber  permukaan.  Hasil  pengukuran intensitas cahaya lampu pada saat awal dinyalakan  setelah  dinyalakan  selama  1000  jam dibadingkan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat apakah  lampu  setelah  dinyalakan  mengalami perubahan  lumen  yang  dihasilkan  kurang  dari 90%.Hasil  pengukuran  lumen  diperlihatkan  pada gambar 5.

## Gambar 5. Fluks Cahaya Lampu LED
Sesuai  dengan  standar  bahwa  fluks  cahaya yang  dihasilkan  oleh  lampu  tidak,boleh  kurang dari  90%  dari  apa  yang  dipesifikasikan  oleh pabrikan.  Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa terjadi penurunan rata-rata fluks cahaya lampusekitar1,2%  setelah  penyalaan  1000  jam, terhadap  cahaya  awal  pengujian  jadi  tidak ditemukan  adanya  signifikansi  penurunan  fluks cahaya setelah penyalaan 1000 jam.
e.  Asumsi  Tagihan  listrik  Lampu  TL  &
Esensial
Aspek  biaya  merupakan  hal  terpenting  dalam melakukan perancangan suatu sistem penerangan yang handal, berkualitas namun tetap ekonomis.  Penyesuaian  Tarif  Dasar  Listrik  (TDL) untuk  skala  besar  diatas  200  kVA  blok  LWBP sebesar  Rp.  1.115  dan  WBP  (K  x  Rp.  1.115) dimana K saat ini adalah 1,5. Dengan menggunakan  persamaan  maka  dapat  diketahui besar  tagihan  listrik  tiap  bulannya  untuk  seluruh lampu  LED  Tube  18  Watt  dan  LED  esensial  9 Watt adalah:Rp. Tagih (LWBP) = (27.004  + 3.039 KWh  x  Rp.1.115)  =  Rp.  33.497.945  Rp.  Tagih (WBP)  =  (2.455  +  277  KWh  x  Rp.1.673)  =  RP. 4.669.271.  Jadi  besar  tagihan  listrik  untuk  lampu TL 36 Watt dan esensial 20 Watt setelah ditambah biaya  materai  sebesar  Rp  6.000,  yaitu  sebesar Rp. 38.173.216,-

## f.  Asumsi tagihan listrik lampu LED
Setelah  menentukan  besar  konsumsi  energi listrik  yang  digunakan  oleh  lampu  LED,  maka selanjutnya  dihitung  besar  biaya  yang  harus dibayarkan  dari  penggunaan  lampu  LED  tiap bulannya.  Untuk  mendapatkan  jumlah  tagihan listrik lampu LED tiap bulannya dapat menggunakan  persamaan  yang  sama  seperti yang  digunakan  untuk  menetukan  besar  tagihan listrik lampu TL dan esensial
Rp. Tagih (LWBP)=(7.334 + 901 KWh x Rp.1.115) = Rp. 9.182.025,
Rp. Tagih (WBP) = (667 + 82 KWh x Rp.1.673) = RP. 1.252.703
Jadi  besar  tagihan  listrik  untuk  lampu  LED Tube  18  watt  dan  LED  esensial  9  watt  setelah ditambah  biaya  materai  sebesar  Rp  6.000,  yaitu sebesar Rp. 10.440.728
g.  Menghitung Biaya Pembelian & Pemasangan.
Biaya  awal  mencakup  di  antaranya  biaya pembelian  paket  lampu  LED  dan  ongkos pemasangannya.  Berikut  ini  merupakan  biaya pembelian paket lampu LED yang akan digunakan untuk  menggantikan  lampu  TL  dan  esensial  yang telah sebelumnya digunakan:
Tabel  3.3  Biaya  pembelian  dan  pemasangan lampu LED
h. Menganalisis  Break  EventPoin  (  BEP)  dan Keuntungan : Setelah mengetahui BEP maka dapat diketahui  jumlah  tahun  di  mana  penggantian  ini telah  memberikan  keuntungan  secara  finansial yang disebut dengan efisiensi. Dengan mengetahui  tahun  keuntungan  (TK)  maka  dapat diketahui  pula  besar  keuntungan  (efisiensi)  dari penggantian lampu TL dan esensial menjadi LED.
 BEP TL 36 Watt dan LED Tube 18 Watt, Dik : BPP = Rp. 582.450.000,-
:  Selisih  Tagihan  TL  36  Watt  dan  LED  Tube, perbulan = Rp.24.922.480,-
 BEP/Titik Impas= BPP/STL
= (Rp.582.450.000,)/(Rp.24.922.480,)
= 23,8 ~24 bulan
= 2 Tahun
Tahun Keuntungan (TK)  = Life time LED - BEP = 132 bulan – 24 bulan
= 108 Bulan
= 9 Tahun
Keuntungan (K) = 108 bulan x Rp. 24.922.480, = Rp. 2.691.627.840
Dengan  asumsi  life  time  lampu  LED  Tube  18 Watt  adalah  9  tahun  maka  efisiensi  yang dihasilkan  adalah  sebesar  Rp.  2.691.627.840, atau sekitar Rp. 299.069.760 per tahun.
 BEP Esensial 20 Watt dan LED Esensial 9 Watt Dik : BPP = Rp. 69.300.000
: Selisih Tagihan TL 36 Watt dan LED Tube perbulan = Rp. 2.727.245,
 BEP/TitikImpas =BPP/STL
= (Rp.69.300.000,)/(Rp.2.727.245,)
= 25,4 ~ 26 bulan
 Tahun Keuntungan (TK) = Life time LED - BEP
= 152 bulan – 26 bulan
= 126 Bulan
= 10 Tahun 6 bulan
Keuntungan awal (K)=126 bulan x Rp. 2.727.245, = Rp. 343.632.870
Dengan  asumsi  life  time  lampu  LED  Esensial 9  Watt  adalah  10  tahun  6  bulan  maka  efisiensi yang  dihasilkan  adalah  sebesar  Rp.  343.632.870, atau sekitar Rp. 32.726.940 per tahun.
i. Menganalisa kelayakan dengan Net Present Value (NPV) ;
Dalam  melaksanakan  penggantian  tersebut perlu dianalisa apakah penggantian tersebut layak dan  menguntungkan.  Kasus  ini  digunakan  Net Present Value (NPV) sebagai metode analisisnya. Umur dari lampu LED yaitu 9-10 tahun sedangkan lampu  TL  dan  esensial  biasa  yaitu  3-7  tahun. Digunakan  discount  factor  sebesar  15%  sesuai tabel perentase discount factor.

## 4.  KESIMPULAN
Penghematan  konsumsi  energi  listrik  dapat disimpulkan bahwa ;
Penerangan  di  gedung  Rusun  USTJ  dengan menggunakan lampu TL 36 Watt dan Esensial 20
Watt adalah 32.775
KWh/bulan, untuk penggunaan LED Tube 18 Watt dan LED esensial 9  Watt  adalah  8.984  KWh/bulan.  Efisiensi dihasilkan  dengan  menggunakan  lampu  LED adalah  sebesar  27,41%.  Besar  tagihan  listrik perbulan  menggunakan  lampu  TL  36  Watt  dan esensial 20 Watt adalah sebesar Rp. 38.173.216,- sedangkan  untuk  penggunaan  lampu  LED  Tube 18 Watt dan LED esensial 9 Watt adalah sebesar Rp.  10.440.728,-  sehingga  lebih  efisien  365,6%  . Biaya  pembelian  dan  pemasangan  lampu  LED Tube  dan  LED  esensial  adalah  sebesar  Rp. 651.750.000,-.  Break  Point  Event,  lampu  LED Tube  18  Watt  dengan  lifetime  108  bulan  adalah sebesar RP. 2.691.627.840 dan  Break Point Even lampu  LED  esensial  9  Watt  dengan  life  time  126 bulan  Rp.  343.632.870,-,  Efiensi  pengembalian investasi dan keuntungan dari penggantian lampu LED  Tube  18  Watt  adalah  sebesar  RP. 299.069.760,-  per  tahun  dan  untuk  lampu  LED esensial  9  Watt  adalah  sebesar  Rp.  32.726.940 per tahun.
5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  A.  Suwandi  And  F.  Fardian,  “Analisa Pemakaian  Lampu  Led  Terhadap  Energi  Dan Efisiensi  Biaya  Di  PT.  Total  Bangun  Persada TBK,” Vol. 12, 2016.
[2]  J.  H.  Saputro,  T.  Sukmadi,  And  K.  Karnoto, “Analisa  Penggunaan  Lampu  Led  Pada Penerangan Dalam Rumah,” Transmisi: Jurnal Ilmiah  Teknik  Elektro ,  Vol.  15,  No.  1,  Pp.  19– 27, Mar. 2013, Doi: 10.12777/Transmisi.15.1.19-27. [3]  A. Chumaidy, “Analisa Perbandingan Penggunaan  Lampu  Tl,  Cfl  Dan  Lampu  Led (Studi Kasus Pada Apartemen X),” Sinusoida , Vol. 19, No. 1, 2017,
Doi: 10.37277/S.V19i1.149.
[4]  D.  Oleh,  “Analisis  Efisiensi  Daya  Lampu Penerangan  Jalan  Umum  Untuk  Optimalisasi Di Jalan Dr.Wahidin Dari Lampu Son 250 Watt Ke Lampu Led 120 Watt”.
[5]  H.  Candra,  E.  Setyaningsih,  And  J.  T.  Beng, “Analisis  Efisiensi  Konsumsi  Daya  Listrik  Dan Biaya  Operasional  Lampu  Tl-Led  Terhadap Lampu TL-T8,” Jurnal Muara Sains, Teknologi,  Kedokteran  Dan  Ilmu  Kesehatan , Vol.  2,  No.  1,  Art.  No.  1,  Sep.  2018,  Doi: 10.24912/Jmstkik.V2i1.1682.
[6]  M. Faridha, “Analisis Penghitungan Pemakaian  Energi  Lampu  Led  Pada  Rumah Tinggal  Tipe  45  Selama  Sebulan,” Eeict (Electric,  Electronic,  Instrumentation,  Control, Telecommunication) , Vol. 1, No. 1, Art. No. 1, Apr. 2018, Doi: 10.31602/Eeict.V1i1.1417.\
[7]  V. A. Isnaini, R. P. Wirman, And I. Wardhana, “Karakteristik  Dan  Efisiensi  Lampu  Light Emiting  Dioda  (LED)  Sebagai  Lampu  Hemat Energi”.
[8]  M.  Faridha  And  I.  Ifan,  “Studi  Komparasi Lampu  Pijar,  Led,  Lhe  Dan  Tl  Yang  Ada Dipasaran  Terhadap  Energi  Yang  Terpakai,” Al  Jazari :  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Mesin ,  Vol.  1, No. 2, Art. No. 2, Nov. 2016, Doi: 10.31602/Al- Jazari.V1i2.548.