Perencanaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

## ETIH HARTATI, VERINA ELVIRA
Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia Email : Verinaelvira023@gmail.com

## ABSTRAK
Industri  manufaktur merupakan sektor  penting  yang  memenuhi  kebutuhan masyarakat namun bahan yang digunakan memiliki sifat berbahaya dan beracun. Industri  manufaktur  dapat  menghasilkan  limbah  B3 yang membahayakan kesehatan  pekerja  dan  pencemaran  lingkungan. Sehingga perlu  dilakukan perencanaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Tujuan penelitian adalah  merencanakan TPS limbah  B3  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Tahap  awal perencanaan  ini adalah  pengumpulan  data  primer  berupa  jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya  melakukan  perencanaan  yang  disesuaikan  dengan  peraturan  yang berlaku, yaitu PerMenLHK nomor 6 tahun 2021, SNI 02-6572-2001, SNI 03-6575- 2001,  dan PerMenaKer dan  transmigrasi  nomor  15  tahun  2008.  Hasil  dari perencanaan membutuhkan  lahan  seluas  30  m 2 didalam-Nya membutuhkan  1 buah bak penampung dengan dimensi panjang, lebar dan tinggi berturut-turut 1 m x 0,5 m x 0,5 m, 2 buah smoke detector, ventilasi udara luas minimal 2,47 m 2 , dan 3 buah lampu LED masing-masing daya 18 watt.
Kata kunci: Bangunan, Industri Manufaktur, Area, Perencanaan.

## ABSTRACT
The manufacturing industry is an important sector that meets the needs of society, but the materials used have hazardous and toxic properties. The manufacturing industry  can  produce  hazardous  waste  that  endangers  workers'  health  and environmental pollution. So, planning a B3 Waste Temporary Storage Site (TPS) is necessary. The research aims to plan B3 waste TPS by applicable regulations. The initial stage of this planning is the collection of primary data in the form of types, amounts, and characteristics of B3 waste. After collecting data, the next stage is to carry out planning by applicable regulations, namely PerMenLHK number 6 of 2021, SNI 02-6572-2001, SNI 03-6575-2001, and PerMenaKer and transmigration number 15 of 2008. The results of the planning require a land area of 30 m2 in which it requires 1 reservoir with dimensions of length, width, and height of 1 m x 0.5 m x 0.5 m respectively, 2 smoke detectors, air ventilation with a minimum area of 2.47 m2, and 3 LED lights of 18 watts each.
Keywords: Buildings, Manufacturing Industry, Area, Planning.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2021,  industri  manufaktur  memegang  peranan  penting  di  Kota  Cimahi  dengan memberikan kontribusi sebesar 46,31% terhadap PDB kota tersebut (Sarah, 2022). Industri manufaktur termasuk industri cat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan estetika, perlindungan, dan ketahanan suatu benda. Namun dalam pembuatan cat diperlukan bahan pembantu termasuk bahan berbahaya dan beracun (Rachman, 2020).
Limbah  yang  dihasilkan  tergolong limbah B3,  memiliki sifat  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3),  sebagaimana  dikemukakan  Dewi,  dkk  (2016) dalam Ardiatma & Ariyanto (2022). Limbah B3 adalah bahan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mempunyai sifat berbahaya dan beracun  karena  sifat,  konsentrasi,  atau  jumlahnya.  Bahan-bahan  tersebut  berpotensi mencemari dan merugikan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, serta kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Ardiatma & Ariyanto, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 perlu dilaksanakan, yang didalam-Nya terdapat tugas krusial yaitu penyimpanan limbah B3 dengan baik dan sesuai standar. Tindakan penyimpanan ini  dilakukan oleh pemilik usaha, pengumpul, pengguna, pengolah, dan penimbun (Sayuti dkk., 2022).
Izin  pemerintah  diperlukan  untuk  menyimpan  limbah  B3.  Sesuai Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Bab VII Pasal 274, seluruh penghasil limbah wajib menangani dan mengelola limbah yang dihasilkannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait (Berliana dkk., 2023).
Saat ini, PT. X belum memenuhi penyimpan limbah di tempat penyimpanan sementara yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya fasilitas penyimpanan sementara limbah  B3  di  PT.  X  berisiko  terhadap  perlindungan  yang  tidak  memadai  dari  hujan  dan persyaratan  lainnya  yang  tidak  terpenuhi. Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi  aturan terkait penyimpanan  sementara  limbah  B3 dan  melindungi  tempat  penyimpanan,  PT.  X  harus membangun tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).

## 2. METODE PENELITIAN
Perencanaan  dimulai  dengan  melihat  literatur  dan  mengidentifikasi  masalah  di  tempat penyimpanan  sementara  limbah  B3  PT.X.  Kemudian,  metode  perencanaan  tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan dengan mengumpulkan data tentang timbulan, jenis,  dan  karakteristik  limbah  B3,  menghitung  jumlah  wadah  yang  dibutuhkan  untuk menyimpan limbah B3, dan menghitung luas tempat penyimpanan limbah B3 yang diperlukan. Selanjutnya pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder untuk menunjang desain atau denah tempat penyimpanan sementara limbah B3.

## 2. 1. Data primer
Pengambilan data primer dilakukan dengan dua cara yaitu observasi dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan dengan didampingi oleh petugas HSE ( Health Safety and Environment) atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 untuk mendapatkan data identifikasi  dan  dokumentasi  kondisi  eksisting  penyimpanan  limbah  dan  luas  bangunan terbangun.  Wawancara  dilakukan  mengenai  pengelolaan  limbah  B3  kepada  pihak  HSE  dan petugas  yang  pekerjaannya  berhubungan  dengan  limbah  B3  untuk  mengetahui  kondisi penyimpanan limbah B3 serta fasilitas yang terdapat pada tempat penyimpanan sementara limbah B3.

## 2. 2. Data Sekunder
Pengambilan data sekunder digunakan sebagai data penunjang dalam perencanaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk mendapatkan data jenis, timbulan dan karakteristik limbah B3 serta peraturan-peraturan yang berlaku, seperti :
a.) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang  Tata  Cara  Dan  Persyaratan  Pengelolaan  Limbah Bahan  Berbahaya  dan Beracun,  dimana  dalam  peraturan  ini  membahas  terkait  pengelolaan  limbah  B3, penetapan kategori limbah B3, peralatan tanggap darurat, fasilitas penyimpanan, dan terdapat  persyaratan  konstruksi  seperti  atap,  lantai,  pintu  dan  kapasitas bak penampung.
b.) SNI  03-6572-2001 tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Ventilasi  dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung, dimana dalam peraturan ini membahas mengenai  standar  luasan  ventilasi  minimum  tergantung  dari  fungsi  bangunan. Bangunan untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 memiliki standar ventilasi minimal 10% dari luas permukaan lantai.
c.) SNI  03-6575-2001 tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan Pada  Bangunan  Gedung,  dimana  dalam  peraturan  ini  membahas  mengenai  standar penerangan  sesuai  dengan  kategori  bangunan,  pada  perencanaan  ini  bangunan termasuk pada kategori gudang dengan minimal tingkat pencahayaan 100 lux. Pada peraturan  ini  disebutkan  cara  mengetahui  kebutuhan  lampu  yang  dapat  digunakan dihitung dengan rumus berikut ini:
N =
E × L × W ∅ × LLF × Cu × n Keterangan : N = Jumlah titik Lampu E = kuat penerangan (Lux) L = Panjang ruangan (meter) W = Lebar ruangan (meter) ∅ = Nilai lampu (Lumen) LLF = Light Loss Factor Cu = Coefficient Utility
n = Jumlah lampu pada satu titik
d.) Peraturan  menteri  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  nomor  15  tahun  2008 tentang  pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  di tempat  kerja,  dimana  dalam peraturan ini menjelaskan penggunaan kategori kotak P3K berdasarkan pada jumlah pekerja/buruh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT.X  merupakan  salah  satu  industri  manufaktur  yang  dapat  menghasilkan  limbah  B3 dikarenakan bahan yang digunakan PT.X memiliki sifat yang berbahaya dan beracun. Maka diperlukan pengelolaan limbah B3 dan salah satu hal penting dalam pengelolaan Limbah B3 adalah penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(1)

## 3. 1. Jenis, karakteristik dan timbulan limbah B3 di PT.X
Limbah industri cat umumnya yang berasal dari proses produksi terdiri atas kantong zak, kain majun, sisa pewarna, kaleng cat, kaleng tiner, plastik sisa dan lain sebagainya (Citra, 2020). Namun untuk limbah yang dihasilkan oleh PT.X terdapat enam macam. Enam macam limbah B3  PT.X  terdiri  atas  Sludge  IPAL,  Oli  bekas,  kain  terkontaminasi,  Lampu  TL,  kemasan terkontaminasi dan aki bekas. Tabel 1 menunjukkan jenis, karakteristik dan timbulan Limbah B3 di PT.X.
Tabel 1. Jenis, karakteristik dan timbulan limbah B3 di PT.X No Limbah Kode Limbah Timbulan limbah B3 (ton/ bulan) Fase Karakteristik Limbah B3 Kategori Limbah B3 Masa simpan (Bulan) Limbah B3 sumber spesifik umum 1 Sludge IPAL A325-7 2,530 Padat Beracun, Korosif 1 3 Limbah B3 sumber tidak spesifik 2 Oli bekas B105d 0,540 Cair Cairan mudah menyala dan beracun 2 3 3 Kain terkontaminasi B110d 0,094 Padat Padatan mudah menyala 2 12 4 Limbah elektronik (lampu TL) B107d 0,023 Padat Beracun 2 12 5 Kemasan terkontaminasi B104d 0,056 Padat Beracun 2 12 6 Aki bekas A102d 0,094 Padat Beracun 1 12
Sumber : Data Internal PT.X, 2023
Berdasarkan Tabel 1, baterai bekas, kemasan yang terkontaminasi, kain yang terkontaminasi, lampu TL, Sludge IPAL, dan minyak yang terkontaminasi termasuk di antara bahan limbah berbahaya  dan  beracun  yang  dihasilkan oleh  PT.X.  Penyimpanan  kesesuaian  untuk  limbah Sludge IPAL  dibatasi  oleh  peraturan  yang  berlaku  agar  tidak  dikelompokkan  dengan  jenis limbah lainnya. Namun oli bekas dan kain yang terkontaminasi dapat tercampur dalam satu ruang penyimpanan, dan limbah lampu, kemasan terkontaminasi, serta aki bekas juga dapat tercampur  dalam  satu ruang  penyimpanan. PT. X menghasilkan data terbanyak  dalam tiga tahun,  tepatnya  pada  tahun  2020–2022  mengenai  jumlah  limbah  bahan  berbahaya  dan beracun  yang  dihasilkan  (Tabel  2).  Jumlah  drum,  palet,  dan  luas  wadah  tumpahan  yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan data yang tersedia saat ini.

## Perencanaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Tabel 2. Penentuan jumlah wadah yang digunakan berdasarkan timbulan limbah B3 di PT.X
N o Limbah Masa Simpa n (hari)* Jenis wadah Limbah B3 Kapasita s wadah Timbulan Limbah (kg/bulan ) ** Limbah Maksimu m dalam wadah konversi Timbula n Limbah Jumlah wadah yang dibutuhkan (Buah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (8)/(7) 1 Sludge IPAL 90 Jumbo Bag 1.000 Kg 2.530 1.000 kg 2.530 kg 3 2 Oli bekas 90 Drum 200 L 540 200 L 625 L 4 3 Kain terkontaminas i 365 Drum 200 L 94 50 kg 94 kg 3 4 Limbah elektronik (Lampu TL) 365 Drum 200 L 23 333 buah 115 buah 1 5 Kemasan terkontaminas i 365 Container Box 540 L 56 20 buah 19 buah 1 6 Aki bekas 365 Container Box 97 L 94 9 buah 9 buah 1 Sumber :
- Hasil perhitungan, 2023 *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 ** Data internal, 2022
Menghitung  jumlah  wadah  yang digunakan sebagai  contoh  nomor  1  (limbah sludge  IPAL), satuan dari timbulan limbah dan kapasitas wadah sudah dalam satuan yang sama maka untuk penentuan jumlah wadah adalah :
wadah yang dibutuhkan
= ( ) ( )
= . . = 2,53 buah ≈ 3 buah
Berbeda dengan limbah oli bekas diperlukan konversi terlebih dahulu karena memiliki satuan yang  berbeda  antara  timbulan  dan  kapasitas  wadah  berikut  langkah  yang  perlu  dilakukan untuk menentukan jumlah wadah yang digunakan untuk limbah B3 oli bekas :

## a. Konversi menggunakan massa jenis limbah
Diketahui masa jenis oli ( ρ oli bekas ) = 864 kg/m 3 = 0,864 Kg/L (Khatimah dkk., 2016), maka :
ρ = ( ) ( ) 0,864 Kg/L = ( ) X = 540 L / (0,864 Kg/L) = 625 L b. Menentukan jumlah wadah yang digunakan Jumlah wadah yang digunakan = ( ) ( ) = = 4 Buah

## 3. 2. Penentuan  luas penyimpanan  yang  dibutuhkan  pada  fasilitas  penyimpanan bangunan
Penentuan luas penyimpanan yang dibutuhkan memerlukan data timbulan, jumlah wadah dan lahan yang tersedia pada kondisi lapangan (Azizi, 2022). Jumlah  timbulan limbah B3 dan jumlah wadah yang dibutuhkan terlampir pada Tabel 2. Berikut merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan luas lahan untuk penyimpanan limbah B3:
a. Jarak antar blok minimal sebesar 60 cm dan memiliki ketinggian dengan jarak minimum antar tinggi limbah paling tinggi dengan atap sebesar 1 meter.
b. Penggunaan palet yang digunakan untuk alas penyimpanan limbah B3 memiliki dimensi panjang 1,2 meter x lebar 1,2 meter dan tinggi 0,2 meter.
c. Memiliki pembatas antar limbah yang tidak boleh digabung dengan sekat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021.

## Tabel 3 merupakan hasil perhitungan luasan untuk penyimpanan limbah B3 untuk timbulan
limbah B3 yang dihasilkan oleh industri cat.

## Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan luas untuk menyimpan limbah B3
No Limbah B3 Kebutuhan dimensi (m) Luas keseluruhan (m 2 ) Diameter Panjang Lebar Tinggi 1 Kemasan  limbah Sludge IPAL = Jumbo bag - 0,8 0,8 2 x 1
30
Penggunaan alas 2 palet = 3 Jumbo Bag - 2 x 1,2 1,2 0,2 Jarak antar blok minimal 60 cm  dan  jarak  minimal tumpukan  dengan  atap  1 m* - 3 x 0,6 2 x 0,6 3,2* Total luas (m 2 ) (2,4 + 1,8) x (1,2 + 1,2) = 10,08 2 Kemasan  limbah  Oli  bekas dan kain terkontaminasi  = drum logam 0,6 - - 1 Penggunaan  2  palet  =  7 drum logam - 1,2 1,2 0,2 Jarak antar blok minimal 60 cm  dan  jarak  minimal tumpukan  dengan  atap  1 m* - 2 x 0,6 2 x 0,6 Total (m 2 ) (1,2 + 1,2) + (1,2 + 1,2) = 5,76 3 Kemasan limbah lampu TL = drum logam 0,6 - - 1 Penggunaan  1  palet  =  1 drum logam - 1,2 1,2 0,2 Jarak antar blok minimal 60 cm  dan  jarak  minimal tumpukan  dengan  atap  1 m* - 1,2 1,2 Total (m 2 ) (1,2 + 1,2) + (1,2 + 1,2) = 5,76 4 Kemasan  limbah kemasan terkontaminasi = Container Box** - 1,2 0,8 0,885

## Perencanaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
No Limbah B3 Kebutuhan dimensi (m) Luas keseluruhan (m 2 ) Diameter Panjang Lebar Tinggi Jarak antar blok minimal 60 cm  dan  jarak  minimal tumpukan  dengan  atap  1 m* - 1,2 1,2 Total (m 2 ) (1,2 + 1,2) + (0,8 + 1,2) = 4,8 5 Kemasan limbah aki bekas = Container Box** - 1,2 0,8 0,2 Jarak antar blok minimal 60 cm  dan  jarak  minimal tumpukan  dengan  atap  1 m* - 0,6*** 1,2 Total (m 2 ) (1,2 + 0,6) + (0,8 + 1,2) = 3,6
Sumber : Hasil perhitungan, 2024
*Penentuan jarak tumpukan dengan atap menggunakan tumpukan tertinggi **Container Box termasuk dengan palet
***Penggunaan jarak dikurangi karena penyimpanan dikelompokkan dengan kemasan terkontaminasi
Perhitungan  yang  sudah  dilakukan  menghasilkan  luas  yang  dibutuhkan  untuk  menyimpan limbah  B3  seluruhnya sebesar  30  m 2 ,  dengan detail dimensi  panjang  dihitung berdasarkan kebutuhan lahan setiap limbah dan tembok penyekat maka akan didapatkan hasil 12 meter. Dimensi  lebar  dan  tinggi  disesuaikan  pada salah  satu  luas  terbesar dari jenis limbah  B3. Penentuan lebar TPS limbah B3 berdasarkan jenis limbah sludge IPAL, oli bekas atau lampu TL yaitu 2,4 meter selanjutnya untuk dimensi tinggi TPS limbah B3 berdasarkan jenis limbah sludge IPAL dan didapatkan 3,2 meter.

## 3. 3. Desain perencanaan tempat penyimpanan sementara limbah B3
Perancangan desain dilakukan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal yang perlu diperhatikan adalah bangunan harus memiliki kemiringan maksimal 1 o dan kedap air serta tidak boleh bergelombang, jarak antar limbah paling sedikit adalah 60 cm, penumpukan  berdasarkan  wadah  penyimpanan.  Berdasarkan  acuan  tersebut,  perencanaan mendapatkan  hasil  dimensi  bangunan  yang  dibutuhkan sebesar  12 m x 2,4 m x 3,2 m  dan Gambar  1 hingga Gambar  3 merupakan  desain  untuk  perencanaan  tempat  penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT.X.
Gambar 2. Potongan A-A’ Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
Gambar 3. Gambar 3D Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3

## 3. 4. Fasilitas penyimpanan yang dibutuhkan

## 1. Bak Penampung
Wadah penampung tumpahan harus dapat menampung 110% dari total kapasitas drum untuk  limbah  cair,  didapatkan  volume  untuk  bak  penampung  sebagai  berikut (PerMenLHK No.6 tahun 2021) :
Vol. Bak penampung = 110% x kapasitas drum = 110% x 0,2 m 3

## = 0,22 m 3
Sehingga volume yang diperlukan untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 PT.X sebesar 0,22 m 3 , sehingga dengan mempertimbangkan luas lahan yang tersedia maka bak  penampung  memiliki  ukuran  1 m x  0,5 m x  0,5  m  agar  mampu  menampung tumpahan limbah B3.

## 2. Ventilasi udara
Fasilitas penyimpanan limbah B3 berbasis gedung diwajibkan oleh PP 22 Tahun 2021 untuk  menyertakan  ventilasi  sebagai  salah  satu  kriterianya.  Selain  itu,  untuk penyimpanan  sementara  limbah B3  harus  terdapat  sirkulasi  udara  yang  baik, menghindari pengendapan gas dan reaksi dengan limbah B3 yang disimpan (Reni &

## Perencanaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Temmy,  2023).  Berdasarkan SNI  03-6572-2001 ventilasi  yang  dimiliki  standar dengan luas minimal 10% dari luas bangunan. Maka luas ventilasi udara minimal yang dibutuhkan :
Luas Ventilasi = 10% x Luas Bangunan = 10% x 30 m 2 = 3 m 2

## 3. Pendeteksi Asap ( Smoke Detector)
Pada  kondisi  lapangan  belum  terdapat  alat  pendeteksi  asap  sehingga  diperlukan  alat pendeteksi asap. Penghitungan jumlah alat pendeteksi asap menurut Irwanto (2020) dilakukan  dengan  beberapa  langkah,  dengan  hasil  akhir  untuk  bangunan  tempat penyimpanan sementara limbah B3 adalah dua detektor asap.

## 4. Pencahayaan
Di tempat  penyimpanan sementara,  pencahayaan  yang  baik  dapat membantu  proses penyimpanan  dan  pengangkutan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun.  Sistem penerangan  harus  memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan  kenyamanan  yang  ada, menurut SNI 03-6575-2001.
N = × × ∅ × × × = × × . × × , × = 3 buah lampu

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  perhitungan diperoleh luas  lahan  bangunan  yang  dibutuhkan  untuk TPS Limbah B3 PT X dengan dimensi panjang, lebar dan tinggi secara berturut-turut adalah 12 m x 2,4 m x 3,2 m dengan luas total 30 m 2 . Kebutuhan untuk luas bak penampung tumpahan dengan dimensi panjang, lebar dan kedalaman berturut-turut berukuran 1 m x 0,5 m x 0,5. Selain itu, dibutuhkan dua buah alat pendeteksi asap, ventilasi udara dengan luas minimal 2,47 m 2 , dan tiga buah lampu LED dengan daya masing-masing lampu 18 watt pada bangunan perencanaan ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardiatma, D., & Ariyanto. (2022). Kajian Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PT. Kokai Rubber Auto Hose Indonesia. Serambi Engineering, VIII(2), 3102– 3111.
Azizi,  M.  R.  I.  (2022). Redesain  Tempat  Penyimpanan Sementara  (TPS)  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  Pada  PT.  Adhi  Karya  (PERSERO)  TBK  Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigle-Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Berliana, P. N., Murti, R. H. A., & Wahyu, D. U. (2023). Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. X. INSOLOGI (Jurnal Sains dan Teknologi), 2(2), 400– 408. https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1280 Citra, A. D. P. (2020). Pengelolaan Limbah Cat pada Industri Kemasan Plastik Kecantikan Dengan  Pendekatan  Teknologi  Life  Cycle  Assesment  (LCA).  Sekolah  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Irwanto.  (2020). Analisis Instalasi Fire  Alarm Sebagai  Sistem Proteksi Kebakaran Dengan Metode Smoke Dan Heat Detector. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI), 325–335.
Khatimah,  H., Hernawati,  & Rahmaniah. (2016). Uji Kualitas  Fisis Pengolahan  Limbah  Oli Bekas Menjadi Bahan Bakar Alternatif Dengan Metode Distilasi Sederhana. JFT. No.1, 3(1), 41–50.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Dan  Persyaratan  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/211000/permen-lhk-no-6-tahun-2021
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  15  tahun  2008  tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, Pub. L. No. 15 (2008).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2021).
Reni,  D.  S.,  &  Temmy,  W.  (2023). Redesign  of  Hazardous  and  Toxic  Waste  Temporary Storage at PT ABC. VIII(2). Sarah, S. (2022).
Kota Cimahi Dalam angka 2022. BPS Kota Cimahi. Saskia Arista Rachman. (2020). Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT ICI Paints Indonesia [Institut Pertanian Bogor].
https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/579/
Sayuti, I. C., Suheryanto, & Novrikasari. (2022). Study of Medical Hazardous And Toxic (B3) Waste Management From Health Clinic. Sriwijaya Journal of Environment, 7(3), 182– 188. https://doi.org/10.22135/sje.2022.7.3,182-188
SNI  03-6572-2001  tentang  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Ventilasi  dan  Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung, BSN (Badan Standardisasi Nasional) (2001).
SNI  03-6575-2001  Tentang  Tata  Cara  perancangan  sistem  pencahayaan buatan  pada bangunan gedung, BSN (Badan Standardisasi Nasional) (2001).