## Perancangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kawasan Perkebunan Teh PT. Pagilaran Batang, Jawa Tengah
1 Feri Aspriadi, S.T., 2 Muhammad Sulaiman, S.T., M.Eng., D.Eng. & 3 Dr.Eng. Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng.
feriaspriadi@gmail.com, muhammad.sulaiman@ugm.ac.id, wilopo_w@ugm.ac.id

## Abstrak
Listrik merupakan suatu yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat moderen di era saat  ini,  hampir  semua  aktifitas  manusia  memanfaatkan  energi  listrik.  Berdasarkan  data  yang dimiliki  kementerian  ESDM,  dari  potensi  nasional.  total  keseluruhan  potensi  tenaga  air  yang dimiliki  bangsa  Indonesia  sebesar  75.000  MW  dan  yang  termanfaatkan  saat  ini  hanya  10.1% atau sebesar 7,572 MW. Di kawasan perkebunan teh PT. Pagilaran kondisi existing transportasi pengangkut daun teh menggunakanan mobil truk, di proses  pelayuan, dan proses pengeringan terdapat  mesin-mesin  yang  mengkonsumsi  bahan  bakar  fosil.  Dimana  hal  tesebut  tidak  ramah lingkungan atau tidak green energy .
Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian tentang energi alternatif untuk mensubstitusikan energi bahan fosil ke renewable energy dan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan konsumsi energi listrik. Dari permasalahan tersebut, melakukan kajian mengenai analisis konsumsi energi listrik exsisting , proyeksi demand energi listrik dan potensi pemanfaatan PLTMh.
Hasil analisis didapat konsumsi energi existing di kawasan perkebunan teh pagilaran sebesar 3,4 GWh, konsumsi energi yang akan datang di kawasan perkebunan teh PT. Pagilaran sebesar 4,7 GWh  dan  potensi  yang  akan  dimanfaatkan  sebesar  4,25GW.  Potensi  energi  listrik  PLTMh dimanfaatkan diantaranya 15% proses pelayuan, 54% menyuplai kawasan afdeling pagilaran, 9% kawasan afdeling andongsili, 4% kawasan afdeling landak dan 18% kereta gantung pengangkut daun teh.

## 1 Pendahuluan
Listrik  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  sulit  dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat moderen di era saat ini, hampir semua aktifitas manusia memanfaatkan energi listrik. Berdasarkan  data  kementerian  ESDM,  Total  keseluruhan  potensi  tenaga  air  yang dimiliki bangsa Indonesia sebesar 75.000 MW dan yang termanfaatkan saat ini hanya 10.1% atau sebesar 7,572 MW.
Kawasan  perkebunan  teh  PT.  Pagilaran  Kecamatan  Blado,  Kabupaten  Batang,  Jawa Tengah mempunyai sumber daya air yang cukup melimpah. Dahulunya terdapat PLTMh dimana yang dimanfaatkan untuk alat transportasi pengangkut daun teh.Untuk kondisi existing  transportasi  pengangkut  daun  teh  menggunakanan  mobil  truk.  Dimana  mobil truk  tesebut  tidak  ramah  lingkungan  atau  tidak  green  energy.  Selain  mobil  truk,  di proses  pelayuan,  dan  proses  pengeringan  terdapat  mesin-mesin  yang  mengkonsumsi
bahan  bakar  fosil.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya  kajian  tentang  energi  alternatif untuk mensubstitusikan energi bahan fosil ke renewable energy dan untuk memenuhi pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  energi  listrik.  Dengan  tujuan  dapat  meminimalisir dampak  lingkungan  dan  ketersediaan  energi  yang  dibutuhkan  dalam  proses  produksi teh.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya  kajian  tentang  energi  alternatif  untuk mensubstitusikan  energi  bahan  fosil  ke  renewable  energy  dan  untuk  memenuhi pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  energi  listrik.  Dengan  tujuan  dapat  meminimalisir dampak  lingkungan  dan  ketersediaan  energi  yang  dibutuhkan  dalam  proses  produksi teh.

## 2 Landasan Teori

## 2.1 Pengukuran Daya Dan Energi Listrik
P  adalah  daya  yang  terukur  dari  suatu  peralatan  listrik  sedangkan  t  adalah  jumlah waktu  penggunaan  peralatan  listrik.  Nilai  P  dapat  dihitung  dari  pengukuran  sumber arus  dan  tegangan  listrik.  Sumber  listrik  satu  fase  dapat  dihitung  nilai  P-nya  dengan menggunakan persamaan 2.1 dan 2.2.
P = V x I x Pf (2.1)
Daya listrik 3 fase dapat dihitung dengan persamaan berikut:
P = (V x I x PF x √3)/1000 (2.2) Keterangan P = Daya alat (Watt) V = Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere) PF = Faktor Daya
Energi listrik adalah suatu bentuk energi yang berasal dari interaksi muatan listrik yang mana  menimbulkan  adanya  medan  listrik.  Energi  listrik  juga  dapat  digambarkan sebagai bergeraknya elektron pada suatu konduktor atau ion (positif atau negatif) pada suatu  medium.  Listrik  mempunyai  satuan  Ampere  yang  disimbolkan  dengan  A  dan tegangan  listrik  yang  disimbolkan  dengan  V  dengan  satuan  volt  dengan  ketentuan kebutuhan pemakaian daya listrik Watt yang disimbolkan dengan W. Energi listrik bisa diciptakan oleh sebuah energi lain dan bahkan sanggup memberikan suatu energi yang nantinya bisa dikonversikan pada energi yang lain. Untuk mencari nilai konsumsi energi suatu alat dapat menggunakan persamaan 2.3.
E= P.t (2.3) Keterangan E
= Konsumsi energi listrik (kWh)
P
= Daya alat (Watt) t = Selang waktu ( hours )
Pengukuran  daya  adalah  suatu  metode untuk mengetahui  besarnya  daya  atau  energi listrik  yang  digunakan  pada  rangkaian  rangkaian  listrik  suatu  alat  elektronik, pengukuran daya dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Pengukuran Daya pada rangkaian DC (Direct Current)
2. Pengukuran Daya pada rangkaian AC (Alternating Current)
Dalam  sebuah  rangkaian  listrik,  daya  didefinisikan  sebagai  laju  energi      yang dihantarkan  atau  kerja  yang  dilakukan  persatuan  waktu.  Dalam  pengukuran  daya (Husnawati, Passarella Rossi, 2015), ada 2 metode yaitu:
1. Metode  Pengukuran  Daya  Secara Tidak Langsung. Ada dua jenis pengukuran daya menggunakan metode pengukuran tak langsung, ditinjau dari letak kedua alat  ukur,  yaitu  ampermeter  dan  voltmeter.  Voltmeter  dipasang  sebelum ampermeter. Voltmeter dipasang setelah Ampermeter.
2. Metode  Pengukuran  Daya  Secara Langsung
Pengukuran  daya  listrik  secara  langsung  adalah  dimana  melakukan  pengukuran langsung  di  jaringan  listrik  dengan  alat  ukur  wattmeter.  Wattmeter  merupakan  alat instrumen listrik yang pembacaannya dalam satuan watt dimana merupakan kombinasi voltmeter dan amperemeter.

## 2.2 2.2 Energi Terbarukan
Energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang diproduksi dari sumber daya alami yang dapat terbaharui dalam rentang waktu yang singkat. Sumber daya alami ini dapat berasal dari sinar matahari, angin, gelombang, ombak laut, biomasa, dan panas bumi. Sumber  energi  terbarukan  ini  dapat  dikonversi  menjadi  listrik  maupun  bahan  bakar untuk memenuhi  kebutuhan  energi  (Formighieri & Bass, 2013). Setiap sumber energi terbarukan  memiliki  kekhasannya  masing-masing.  Sumber-sumber  energi  terbarukan ini bersifat kearifan lokal, dimana suatu daerah dengan daerah lain terdapat perbedaan potensi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan.

## 2.3 2.3 Jaringan Listrik
Energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTMh  harus  segera  dimanfaatkan  karenakan kontinuitas  dan  energi  listrik  tidak  dapat  disimpan.  Agar  energi  listrik  yang  dihasilkan pembangkit  dapat  dimanfaatkan  ke  pusat  beban,  maka  diperlukan  pembangunan sarana  penyalur  energi  listrik  yang  berupa  jaringan  listrik  meliputi:  jaringan  transmisi dan  jaringan  distribusi.  Fungsi  dari  sistem  jaringan  adalah  untuk  menyalurkan  atau mendistribusikan  energi  listrik  dari  pusat  energi  (pembangkit)  ke  suplai  (gardu  induk) setelah itu ke pusat – pusat  beban (gardu trafo/distribusi).
Jaringan  distribusi  berdasarkan  letak  jaringan  terhadap  posisi  gardu  distribusi, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Jaringan distribusi primer
Jaringan  distribusi  primer  (JTM)  merupakan  suatu  jaringan  yang  letaknya  sebelum gardu  ditribusi  berfungsi  menyalurkan  tenaga  listrik  bertegangan  menengah  (20  kV). Hantaran dapat berupa kabel dalam  tanah atau saluran udara yang menghubungkan dari gardu induk (sekunder trafo) dengan gardu distribusi (sisi primer trafo didtribusi).

## 2. Jaringan distribusi sekunder
Jaringan  distribusi  sekunder  (JTR)  merupakan  suatu  jaringan  yang  letaknya  setelah gardu  distribusi  berfungsi  menyalurkan  tenaga  listrik  bertegangan  rendah  (misalnya 220 V/380 V). Hantaran berupa kabel tanah atau kawat udara yang menghubungkan dari gardu distribusi (sisi sekunder trafo distribusi) ke tempat konsumen atau pemakai.

## 2.4 Pembangkit Listrik Tenaga Mirohidro (PLTMh)
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) memanfaatkan sementara aliran sungai untuk memutar turbin  yang telah dikopel generator, setelah turbin berputar generator akan  mengubah  dari  energi  gerak  menjadi  energi  listrik.  Dimana  energi  listrik  yang dihasilkan akan didistribusi ke pusat pembebana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini.

## Gambar 1. Skema PLTMh
Aliran  sungai  dibendung  untuk  menaikan  permukaan  air,  kemudian    air  dialirkan melalui  saluran  pembawa  menuju  ke  bak  penenang.  Bak  penenang  dihubungkan dengan    pipa  pesat,  dengan  tujuan  agar  mendapatkan  debit  air  yang  besar  dengan memanfaatkan  tinggi  jatuh,  dan  pipa  pesat  tersebut  dihubungkan  ke  turbin  air, sehingga  air  menekan  turbin  dan  turbin  dapat  berputar.  Perputaran  turbin  tersebut dimanfaatkan  untuk  memutar  generator,  setelah  mendapat  putaran  yang  konstan maka  generator  akan  menghasilkan  tegangan  listrik,  yang  akan  di  distribusikan  ke beban melalui saluran kabel distribusi (JTM atau JTR).

## 2.5 Pengolahan Teh Hitam
Pengolahan  sistem  produksi  teh  hitam  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu pengolahan  sistem  secara orthodox ,  dan  pengolahan  sistem  secara  CTC  ( Chushing Tearing Curling ). Untuk pengolahan sistem secara orthodox dibagi 2 yaitu pengolahan sistem  secara Orthodox Murni,  dan  pengolahan  sistem  secara Orthodox  Rotorvane . Untuk  pengolahan  sistem orthodox murni  untuk  saat  ini  sudah  jarang  digunakan,
dikarenakan  perusahaan-perusahaan  sudah  beralih  ke  pengolahan  sistem orthodox rotorvane .

## Tabel 1 Perbandingan pengolahan sistem orthodox dengan sistem CTC
Pengolahan Sistem Orthodox Pengolahan Sistem CTC Derajat layu pucuk 44 - 46 % Derajat layu pucuk 32 – 35% Ada sortasi bubuk basah Tidak ada sortasi bubuk basah Tangkai/tulang terpisah (badag) Bubuk basah ukuran hampir sama Memerlukan pengeringan ECP Metode pengeringan FBD Tenaga kerja banyak Memakai lebih sedikit tenaga kerja Tenaga listrik besar Memakai lebih sedikit tenaga listrik Sortasi kering kurang sederhana Proses sortasi kering lebih sederhana Fermentasi bubuk basah 105-120 menit Waktu fermentasi bubuk basah 80 – 85 menit Waktu proses pengolahan berlangsung lebih dari 20 jam Waktu proses pengolahan kurang dari 20 jam Waktu proses pengolahan berlangsung lebih dari 20 jam Waktu proses pengolahan kurang dari 20 jam
PT. Pagilaran sendiri pengolahan teh hitam menggunakan pengolahan sistem orthodox rotorvane.  Proses  secara  umum  pengelolahan  sistem  orthodox  rotorvane  yaitu mengubah  daun  teh  menjadi  bubuk  teh  yang  berukuran  kecil  dengan  melewati beberapa  tahapan  proses  seperti  penerimaan  dan  analisis  pucuk,  pelayuan, penggulungan,  penggilingan,  sortasi  basah,  fermentasi,  pengeringan,  sortasi  kering, penyimpanan, dan pengemasan.

## 3 Diskusi
3.1 Kondisi Umum PT. Pagilaran
Pada  Tahun  1985  PT  Pagilaran  mendapatan  surat  penugasan  dari  menteri  Pertanian Prof.  Sumantri  Sastrosudiarjo  No.  KB.340/97/mentan/II/1985  untuk  menjadi Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Jawa Tengah seluas 4700 ha yang tersebar di Kabupaten Batang,  Banjarnegara,  dan  Pakalongan  dan  di  dukung  oleh  SK  dari  Gubernur  Kepala Daerah  Tingkat  I  Jawa  Tengah  Nomor:  525/05/740  yang  prinsipnya  mendukung keberhasilan pembangunan pertanian di Jawa Tangah. Bertepat tanggal 29 September 2016,  Yayasan  Fakultas  Pertanian  UGM  (Fapertagama)  menghibahkan  saham  PT Pagilaran kepada UGM untuk dikelola sebagai teaching industry bagi civitas akademika UGM.  Hibah  aset  ini  ditujukan  untuk  mendukung  Tridharma  Perguruan  Tinggi  yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Gambar 2. Lokasi Penelitian
Lokasi  Unit  Produksi  Pagilaran  yaitu  terletak  di  sebelah  selatan  kota  Batang  dan sebelah  tenggara  Kota  Pekalongan  atau  sekitar  50  km  dari  kota  Pekalongan,  20  km dari kota Batang, dan 113 km dari kota Semarang.

## 3.2 3.2 Kondisi Kelistrikan
Jaringan  listrik  merupakan  suatu  alat  penghatar  energi  listrik  dari  sumber  energi  ke pusat  pembebanan.  Energi  listrik  yang  distribusi  melalui  jaringan  listrik  di  kawasan perkebunan  teh  PT.  Pagilaran  di  suplai  dari  beberapa  sumber.  Sistem  jaringan kelistrikan  ini  sering  disebut  dengan  sistem  jaringan  kelistrikan  radial.  Jaringan  radial yaitu  jaringan  dimana  membentuk  garis  lurus  dan  sumbernya  hanya  satu.  Jaringan kelistrikan  di  kawasan  tersebut  menggunakan  kontruksi  tiang  listrik  jenis  beton  dan besi  dikarenakan  struktur medan  yang  dilalui jaringan  kelistrik tersebut berbukit yang rentan  longsor  dan  banyak  pepohon  yang  dapat  seketika  tumbang.  Jaringan  listrik existing  di  kawasan  perkebunan  PT.  Pagilaran  disuplai  dari  4  sumber  listrik  yang berbeda.  Untuk  masing-masing  kawasan  menggunakan  sistem  jaringan  listrik  radial dimana  jaringan  kelistrikanya  hanya  memanjang  dan  tidak  lingkaran  tertutup.  Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Jaringan listrik existing
Hasil  dari  perhitungan  dan  analisis  listrik existing dapat  digunakan  untuk  membuat suatu  pemetaan  konsumsi  energi  listrik  existing.  Pemetaan  konsumsi  energi existing dapat dilihihat pada Gambar 4.
2.853.919,89 kWh/tahun Pagilaran 98.672,64 kWh/tahun Kayulandak 370.022,4 kWh/tahun Andongsili 74.022 kWh/tahun Pagergunung
Gambar 4. Konsumsi existing energi listrik PT. Pagilaran Batang
Gambar 5. Perbandingan grafik antara total konsumsi energi listrik existing di kawasan afdeling pagilaran  sebesar  2.853.919,89  kWh/tahun  ≈  2,85  GWh/  tahun.  Dimana konsumsi  energi  listrik  meliputi:  pabrik,  kantor,  fasilitas  pendukung,  agrowisata, penerangan  jalan  dan emplacement yang  diberi  warna  hijau.  Total  konsumsi  energi listrik  di  kawasan afdeling andong  sili  sebesar  370.022,40  kWh/tahun  diberi  warna merah muda dan total konsumsi energi listrik di kawasan afdeling kayulandak  sebesar 172.694,64 kWh/tahun yang diberi warna kuning.
J.Oto.Ktrl.Inst (J.Auto.Ctrl.Inst) Vol 11 (1),2019      ISSN : 2085-2517, e-ISSN: 2460-6340
Gambar 5. Konsumsi energi existing
Hasil dari perhitungan proyeksi demand energi listrik pada pengembangan agrowisata di PT. Pagilaran Batang dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Proyeksi demand energi listrik
Konsumsi energi listrik dalam 1 tahun yang tertinggi dapat dilihat pada gambar di atas yaitu  52%  atau  sebesar  646.146,36  kWh/tahun  di  homestay  dikarenakan  banyak penambahan  kamar  dan  hampir  setiap  kamar  menggunakan  ac  dan  pemanas  air. Sedangkan untuk kosumsi energi listrik terendah dalam 1 tahun untuk pengembangan
agrowisata  PT.  Pagilaran  sebesar  3.784,32  kWh/tahun  untuk  glamping  hal  tersebut dikarenakan  hanya  ada  4  bangunan  glamping  dimana  masing-masing  glamping mengkonsumsi energi listrik untuk 2 titik lampu sebagai penerangan dan 1 kipas angin. Jadi  total  konsumsi  energi  listrik  dalam  1  tahun  untuk  pengembangan  agrowisata sebesar 1.245.277,8 kWh/tahun ≈ 1,2 GWh/tahun.
Gambar 7. Total konsumsi energi listrik existing dan proyeksi demand energi listrik otal  konsumsi  energi  listrik existing dalam  1  tahun  dikawasan  perkebunan  teh  PT. Pagilaran  sebesar  3.396.725,04  kWh/tahun  ≈  3,4  GWh/tahun  sedangkan  untuk proyeksi demand energi listrik dalam 1 tahun sebesar 4.641.914,73 kWh/tahun ≈ 4,6 GWh/ tahun. Jadi peningkatan konsumsi energi listrik dalam 1 tahun yang akan datang sebesar 1.245.189,69 kWh ≈ 1,24 GWh/ tahun atau 15%.
Tabel 2. Pemanfaatan energi listrik PLTMh Energi (kWh) Pemanfaatan 370.022,4 Kebutuhan kelistrikan untuk kawasan afdeling andongsili 172.694,64 Kebutuhan kelistrikan untuk kawasan afdeling kayulandak 657.104,90 Proses produksi pabrik pada bagian proses pelayuan 2.306.389.73 emplacement , fasilitas pendukung, penerangan jalan dan agrowisata di kawasan afdeling pagilaram 743.788,03
Kereta Gantung Pengangkut Daun Teh
Vol 11 (1),2019      ISSN : 2085-2517, e-ISSN: 2460-6340

## Gambar 8 Rancangan pemanfaatan energi listrik PLTMh
Potensi  energi  listrik  PLTMh  dimanfaatkan  15%  dari  potensi  energi  untuk  mensuplai proses  pelayuan  di  pabrik,  54%  dari  potensi  untuk  mensuplai  kebutuhan  kelistrikan afdeling pagilaran yang meliputi:  agrowisata, emplacement, masjid, balai  pengobatan, kantor  unit  pabrik,  9%  dari  potensi  energi  untuk  mensuplai  kebutuhan  kelistrikan kawasan  afdeling  andongsili,  4%  dari  potensi  energi  untuk  mensuplai  kebutuhan kelistrikan kawasan afdeling kayulandak dan 18% dari potensi energi untuk mensuplai kereta gantung pengangkut daun teh dari kebun ke pabrik.

## 4 Kesimpulan
Hasil  dari  kajian  tentang  perancangan  pemanfaatan  energi  listrik  pembangkit  listrik mikrohidro (PLTMh) di kawasan perkebunan teh PT. Pagilaran di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Total  konsumsi  energi  listrik  existing  di  kawasan  perkebunan  teh  PT.  Pagilaran sebesar 3.396.725,04 kWh/tahun ≈ 3,4 GWh/tahun.
2. Total  konsumsi  proyeksi  demand  energi  listrik  di  kawasan  perkebunan  teh  PT. Pagilaran sebesar 4.671.085,84 kWh/tahun ≈ 4,7 GWh/tahun.
3. Potensi energi listrik yang akan di manfaatkan sebesar 4.254.879,17 kWh/tahun ≈
4,25 GWh/tahun yang mana akan disuplai untuk kebutuhan kelistrikan di kawasan afdeling  andongsili  9%  dari  total  potensi  energi  atau  sebesar  370.022,40 kWh/tahun, untuk kebutuhan  kelistrikan  di kawasan  afdeling kayulandak 4 % dari total  potensi  energi  atau  sebesar  172.694,64  kWh/tahun,  untuk  produksi  teh  di tahapan  proses  pelayuan  15%  dari  potensi  energi  atau  sebesar  657.104,90 kWh/tahun, untuk emplacement, rumah ibadah, penerangan jalan, agrowisata, dan balai  pengobatan  di  kawasan  afdeling  pagilaran  54%  dari  potensi  energi  atau sebesar 2,3 GWh/tahun, dan untuk kereta gantung pengangkut daun teh 15% dari potensi energi atau sebesar 743.788,03 kWh/tahun.

## 5 Daftar Pustaka
[1] Alisa,  N., Analisis  Konsumsi  Dan  Potensi  Penghematan  Energi  Pada  Proses Produksi Teh Hitam Dari Proses Fermentasi Hingga Sortasi Kering Di Unit Produksi Pagilaran . Universitas Gadjah Mada. 2018.
[2] Ari Wisibono, Pitojo Tri Juwono, P.H.W., Mikrohidro ( PLTMh ) Di Sungai Soko Desa Olung, Siron 1–7, 2016.
[3] Arif,  M., Studi  Perencanaan  Instalasi  Penerangan  Pada  Lantai  Satu  Kantor  Dinas PU  Kota  Bukit  Tinggi  Dengan  Menggunakan  Metode  Lumen, Politeknik  Negeri Padang, 2016.
[4] Awal, C.F., Perancangan PLTMh Kapasitas 30kW di Desa Giritirta 1–83 , 2014.
[5] D  P  D  Suparyawan,  I  N  S  Kumara,  W.A., Studi  Perencanaan  Pembangkit  Listrik Mikrohidro Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng Bali 8 , 2017.
[6] Handy  Wibowo,  Arifin  Daud,    dan  M.B.A.A., Kajian  Teknis  Dan  Ekonomi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) Di  Sungai Lematang Kota Pagar Alam, Cantilever 4, 34–41, 2015.
[7] Hernawan  Aji  Nugroho,  S., Perancangan  Dan  Pembangunan  Pembangkit  Listrik Tenaga Mikrohidro 3 , 2017.
[8] Husnawati, Passarella Rossi, S., Pengukuran Konsumsi Energi Listrik Pada Sistem KWH Meter Digital Satu Phasa Dengan Metode Pengukuran Arus 85–86 , 2015.
[9] Islami, S.M.N.F., Analisis Konsumsi Energi Pada Proses Produksi Teh Hitam Di PT. Pagilaran  Dari  Tahap  Penerimaan  Hingga  Tahapan  Sortasi  Basah .  Universitas Gadjah Mada, 2018.
[10] Kementrian ESDM, Ketenaga Listrikan, 2017.
[11] Mulyono, S., Karakteristik Turbin Kaplan Pada Sub Unit Pembangkit Listrik Tenaga Air Kedungombo 11 , 69–74, 2015.
[12] Nurkhaerani,  F., Perancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMh)  Di Sungai Cikaniki, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor , 2016.
[13] Ody  Septian  Pratama,  Agus  Sukandi,  P.M.S., Perancangan  Pembangkit  Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) Di Desa Makati Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat , 2017.
[14] Rizal  Firmansyah,  Ir.  Teguh  Utomo,  MT,  Ir.  Hery  Purnomo,  M., Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Gunung Sawur unit 3 Lumajang 1–9 , 2014.
[15] Rizqi, F., Analisa efisiensi belajar menggunakan beberapa jenis lampu 13 , 2017.
[16] Rompas,  P.T.D., Analisis  Pembangkit  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMh)  Pada  Daerah Aliran  Sungai  Ongkak  Mongondow  Di  Desa  Muntoi  Kabupaten  Bolaang Mongondow 16 , 2011.
[17] Singh, A., Olsen, S.I., Pant, D., Importance of Life Cycle Assessment of Renewable Energy Sources 1–11 , 2013.
[18] Sri Sukamta, A.K., Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH ) Jantur Tabalas Kalimantan Timur 5 , 58–63, 2013.
[19] Sudiantoro, S., Trawas, n.d. Perancangan Pembangkit Listrik Mikrohidro Kapasitas 25  kW  Dengan  Menggunakan  Turbin  Ossberger  Pada  Jaringan  Irigasi  Di  Dusun Janjing Dan Dusun Sempur, Kecamatan Trawas, Mojokerto 1–12 .
[20] Sulistiyono, Agus Sugiri, A.Y.E., Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)  Di  Sungai  Cikawat  Desa  Talang  Mulia  Kecamatan  Padang  Cermin Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung 1, 48–54, 2013.
[21] Sunarno, 2016. Mecanical elektrical .
[22] Tim Pagilaran, Perencanaan masterplan agrowisata PT. Pagilaran, 2018.
[23] Winarto,  F.E.W., Pembangunan  PLTMh  Di  Desa  Girikerto  Kecamatan  Turi Kabupaten Sleman 175–184 , 2001.
[24] Yogi  Suryo  Setyo  Putro,  Pitojo  Tri  Juwono,  P.H.W., Studi  Perancanaan  [embangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) Di Sungai Atei Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanamang Mantikai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah 11 , 2015.
[25] Zulkamil, Perancangan  Jaringan  Listrik  Mikrohidro  Di  Lubuk  Hitam  Kecamatan Bungus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat . Universitas Gadjah Mada, 2006.