PERENCANAAN INSTALASI LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN HYBRID PADA RUMAH TOKO (RUKO) TIGA LANTAI DI TARAKAN
Imam Aprianur 1 , Sugeng Riyanto 2
1,2 Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
1 imam.aprianur@gmail.com
2 sugeng@borneo.ac.id
Abstract — Basically  the  electrical  installation  is  a  series  of inter-linkages  with  each  other,  and  are  connected  or coordinated.  In  planning  the  required  installation  in accordance  with  the  general  requirements  of  the  electrical installation (PUIL) and can lead to the use of materials to be used, with the Indonesian National Standard (SNI).
In  planning  the  electrical  installation  using  the  Hybrid Photovoltaic System which is a supply of electrical energy with the use of solar radiation energy source that can be converted into electrical energy. By planning the electrical installation is a  combination  of  two  power  supply,  but  from  Solar (Photovoltaic  Systems)  and  network  electrical  installation  is supplied directly from the source PLN (Grid Connection)
Keywords — Electrical  Installation,  Hybrid  Photovoltaic System.
Intisari — Pada  dasarnya  Instalasi  listrik  adalah  suatu rangkaian yang saling keterkaitan satu dengan yang lainya, serta saling terhubung atau terkoordinasi. Dalam perencanaan Instalasi diharuskan sesuai dengan persyaratan  umum  instalasi  listrik  (PUIL)  serta  dapat mengarah  pada  pemakaian  bahan  yang  akan  digunakan, dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).
Pada  perencanaan  instalasi  listrik  dengan  menggunakan Hybrid  Sistem  Photovoltaic  yang  merupakan  suatu penyediaan  energi  listrik  dengan  pemanfaatan  sumber energi  radiasi  matahari  yang  dapat  diubah  menjadi  energi listrik.  Dengan  perencanaan  instalasi  listrik  ini  merupakan penggabungan dua catu daya, melainkan dari Tenaga Surya (Sistem  Photovoltaic)  dan  jaringan  instalasi  listrik  yang disuplai langsung dari sumber PLN (Grid Connection).
Kata Kunci — Instalasi Listrik, Hybrid System Photovoltaic

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupa  kan  salah  satu  negara  yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Artinya potensi pemanfaatan  PLTS  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya) sangat  besar.  Hal  ini  tentunya  merupakan  salah  satu alternatif yang sangat baik untuk mengurangi ketergantungan pembangkit pada sumber energi PT. PLN Tarakan yang  semakin menipis.  Sehingga  perlu pemanfaatan  sumber  energy  terbarukan  salah  satu  adalah pembangkit  listrik  yang  menggunakan  energy  terbarukan dengan hybrid  sistem  photovoltaic .  Perancangaan  dengan
hybrid  system photovoltaic merupakan penyediaan energi listrik  yang  sumbernya  menggunakan  energi  terbarukan yaitu  radiasi  matahari. Sistem  hybrid disini  merupakan penggabungan dua catu daya yaitu catu daya tenaga surya ( Sistem  Photovoltaic )  dan  jaringan  instalasi  listrik  pada gedung  atau  rumah  tinggal  yang  disuplay  dari  sumber PLN ( Grid Connection ).
Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang keterkaitan satu dengan  yang  lainya, serta memiliki saling terhubung atau  terkoordinasi.  Pemasangan  Instalasi  listrik  terikat suatu  peraturan-peraturan  dimana  peraturan  tersebut bertujuan  untuk  mengatur  pemakaian  bahan  yang  akan digunakan pada pemasangan instalasi listrik. Pemasangan instalasi listrik tersebut harus memenuhi standarisasi yaitu Standard  Nasional  Indonesia  (SNI).  Untuk  standarisasi dibidang  teknik  listrik  mengacu  pada Internasional
Electrotechnical Commission (IEC). Standard pemasangan  instalasi  listrik  diindonesia  merujuk  pada standarisasi yang digunakan pada Standarisasi Perusahaan Listrik  Negara  (SPLN)  atau  Peraturan  Umum  Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
Tujuan  utama  dari  instalasi  penerangan  adalah memberikan kenyamanan pada  jarak pandang  mata. serta pekerjaan-pekerjaan  yang  memerlukan  ketelitian,  maka diperlukan penerangan yang mempunyai kuat penerangan yang  cukup  baik.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  penerang pada  instalasi  listrik  meliputi,  faktor-faktor  keindahan (Estetika),  Kenyamanan  (Comfortable)  dan  dari  segi ekonomis  maka  ketentuan  tersebut  perlu  diperhitungkan didalam  perencanaan  pada  instalasi  listrik,  seperti  halnya penerangan  rumah  tinggal,  rumah  toko,  gedung perkantoran,  gedung  sekolah,  hotel,  gedung  pameran, pabrik, serta gedung laboraturium dan lain-lainnya [2] .
Faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan  didalam perencanaan  instalasi  listrik  untuk  penerangan  adalah: Pemasangan  instalasi  listrik  harus  memenuhi  aturan antara lain:
A. Kenyamanan (Comfortable).
Untuk  memberikan  kenyamanan  mata  didalam menikmati  atau  melaksanakan  sesuatu  kegiatan  tanpa adanya  akomodasi  yang  berlebihan,  yang  dimaksud adalah  memberikan  jarak  pandang  mata  yang  baik  dan kenyamanan kepada pemakainya.
B. Keindahan (Estetika).
Selain  faktor  jarak  pandang  mata  yang  baik  dan kenyamanan,diperlukan juga faktor keindahan yang mana kedua faktor tersebut dapat saling mendukung serta saling mengisi  satu  sama  lainnya,  sehingga  dapat  diselaraskan mengingat keduanya sangat penting.
C. Ekonomis .(Economise). Fleksible  adalah  mudah  untuk  menyesuaikan  sistem apabila  adanya  perubahan-perubahan  atau  pengantian pada suatu instalasi listrik. Investasi murah adalah dengan pemanfaatan  instalasi  listrik  yang  sebaik  mungkin,  untuk selalu  diusahakan  biaya  semurah  atau  seefisien  mungkin dengan  pelayanan  listrik  yang  sebaik-baiknya,  yaitu dengan  cara,  Tidak  menggunakan  material  atau  peralatan instalasi  yang  spesifikasinya  dan  kegunaannya  melebihi dari  keperluan,  kecuali  apabila  benar-benar  lebih  murah dan ekonomis dan Memenuhi persyaratan teknis.

## II. LANDASAN TEORI
A. Panel Surya (Photovoltaic) Panel  surya photovoltaic adalah  merupakan  suatu alat yang dapat mengubah energi radiasi matahari menjadi energi  listrik.  Dalam  sinar  matahari  terkandung  energi dalam  bentuk  foton.  Ketika  foton  ini  mengenai permukaan sel surya, elektron-elektronnya akan tereksitasi  dan  menimbulkan  aliran  listrik.  Prinsip  ini dikenal sebagai prinsip photovoltaic [1].
Gambar 1. Rangkain panel surya
B. Modul Photovoltaic/ Panel surya
Kapasitas daya Modul Photovoltaic dapat diperhitungkan  dengan  memperhatikan  beberapa  faktor, yaitu  kebutuhan  energi  sistem  yang  disyaratkan,  insolasi matahari,  dan  faktor  penyesuaian  ( adjustment  factor ). Faktor  penyesuaian  adalahpada  kebanyakan  instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) [1].
Gambar 2. Panel surya 100 Wp, di atas genteng
C. Solar Charge Controller Solar  controller adalah  alat  yang  digunakan  untuk mengontrol  proses  pengisian  muatan  listrik  dari  panel surya ke aki dan juga pengosongan muatan listrik dari aki ke  beban  seperti  lampu,  kipas  angin,  dll.  Terdapat setidaknya  dua  jenis solar  controller yaitu  yang menggunakan  teknologi  PWM  ( pulse  width modulation ) dan  MPPT  ( maximum  power  point  tracking ). Solar controller PWM akan melakukan pengisian muatan listrik ke  aki  dengan  arus  yang  besar  ketika  aki  kosong,  dan kemudian  arus  pengisian  diturunkan  secara  bertahap ketika aki semakin penuh.
Gambar 3. Solar Charge Controller MPPT 12/24 Volt
D. Baterai Baterai  atau  Aki  yang  biasa  kita  kenal  adalah komponen sistem photovoltaic yang berfungsi menyimpan  energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh Modul
Photovoltaic pada siang hari, untuk kemudian dipergunakan  pada  malam  hari  dan  pada  saat  cuaca mendung.  Aki  yang  digunakan  pada sistem  photovoltaic mengalami  proses siklus  mengisi  ( charging )  dan mengosongkan  ( discharging ),  tergantung  pada  ada tidaknya sinar matahari. Secara garis besar aki dibedakan berdasarkan aplikasi dan konstruksi. Berdasarkan aplikasi maka  aki  dibedakan  untuk engine  starter (otomotif)  dan deep  cycle .  Aki deep  cycle biasanya  digunakan  untuk system Photovoltaic ( solar  cell )  dan back  up  power , dimana  aki  mampu  mengalami discharge hingga  muatan listriknya tinggal sedikit.
Gambar 4. Jenis aki starter (otomotif) (a) dan deep cycle (b)
Kapasitas  suatu  baterai  menyatakan  berapa  lama kemampuannya  untuk  memberikan  aliran  listrik,  pada tegangan  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ampere hour (Ah).  Kapasitas  baterai  dapat  dinyatakan  dengan persamaan sebagai berikut:
E. Inverter Inverter adalah  perangkat  yang  digunakan  untuk mengubah  arus  searah (DC) dengan  tegangan  sebesar  12 Volt  .Alat  ini  diperlukan  untuk  perancangan SollarCell . Selain  itu  jika  menggunakan  inverter  yang  mengubah menjadi arus bolak balik (AC) 220 volt, ini sesuai dengan listrik  yang  ada  pada  PLN  sehingga  dapat  dikombinaska dengan  instalasi  listrik  dengan  menggunakan hybrid (gabungan  listrik  PLN  dan Sollar  Cell )  dengan  instalasi listrik yang sama.
Gambar 5. Inverter 24 V 500-1200 W
F. Modul  Photovoltaic –  Grid  Connection (Jala-Jala PLN)
Sistem  Hybrid adalah  gabungan  atau integrasi antara catu daya jala-jala PLN ( grid connection ) dan tenaga surya ( sistem  photovoltaic ).  Modul  Surya  ( module  photovoltaic ) adalah  sumber  energi  dengan  menggunakan  rangkaian module photovoltaic , merupakan sistem pembangkit listrik alternatif  dengan  mengandalkan  energi  matahari  sebagai sumber  energi  utama.  Untuk  dapat  menghasilkan  energi listrik  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ramah  lingkungan dan  bebas  folusi  bagi  penduduk  perkotaan,  baik perumahan, pertokoan, dan perkantoran.
Sistem  Hybrid ini  tetap  berhubungan  dengan  jaringan PLN,  melainkan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan energi module  photovoltaic untuk  menghasilkan  energi listrik  semaksimal  mungkin,  guna  dapat  mengurangi tagihan listrik rumah tangga, dan memberikan nilai tambah pada pemiliknya.
G. Sistem Hybrid
Sistem  hybrid antara  Modul  Surya dan  sumber  listrik PLN,  pada  proses  kendali  Sistem  hybrid yang menggunakan  prinsip  kerja  satu  arah,  dalam  satu  waktu tertentu  beban  hanya  disuplai  oleh  salah  satu  sumber, dengan  system  otomatis switch  controller akan  mengatur sumber  yang  akan  menyuplai  kebeban.  Dimana  ketika solar  controller memutus  aliran  ke  beban,  maka  relay secara  pasif  akan  menghubungkan  aliran  ke  listrik  PLN. Yang  artinya  menggunakan  listrik  PLN  dan  Solar  cell yang berganti secaraotomatis. Pada siang  hari, kebutuhan energi  listrik  disuplai  langsung  oleh  Modul  Surya,  dan malam hari atau jika kondisi cuaca mendung maka energi listrik  disuplai  oleh  jaringan  PLN.  Hal  ini  dimungkinkan karena  sistem  ini  tetap terkoneksi  dengan  jaringan PLN .

## Gambar 6. Sistem Hybrid Grid Connection
Pada  radiasi  matahari  yang  diperlukan  dalam perhitungan  kapasitas  modul  adalah  dimana  pada  radiasi bulan  Januari  3,547kwh/  .  Untuk  mendapatkan  kapasitas daya  pada  modul,  yang  diperlukan  didalam  perhitungan adalah jumlah jam kerja matahari, bukan besarnya radiasi pada matahari. Oleh karena itu pada radiasi bulan Januari, dibagi dengan Standart Test Condition yaitu 1000 W/m2. Untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  sesuai  dengan kondisi  dilapangan,  maka  digunakan  sejumlah  modul, sehingga  diperoleh  jumlah  yang  dbutuhkan.  Dalam perencanaan  ini  digunakan  modul  yang  berkapasitas  100 Wp
H. Instalasi Listrik Instalasi  listrik  adalah  jaringan  atau  saluran  yang rangkaiannya  satu  sama  yang  lain  saling  terhubung  ke beban.  Instalasi  listrik  terbagi  beberapa  golongan diantaranya adalah:
a.  Instalasi  domestik  (rumah  tinggal)  adalah  Instalasi listrik  untuk  rumah  tinggal,  rumah  kontrakan,  rumah susun .
b.  Instalasi  non  domestik  adalah  instalasi  listrik  untuk sosial,  bisnis dan publik:
1. Sosial:  Rumah  sakit,  rumah  ibadah,  rumah  panti sosial,  rumah  pusat  rehabilitasi  cacat,  rumah  (tempat asrama) pelajar milik pemerintah.
2. Bisnis:  Perhotelan,  perbankkan,  pergudangan  dan perkantoran pertamina.
3. Publik:  Perkantoran  pemerintah  atau  perkantoran perwakilan asing.
c.   Spesifikasi  dan  tempatnya  instalasi  listrik  terbagi  dua diantaranya adalah:
1. Instalasi  listrik  didalam  gedung.  Instalasi  listrik didalam  gedung  adalah instalasi listrik  yang pekerjaannya  meliputi:  instalasi  listrik  pada  rumah
tinggal, instalasi listrik perkantoran dan instalasi listrik rumah  sakit,  dimana  penerangannya  meliputi  setiap ruangan, teras, koridor dan lain-lainya.
2. Instalasi  listrik  diluar  gedung.  Instalasi  listrik  diluar gedung  adalah  instalasi  listrik  yang  pekerjaannya diluar  gedung  yaitu  instalasi  listrik  penerangan halaman rumah, taman, jalan dan lain-lainnya.
I. Perencanaan Instalasi Listrik
Perencanaan  instalasi  listrik  adalah  suatu  rangkaian yang bertujuan untuk mengalirkan listrik guna memenuhi kebutuhan  manusia.  Dimana  perencanaan  tersebut merujuk  pada  suatu  peraturan  yang  tercantum  pada Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  1977,1987  dan yang  terbaru  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL) 2000, antara lain adalah:
1.   Gambar situasi denah rumah atau bangunan yang akan dipasang jalur instalasi listriknya.
2.   Diagram garis tunggal [3].
J. Peralatan Instalasi Listrik
Peralatan  instalasi  listrik  yang  digunakan  didalam pesangan instalasi listrik adalah:
1. Benda isolasi
Berfungsi  sebagai  melindungi  listrik  yang  mengalir pada  konduktor/penghantar  agar  tidak  bersentuhan dengan  penghantar  yang  lain  dan  isolasi  harus  tahan terhadap panas, tidak mudah rusak.
2. Pipa instalasi Pipa  yang  digunakan  dalam  pemasangan  instalasi listrik adalah pipa pvc 5/8’’ dan pipa fleksibel.
3. Benda bantu. Benda bantu dalam pemasangan instalasi listrik adalah kotak  normal  yaitu  dos  tempat  sambungan  kabel maupun tempat pemasangan saklar.
4. Saklar
Saklar  adalah  sebagai  fungsi  memutuskan  dan menghubungan  rangkaian  listrik  kebeban.  Saklar terbagi  dua  macam  yaitu  saklar  tunggal  dan  saklar seri.
5. Stop kontak/kontak-kontak bagi (KKB). Stop kontak/kontak-konta bagi adalah peralatan listrik yang  berfungsi  sebagai  penyambungan  beban  dengan sumber listrik [3].
K. Intensitas Penerangan Intensitas penerangan ditentukan di tempat pekerjaannya  akan  dilakukan.  Bidang  kerja  umumnya diambil 80 cm di atas lantai. Bidang kerja ini sebuah meja atau  bangku  kerja,  atau  juga  suatu  bidang  horisontal khayalan, 80 cm di atas lantai. Intensitas penerangan yang diperlukan  ditentukan  oleh  sifat  pekerjaan  yang  harus dilakukan.  Pada  gambar  2.7  menunjukan  intensitas penerangan untuk ruang dan jenis pekerjaan.
Intensitas penerangan E dinyatakan dalam satuan  lux, sama  dengan  jumlah  lm/  .  Jadi  flux  cahaya  yang diperlukan  untuk  suatu  bidang  kerja  seluas A adalah (P.van.harten, Ir. E. setiawan:38).
Flux  cahaya  yang  dipancarkan  lampu-lampu  tidak semuanya  mencapai  bidang  kerja.  Sebagian  dan  flux cahaya itu akan dipancarkan ke dinding dan langit-langit.
Gambar 7. Pembagian Flux Cahaya
Pada  gambar  2.7  menunjukan  pancaran  cahaya  yang dipancarkan  oleh  sebuah  titik  lampu  kebidang  kerja disuatu  ruangan,  dimana  tinggi  bidang  kerja  80  cm  atau kurang  lebih  0,8  meter,  tinggi  lampu  terhadap  bidang kerja 4 meter (t) dan tinggi langit-langit 3.2 meter (h).
Untuk  menghitung  jumlah  titik  lampu  pada  ruangan, sebelumnya  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  data-data ruangan antara lain:
a. Tinggi langit langit (h) b. Tinggi lampu terhadap bidang kerja (t) c. Tinggi bidang kerja kurang lebih 0,8 meter
Sehingga didapat rumus H= t-0.8 meter (1) t =h-0.8 meter (2)
Dimana  tinggi  langit-langit  pada  ruang  rapat,  ruang arsip, mushola, dapur, koridor dan gudang adalah 4 meter dan tinggi lampu terhadap bidang kerja 3,2 meter (t) [3].
L. Indeks Ruang atau Indeks Bentuk Indeks  ruangan  atau  indeks  bentuk k menyatakan perbandingan  antara  ukuran-ukuran  utama  suatu  ruangan berbentuk bujur sangkar.
Bidang kerja adalah suatu bidang horisontal khayalan, umumnya  0,80  m  di  atas  lantai.  Nilai k yang  diperoleh tidak  terdapat  dalam  tabel  efisiensi  penerangannya  dapat ditentukan  dengan  interpolasi.  Misalnya k =  4,5  maka efesiensi  diambil  nilai k =  4  dan k =  5.  Untuk k yang melebihi  5  diambil  nilai  efisiensinya  hampir  tidak berubah.
M. Faktor Penyusutan/Depresiasi
Intensitas penerangan E dalam keadaan dipakai adalah intensitas  penerangan  rata-rata  suatu  instalasi  dengan lampu-lampu  dan  armatur-armatur,  yang  daya  gunanya telah  berkurang  karena  kotor,  sudah  lama  dipakai  atau sebab-sebab  lainnya.
Faktor  depresiasinya  0,8  suatu  instalasi  yang  dalam keadaan  baru  250  lux,  akan  memberikan  hanya  200  lux saja  dalam  keadaan  sudah  terpakai.  Jadi  untuk memperoleh  depresiasi  penerangannya  dalam  keadaan terpakai dikalikan dengan efesiensi [2].
N. Menentukan Kapasitas Skering Menentukan  kapasitas  skering/patron  lebur  atau pengaman  pada  pembagian  tiap  group  (kelompok) instalasi listrik fasa satu dengan tegangan 220 Volt, maka arus  yang  mengalir  Menentukan  kapasitas  patron  lebur atau  pengaman  pada  Pembagian  Hubung  Bagi  (PHB) instalasi listrik fasa tiga dengan tegangan 380/220 volt.
O. Susut Tegangan Susut  tegangan  atau  rugi-rugi  tegangan  terjadi dikarenakan  semangkin  panjang  kabel  yang  dibutuhkan maka  akan  terjadi  susut  tegangan  pada  penghantar tersebut.  Oleh  karena  itu  saluran  utama  terdiri  dari hantaran dan mempunyai hambatan serta induktansi.
Sesuai  dengan  peraturan  yang  tercantum  dalam Persayatan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2000,  total rugi-rugi  tegangan  antara  terminal  dan  pada  titik  beban pada instalasi listrik tidak boleh melebihi dari 2% [3].
P. Pentanahan (Grounding )
Pentanahan  pengaman  adalah  suatu  pengamanan dalam  instalasi  listrik  yang  rangkaiannya  ditanahkan dengan  cara  mentanahkan  badan  peralatan  yang diamankan.  Pentanahan  bertujuan  untuk  menghindari tegangan  sentuh  akibat  tegangan  berlebih.  Proses pembumian  dilakukan  dengan  cara  menanam  elektroda dalam  tanah  dengan  kedalaman  tertentu.  Berdasarkan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 [3].

##  Elektroda Batang
Elektroda  ini  dibuat  dari  pipa  atau  besi  baja  dengan panjang antara 80 s/d 250 cm. Elektroda jenis ini biasanya ditanam  dengan  kedalaman  1,5  s/d  6  m.  Jenis  elektroda ini  adalah  jenis  yang  paling  banyak  digunakan  dalam instalasi listrik.
Gambar 2.8 Elektroda Batang
Q. Biaya Optimasi
Pada perencanaan instalasi listrik dengan menggunakan Solar  Cell  Sistem  Hybrid dapat,  diketahui dalam  perhitungan,  perbandingan  biaya  optimasinya antara menggunakan Solar Cell dan Sumber PLN.
Dalam  pengoptimalan  pemanfaatan Energi  Module Photovoltaic ,  yang  dapat  menghasilkan  energi  listrik semaksimal  mungkin,  serta  dapat  mengurangi  tagihan listrik  rumah  toko  dan  memberikan  nilai  tambah  pada pemiliknya.  Diasumsikan  pada  biaya  optimasi  dari sumber  PLN10  =  2200  ,  dan Sollar  Cell dengan  modul surya  10  =  2200  pada  daya  yang  seimbang.  Perencanaan dengan  menggunakan Solar  Cell pada  lantai  1  Pada Modul Surya 10 = 2200 berkapasitas 100 × 24 = 1000 (10 = 2200 ).   Dalam 1 paket Sollar Cell dengan  harga = Rp
6.203.000,-.  Jumlah  Modul  sebanyak  24  unit,  dengan umur  ekonomis  pada Sollar  Cell .  Perencanaan  dengan instalasi  listrik  pada  lantai  1  perhitungan  biaya  optimasi dengan  sumber  PLN  dengan  daya  10A=2200VA.  Dalam pemakaian per bulan sebesar 425 kWh.
Pemakaian kWh perbulan x Daya terpasang Biaya yang dikeluarkan setiap bulan (3) Pada “Perencanaan Instalasi Listrik Dengan Menggunakan  Hybrid”  Dapat  diperhitungkan  biaya optimasinya,  dengan  diketahui  besar  selisih  biaya pemakaian perbulannya dari = − Sollar Cell .

## III. METODE PENELITIAN

## A. Kerangka Konsep Perencanaan
Kerangka  konsep  perencanaan  instalasi  listrik  dengan menggunakan Hybrid ini  adalah  dalam  bentuk  diagram alir seperti pada gambar 3.1. Pada diagram alir dijelaskan tentang  dari  perencanaan instalasi listrik  adalah menghitung  kapasitas modul,  menghitung  kapasitas baterai,  menghitung  jan  keja  matahari,  menghitung besarnya  radiasi  matahari,  menghitung  luas  ruangan, menghitung  indeks ruang,menghitung  jumlah  titik  baban (lampu),  menghitung  kemampuan  sekring tiap  lantai, menghitung  penampang  kabel,  menghitung  rugi-rugi tegangan  dan menghitung  pentanahan  (graonding)  pada denah rumah toko yang akan dikerjakan.
B. Variabel Perencanaan
Variabel  perencanaan  instalasi  listrik  yang  digunakan ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu dengan menggunkan hybrid dan  sumber  dari  PLN.  Serta menghitung  luas  setiap  ruangan,  beban  lampu  setiap ruang,  kapasitas  sekering  tiap  lantai,  luas  penampang kabel/penghantar, susut  tegangan dan pentanahan (Grounding).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perhitungan Total Daya Ruko Untuk perencanaan instalasi listrik dengan menggunakan Solar  Cell  Sistem  Hybrid, terlebih  dahulu harus  diketahui  total  daya  pada  ruko  dengan  menghitung secara terpisah tiap tiap ruangan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  data  nilai daya untuk 3 lantai ruko pada Tabel I :
Tabel I Rincian Daya Tiap Lantai No Lantai Daya (VA) 01 I 2100 VA 02 II 2100 VA 03 III 4592 VA Total 8792 VA
Dengan  rincian  perhitungan  daya  tiap  lantai  pada Tabel II dibawah :

## Tabel II Perhitungan Daya Tiap Lantai

## B. Biaya Optimasi
Perencanaan  instalasi  listrik  dengan  menggunakan Solar  Cell  Sistem  Hybrid dalam  perhitungan  biaya optimasinya, dapat diasumsikan pada sumber PLN 10 A = 2200 VA, dan Solar Cell dengan modul surya 10A = 2200 VA  dengan  daya  yang  seimbang  dan  disesuaikan  pada kebutuhan.
Perencanaan  dengan  menggunakan Solar  Cell pada lantai 1, pada Modul Surya 10 A = 2200VA, berkapasitas 100  Wp  x  24  =1000  (10A  =  22000  VA).  Dalam  1  paket Sollar  Cell ,  diasumsikan  dengan  kisaran  harga  Rp 6.203.000,-.  Dengan  jumlah  modul  sebanyak  24  unit, umur ekonomis pada Sollar Cell sebesar 15 tahun.
Untuk  menghitung  biaya  perbulan  selama  1  tahun adalah  dengan  membagi  total  harga  keseluruhan  modul yang  digunakan  dengan  umur  ekonomis  dalam  1  tahun. Sehingga didapatkan biaya perbulan sebesar Rp 827.067,-
Diasumsikan  dalam  perhitungan  biaya  optimasinya, perencanaan  instalasi  listrik pada  lantai 1 dengan sumber PLN dengan daya 10 A =2200 VA. Dalam pemakaian per bulan sebesar 425 kWh. Sehingga biaya yang dikeluarkan perbulan adalah hasil dari perkalian pemakaian per bulan dengan  daya  terpasang,  sehingga  didapatkan  biaya sebesar  Rp  935.000,-.  Maka  diketahui  selisih  biaya perbulannya dengan cara menghitung selisih antara biaya pemakaian  pada  PLN  dengan  biaya  pemakaian  pada Sollar  Cell .  Didapatkan  selisih  sebesar  Rp  107.933,- perbulan.

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  perhitungan  pada  perencanaan  instalasi listrik  dengan  menggunakan Hybrid ,  didapat  bahwa jumlah titik beban berupa lampu pada: a. radiasi  matahari  terbesar  pada  bulan  April,  sehingga besarnya  energi  yang  dihasilkan  dari  radiasi  matahari yang  masuk  kemodul  sebesar  0,708  kW  atau  708  W, jumlah  jam  kerja  matahari  3,547h,  kapasitas  daya modul 1705,66 Wp dan jumlah modul 10.
b. Jumlah  beban  berupa  lampu  pada  lantai  I  sebesar  40 watt, lantai II 40 watt dan pada lantai III 60 watt.
c. Besarnya  pengaman/MBC  pada  lantai  I  16  ampere, lantai II 16 ampere dan pada lantai III 25 ampere.
d. Diameter pada kabel yang digunakan pada perencanaan  instalasi  pada  rumah  toko  (ruko)  adalah 2,5 mm, susut tegangan 38,74% serta pentanahan pada instalasi  1,5  ohm.  Pemakaian  untuk  biaya  dengan menggunakan hybrid adalah sebesar Rp 827.067,- dan untuk  pemakaian  dengan  menggunakan  PLN  sebesar Rp  935.000,-.  Maka  selisih  untuk  pemakaian perbulannya adalah sebesar Rp 107.933,-.

## REFERENSI
[1] Irwan Yulistiono., Ir. Teguh Utomo, MT., Ir. Unggul Wibawa, M.Sc.
[2] P. van. Harten, ir. E. Setiawan, 1991. Insatalasi Listrik Arus Kuat Jilid 1 Percetakan Binacipta Bandung.
[3] Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)/ Standar NasionalIndonesia (SNI). No Ruang K A (m 2 ) E Η n d ɸ
Stop kontak/ KKB Jenis lampu TL (watt) 2 x 40 watt SL (watt) 18 watt Lantai I Tempat Barang 2,8 340 250 0,532 40 0,8 2500 2 40 Lantai II Tempat gudang 2,8 340 250 0,532 40 0,8 2500 2 40 Lantai III Makan/Dapur 0,8 24 150 0,33 4 0,8 2500 1 4 Ruang Tamu 0,8 24 150 0,33 4 0,8 2500 2 4 Ruang keluarga 0,8 24 150 0,33 4 0,8 2500 2 4 Kamar tidur 1 0,93 36 150 0.36 4 0,8 2500 2 4 Kamar tidur 2 0,93 36 150 0,36 4 0,8 2500 2 4 Administrasi 0,96 40 1000 0,37 6 0,8 2500 1 6 Kamar mandi 1 0,37 6 50 0,24 1 0,8 900 - - 1 Kamar mandi 2 0,37 6 50 0,24 1 0,8 900 - - 1 Kamar Wc 1 0,312 4 50 0,24 1 0,8 900 - - 1 Kamar Wc 2 0,312 4 50 0,24 1 0,8 900 - - 1 Koridor 0,93 36 50 0,36 12 0,8 2500 2 12 Total - - 122 - - 16 106 4