## DESAIN DAN SIMULASI KONVERTER ZETA DENGAN MAXIMUM POWER POINT TRACKING (MPPT) METODE INCREMENTAL CONDUCTANCE (IC) PADA PLTS
Firman Aldianto Sulo 1 , Abil Huda 2
1,2 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
* firmanaldianto04@gmail.com
Abstract — PLTS is one of the alternative power plants that is  being  developed  in  Indonesia  because  it  does  not  have  a negative impact on the environment. The problem caused by the use of solar cells is that the output power of solar cells often does not reach the maximum of the actual power. For this reason, a way is needed to find and optimize the power output of PV, one of which is by implementing a Maximum Power Point Tracking (MPPT)  system.  Based    on    the  analysis  carried  out  in  this study,  the  higher  the  irradiation  value  given  to  the  PV,  the higher  the  Isc and  Voc  values.  The irradiation inputs used for testing are 500 W/m², 800 W/m², and 1000  W/m².  Based  on  the simulation  results  that  have  been  carried  out,  the  maximum power  point of PV is 200.07 W with an  output voltage of 12.02 and an output current of 16.69 A.
Keywords — PLTS, MPPT, Zeta converter, IC.
I ntisar i — PLTS  adalah  salah  satu  pembangkit  listrik alternative  yang  sedang  dikembangkan  di  Indonesia dikarenakan  tidak  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan. Permasalahan  yang  ditimbulkan  pada  penggunaan  sel surya  adalah  daya  keluaran  sel  surya  yang  seringkali  tidak mencapai  maksimal  dari  daya  yang  sebenarnya.  Untuk  itu dibutuhkan suatu cara untuk menemukan dan mengoptimalkan  keluaran  daya  dari  PV,  salah  satunya dengan  menerapkan  system  Maximum      Power      Point Tracking  (MPPT).      Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini,  semakin  tinggi  nilai  irradiassi  yang diberikan  pada  PV  maka  nilai  Isc  dan  Voc  semakin meningkat.  Masukan  irradiasi  yang  digunakan  untuk pengujian  yaitu  500  W/m²,  800  W/m²,  dan  1000  W/m². Berdasarkan  hasil  simulasi  yang  telah  dilakukan,  titik  daya maksimum  PV  yaitu  sebesar  200.07  W  dengan  tegangan output 12.02 dan arus output 16.69
Kata  Kunci— PLTS,  MPPT,  Zeta  converter, IC.

## I. PENDAHULUAN
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  adalah  salah satu pembangkit listrik alternative yang sedang dikembangkan  di  Indonesia  karena  pembangkit  listrik dengan  tenaga  surya  ini  nyaris  tidak  berdampak  buruk terhadap  lingkungan  dibandingkan  pembangkit  listrik berbahan bakar lainnya [3].
Maximum  Power    Point    Tracking    (MPPT)    adalah teknik dasar  yang  digunakan  untuk  mencari  titik   daya
maksimum  panel  surya  dengan  konstan  [4].  Salah  satu keuntungan penggunaan  MPPT adalah  cepat terpenuhinya kondisi  equilibrium  photovoltaic  untuk  kondisi  yang diperlukan  oleh  beban  dan  yang  dapat  dipenuhi  panel surya [2].
MPPT  yang  digunakan  diantaranya  yaitu  algoritma Inkremental Conductance (IC) digunakan untuk menemukan titik daya maksimum keluaran PV agar tetap konstan.  Pada  penelitian  ini,  memfokuskan  pada  desain algoritma  MPPT  sel  photovoltaic  dengan  menggunakan algoritma  incremental  conductance  (IC)  pada  ZETA converter [7].

## II. LANDASAN TEORI

## A. Photovoltaik
Energi  radiasi  matahari  diubah  menjadi  energi  listrik dengan  mempergunakan  pembangkit  listrik  tenaga  surya atau disebut juga teknologi photovoltaic yang terbuat dari bahan  semi  konduktor  lainnya,  yang  disebut  solar  cell. Teknologi  selain  4  teknologi  dari  sumber  energi  yang tidak  terbatas  (cahaya  matahari)  juga  terkenal  ramah lingkungan  sehingga  memiliki  daya  guna  yang  tinggi. Teknologi  ini  membutuhkan  area  instalasi  yang  luas untuk dapat menyerap sinar matahari. Daya listrik sebesar 100  mW  akan  membutuhkan  luas  tanah  hingga  60-70 hektar.    PV  merupakan  device  yang  memanfaatkan  sinar matahari untuk dijadikan energy listrik dimana komponen utamanya berupa cell yang di bentuk dari layer tipe-n dan tipe- p [1].

## B. MPPT
Ada  tiga  pendekatan  utama  untuk  memaksimalkan ekstraksi  daya  dalam  sistem  skala  menengah  dan  besar. Mereka  adalah  pelacakan  sinar  matahari,  pelacakan  titik daya  maksimum  (MPP)  atau  keduanya.  Dari  kedua pelacakkan tersebut maka muncullah teknik MPPT. MPPT adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menjaga  sistem photovoltaic  bekerja  dalam  titik  MPP  (maximum  power point).  MPPT  akan  mempertahankan  output  pada  di  daya tertingginya,  yaitu  Vmp  (voltage  maximum  power)  dan Imp  (current  maximum  power).  Untuk  mempertahankan sistem  dapat  tetap  bekerja  pada  MPP,  maka  metode  atau algoritma MPPT telah banyak dikembangkan [5].
Gambar 1. Pengaruh Pembebanan Terhadap Kurva V-I
Gambar 2. Pengaruh Perubahan Daya Terhadap Perubahan
C. Zeta Konverter
Zeta  Konverter  adalah  topologi  baru  dari  Buck-Boost Konverter  yang  mana  dapat  menghasilkan  tegangan keluaran positif dari tegangan masukan yang bervariasi, di atas  atau di  bawah  tegangan  keluaran  [6].  Untuk  topologi dari  Zeta  Konverter  sendiri  menggunakan  topologi  yang mirip  dengan  Buck  Konverter.  Seperti  DC-DC Konverter pada  umumnya,  Konverter  ini  menggunakan  teknik pensaklaran  (switching)  yang  bekerja  dengan  membuka dan menutup saklar elektronik. Zeta Konverter menggunakan  dua  induktor,  diode,  dua  kapasitor,  dan MOSFET [4].
Gambar 3. Zeta Konverter

## D. Algoritma Incremental Conductance
Metode  Incremental  Conductance  (IC)  bekerja berdasarkan  gradien  kurva  P-  V  atau  kurva  P-I karakteristik sel surya [5]. Titik kerja maksimum sel surya terletak  pada  nilai  tegangan  yang  berbeda  untuk  setiap kondisi  lingkungan  yang  berbeda,  disebut  juga  VMPP. MPPT memberikan Vref agar titik kerja sel surya terdapat
nilai VMPP tersebut. Algoritma  Incremental Conductance digunakan  untuk  mengatasi  masalah  yang  ditimbulkan oleh  algoritma  P&O.  Dasar  algoritma  ini    adalah    kurva kemiringan    P-V.  Pengontrolan  dilakukan  dengan menaikkan atau menurunkan tegangan MPPT [5].
Gambar 4. Algoritma Incremental Conductance

## III. METODE PENELITIAN
A. Tahapan Penelitian
Dalam  metodologi  penelitian  ini,  dibuat  langkah- langkah dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut : • Studi Literatur
Studi  Literarur  dilakukan  yaitu  dengan  mengambil materi  dari  beberapa  buku,  judul  jurnal,  paper  maupun skripsi-  skripsi  yang  telah  ada  sebelumnya,  dijadikan acuan  maupun  referensi  penelitian  untuk  dikembangkan lebih lanjut untuk melakukan penelitian.
• Perancangan Sistem
Tahapan kedua adalah mendesain dan mensimulasikan converter  ZETA  dengan  MPPT  metode  IC  pada  PLTS dan plan secara keseluruhan.
• Pengujian
Tahapan  selanjutnya  yaitu  melakukan  simulasi menggunakan software PSIM
• Analisa dan Kesimpulan
Data  yang  sudah  didapat,  selanjutnya  akan  di  analisis dan  di  simpulkan  berdasarkan  hasil  perhitungan perbandingan serta analisis.
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian
B. Rancangan Alat yang Dibuat
Pada  umumnya,  perancangan  sistem  MPPT  yang akan dibuat  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 6. Rangkaian Regulator Teganan AC 1 fhasa

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemodelan Zeta Konverter Setelah  didapatkan  hasil  spesifikasi  nilai  komponen yang telah didapatkan  melalui  proses  perhitungan, maka langkah  selanjutnnya  yaitu  membuat  pemodelan  zeta converter  menggunakan  software  PSIM.  Pada  rangkaian Zeta  Converter,  komponen-komponen  dasar  yang  akan digunakan  dalam  simulasi  ini  yaitu  terdiri  dari  induktor, kapasitor,  dioda,  mosfet,  dan  resistor  sebagai  beban. Penentuan  spesifikasi  dari  Zeta  Converter  ini  nantinya akan  disesuaikan  dengan  karakteristik  dari  panel surya yang  akan  digunakan.  Pemodelan  rangkaian  Zeta Converter dapat dilihat pada Tabel.1 berikut ini .
Tabel I DataSpesifik Zeta Converter Komponen Nilai Duty Cycle 24.3% L1 (Induktor 1) 170.145 uH L2 (Induktor 2) 170.145 uH C1 (Kapasitor 1) 224.91 uF C2 (Kapasitor 2) 20.25 uF Cs (Kapasitor Sumber) 72.18294 uF R (Resistor Beban) 0.72 ohm
Gambar 7. Pemodelan zeta converter pada software PSIM
B. Pengujian Zeta Konverter
Setelah  tahap  perhitungan  nilai  data  spesifik  dan tahap  pemodelan,  selanjutnya  adalah  tahap  pengujian terhadap  konverter  tersebut.  Pada  pengujian  rangkaian Zeta  Converter  ini  yaitu  bertujuan  untuk  mengetahui apakah nilai keluaran dari rangkaian simulasi sudah sesuai dengan  hasil  nilai  data  parameter  yang  digunakan sebelumnnya. Namun dalam pengujian ini hanya berfokus kepada  daya  keluaran,  tegangan  keluaran,  dan  arus keluaran. Berikut adalah hasil pengujian zeta converter.
Tabel II Hasil Pengujian zeta converter Parameter Nilai Daya Keluaran (Po) 200.3 W Tegangan Keluaran 12.01 V Arus Keluaran 16.68 A
Gambar 8. GelombangTegangan Input Zeta Converter
Gambar  9.  Gelombang  Tegangan  Keluaran  Pada  Zeta Converter
Gambar 10. Gelombang Arus Keluaran Zeta Converter
Pengujian rangkaian  Zeta Converter ini juga  bertujuan untuk  mengetahui  nilai  dari  rangkaian  berdasarkan perbandingan daya  output  dan  daya  input.  Pengujian  Zeta converter  dilakukan  dengan  melihat  dari  perbandingan duty cycle dan  juga output tegangan, arus, dan daya. Pada pengujian  ini  meggunakan  masukan  duty  cycle  yang dilakukan  secara variasi  dengan  kelipatan  sebebesar  10%. Dari  pengujian  yang dilakukan  akan  dapat  diketahui nilai perbandingan  antara  daya  output,  tegangan  output,  dan arus  output.  Mengacu  pada  teori,  pada  dasarnya  Zeta Converter  dapat  menghasilkan  tegangan  keluaran  yang terbalik  tanpa  menggunakan  trafo  dan  menghasilkan tegangan  keluaran  yang lebih rendah (buck) maupun lebih tinggi  (boost)  dari  tegangan  masukan.  Untuk  lebih jelasnya,  berikut merupakan hasil pengujian dari masukan duty  cycle  yang  juga  dibandingkan  dengan  hasil perhitungan.
Gambar  11.  Kurva  pengaruh  duty  cycle  terhadap  daya output
Gambar  12.  Kurva  pengaruh  duty  cycle  terhadap  arus output dan tegangan output
C. Pemodelan Photovoltaik Pada  penelitian  modul  PV  yang  digunakan  pada simulasi ini adalah  Modul  Solarland USA SLP200S-24H dengan  spesifikasi  sesuai  dengan  datasheet  yang ditunjukkan  pada  Tabel. Berikut adalah tabel dan gambar spesifikasi photovoltaic Modul Solarland USA SLP200S- 24H yang akan digunakan.
Tabel III
Spesifikasi datasheet Modul Solarland USA SLP200S-24H Parameter Nilai Tested at 1000 W/m2 Suhu Permukaan 25 °C Pmax 200 W Vmpp 37.39 V Impp 5.35 A Voc 45.5 V Rs 0.4921 ohm IL 5.803 A I0 6.44 e-11 Cell/Module 72
Setelah pemodelan Zeta konverter dapat bekerja, maka modul  photovoltaic  dapat  digabungkan  dengan  Zeta converter  sehingga  terbentuk  suatu  sistem.  Pada pemodelan  sistem  ini  algoritma  MPPT  masih  belum digabungkan  sehingga  untuk  menjalankan  sistem  ini mengandalkan  PWM  yang  belum  terhubung  dengan SIMVIEW,  dan  duty  cycle  nya  diatur  secara  manual menyesuaikan  perhitungan  duty  cycle  sebelumnya.  PWM adalah  pengganti  blok  pulse  generator  yang  fungsinya hampir  sama  dengan  pulse  generator,  dimana  keluaran output  PWM  terhubung  dengan  mosfet.  Pada  pemodelan photovoltaic  ini  juga  ditambahkan  kapasitor  yang berfungsi  sebagai  filter.  Berikut  adalah  pemodelan photovoltaic yang akan digunakan.
Gambar.13  Pemodelan  photovoltaic  tanpa  algoritma MPPT
D. Pengujian Photovoltaik Pada  pengujian  ini,  suhu  modul  ditetapkan  pada  nlai yang sama untuk setiap nilai irradiance, yakni sebesar 25 °C. nilai tersebut ditetapkan berdasarkan technical data at Standart  Test  Conditions  (STC)  untuk  modul  sistem  PV. STC  merupaka  standar  industri  untuk  menguji  kinerja modul PV dengan menentukan suhu permukaan sel 25 ºC dan radiasi 1000 W/m². Pada suhu tersebut daya yang bisa dihasilkan oleh modul surya paling maksimal. Suhu yang diatur  pada  nilai  tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan daya  yang  lebih  besar  daripada  suhu  permukaan  modul surya  yang  lebih  tinggi  pada  irradiance  yang  akan dilakukan pengujian.
Pada Tabel 4 dapat dilihat perbandingan hasil keluaran dari  pengujian  modul  surya  pada  temperature  25ºC dengan  tingkat  intensitas  cahaya  1000  W/m  yang  di bandingkan  dengan  hasil  nilai  datasheet  dari  system photovoltaic  modul  Solarland  USA  SLP200S-24H  dan juga nilai error parameternya.

## Tabel IV
Data Hasil Perbandingan Parameter datasheet dengan hasil simulasi Parameter Datasheet Hasil Simulasi Error Pmax 200.03 W 200.07 W 0.02% Vmpp 37.39 V 37.37 V 0.05% Impp 5.35 A 5.30 A 0.9%
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  adanya  error  antara hasil  pengujian  dari  pada  datasheet.    Nilai  error  tertinggi terdapat  pada  arus  senilai  ±  0.9%.  Nilai  error  yang diperoleh  masih  dalam  batas  toleransi  yang  ada  pada datasheet  yang  mengacu  pada  tabel  spesifikasi.  Hal  ini menjelaskan  model  matematis  dan  simulasi  sudah  baik dan dapat digunakan.
Gambar 14. Kurva gelombang output photovoltaic
E. Pemodelan Sistem Kendali MPPT IC Sistem  kendali  MPPT  merupakan  system  untuk mencari  titik  daya  maksimum  pada  photovoltaik  dengan menggunakan algoritma tertentu dan bekerja berdasarkan karakteristik P-V dengan mengubah titik kerja photovoltaic  agar  PV  mendapatkan  efisiensi  yang  paling tinggi.
Berdasarkan  penjelasan  pada  bab  sebelumnya, algoritma  IC  merupakan  algoritma  yang  dikembangkan berdasarkan gradien kurva karakteristik P-V dari sel surya yang  mana  nilai  MPP  akan  tercapai  apabila  dP/dV  =  0. Besaran  tegangan  dan  arus  keluaran  dari  panel  surya merupakan parameter penting yang dibutuhkan algoritma IC  untuk  mengetahui  MPP  dari  panel  surya.  Nilai  MPP dapat  dihitung  dengan  memperhatikan  hubungan  antara dI/dV  (incremental  conductance)  dan  I/V  (instantaneous conductance).
Untuk pemodelan rangkaian Zeta converter yang telah dihubungkan dengan sistem MPPT Incremental Connductance dapat dilihat pada Gambar 15 berikut ini.
Gambar.15 Pemodelan rangkaian Zeta converter dengan  c block system MPPT

## F. Pengujian Sistem Kendali MPPT IC
Dalam  pengujiannya  sendiri  yaitu  dengan  cara pengujian kapasitor dan juga pengujian dengan menggunakan  resistor  sebagai  beban.  Untuk  pengujian dengan menggunakan system MPPT Incremental Conductance  ini  hanya  berfokus  pada  daya  output keluaran pada Zeta converter.
• Pengujian Kapasitor
Dalam  pengujian    ini  bertujuan  untuk  melihat gelombang daya output Zeta Converter dengan mengubah kapasitor input, pengujian ini juga membuktikan kapasitor input  berfungsi  sebagai  filter  untuk  memperkecil  riak tegangan.
Gambar 16. Pengujian output daya dengan kapasitor sebesar 72.18294 uF
Gambar  17.  Pengujian  output  daya  dengan  kapasitor sebesar 72.18294 nF
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  dapat dilihat  dari  kedua  gelombang  di  atas  memiliki  perbedaan. Ketika pengujian menggunakan kapasitor bernilai 72.18294  uF,  gelombang  daya  keluaran  yang  dihasilkan lebih  stabil  pada  daya  200  W.  berbeda  dengan  kapasitor yang  bernilai  72.18294  nF,  yang  dimana  gelombang  daya ouput  yang  dihasilkan  memiliki  gelombang  yang  tidak teratur  walapun  gelombang  tertinggi  berada  pada  200  W juga,  namun  gelombang  dayanya  naik  turun  secara  cepat dan  drastis,  atau  dapat  dikatakan  tidak  stabil  pada  daya output 200 W.
• Pengujian Resistor Sebagai Beban
Pada  pengujian  ini  dilakukan  dengan  mengunkanan resistor  sebagai  beban,  yang  dimana  apabila  daya keluaran  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan  parameter sebelumnya, resistor  akan diubah atau  dinaikkan nilainya untuk  mendapatkan  nilai  daya  keluaran  yang  sesuai. Perubahan  nilai  pada  resistor  menggunkaan  rumus tegangan  yaitu  V=I.R,  sedangkan  untuk  mendapatkan nilai  arus  menggunakan  rumus  daya  yaitu  P=V.I.  namun apabila  daya  keluaran  yang  dihasilkan  tidak  berada  pada nilai  yang  sesuai  dengan  nilai  parameter  maka  nilai resistor pada rangkaian tidak perlu diubah.
Gambar  18.  Gelombang  daya  ouput  pada  intensitas cahaya 1000 W/m².
Gambar  19.  Gelombang  daya  ouput  pada  intensitas cahaya 800 W/m².
Gambar.20 Gelombang daya ouput pada intensitas cahaya 500 W/m².
Dari  hasil pengujian rangkaian Zeta converter dengan menggunakaan  sistem  MPPT  Incremental  Conductance dapat dilihat pada Tabel 5 Berikut ini
Tabel V Pengujian Resistor sebagai Beban
G. Analisis Perbandingan Photovoltaic Tanpa MPPT dan Menggunakan MPPT IC
Setelah dilakukannya beberapa pengujian di atas, pada pembahasan  kali  ini  yaitu  menganalisa  perbandingan kinerja  simulasi  photovoltaic  tanpa  MPPT  dan  simulasi photovoltaic  dengan  menggunakan  MPPT  Incremental Conductance. Untuk data   hasil   pengujian   yang telah didapatkan   dari   kedua pengujian tersebut  dapat  dilihat pada Tabel 6 berikut ini.
Tabel VI Hasil Pebandingan tanpa MPPT dan menggunakan MPPT Parameter Tanpa MPPT Dengan MPPT P 199 200.07 Vo 11.9 12.02 Io 16.6 16.69
Pengujian  yang  akan  dibandingkan  pada  keduanya yaitu  pengujian  dengan  menggunakan  intensitas  cahaya 1000  W/m²  dengan  suhu  permukaan  yaitu  25C.  Pada pengujian pertama yaitu simulasi  photovoltaic yang telah dihubungkan  dengan  rangkaian  Zeta  converter  tanpa menggunakan  system  MPPT  Incremental  Conductance.
Intensitas Cahaya Po Vo Io 1000 200.07 12.02 16.69 800 160.22 10.69 14.85 500 99.60 8.33 11.57
Pada  pengujian  tersebut,  daya  keluaran  yang  dihasilkan yaitu  199 W dengan tegangan dan arus keluaran masing- masing  11.9  V  dan  16.6  A.  Lalu  pada  pengujian photovoltaic  dengan  menggunakan  system  MPPT,  daya keluaran yang dihasilkan berada di titik maksimum  daya, tegangan,  dan  juga  arus  keluarannya  sesuai  dengan parameter  photovoltaic  yaitu  200.07  W  dengan  tegangan output 12.02 dan arus output 16.69 A.
Dari  kedua pengujian tersebut, dapat diketahui  bahwa daya  keluaran  maksimal  diperoleh  dengan  menggunakan system  MPPT  Incremental  Conductance  dibandingkan tanpa  menggunakan      system      MPPT      IC.      Daya keluaran      yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  system MPPT  Incemental  Conductance  dapat  mendekati  daya MPP photovoltaic yaitu dikaenakan system dari algoritma IC  yang  dapat  mentracking  daya  maksimum  pada photovoltaic  dengan  baik  sesuai  dengan  program  dari algorima  IC  sendiri  sesuai  dengan  penjelasan  tentang algoritma  Incremental  Conductance  pada  sub  bab sebelumnya.

## V. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pengujian  yang  telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
• Pada     hasil     pengujian      Zeta      converter,  rangkaian berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  data  parameter, dimana  daya  output  yang  dihasilkan  adalah  200.3  W, tegangan  output  ialah  12  V  dan  arus  output  sebesar 16.68 A.
• Pada  pengujian  karakteristik  photovoltaic,  daya  saat titik maksimum tertinggi yang dhasilkan yaitu bernilai 200.06  W  pada  suhu  25  °C  dengan  instesitas  cahaya sebesar 1000 W dengan tegangan maksimum 37.39 V dan arus maksimum 5.49 A. sedangkan daya terendah benilai  40.40  W  pada  suhu  25°C  dengan  tingkat intensitas cahaya 400 W/m².
• Semakin   tinggi   nilai   masukan   irradiance   yang digunakan  pada  modul  surya,  maka  nilai  arus Isc  dan tegangan Voc pada modul semakin tinggi juga, begitu pun dengan nilai daya maksimumnya.
• Penggunaan  kapasitor  input  adalah  72.18294  uF  agar daya output yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan dengan kapasitor dengan nilai 72.18294 nF.
• Dalam     pengujian     sistem     MPPT    Incremental Conductance  yang  dilakukan  pada  intensitas  cahaya 1000  W/m²  daya  yang  dihasilkan  sebesar  200.07  W, dengan  tegangan  12.02  dan  arus  sebesar  16.69. Intensitas  cahaya  800  W/m²,  daya  keluaran  yang dihasilkan  sebesar  160.22  W,  dengan  tegangan  10.69 V  dan  arus  sebesar    14.85    A.    Dan   pada   pengujian dengan  mengunakan  intensitas  cahaya  500  W/m², daya  keluaran  yang  dihasilkan  yaitu  99.60  W  dengan tegangan dan arus sebesar 8.33 V dan 11.57 A.
• Zeta converter dengan menggunakan system MPPT IC lebih  baik  dikarenakan dapat  mentracking  daya yang maksimum, dibandingkan dengan rangkaian photovoltik tanpa system MPPT IC.

## REFERENSI
[1] Babu,  P.R.,  Prasath,  S.R.,  Kiruthika,  R.  2015.  Simulation and performance analysis of CCM Zeta Konverter with PID
Controller. International Conference on Circuits, Power and Computing  Technologies  [ICCPCT-2015].  pp.1-7.  Dewi, Arif,  Hanif,  Lubis,  (2015),  “Regulator  AC  1  fhasa Gelombang  Penuh  Terkendali”  Padang,  Uiversitas  Negeri Padang.
[2] Diputra,  wibeng.  (2008)  Simulator  Algoritma  Pendeteksi Kerusakan  Modul  Surya  Pada  RangkaianModul  Surya. Tugas  Akhir,  Program  Sarjana  Fakultas  Teknik  UI, Depok,Syahril,  D.,  (2004),”Perancangan  automatic  voltage regulator”,Bandung, Institut Teknologi Nasional
[3] Huda,  A.  (2015),  Desain  Dan  Simulasi  Maximum  Power Point  Tracking  Menggunakan  Adaptive  Neuro  Fuzzy Inference  System  Pada  Sistem  Photovoltaic  Dengan  Cuk Converter  Terhubung  Grid  Tiga  Fasa,  Tesis,  Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
[4] Shiau,  Jaw  –  Kuen,  Wei,  Yu  –  Chen  dan  Lee,  Min  –  Yi. 2015.  Fuzzy  Controller  for  a  Voltage-Regulated  Solar Powered  MPPT  System  for  Hybrid  Power  System Applications. Energies. 8: 3292-3312. ISSN 1996-1073.
[5] Markvart,  T.    and  Castañer,  L.    (2005)  ‘Solar  Cells’, JURNAL  TEKNOLOGI  TECHNOSCIENTIA,  7(2),  pp. 157–163.      doi:      10.1016/B978-1-85617-457-      2.X5000- 8.R.E.  Sorace,  V.S.  Reinhardt,  dan  S.A.  Vaughn,  “High- speed  Digital-to-RF  Converter,”  U.S.  Patent  5  668  842, 16 Sep. 1997.
[6] Winarno, I. and Natasari, L. (2017) ‘Maximum Power Point Tracker  (MPPT)  Berdasarkan  Metode  Perturb  and Observe Dengan  Sistem  Tracking  Panel  Surya  Single  Axis’,  Umj, (November), pp. 1–9.
[7] Huda,  A.,      &      Siraju,  W.      (2021).      Desain      Simulasi Maksimum Power  Point Tracking Metode P&O Pada Panel Surya      Di      Azzahra      Hidroponik      Juata Tarakan.
Elektrika Borneo , 7 (1), 5-10.