Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983

## DAMPAK HARMONISA  TERHADAP PENINGKATAN TEMPERATUR TRANSFORMATOR  DISTRIBUSI  1000 KVA DI POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA
Aris Suryadi Program Studi Teknik Elektro Politeknik Enjinering Indorama
Email: aris.suryadi@pei.ac.id

## ABSTRAK
Transformator  distribusi  memiliki  peran  penting  dalam  mendistribusikan  tenaga  listrik  sehingga peran transformator ini untuk beroperasi dengan baik harus dalam kondisi stabil. Salah satu kondisi yang mengganggu beroperasinya adalah gangguan harmonisa yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Kandungan harmonisa yang tinggi pada jaringan sistem  tenaga  listrik  akan  menyebabkan  transformator  distribusi  mengalami  temperatur  berlebih  dan apabila tidak segera ditangani maka usia pengoperasian transformator lebih singkat.Salah satu perangkat yang  dapat  merusak  transformator  distribusi  adalah  beban  non-linear,  diantaranya  yang  terdapat  pada Kampus  Politeknik  Enjinering  Indorama  sebagai  sebagian  penyumbang  harmonisa  yang  terjadi  seperti komputer,  refrigerator,  air  conditioning  disetiap  ruang  kelas,  peralatan  elektronika  laboratorium,  serta Adjustable Speed Drive ( ASD ) yang terdapat pada unit  mesin Drawn Texture Yarn ( DTY ).Penelitian ini dilakukan  dengan  metode  pengukuran  untuk  mengetahui  harmonisa  dan  pengaruhnya  terhadap peningkatan  temperatur  pada  transformator  distribusi  1000  kVA  yang  terdapat  di  area  Politeknik Enjinering Indorama dengan cara melakukan pengukuran harmonisa pada transformator distribusi dalam keadaan  berbeban.  Pembebanan  transformator  sesuai  dengan  beban  operasional   dalam  melaksanakan kegiatan akademik dan admistratif serta laboratorium.
Kata kunci: harmonisa, temperatur, transformator.

## ABSTRACT
Distribution transformer has an  important role in distributing electrical power so  that the  role of this transformer to operate properly should be in a stable condition. One of the conditions that disrupt the operation is a harmonic disturbance that occurs in electric power distribution system as a result of the current  and  voltage  waveform  distortion.High  harmonic  content  in  the  network  system  will  cause  the electric power distribution transformer experiencing excessive temperatures and if not promptly treated, the age of the operation of the transformer more singkat. One of device that can damage the distribution transformer is non-linear loads, such as that contained in the Polytechnic Campus engineering Indorama as a partial contributor to the harmonics that occur as a computer, refrigerator, air conditioning in every classroom, laboratory electronic equipment, as well as Adjustable Speed Drives (ASD) contained in the engine  unit  Drawn  Texture  Yarn  (DTY).This  study  aims  to  determine  the  harmonics  and  the  effect  on temperature  increase  on  1000  kVA  distribution  transformer  contained  in  the  area  of  engineering Polytechnic Indorama by metode using the measurement of harmonics on the distribution transformer in a  state  loaded.  Transformer loading  in  accordance with  the  operational expenses  in  implementing the administrative and academic activities and laboratorium.
Keywords: harmonics, temperature, transformer.

## 1.     PENDAHULUAN
Tingginya persentase kandungan harmonisa arus dan tegangan pada suatu sistem tenaga listrik dapat menyebabkan  timbulnya  beberapa  persoalan  harmonisa  yang  serius  pada  sistem  tersebut  dan lingkungannya [7][1].
Beberapa persoalan tersebut antara lain  :  terjadinya resonansi pada sistem yang merusak kapasitor kompensasi faktor daya. Selain itu dapat juga menimbulkan beberapa hal, seperti : mengakibatkan faktor daya   sistem   menjadi   lebih   buruk,   menimbulkan   interferensi   terhadap   sistem   telekomunikasi, meningkatkan  rugi-rugi  sistem,  menimbulkan  berbagai  macam  kerusakan  pada  peralatan  listrik  yang sensitif, berakibatkan penggunaan energi menjadi tidak efektif [9][10].
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Harmonisa  adalah  gangguan  yang  terjadi  dalam  sistem  distribusi  tenaga  listrik  yang  disebabkan adanya distorsi gelombang arus dan tegangan [5]. Distorsi gelombang arus dan tegangan ini disebabkan adanya  pembentukan  gelombang-gelombang  dengan  frekuensi  kelipatan  bulat  dari  frekuensi fundamentalnya.[11][4].
Pada kenyataanya keberadaan harmonik ini  mengakibatkansalah satu kerugian pada transformator distribusi,  harmonik  adalah  gejalapembentukan  gelombang ‐ gelombang dengan  frekuensi  berbeda  yang merupakanperkalian  bilangan  bulat  dengan  frekuensi  dasarnya.  Hal  tersebut  dinamakan  frekuensi harmonikyang timbul  pada bentuk  gelombang  aslinya  sedangkan bilangan bulat  pengali  frekuensidasar dinamakan angka urutan harmonik. Contoh, frekuensi dasar suatu sistem tenagalistrik adalah 50Hz, maka harmonik  keduanya  adalah  gelombang  dengan  frekuensisebesar  100Hz,  harmoniK  ketiga  adalah gelombang  dengan  frekuensi  sebesar  150Hz  danseterusnya.  Jika  frekuensi  pada  50  Hz  dikatakan frekuensi fundamental atau  frekuensi dasar   (f),  maka jika  gelombang tersebut  mengalami distorsi  bila mengalami  kelipatan  frekuensi  dari  frekuensi  dasarnya,  misalnya  harmonik  kedua  (2f)  pada  100  Hz, ketiga (3f) pada 150 Hz dan harmonisa ke-n memiliki frekuensi nf[2].
Gelombang-gelombang  ini   akan   menumpang  pada   gelombang  frekuensi  dasarnya  dan   akan terbentuk  gelombang  cacat  yang  merupakan  penjumlahan  antara  gelombang  murni  dengan  gelombang harmonisa ke-3 seperti diperlihatkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Gelombang Fundamental Yang Terdistorsi Harmonisa Ke-3
Pada  gambar  1  diperlihatkan  bentuk  gelombang  fundamental  yang  terdistorsi  harmonisa  ke-3. Sebagai acuan standar harmonisa yang digunakan adalah standar IEEE 519. 1992, “ IEEE Recommended Practises and Requirement for Harmonic Control in Electric in Electrical Power System’’. Berdasarkan standar  IEEE  519.  1992  ada  kriteria  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  distorsi  harmonisa,  yakni batasan untuk harmonisa arus dan batasan harmonisa tegangan seperti diperlihatkan pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Standar harmonisa arus [6] System Voltage       Isc/ILOAD THDI (%) <  20            5.0 Vrms ≤ 69 kV 20-50           8.0 50-100         12.0 100-1000 15.0 > 1000 20.0 < 20 2.5 69 kV < 20-50 4.0 Vrms ≤ 50-100 6.0 161 kV 100-1000 7.5 > 1000 10.0 Vrms > < 50 2.5 161 kV             ≥ 50            4.0
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Dimana : I SC = Maximum Short Circuit Current at the Bus I LOAD = Maximum Demand Load Current of theFundamental Frequency at the Bus
Tabel 2. Standar harmonisa tegangan [6]
System Voltage            IHDv (%)       THDv (%)
Vrms ≤ 69 kV                           3.0                   5.0
69 kV < Vrms ≤ 161 kV           1.5                   2.5 Vrms > 161 kV                         1.0                   1.5 Dimana : IHD V = Individual Harmonic Distortion Voltage THD V = Total Harmonic Distortion Voltage
Adapun nilai THD Arus adalah :
Dimana : I I = komponen fundamental I h = komponen harmonisa
Dan nilai THD Tegangan adalah :
Dimana : V I = komponen fundamental V h = komponen harmonisa (1) (2)
Persamaan  (1)  dan  (2)  merupakan  persamaan  untuk  menentukan  nilai  THD  tegangan  dan  arus. Kontribusi masing-masing komponen harmonik terhadap distorsi arus dan tegangan dinyatakan oleh IHD ( Individual  Harmonic  Distortion ).  Nilai  IHD  untuk  harmonik  arus  dan  tegangan  pada  orde  ke-n didefinisikan sebagai berikut :
(3) TDD merupakan distorsi harmonik arus total yang dapat dinyatakan sebagai berikut :
(4)
Terdapat dua cara untuk mengukur I L , pertama yaitu pada beban yang telah terpasang pada sistem lalu  dihitung  nilai  rata-rata  dari  arus  beban  maksimum  dari  12  bulan  sebelumnya.  Sedangkan  untuk sistem  yang  baru,  I L harus  diperkirakan  berdasarkan  profil  beban  yang  akan  dipasang.  nilaiI L dapat ditentukan dengan persamaan berikut :
(5)
Dimana : kW = permintaan rata-rata kilowat PF = rata-rata faktor daya kV = tegangan line-to-line
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Transformator  dirancang  untuk  menyalurkan  daya  yang  dibutuhkan  ke  beban  dengan  rugi-rugi minimum  pada  frekuensi  fundamentalnya.  Arus  dan  tegangan  harmonisa  secara  signifikan  akan menyebabkan  panas  lebih.  Ada  dua  pengaruh  yang  ditimbulkan  panas  lebih  pada  transformator ketika arus beban mengandung komponen harmonisa sebagai berikut :
a)   Harmonisa arus menyebabkan meningkatnya rugi-rugi tembaga yang dinyatakan dengan :
(6) Dimana : P CU = Rugi-rugi tembaga
I n = Arus pada belitan trafo R n = Tahanan pada belitan trafo
b)   Harmonisa tegangan menyebabkan meningkatnya rugi-rugi besi, seperti arus pusar dan rugi-rugi hysteresis. Eddy current (arus pusar) terjadi apabila inti dari sebuah material jenis ferromagnetik (besi)  secara  elektrik  bersifat  konduktif.  Kosentrasi  arus  pusar  lebih  tinggi  pada  ujung-ujung belitan  transformator  karena  efek  kerapatan  medan  magnet  bocor  pada  kumparan  yang menyebabkan fenomena terjadinya arus pusar tersebut.
Bertambahnya  rugi-rugi  arus  pusar  karena  harmonisa  berpengaruh  pada  temperature  kerja transformator yang terlihat pada besar rugi-rugi daya nyata (watt) akibat arus pusar tersebut.
Dimana : h       = bilangan bulat orde harmonisa P EC = rugi-rugi arus pusar P EC-R = faktor rugi-rugi pusar I h = arus rms harmonisa ke- h 2.     METODOLOGI PENELITIAN
(7)
Penelitian  ini  dilakukan  pengukuran  kandungan  harmonisa  arus  dan  tegangan  menggunakan  alat ukur digital Power Quality Analyzer Fluke 43B . Tampilan hasil pengukuran dari alat ini dapat berbentuk gelombang,  spektrum  yang  terjadi  pada  tiap-tiap  orde  harmonisa dan  berbentuk  teks.  Selanjutnya hasil pengukuran dibandingkan dengan standar harmonik yang diperkenankan berdasarkan standar IEEE 519. 1992, kemudian dilakukan analisa.
Adapun tahapan pengukuran harmonisa arus dan tegangan menggunakan digitalFluke 1735 Three- Phase Electrical Energy Logger seperti terlihat pada gambar 2 sebagai berikut :
Gambar 2. Tahapan Pengukuran dengan Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Seperti  halnya  pada  gambar  2  untuk  pemasangan  alat  Fluke  1735  Three-Phase Electrical  Energy Loggerdapat  diperlihatkan  pada  gambar  3  dimana  penempatan  ke  tiga  lead  pada  masing-masing  kabel phasa dan satu buah pada kabel netral sedangkan lead lainnya dijepitkan pada masing-masing phasa dan netral yang sesuai.
Gambar 3. Pengukuran Harmonisa Pada Outgoing Transformator 1000 kVA Ke Cubicle Panel Dengan Menggunakan Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger
Adapun tampilan menu-menu yang tersedia pada Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger seperti terlihat pada gambar 4, sebagai berikut :
Gambar 4. Tampilan Otomatis Bergulir Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
426
09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 240.4 240.0 239.8 Arus rms (A) 410.6 409.3 417.9 Arus Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.3 3.1 3.6 THDi (%) 20.2 10.1 11 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.04 P (kW) 74.53 79.33 82.22 S (kVA) 89.77 92.18 95.48 Q (kVAR) 47.52 48.55 48.22 PF 0.838 0.811 0.866

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Hasil Penelitian
Melalui penggunaan Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger dilakukan pengukuran arus, tegangan, daya, faktor daya, THD I %, THD V %, dan frekuensi pada masing-masing fasa L 1 , L 2 , dan L 3 diperlihatkan pada gambar 5 seperti di bawah ini.
Gambar 5. Fluke 1735 Three-Phase Electrical Energy Logger
3.1.1 Hasil Pengukuran Fasa L 1
Pada tabel 3 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%, THDi%, frekuensi (Hz), P(kW), S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Tabel 3. Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada Fasa L 1.
Parameter Waktu Pengukuran
Pada tabel 4 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 20 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%, THDi%, frekuensi (Hz), P(kW), S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Tabel 4. Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 1. Parameter               Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 234 233.6 233.4 Arus rms (A) 495.4 495.4 488.3 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 2.7 3.4 3.4 THDi (%) 12.4 4.6 8.6 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 95.26 93.89 90.25 S (kVA) 108.7 110.4 106.1 Q (kVAR) 56.28 55.36 56.34 PF 0.862 0.862 0.854

## 3.1.2 Hasil Pengukuran Fasa L2
Pada tabel 5 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%, THDi%, frekuensi (Hz), P(kW), S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Tabel 5. Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada Fasa L 2
Parameter Waktu Pengukuran 09:00       11:00         14:00 Tegangan rms (v) 241.5 241 241 Arus rms (A) 347.5 361.3 358.1 Arus Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.5 2.4 2.8 THDi (%) 7.7 9.2 26.6 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.4 P (kW) 60.97 69.91 64.15 S (kVA) 76.98 80.36 80.05 Q (kVAR) 43.64 45.87 45.45 PF 0.799 0.823 0.823
Tabel 6. Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 2 Parameter Waktu Pengukuran 09:00       11:00         14:00 Tegangan rms (v) 235 234.5 234.1 Arus rms (A) 452.2 471 469.8 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 4.1 3.6 3.3 THDi (%) 8.8 4.6 8.5 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 87.62 90.6 91.23 S (kVA) 99.23 105.2 105.4 Q (kVAR) 55.78 55.36 57.22 PF 0.820 0.842 0.83
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Parameter Wa 09:00 tu Pengu 11:00 kuran 14:00 Tegangan rms (v) 234.5 234.2 233.8 Arus rms (A) 433.3 433.9 433.6 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 3.2 3.4 3.4 THDi (%) 7.5 3.6 9.7 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 79.27 79.32 82.08 S (kVA) 94.25 94.98 95.61 Q (kVAR) 53.88 53.24 53.86 PF 0.817 0.82 0.83
3.2   Pembahasan
3.2.1 Pengukuran Arus

## 3.1.3 Hasil Pengukuran Fasa L3
Pada tabel 7 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%, THDi%, frekuensi (Hz), P(kW), S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 3 .
Tabel 7.  Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada Fasa L 3
Parameter Waktu Pengukuran 09:00        11:00        14:00 Tegangan rms (v) 241 240.6 240.4 Arus rms (A) 338.6 342.4 331.5 Arus Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.3 3.3 2.8 THDi (%) 22 8.9 23.5 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.04 P (kW) 58.31 63.16 60.20 S (kVA) 74.38 76.63 76.62 Q (kVAR) 43.56 44.87 43.15 PF 0.794 0.811 0.810
Pada tabel 8 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 20 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%, THDi%, frekuensi (Hz), P(kW), S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 3 .
Tabel 8.  Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 3
k
Pada tabel 9 diperlihatkan pengukuran arus untuk masing-masing fasa dan netral pada tanggal 19 Juli 2016.
Tabel 9. Pengukuran Arus Tanggal 19 Juli 2016
Waktu                   Arus Fasa (Ampere) Pengukuran       IL 1 IL 2 IL 3 IN 09:00 410.6  347.5  338.6  1.68 11:00 409.3  361.3  342.4  71.04 14:00 417.9  358.1  331.5 75.52
Pada  tabel  10  diperlihatkan  hasil  perhitungan  rata-rata  arus  dari  hasil  pengukuran  arus  masing- masing fasa dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
429
429 429
09:00 11:00 14:00 240.96 v 240.53 v 240.4 v

## Tabel 10. Rata-rata Pengukuran Arus Tanggal 19 Juli 2016
Parameter 09:00 Waktu 11:00 14:00 Arus Rata- rata 365.56 A 371.00 A 369.10 A
Pada tabel 11 diperlihatkan pengukuran arus untuk masing-masing fasa dan netral pada tanggal 20 Juli 2016.
Tabel 11. Pengukuran Arus Tanggal 20 Juli 2016
Waktu                 Arus Fasa (Ampere) Pengukuran       IL 1 IL 2 IL 3 IN 09:00 495.4  452.2  433.3  67.52 11:00 495.4  471 433.9  71.36 14:00 488.3  469.8  433.6  65.28
Pada  tabel  12  diperlihatkan  hasil  perhitungan  rata-rata  arus  dari  hasil  pengukuran  arus  masing- masing fasa dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.
Tabel 12. Rata-rata Pengukuran Arus Tanggal 20 Juli 2016
Parameter 09:00 Waktu 11:00 14:00 Arus Rata-rata 460.4 A 466.7 A 469.9 A

## 3.2.2 Pengukuran Tegangan
Pada  tabel  14  diperlihatkan hasil  pengukuran  tegangan  dari  masing-masing  fasa  dan  netral  pada tanggal 19 Juli 2016.
Tabel 14. Pengukuran Tegangan Tanggal 19 Juli 2016
Waktu                 Tegangan Fasa Netral Pengukuran       VL 1 (v)       VL 2 (v)       VL 3 (v) 09:00 240.4 241.5 241 11:00 240 241 240.6 14:00 239.8 241 240.4
Pada  tabel  15  diperlihatkan hasil  perhitungan  tegangan  rata-rata  dari  hasil  pengukuran  tegangan masing-masing fasa dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.

## Tabel 15. Rata-rata Pengukuran Tegangan Tanggal 19 Juli 2016
Parameter Waktu
Tegangan Rata-rata
Pada  tabel  16  diperlihatkan hasil  pengukuran  tegangan  dari  masing-masing  fasa  dan  netral  pada tanggal 20 Juli 2016.
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Tabel 16. Pengukuran Tegangan Tanggal 20 Juli 2016
Waktu                 Tegangan Fasa Netral
Pengukuran       VL 1 (v)       VL 2 (v)       VL 3 (v) 09:00 234 235 234.5 11:00 233.6 234.5 234.2 14:00 233.4 234.1 233.8
Pada tabel 17 diperlihatkan hasil perhitungan tegangan rata-rata dari hasil pengukuran arus masing- masing fasa dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.
Tabel 17. Rata-rata Pengukuran Tegangan Tanggal 20 Juli 2016
Parameter 09:00 Waktu 11:00 14:00 Tegangan Rata- rata 234.5 v 234.1 v 233.76 v
Berdasarkan data hasil pengukuran dapat diamati bahwa beban pada Kampus Politeknik Enjinering Indorama dalam kondisi tidak seimbang. Hal ini ditandai terjadinya perbedaan nilai arus dan daya pada setiap fasa. Beban terbesar terjadi tanggal 20  Juli 2016  pada pukul 9:00  dan pukul 11:00  pada fasa L 1 dimana arus pada fasa L 1 sebesar 495.4   A.
Tegangan  yang  diijinkan  turun  sebesar  10%  dan  naik  sebesar  5%  dari  tegangan  standar  220V dengan demikian  tegangan  masih  dalam  batas  tegangan  yang  diperbolehkan berkisar antara 198-231 v. Dimana hasil pengukuran berada tanggal 19dan 20 Juli 2016 tegangan untuk  fasa L 1 , fasa L 2 , dan fasa L 3 diatas ambang yang diizinkan 198-231 v.
Pada  tabel  18  diperlihatkan hasil  pengukuran  harmonisa  arus  dan  tegangan  pada  tanggal  19  Juli 2016 dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.
Table 18. THDv(%)  dan  THDi(%) Tanggal 19 Juli 2016
Parameter 9:00                         11:00                         14:00 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 THDv(%)  3.3 3.5     3.3  3.1 2.4  3.3  2.8  2.8       2.8 THDi(%) 20.2  7.7    22 10.1 9.2  8.9  11 26.6    23.5
Terlihat pada tabel 18 menunjukkan nilai   % THDv pada kampus Politeknik Enjinering Indorama terendah 2.4 % terdapat pada fasa L 2 , di tanggal 19 Juli 2016, pukul 11:00. Sedangkan pada tabel 19 nilai % THDv pada kampus Politeknik Enjinering Indorama tertinggi  4.1 % terdapat pada fasa L 2 , di tanggal 20  Juli  2016,  pukul  09:00.  Bila  mengacu  kepada  standar  %THDv  5%,  maka  %THDv  pada Kampus Politeknik Enjinering Indorama saat ini masih memenuhi standar yang diizinkan Pada  tabel  19  diperlihatkan hasil  pengukuran  harmonisa  arus  dan  tegangan  pada  tanggal  20  Juli 2016 dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.
Table 19. THDv(%)  dan  THDi(%) Tanggal 20 Juli 2016
Parameter 9:00                     11:00                  14:00 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 THDv(%)     2.7      4.1    3.2    3.4    3.6    3.4    3.4    3.3    3.4 THDi(%)      12.4    8.8    7.5    4.6    4.6    3.6    8.6    8.5 9.7
Terlihat pada tabel 19  menunjukkan nilai   %  THDi  pada  kampus Politeknik Enjinering Indorama terendah 3.6 % terdapat pada fasa L 3 , di tanggal 20 Juli 2016, pukul 11:00. Sedangkan nilai % THDi pada kampus Politeknik Enjinering Indorama tertinggi  26.6 % terlihat pada tabel 18  pada fasa L 2 , di tanggal 19  Juli  2016,  pukul  14:00.  Bila  mengacu  kepada  standar  %THDi  15%,  maka  %THDi  pada  Kampus Politeknik Enjinering Indorama saat ini tidak memenuhi standar yang diizinkan .
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
Hari Tanggal Waktu (WIB) L1 THDi (%) L2 L3 L1 Irms (A) L2 L3 (°C) Suhu 19-Jul-  09.00  20,20  7,70  22,00  410,60  347,50  338,60  63,80 11.00  10,10  9,20 8,90  409,30  361,30  342,40  53,40 14.00  11,00  26,60  23,50  417,90  358,10  331,50  48,60 Avg 13,77 14,50 18,13 412,60 355,63 337,50 55,27 Hari Tanggal Waktu (WIB) THDi (%) L1        L2 L3 L1 Irms (A) L2 L3 (°C) Suhu 20-Jul-  09.00  12,40    8,80  7,50  495,40  452,20  433,30  51,40 11.00 4,60     4,60  3,60  495,40  471,00  433,90  46,80 Tabel 20. Data Pengukuran Suhu Dan THDi(%) serta Irms Tanggal 19 Juli 2016 16
Tabel 21. Data Pengukuran Suhu Dan THDi(%) Serta Irms Tanggal 20 Juli 2016
16
14.00      8,60     8,50    9,70    488,30    469,80    433,60    47,70
Avg                8,53     7,30    6,93    493,03    464,33    433,60    48,63

## 4.     KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kandungan  harmonisa  arus  (%  THDi)  pada  waktu rentang  2.4  %  -  4.1%  untuk  standar  15  %  masih  berada  diambang  diizinkan  dan  terjadi  harmonisa tegangan   pada jam rentang (%THDv) 3.6  %  -  26.6% untuk standar 5 %. Hal  ini  menunjukkan bahwa secara umum kandungan harmonisa tegangan pada Kampus Politeknik Enjinering Indorama berada diatas ambang batas yang di izinkan. Data tersebut menunjukkan bahwa trafo dengan kandungan harmonik yang lebih tinggi maka mengakibatkan panas yang lebih tinggi maka mengakibatkan panas yang lebih tinggi walaupun beban arus lebih kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada pihak  yang  telah  membantu penelitian baik  dana,  peralatan, maupun tempat   yakni  kepada  Bapak  Syafunirwan, HOD  Electrical Departmen, Indorama Polyester dan  Bapak Dani, Staff Electrical Department CP 1, Indorama Polyester.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Antonino-Daviu, J. A., Corral-Hernandez, J., Resina-Munoz, E. and Climente-Alarcon, V. A study of the harmonics introduces by soft-starters in the  induction motor starting using continuous time- frequency transforms. IEEE International Conference on Industrial Informatis . 2015; 165-170.
[2]    C. Sankaran, Power Quality, USA ; CRC Press LLC, 2002.
[3]    Dhavitra,  Robby.  2014. Analisis  Dampak  Total  Harmonic  Distortion  Terhadap  Losses  Dan Derating  Pada  Transformator  Distribusi  Di  Fakultas  Teknik  Universitas  Riau. Fakultas  Teknik Universitas Riau.Riau.
[4]    Dugan, Roger C., Electric Power System Quality ,  Second Edition, McGraw-Hill: 2004.
[5]    Iskandar   Zulkarnain, Analisis   Pengaruh   Harmonisa     terhadap   Arus   Netral,   Rugi-rugi   dan Penurunan Kapasitas pada Transformator Distribusi , Universitas Diponegoro, Semarang 2000.
[6]    IEEE  std  519-1992. IEEE  Recommended  Practices    and  Requirements  for  Harmonic  Control inElectrical Power Systems .
[7]    Liu, Y. J., Hung, J. P., Chen, S. I., dan Lin, C. W. A Comparative Study of Modelling AC ELecric Arc  by  One-dimensional  Interpolation  for  Power  System  Harmonics  Analysis. International Conference on Mechanics and Mechatronics Research . 2016; 77: 16002.
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167716002.
[8] Suryadi, Aris. Studi Harmonisa Arus dan Tegangan Listrik pada Kampus Politeknik Enjinering Indorama. Jurnal Sinergi. 2016;20(3): 213-222. http://doi.org/10.22441/sinergi.2016.3.007
[9]   Syafrudin M, “ Analisis Kualitas Daya Sistem   Distribusi Tenaga Listrik Perumahan Modern “, Jurnal Rekayasa Elektrika,  2004 : Vol.3 , No. 2.
Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2 November 2017 ISSN: 2252-4983
[10]  Wakileh,  GJ, Power  System  Harmonics,  Fundamental  and  Filter  Design, Springer  Velag  Press: 2001.
[11]  Zuhal. 1995. Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya . Jakarta: Gramedia