## KUALITAS AIR SUMUR MASYARAKAT DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) RAWA KUCING KOTA TANGERANG
Wahyuni*, Supriyono Eko Wardoyo, dan Ridha Arizal
Fakultas MIPA, Universitas Nusa Bangsa Jl. K.H. Sholeh Iskandar, Cimanggu, Tanah Sareal-Bogor 16166 *e-mail: why.yuni01@gmail.com

## ABSTRACT
The Quality of Well Water around Final Garbage Dump (FGD)  Rawa Kucing, Tangerang,

## Indonesia
FGD  Rawa Kucing is located at  Sultan Iskandar Muda Street, Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang, Banten, Indonesia. It serves 1000 tons of garbage per day from 13 districts in Tangerang. The volume of garbage in Kota Tangerang increases from 1,212,264 m 3 in 2008 to 4,590,724 m 3 in 2012.Well water is the main source of water for people  around  the  FGD  RawaKucing.  They  use  well  water  for  bath,  wash,    and toilet  (BWT) and  other  needs. Garbage decomposition which makes pollution around FGD  Rawa Kucing can accur in air, water, and soil. Waste accurs in water and soil caused by leachate. Leachate can easily  spread through rainwater runoff and it absorbs to the  ground  and  polluting  it  including  well  water  around  it.  Contaminated  well  water  can  decrease  the  quality  of water  physically,  chemically,  and  microbiologically.Groundwater  samples  taken from  residents'  well  water  around FGD Rawa Kucing  and they were represented by three groups which have distance 100 m - 3 km from FGD. Each group consisted of three samples which were taken from well water having depths between 8-18 m. The examination of  the  quality  of  well  water  should  be  made  in  accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the Republic of Indonesia No.416/MENKE /PER/IX/1990 on the Conditions and Control of the Quality of Clean Water and  Quality  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  492/MENKES/PER/IV/  on Requirements and Quality Control of  Drinking Water.The quality of well  water around FGD  Rawa Kucing showed that there  were  the decreased  quality  water after  testing  with  several  parameter tests.  There  were  six  examination parameters  which concentrate on exceeding the required quality standards that of TDS (1600-1764 mg/L), Nitrates (10.5-37.8 mg/L), Ammonia (3.50-66.21 mg/L), Iron (1.054-7.063 mg/L), Manganese (1.085-10.130 mg/L), and Total Coliform (80-130 colonies/100 mL).
Keywords : Well water, leachate, TPAS, pollution, water quality

## ABSTRAK
TPAS  Rawa  Kucing  berada  di  Jalan  Sultan  Iskandar  Muda  Kelurahan  Kedaung  Wetan,  Kecamatan Neglasari,  Kota  Tangerang,  Banten  dan  mengangkut  1000  ton  sampah/hari  dari  13  kecamatan.Volume  sampah  di Kota  Tangerang  terus  meningkat  dari  tahun  2008  sebesar  1.212.264  m 3 sampai  pada  tahun  2012  telah  mencapai 4.590.724  m 3 .  Air  sumur  merupakan  sumber  air  utama  bagi  masyarakat  sekitar  TPAS,  karena  hampir  semua kebutuhan  air  dipenuhi  dari  air  sumur  yaitu  untuk  Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  dan  kebutuhan  lainnya.  Pencemaran akibat dekomposisi sampah dapat terjadi di udara, dapat pula terjadi pada air dan tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan  air  lindi.  Lindi  tersebut  mudah  disebarkan  melalui  limpasan  air  hujan  dan  meresap  mencemari  air  tanah termasukair  sumur  yang  ada  di  sekitarnya.  Air  sumur  yang  terkontaminasi  lindi  berakibat  terjadinya  penurunan kualitas air secara fisik,  kimia, dan  mikrobiologi.  Air tanah sampelyang diambil berasal dari sumur penduduk  yang berada di sekitar TPAS Rawa Kucing diwakili oleh 3 pengelompokkan dengan jarak 100 m – 3 km dari TPAS. Setiap kelompok  terdiri  dari  3  sumur  pompa  dengan  kedalaman  sumur  antara  8  –  18  m.  Pemeriksaan  kualitas  air  sumur dilakukan    mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  416/MENKES/PER/IX/1990 tentang  Syarat-syarat  dan  Pengawasan  Kualitas  Air  Bersih  dan  Peraturan  MenteriKesehatan  Republik  Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Syarat-syaratdan Pengawasan  Kualitas Air minum.   Kualitas air sumur masyarakat  di  sekitar  TPAS  Rawa  Kucing  mengalami  penurunan  setelah  dilakukan  pengujian  terhadap  beberapa parameter.  Ada  6  parameter  pemeriksaan  yang  mempunyai  konsentrasi    melebihi  baku  mutu  yang  dipersyaratkan yaitu  TDS  (1600-1764  mg/L),  Nitrat  (10,5-37,8  mg/L),  Amonia  (3,50-66,21  mg/L),  Besi  (1,054-7,063  mg/L), Mangan (1,085-10,130 mg/L), dan Total Coliform (80-130 koloni/100 mL) .
Kata kunci : Air sumur, air lindi, TPAS, pencemaran, kualitas air

## PENDAHULUAN
Penggunaan air tanah dengan sarana sumur  bor  dilakukan  oleh  penduduk  di sekitar  Tempat  Pembuangan  Akhir  Sampah (TPAS).  Air  sumur  merupakan  sumber  air utama bagi masyarakat sekitar TPAS, karena hampir  semua  kebutuhan  air  dipenuhi  dari air  sumur  yaitu  untuk  Mandi  Cuci  Kakus (MCK)  dan  kebutuhan  lainnya.  TPAS merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap  terakhir  dalam  pengelolaannya  sejak mulai  timbul  di  sumber,  pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan (Nur, 2015).
Sampah  yang  terbuka  lebih  dari  24 jam, mulai terjadi perombakan oleh mikroba, menghasilkan
bahan-bahan organik  berupa  padatan  terlarut  bersifat toksik  yang  disebut  lindi  ( leachate ) . Lindi tersebut mudah disebarkan melalui limpasan air  hujan  dan  meresap  mencemari  air  tanah termasuk air sumur yang ada di sekitarnya.
TPAS  Rawa  Kucing  berdiri  sejak tahun  1992  dan  berada  di  Jalan  Sultan Iskandar  Muda,  Kelurahan  Kedaung  Wetan, Kecamatan  Neglasari  Kota  Tangerang, Banten,  Indonesia  dengan  luas  sekitar  34,8 hektar.  Setiap  hari,  TPAS  Rawa  Kucing menerima puluhan truk sampah yang dikirim dari  13  kecamatan  yang  ada  di  kota Tangerang.  Setiap  armada  truk  mengangkut 3 ton sampah,  dari 136 armada yang terdiri dari  126  truk  dan  10  mobil  kijang,  mampu mengangkut  rata-rata  1000  ton  sampah setiap  harinya.Volume  sampah  di  Kota Tangerang  terus  meningkat  dari  tahun  2008 sebesar  1.212.264  m 3 sampai  pada  tahun 2012  telah  mencapai  4.590.724  m 3 (Pahlefi, 2014).
Parameter  kualitas  air  sumur  yang diukur  adalah  parameter  fisika  (suhu  dan Total  padatan  terlarut/TDS),  parameter kimia  (pH,  ammonia,  nitrat,  nitrit,  besi, mangan,  tembaga,  seng),  dan  parameter mikrobiologi  ( Coliform ).  Uji  kualitas  air  ini mengacu pada Permenkes Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, tanggal 3 September  1990  tentang  Syarat-syarat  dan
Pengawasan  Kualitas  Air  Bersih  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  tanggal  19  April  2010  nomor 492/MENKES/PER/IV/2010  tentang  syarat-
syarat dan Pengawasan Kualitas Air minum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  kualitas  fisik,  kimia,  dan mikrobiologi  air  sumur  masyarakat  sekitar TPAS  Rawa  Kucing  untuk  dibandingkan standart  mutu  sebagai  air  bersih  dan  air mium.

## METODE

## Bahan dan Alat
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  sampel  air  sumur penduduk  dekat  TPAS  Rawa  Kucing,  air destilasi,  larutan  buffer  pH  4,  7  dan  9, larutan  standar  TDS  1382  mg/L,  larutan standar NO 3 1000 mg/L dan reagen NitraVer 5 Nitrate ,  larutan  standar  NO 2 1000  mg/L dan reagen NitriVer 2 Nitrite, larutan standar NH 3 1000 mg/L, reagen Ammonia Salicylate dan  Ammonia Cyanurate .  Untuk  pengujian parameter  logam  (Fe,  Mn,  Cu  dan  Zn) adalah  air  destilasi,  asam  nitrat  (HNO 3 ) pekat,  larutan  standar  Fe,  Mn,  Cu,  Zn  1000 mg/L  dan  gas  asetilene  (C 2 H 2 ).  Untuk analisa  c oliform diperlukan  bahan  air destilasi,  media Lactose  Broth (LB)  dan Brillian Green Lactose Broth (BGLB).
Alat-alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  termometer  air  raksa,
pHmeter Mettler Toledo, TDS meter/ Conductivitymeter Agilent Technologies 3200C, Spektrofotometer Uv/Vis  HACH  DR  5000,  Spektrofotemeter
Serapan  Atom  (SSA)  Perkin  Elmer,  Lampu hollow katoda Fe, Mn, Zn, Cu, kertas saring 0,45  mikron,  Bunsen, Biosafety  Cabinet Biobase,  Neraca  Analitik  Mettler  Toledo dan peralatan gelas lainnya.

## Metode
Penelitian  dilakukan  di  kawasan TPAS  Rawa  Kucing,  Tangerang.  Air  tanah yang  diambil  berasal  dari  sumur  penduduk yang  berada  di  sekitar  TPAS  Rawa  Kucing kelurahan Kedaung Wetan, Kota Tangerang. Sampel air tanah yang di ambil diwakili oleh 3  pengelompokkan  dengan  jarak  100  m  –  3 km dari TPAS.  Setiap  kelompok terdiri dari 3  sumur  pompa  dengan  kedalaman  sumur antara 8 – 18 m.
Kelompok  pertama  adalah  sumur  penduduk yang  digali  sebelum  pembuatan  TPAS, kelompok  kedua  adalah  sumur  penduduk yang  digali  sesudah  pembuatan  TPAS  dan kelompok  yang  ketiga  adalah  sumur penduduk  dengan  jarak  kurang  lebih  3 kilometer dari TPAS (yang tidak terpengaruh  limbah  TPAS)  sebagai  kontrol (Tabel 1). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak  2  (dua)  kali  disetiap  titik  sampel dengan menggunakan botol sampling ukuran 1000 mL (untuk parameter fisika dan kimia)  dan  250  mL  (untuk  parameter mikrobiologi).  Waktu  pengambilan  sampel adalah  pada  pagi  hari  pukul  5.00-7.00  dan pada waktu siang hari pukul 11.00 – 13.00.
Tabel 1. Lokasi Titik Pengambilan Sampel
Keterangan : Kelompok 1  = Sebelum pembuatan TPAS Kelompok 2 = Sesudah pembuatan TPAS Kelompok 3  = Kontrol
Tabel 2. Koordinat dan Kedalaman Lokasi Sampel
Kelompok Titik Koordinat Ketinggian Pengambilan Pengambilan Garis Lintang Garis Bujur (mdpl) 1 1A S 06° 08.131ʹ E 106° 37.003ʹ 36 1B S 06° 08.128ʹ E 106° 36.964ʹ 36 1C S 06° 08.044ʹ E 106° 37.006ʹ 36 2 2A S 06° 07.906ʹ E 106° 37.217ʹ 35 2B S 06° 07.955ʹ E 106° 37.254ʹ 35 2C S 06° 07.956ʹ E 106° 37.251ʹ 34 3 3A S 06° 09.443ʹ E 106° 38.198ʹ 40 3B S 06° 09.669ʹ E 106° 37.638ʹ 38 3C S 06° 09.667ʹ E 106° 37.642ʹ 38 Kelompok Pengambilan Titik Pengambilan Alamat Jarak dari Kedalaman TPAS Sumur (m) 1 1A Ked. Wetan 05/04 100 m 10 1B Ked. Baru 02/02 200 m 8 1C Ked. Baru 02/02 300 m 8 2 2A Ked. Wetan 07/03 300 m 8 2B Ked. Wetan 07/03 300 m 8 2C Ked. Wetan 07/03 300 m 8 3 3A Komp. Sitanala 03/09 3 km 9 3B Komp. PU pengairan 3 km 15 3C Komp. PU pengairan 3 km 18
Parameter  yang  langsung  diukur  di lapangan adalah pH dan temperatur. Sampel yang  dibawa    ke  laboratorium  diperiksa parameter  kimia  (ammonia,  nitrat,  nitrit, tembaga,  seng,  mangan  dan  besi)    dan mikrobiologi (total coliform) dengan dilakukan  prosedur  pengawetan  sampel terlebih dahulu untuk pemeriksaan parameter kimia.
Metode  analisis  yang  digunakan untuk pemeriksaan TDS adalah dengan TDS meter;    Analisis  ammonia,  nitrat  dan  nitrit dilakukan  dengan  metode  spektrofotometri; total coliform dihitung  dengan  pembiakan tabung ganda (MPN); dan logam berat (  Fe, Mn,  Cu  dan  Zn)  ditentukan  dengan  metode Spektofotometri Serapan Atom (SSA).
Penentuan Suhu Berdasarkan SNI 06.6989.23-2005 Contoh  uji  diukur  suhunya  dengan cara  memasukkan  termometer  air  raksa  ke dalam  contoh  uji  dan  diamkan  2  -5  menit sampai  sampai  termometer  menunjukkan nilai yang stabil. Pembacaan skala dilakukan  dengan  cara  melihat  angka  pada alat  tanpa  mengangkat  lebih  dahulu termometer dari air. Skala yang terbaca t°C.
Penentuan pH berdasarkan SNI 06.6989.11-2004 Sebelum menganalisis contoh
dilakukan kalibrasi pHmeter dengan menggunakan  larutan  buffer  pH  4,  7  dan  9. Selanjutnya  adalah  memasukkan  elektroda pH ke dalam gelas piala 250 mL yang berisi sampel, diukur pHnya dan dicatat.
Penentuan  Total Padatan  Terlarut  (TDS) sesuai TDS meter Handbook Langkah  pertama  yang  dilakukan yaitu kalibrasi TDS meter dengan menggunakan  larutan  standar  1382  mg/L. Selanjutnya  dilakukan  analisa  contoh  uji dengan  memasukkan  elektroda    ke  dalam gelas  piala  250  mL  yang  berisi  sampel,  lalu diukur  TDSnya dan dicatat.

## Penentuan  Nitrat  Sesuai  Metode  Reduksi Cadmium
Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  memasukkan  10  mL  sampel  air kedalam  botol  kemudian  di  tambahkan
reagen NitraVer 5 Nitrate , dikocok selama 1 menit  dan  diinkubasi  selama  5  menit.
Contoh uji kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang  gelombang  500  nm.  Botol  blanko dimasukkan dan bacaan pada alat diset pada angka  nol.  Setelah  itu,  botol  blanko digantikan larutan sampel, dibaca konsentrasi nitrat dalam mg/L dan di catat. Penentuan Nitrit Sesuai Metode Diazotisasi Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  memasukkan  10  mL  sampel  air  ke dalam  botol  kemudian  ditambahkan  reagen NitriVer  3  Nitrite ,  dikocok  lalu  dinkubasi selama  20    menit,  kemudian  dianalisis menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang  gelombang    507  nm.  Botol  blanko dimasukkan dan bacaan pada alat diset pada angka  nol.  Setelah  itu,  botol  blanko digantikan larutan sampel, dibaca konsentrasi nitrit dalam mg/L dan di catat. Penentuan ammonia sesuai metode salicylate
Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara memasukkan 5 mL sampel air kedalam botol  kemudian  di  tambahkan  reagen Ammonia Salicylate , dikocok dan diinkubasi selama  3  menit,  lalu  ditambahkan  lagi reagen Ammonia  Cyanurate ,  dikocok  dan inkubasi  15  menit,  kemudian  dianalisis menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang  gelombang    655  nm.  Botol  blanko dimasukkan dan bacaan pada alat diset pada angka  nol.  Setelah  itu,  botol  blanko digantikan larutan sampel, kemudian konsentrasi  sampel  dibaca  dalam  mg/L  dan dicatat.

## Penentuan besi (Fe) SNI.6989.4-2009
Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  dilakukan  penyaringan  sampel  dengan kertas  saring  0,45  mikron  lalu  dilakukan pengawetan  dengan  asam  nitrat  pekat. Setelah  itu  dilakukan  pengukuran  dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang  gelombang  248,3  nm,  dicatat konsentrasi dalam mg/L.
Penentuan mangan (Mn) SNI.6989.5-2009 Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  dilakukan  penyaringan  sampel  dengan kertas  saring  0,45  mikron  lalu  dilakukan pengawetan  dengan  asam  nitrat  pekat. Setelah  itu  dilakukan  pengukuran  dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang  gelombang  279,5  nm,  dicatat konsentrasi dalam mg/L.

## Penentuan  seng  (Zn)  sesuai  SNI.6989.7-
2009
Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  dilakukan  penyaringan  sampel  dengan kertas  saring  0,45  mikron  lalu  dilakukan pengawetan  dengan  asam  nitrat  pekat. Setelah  itu  dilakukan  pengukuran  dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang  gelombang  213,9  nm,  dicatat konsentrasi dalam mg/L.

## Penentuan tembaga (Cu) SNI.6989.6-2009
Pengujian  contoh  dilakukan  dengan cara  dilakukan  penyaringan  sampel  dengan kertas  saring  0,45  mikron  lalu  dilakukan pengawetan  dengan  asam  nitrat  pekat. Setelah  itu  dilakukan  pengukuran  dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang  gelombang  324,7  nm,  dicatat konsentrasi dalam mg/L.
Penentuan coliform dengan  metode  MPN ( Most Probably Number ) SNI9308-1:2010 a. Tes Pendugaan ( Presumptive Test )
Lima  tabung  masing-masing  berisi
Lactose  Broth (LB) Double  Strenght sebanyak  10  mL  (tabung  1a  s/d  5a).  Lima tabung  yang  masing-masing  berisi  5  mL Lactose  Broth (LB) Single  Strenght (tabung 1b  s/d  10b).  Masing-masing  10  mL  contoh uji  diinokulasikan  ke  dalam  tabung  1a  s/d 5a;  masing-masing  1  mL  contoh  uji  ke dalam  tabung  1b-5b  dan  masing-masing  0,1 mL  contoh  uji  ke    dalam  tabung  6b-10b dengan  menggunakan  pipet  steril.  Masing- masing  tabung  dikocok  perlahan  agar sampel  air  merata  menyebar  ke  seluruh bagian media, lalu inkubasi pada suhu 37 0 C selama  2x24  jam,  dan  diamati  masing- masing  tabung  untuk  melihat  ada  atau
tidaknya  gas. Tes pendugaan  yang positif di tandai  dengan  terbentuknya  gas,  tetapi  hal ini  belum  memastikan  adanya Colifecal di dalam air karena lactose broth dapat juga di fermentasikan  oleh  bakteri  lain,  selain Colifecal .  Oleh  sebab  itu,  tes  pendugaan yang positif dilanjutkan dengan tes penegasan ( Comfirmative test ).
b. Tes Penegasan ( Comfirmative Test ) Dari  setiap  tabung  pendugaan  yang positif,  pindahkan  1–2  ose  ke  dalam  tabung penegasan  yang  berisi  10  mL  BGLB kemudian diinkubasi pada suhu 37 0 C selama 2x24 jam (untuk memastikan adanya E.coli ).
Pembacaan dilakukan dengan melihat jumlah  tabung  BGLB  yang  menunjukkan positif  gas  pada  tabung  urhamnya  atau positif ber gas pada masing-masing tabung.
c. Langkah terakhir adalah menginterprestasikan hasil catatan jumlah tabung penegasan (tabung
BGLB)  yang  menunjukkan  positif  gas. Angka  yang  diperoleh  dicocokkan dengan  tabel  MPN  Formula  Thomas untuk mendapatkan indeks MPN per mL sampel air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Suhu
Metode  pengukuran  suhu  dilakukan secara insitu atau  dilakukan  di  lokasi pengambilan sampel. Data pengukuran suhu dari  3  kelompok  pengambilan  sampel  bisa dilihat dari Gambar 1.
Berdasarkan  Permenkes  No.  416 Tahun  1990  tentang  baku  mutu  dan  kriteria pemeriksaan  air  bersih,  suhu  merupakan salah  satu  parameter  fisik  kualitas  air  yang memiliki  nilai  baku  mutu  deviasi  3°C  dari suhu alamiahnya. Perbedaan suhu disebabkan  karena  pengaruh  angin,  kondisi kelembapan  lingkungan  sekitar,  dan  faktor cuaca (Komala et al., 2008).
Gambar 1. Grafik Hubungan Suhu dengan Titik Pengambilan Sampel
Suhu  dalam  air  tidak  berpengaruh langsung  terhadap  kualitas  air  apabila  air tersebut  dikonsumsi  ataupun  digunakan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Namun  tinggi dan  rendahnya  suhu  akan  berpengaruh terhadap  reaksi  kimiawi  terhadap  material yang  terkandung  di  dalam  air  tersebut seperti  logam  besi  maupun  mangan.  Nilai suhu  dalam  air  yang  terlalu  tinggi  di  atas suhu  lingkungan  sekitar  dapat  dijadikan sebagai  indikator  pencemaran  kualitas  air tersebu.

## Total padatan terlarut (TDS)
Total  padatan  terlarut  terdiri  dari senyawa-senyawa  organik  dan  anorganik yang  terlarut  dalam  air,  mineral  dan  garam- garamnya  (Soemirat,  2009  dalam  Fajarini,
2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990  memberikan  batas maksimum  untuk  TDS  adalah  1500  mg/L.
Data hubungan konsentrasi TDS dengan titik pengambilan  sampel  bisa  dilihat  dari Gambar 2.
Berdasarkan  penelitian,  sampel  air tanah  dari  kelompok  satu  memiliki  nilai TDS  tertinggi,  yaitu  1764  mg/L,  kemudian titik 2B dari kelompok kedua juga memiliki nilai  TDS  melebihi  kadar  maksimum  yang dipersyaratkan  yaitu  1600-1643  mg/L.
Konsentrasi  TDS  di  sumur  penduduk  yang di  gali  sebelum  pembuatan  TPAS  maupun sesudah  pembuatan  TPAS  dengan  rentang jarak  yang  hampir  sama  dari  TPAS  yaitu antara  100-300  m,    masih  cenderung  tinggi walaupun  rata-rata  masih  di  bawah  kadar maksimum  yang  dipersyaratkan.  Penurunan konsentrasi  TDS  yang  signifikan  terjadi pada  sampel  yang  diambil  dengan  jarak  3 km dari TPAS.
Konsentrasi  TDS  yang  tinggi  pada air tanah penduduk sekitar TPAS disebabkan oleh  tingginya  akumulasi  hasil  dekomposisi sampah  organik  dan  anorganik  yang ditimbun  di  TPA  sampah  Rawa  Kucing.
Hasil dekomposisi sampah ini yang menghasilkan air lindi dan bersama limpahan  air  hujan  masuk/merembes  ke sumur  penduduk  sekitar  TPAS.  Penyebab lain  mungkin  karena  air  buangan  yang berasal  dari  air  buangan  rumah  tangga  dan industri  yang  mengandung  molekul  sabun, detergen dan surfaktan yang larut dalam air.

## pH
Secara  umum,  air  tanah  mempunyai pH  6,5-8.  Air  dengan  pH  tinggi  (basa) mengakibatkan  daya  bunuh  klor  terhadap mikroba  berkurang,  dan  sebaliknya  air dengan  pH  rendah  cenderung  meningkatkan korosi  dan  meningkatkan  kelarutan  logam (Soemirat, 2009 dalam Fajarini, 2014).
Gambar 2. Grafik Hubungan TDS dengan Titik Pengambilan Sampel
Gambar 3. Grafik Hubungan Nilai pH dengan Titik Pengambilan Sampel
Secara  keseluruhan,  nilai  pH  air tanah  penduduk  sekitar  TPA  Rawa  Kucing masih  berada  dalam  rentang  pH  netral  yaitu 6,5-7,5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  memberikan  batas maksimum  untuk  parameter  pH  adalah  6,5- 8,5. Berdasarkan keterangan tersebut, sampel  sumur  air  tanah  berada  dalam  batas yang  diperbolehkan  untuk  air  bersih, walaupun  pada  beberapa  sampel  terjadi penurunan/kenaikan  pH  antara  sampel  yang diambil  pagi  dan  siang  hari  (Gambar  3). Nilai pH yang cenderung rendah pada  siang hari  dipengaruhi  reaksi  fotosintesa  pada tanaman,  yaitu  reaksi  yang  menyerap  CO 2 dan menghasilkan oksigen. Hal ini
menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi CO 2 dalam air tanah. Konsentrasi CO 2 ini  berpengaruh  terhadap  tingkat keasaman  karena  berikatan  dengan  air membentuk  H 2 CO 3 yang  membuat    air bersifat  asam.  Air  yang  berikatan  dengan CO 2 akan  masuk  ke  dalam  sumur  bersama dengan  rembesan  air  lindi  atau  limpasan  air hujan  dan  menyebabkan  pH  air  sumur menjadi  semakin  rendah  atau  cenderung asam.

## Nitrat (NO 3 )
Senyawa  nitrit  dapat  dengan  mudah dioksidasikan  menjadi  nitrat,  maka  nitrat adalah senyawa yang paling banyak ditemukan di dalam air bawah tanah atau air
permukaan.  Kadar  nitrat  secara  alamiah biasanya  rendah,  namun  kadar  nitrat  dapat menjadi  tinggi  sekali  pada  air  tanah  dengan bersumber  dari  kegiatan  manusia  seperti pembuangan  limbah  domestik,  pelindihan TPAS dan penggunaan pupuk yang
berlebihan (Alaerts, 1987). Grafik hubungan konsentrasi  nitrat  dengan  titik  pengambilan sampel bisa dilihat Gambar 4.
Konsentrasi nitrat di daerah penelitian  berkisar  antara  1,1  mg/L  hingga 37,8  mg/L.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990  memberikan batas maksimum  yang  diperbolehkan  untuk  nitrat adalah 10 mg/L. Sampel sumur air tanah pada daerah sebelum pembuatan TPAS memiliki konsentrasi nitrat melebihi kadar maksimum dari  yang  dipersyaratkan  untuk  air  bersih. Sedangkan  pada  daerah  sesudah  pembuatan TPAS konsentrasi nitrat lebih kecil daripada daerah  sebelumnya.  Konsentrasi  nitrat  yang berada  di  bawah  kadar  maksimum  yang dipersyaratkan  diperoleh  dari  sampel  air tanah  yang berasal dari daerah dengan  jarak kurang lebih 3 km dari TPAS.
Konsentrasi  nitrat  yang  tinggi  pada air  ini  disebabkan  oleh  proses  oksidasi secara sempurna pada senyawa nitrogen dari dalam  sampah  yang  banyak  mengandung
bahan  organik.  Hal  ini  juga  mungkin dipengaruhi  oleh  sifat  nitrat  yang  sangat mudah  larut  dalam  air  dan  bersifat  stabil (Sudaryanto & Suherman, 2008).
Nitrit (NO 2 )
Nitrit  merupakan  bentuk  nitrogen yang teroksidasi dengan tingkat oksidasi +3. Nitrit  biasanya  tidak  bertahan  lama  dan biasanya  merupakan  keadaan  sementara proses  oksidasi  antara  amonia  dan  nitrat, yang dapat terjadi pada instalasi pengolahan air  buangan,  dalam  air  sungai  dan  sistem drainase (Alaerts, 1987). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan  Kualitas  Air  memberikan  batas maksimum  untuk  nitrit  1,0  mg/L.  Secara umum,  konsentrasi  nitrit  pada  sampel  hasil penelitian  masih  berada  pada  konsentrasi  di bawah kadar maksimum yang
dipersyaratkan.  Kadar  nitrit  pada  perairan relatif  kecil  karena  segera  dioksidasi menjadi  nitrat  (Alaerts,  1987).Konsentrasi nitrit  lebih  tinggi  pada  sampel  air  sumur penduduk sebelum pembuatan TPAS, hal ini dikarenakan konsentrasi nitrat dan ammonia yang  tinggi  pada  sampel  yang  sama (Gambar 5).
Gambar 4. Grafik Hubungan Konsentrasi Nitrat dengan Titik Pengambilan Sampel
Gambar 5. Grafik Hubungan Konsentrasi Nitrit dengan Titik Pengambilan Sampel
Ammonia (NH 3 -N)
Amoniak  dalam  air  permukaan berasal  dari  air  seni  dan  tinja,  juga  dari oksidasi  zat  organik  (H a O b C c N d )  secara mikrobiologis  yang  berasal  dari  air  alam atau  air  buangan  industri  dan  penduduk (Alaerts, 1987). Grafik hubungan konsentrasi ammonia dengan titik pengambilan  sampel  dapat  dilihat  dari Gambar 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  memberikan  batas maksimum  untuk  amoniak  1,5  mg/L. Berdasarkan  Gambar  6,  sampel  sumur  air tanah  di  kelompok  1  dan  2  memiliki konsentrasi ammonia melebihi kadar maksimum yang dipersyaratkan yaitu antara 3,5-66,21 mg/L.
Konsentrasi  amonia  yang  tinggi  ini mungkin disebabkan jarak sumur dari kedua kelompok  yang  dekat  dengan  TPAS  (0-300 m).  Air  sumur  tercemar  oleh  rembesan  air dari  hasil  pembusukan  sampah  disekitarnya. Pada  sumur  penduduk  di  kelompok  3 memiliki  konsentrasi  ammonia  di  bawah kadar  maksimum  yang  dipersyaratkan,  hal ini  disebabkan  jarak  sumur  ±  3  km  dari TPAS  sehingga  pengaruh  air  lindi  terhadap air sumur sudah tidak ada.
Sumber utama amonia adalah adanya  bahan  organik  hasil  penguraian
sampah  oleh  bakteri  yang  tidak  dapat teroksidasi menjadi nitrit dan nitrat sehingga bersama-sama  air  hujan  senyawa  amonia akan  terangkut  dan  meresap  ke  dalam  air tanah  dangkal.Selama  proses  penguraian mikrobiologis, zat organis tersebut melepaskan nitrogen sebagai amoniak (NH 3 ) atau  senyawa  yang  lebih  rumit  mirip amoniak  (yaitu  amin  R-NH 2 ,  RR’-NH  dan sebagainya) (Alaerts, 1987).
Besi (Fe) Besi terkandung dalam tanah,
sedimen,  dan  air  bersih  dalam  bentuk  tidak terlarut  yaitu  ferric  oksida  dan  sulfida ( pyrite ).  Di  dalam  air  besi  hadir  dalam  dua bentuk,  yakni  besi ferrous dengan  sifat mudah  larut  dan  besi ferric dengan  sifat sukar  larut.  Dikarenakan  air  bersih  biasanya mengandung  sejumlah  CO 2 ,  maka  ferrous karbonat yang terlarut dalam air bersih dapat diakibatkan  karena  reaksi  sebagai  berikut (Sawyer, 2003 dan Adipura, 2015): FeCO 3 (s) + CO 2 + H 2 O → Fe 2+ + 2HCO 3 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  416/Menkes/ Per/IX/1990  tentang  Persyaratan  Kualitas
Air  memberikan  batas  maksimum  untuk besi1,0  mg/L.  Grafik  hubungan  konsentrasi besi  dengan  titik  pengambilan  sampel  bisa dilihat pada Gambar 7.
Gambar 6. Grafik Hubungan Konsentrasi Ammonia dengan Titik Pengambilan Sampel
Berdasarkan hasil penelitian, konsentrasi  besi  pada  sampel  air  sumur sebelum  pembuatan  TPA  dan  sesudah pembuatan  TPA  dengan  rentang  jarak  yang hampir  sama  (100-300  m)  dari  TPA melebihi kadar maksimum
yang dipersyaratkan. Konsentrasi besi yang memenuhi persyaratan air bersih terjadi pada sampel  yang  diambil  dengan  jarak  ±  3  km dari TPA.
Beberapa penyebab
tingginya konsentrasi besi pada air sumur karena pada air permukaan jarang ditemui kadar Fe lebih besar dari 1 mg/L, tetapi dalam air tanah Fe dapat  jauh  lebih  tinggi.  Pada  air  yang  tidak mengandung  oksigen  (anaerob)  seperti  air tanah,  ion ferric (Fe 3+ )  akan  berubah menjadi besi ferrous (Fe 2+ ) yang larut dalam air (Alaerts, 1987). Hal ini yang menyebabkan  konsentrasi  besi  yang  tinggi pada air sumur penduduk sekitar TPA.

## Mangan (Mn)
Sumber  mangan  di  lingkungan akibat aktivitas manusia adalah limpasan air
limbah dari WWTP ( Waste Water Treatment Plan ), pengolahan lumpur, proses
penambangan,  emisi  dari  logam,produksi besi, pembakaran bahan bakar fosil dan juga emisi  dari  pembakaran  zat  aditif  untuk bahan bakar (Erlina, 2012). Kondisi kimiawi lingkungan dari  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan  Kualitas  Air  memberikan  batas maksimum untuk mangan 0,5 mg/L. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat  konsentrasi  mangan  yang  tinggi pada  sampel  air  sumur  penduduk  sebelum pembuatan  TPAS  dan  sesudah  pembuatan TPAS  sehingga  melebihi  kadar  maksimum yang  dipersyaratkan.  Konsentrasi  mangan yang  sesuai  dengan  persyaratan  air  bersih diperoleh  pada  sampel  air  sumur  dengan jarak 3 km dari TPAS. Hal ini terjadi karena mangan dalam kondisi aerob tipikal berbentuk Mn(IV)O 2 yang sangat tidak larut, tapi  dalam  kondisi  anaerob  mangan  akan menurunkan  tingkatannya  menjadi  Mn  (II) dengan sifat mudah larut (Gambar 8).
Gambar 7. Grafik Hubungan Konsentrasi Besi dengan Titik Pengambilan Sampel
Gambar 8. Grafik Hubungan Konsentrasi Mangan dengan Titik Pengambilan Sampel
Faktor  yang  mempengaruhi  tinggi rendahnya  konsentrasi  mangan  dalam  air bersih  antara  lain  kandungan  oksigen  dalam air  (DO),  pH,  reaksi  oksidasi  dalam  air  dan mikroorganisme. Sebagian
besar mikroorganisme membutuhkan oksigen dalam  proses  respirasinya  (aerob)  dan memecah  material  organik.  Namun  pada saat  ketersediaan  oksigen  terbatas  atau sedikit, beberapa bakteri dapat menggunakan  alternatif  lainnya  seperti memanfaatkan nitrat, sulfat dan karbondioksida  untuk  melakukan  respirasi (anaerob). Beberapa faktor
yang mempengaruhi  kehadiran  mikroorganisme dalam  air  bersih  antara  lain  ketersediaan nutrisi,  pH,  kandungan  garam,  suhu  dan permeabilitas  dari  akuifer  (Erlina,  2012). Kondisi bakteri anaerob yang bisa memanfaatkan  nitrat  yang  tinggi  dari  air sumur dekat TPAS inilah yang
memungkinkan  terbentuknya  Mn  (II)  yang larut dalam air.
S eng (Zn)
Seng  adalah  salah  satu  logam  berat yang  paling  mudah  bergerak  pada  air  tanah. Ion  seng  mudah  terserap  ke  dalam  sedimen dan  tanah.  Kadar  seng  dalam  air  sangat dipengaruhi oleh bentuk senyawanya.
Berdasarkan  Gambar  9,  konsentrasi Zn  pada  air  sumur  penduduk  di  sekitar TPAS  Rawa  Kucing  berada  di  bawah  kadar maksimum  yang  dipersyaratkan.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  416/Menkes/Per/IX/1990  tentang Persyaratan  Kualitas  Air  memberikan  batas maksimum  untuk  seng15  mg/L.Adsoprsi dari seng meningkat seiring dengan meningkatnya pH tanah. Pada pH 6-12 seng membentuk  ZnCO 3 dan  Zn(OH) 2 yang  dapat mengontrol tingkat kelarutan sengserta  akan
terbentuk  seng  kembali  dalam  ion  bebas. (Vogel, 1985).

## Tembaga (Cu)
Unsur  tembaga  di  alam  dapat ditemukan  dalam  bentuk  logam  bebas (Palar, 1994).  Cu banyak terdapat dalam air, tanah,  dan  udara  baik  dalam  bentuk  ion maupun  persenyawaan.  Peraturan  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan  Kualitas  Air  memberikan  batas maksimum untuk Cu2,0 mg/L. Berdasarkan  Gambar  10,  Air  sumur masyarakat  sekitar  TPAS  mengandung konsentrasi  logam  berat  tembaga  (Cu)    di bawah kadar maksimum yang dipersyaratkan.  Konsentrasi  tembaga  yang tidak  terdeteksipada  beberapa  air  sumur diperkirakan karena tembaga dapat membentuk  endapan  Cu(OH) 2 pada  pH  6-8
(Vogel, 1985). Konsentrasi tembaga pada air tanah dipengaruhi oleh garam-garam tembaga, misalnya; tembaga karbonat (CuCO 3 ),  tembaga  hidroksida  Cu(OH) 2 ,  dan tembaga  sulfida  (CuS)  bersifat  tidak  mudah larut dalam air (Effendi, 2003).
Gambar 9. Grafik Hubungan Konsentrasi Seng dengan Titik Pengambilan Sampel
Gambar 10. Grafik Hubungan Konsentrasi Tembaga dengan Titik Pengambilan Sampel
Gambar 11. Grafik hubungan Jumlah Bakteri dengan titik pengambilan sampel
Total Coliform Bakteri golongan coliform merupakan parameter mikrobiologi terpenting bagi kualitas air bersih. Keberadaan bakteri ini menunjukkan tingkat hygiene yang  rendah  yang  membahayakan kesehatan (Budiarti et al, 2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan  Kualitas  Air  memberikan  batas maksimum  untuk coliform total  adalah  50 MPN/100  mL.  Pada  Gambar  11,  air  sumur di  kelompok  1  dan  2  kandungan  total coliform yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan  pada  lokasi  pengamatan lebih  banyak  sampah  yang  bersumber  dari sisa-sisa  tumbuhan,  sisa-sisa  makanan,  dan bangkai-bangkai hewan, merupakan  substrat utama  tumbuhnya  bakteri coliform .  Bakteri ini  bersama  dengan  air  hujan  dapat  secara langsung  atau  meresap  masuk  ke  lapisan tanah  atas,  dan  akhirnya  masuk  dan terakumulasi dalam air sumur.
Sumber  pencemar  mikrobiologis dari  sistem  pembuangan  sampah  dapat meresap  ke  dalam  air  tanah  secara  vertikal maupun  horizontal.  Bouwer  dan  Chaney dalam  Wuryadi  (1981)  menemukan  bahwa bakteri dapat bergerak sejauh 830 meter dari sumber kontaminan.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan kesimpulan : 1.  Kualitas  air  sumur  masyarakat  di  sekitar TPAS Rawa Kucing mengalami penurunan  setelah  dilakukan  pengujian terhadap beberapa parameter.
2.  Ada  6  parameter  pemeriksaan  yang mempunyai  konsentrasi    melebihi  baku mutu  yang  dipersyaratkan  yaitu  TDS (1600-1764  mg/L),  Nitrat  (10,5-37,8 mg/L),  Amonia  (3,50-66,21  mg/L),  Besi (1,054-7,063  mg/L),  Mangan  (1,085- 10,130  mg/L),  dan  Total Coliform (80- 130 koloni/100 mL) .
3.  Sumur  penduduk  yang  berjarak  0-300 paling dekat dengan TPAS Rawa Kucing memiliki kandungan zat pencemar paling banyak  dan  zat  pencemar  ini  berkurang sampai  dengan  jarak  terjauh  yaitu  ≥  3 km.
4.  Pada  lokasi  pengambilan  air  sumur  yang digali  sebelum  pembuatan  TPAS  Rawa Kucing  dan  sesudah  pembuatan  TPAS tidak  terdapat  perbedaan  signifikan.  Hal ini karena jarak lokasi tidak berbeda jauh yaitu  sekitar  100-300  m  dan  pengaruh rembesan  air  lindi  dari  TPAS  ke  sumur penduduk masih ada.
5. Pada titik pengambilan  air sumur dengan jarak  3  km  dari  TPAS  Rawa  Kucing, konsentrasi pengukuran semua parameter bisa  memenuhi  persyaratan  air  bersih. Hal  ini  menandakan  bahwa  rembesan  air
lindi dari TPAS tidak ada pengaruh sama sekali terhadap air sumur tersebut. 6. Adanya aliran sungai Cisadane di sebelah timur  TPAS  Rawa  Kucing  diduga menyebabkan sebagian air lindi mengalir ke sungai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Alaerts,  G.  dan  S.S.  Santika,  1987. Metode Penelitian  Air .  Usaha  Nasional.
Surabaya.
Arsadi, 2007. Optimalisasi Sumber Daya Air di  wilayah  Pesisir  :  Studi  kasus: Pantai  Utara  Kabupaten  Karawang, Jawa  Barat.  LIPI  Press.  Jakarta. Kumpulan  Jurnal  Sumber  Daya  Air dan Lingkungan, Potensi, Degradasi dan Masa Depan .
Budiarti,  A.,  Rupmini  dan  H.  R.  Soenoko, 2013.  Kajian  Kualitas  Air  Sumur Sebagai  Sumber  Air  Minum  Di Kelurahan Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Fakultas Farmasi, Universitas Wahid  Hasyim.  Semarang. Jurnal Ilmu  Farmasi  dan  Farmasi  Klinik Volume 10 No 1 Juni 2013 . Chapman, D., 2000. Water Quality Assesment . E & FN Spon. London.
Darmono,  2001. Lingkungan  Hidup  dan Pencemaran . UI Press. Jakarta
Effendi,  H.,  2003. Telaah  Kualitas  Air  bagi Pengelolaan  Sumber  Daya  dan Lingkungan Perairan , Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Erlina,  A.,  2012 .  Pengaruh  Keberadaan TPA  Cipayung  Depok  terhadap Kualitas  Sumber  Air  Bersih  di Wilayah Pemukiman Sekitarnya (Dengan Parameter Besi dan Mangan) .  Program  Studi  Teknik Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Depok. Fajarini,  S.,  2014. Analisa  Kualitas  Air Tanah Masyarakat di sekitar
Tempat    Pembuangan  Akhir  (TPA)
Sampah  di  kelurahan  Sumur  Batu,
Bantar  Gebang  Bekasi  Tahun  2013. Fakultas  Kedokteran  dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Fardiaz,  S.,  1992. Polusi  Air  dan  Udara . Kanisius. Yogyakarta.
Freeze,  A.  R.,  J.A.  Cherry.    1979.
Groundwater . Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, NJ.
Ginting,  P.,  2007. Sistem  Pengelolaan Lingkungan  dan  Limbah  Industri . Cetakan pertama. Bandung.
Nur,  F.,  2015.  Analisis  Kualitas  Air  Tanah di  Sekitar  TPA  Tamangapa  dengan Parameter  Biologi.  Program  Studi Teknik  Lingkungan  Jurusan  teknik Sipil, Universitas Hasanuddin. Makasar. Jurnal Repository Unhas . Palar, H., 1994. Pencemaran dan Toksikologi  Logam  Berat .  PT. Rineka Cipta. Jakarta. Pahlefi, R., 2014. Estimasi Nilai Eksternalitas dari Tempat Pemrosesan  Akhir  Sampah  (Studi Kasus  TPA  Rawa  Kucing  Kota Tangerang) .  Departemen  Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sudaryanto  &  Suherman,  2008.  Degradasi Kualitas Airtanah berdasarkan Kandungan  Nitrat  di  Cekungan  Air tanah  Jakarta . Jakarta. Jurnal  Riset Geologi dan Pertambangan Jilid 18 No.2 (2008).
Vogel,1985. Analisis  Anorganik  Kualitatif
Makro dan Semi Mikro . Terjemahan
Setiono dan Pudjaatmaka. PT Kalman Media Pusaka. Jakarta. Wuryadi.  1981. Kualitas  Air  Sumur  Gali DIY Bagian Selatan dan Kemungkinan Pengaruh Lingkungan
Pemukiman .  Fakultas  Pascasarjana IPB. Bogor. Permenkes Nomor 416/Menkes/Per/ IX/1990, Tanggal 3 September 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  492/MENKES/ PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.