## PENGARUH VARIASI BEBAN TERHADAP EFISIENSI SOLAR CELL DENGAN KAPASITAS 50 WP

## Rusman
Staf Pengajar Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda Jl. Kapal Selam 1 No. 10 RT. 17 Loktuan Bontang rusman@polnes.ac.id

## Abstrak
Efek krisis energi di Indonesia masih sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.  Energi listrik menjadi  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat,  sejalan  dengan  meningkatnya  laju pertumbuhan  penduduk  dan  pembangunan  di  segala  bidang.  Sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut sekaligus penanggulangan kondisi krisis penyediaan tenaga listrik di  beberapa daerah, maka dapat   memanfaatkan  Potensi alam untuk  dijadikan energi listrik.  Salah satu Potensi alam sebagai sumber energi listrik adalah energi tenaga matahari. Matahari merupakan sumber  energi  utama  bagi  sebagian  besar  proses-proses  yang  terjadi  dipermukaan  bumi.  Tujuan penelitian ini akan menghasilkan efisiensi solar cell dengan metode penelitian yang menggunakan beberapa beban  yaitu 3 watt, 6 watt dan 9 watt dalam mempengaruhi  efisiensi solar cell. Efisiensi dengan  menggunakan  waktu  pengambilan  data  dari  jam  08.00  sampai  dengan  17.00.  Hasil  yang didapatkan yaitu untuk beban 3 watt yaitu menghasilkan efisiensi 84 % dan untuk beban 6 watt yaitu menghasilkan efisiensi 90 % serta beban 9 watt menghasilkan menghasilkan efisiensi 86 % sehingga disimpulkan bahwa efisiensi solar cell dengan kapasitas 50 WP maksimum pada jam 12.00 siang.
Kata Kunci: solar cell, efisiensi, kinerja, tenaga surya.

## Pendahuluan
Efek krisis energi di Indonesia masih sangat dirasakan oleh masyarakat QIndo-nesia. Energi  listrik  menjadi  kebutuhan  yang  sangat penting  bagi  masyarakat,  seja-lan  dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan  di  segala  bidang.    Untuk  dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang semakin pesat tersebut, maka pemerintah terus meningkatkan program pembangunan prasarana  dan  sarana  tenaga  listrik  untuk menjangkau  wilayah-wilayah  yang  ada  di Indonesia.    Akan  tetapi,  kondisi  negara Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  luas  dan terdiri dari beribu-ribu pulau dan dengan penye- baran penduduk yang tidak merata serta masih banyak  daerah-daerah  yang  terpencil  yang menjadikan  kendala  utama  untuk  melakukan pendistribusian  pembangkit  listrik  ke  setiap pelosok-pelosok  negeri  kita  ini.    Maka  wajar kalau kita masih banyak menjumpai masyarakat  di  pedesaan,  pesisir  pantai  dan daerah  pegunungan  yang  belum  merasakan
penerangan  listrik  dan  tidak  terjangkau  oleh pembangkit listrik negara (PLN).
I. Sebagai  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan tenaga  listrik  tersebut  sekaligus  penang- gulangan  kondisi  krisis  penyediaan  tenaga listrik  di  beberapa  daerah,  maka  dapat    me- manfaatkan  Potensi  alam  untuk  dijadikan energi  listrik.  Salah  satu  Potensi  alam  sebagai sumber  energi  listrik  adalah  energi  tenaga matahari. Matahari merupakan sum-ber energi utama bagi sebagian besar pro-ses-proses yang terjadi  dipermukaan  bumi.  Radiasi  matahari yang  diterima  permukaan  bumi  merupakan masukan  fundamental  untuk  banyak  aspek terutama  merupakan  parameter  penting  dalam aplikasi solar sel sebagi pembangkit listrik. sel matahari merupakan piranti  yang dapat  meng- konversi  cahaya  matahari  menjadi  energi listrik.  Energi  matahari  dapat  menghasilkan daya  hingga  156.486  MW,  jumlah  yang  lebih besar jika dibandingkan dengan sum-ber energi terbarukan yang lainnya. Indo-nesia merupakan negara  yang  terletak  da-lam  jalur  khatulistiwa yang  sepanjang  ta-hun  mendapatkan  cahaya
matahari  yang  berlimpah  dengan  intensitas radiasi  mata-hari  rata-rata  sekitar  4.8  kWh/m 2 per  hari  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Pemanfaatan energi matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sangat diminati  dan  mulai  dikembangkan  diseluruh pelosok  negeri  dengan  melakukan  banyak sekali penelitian serta pengujian.
Bagaimana  kinerja solar cell dengan variasi beban yang diberikan dengan kapasitas 50 WP.?

## Tinjauan Pustaka
Sang   surya   atau   matahari   meru-pakan bintang      yang      istimewa      dan  me-mpunyai radius sejauh 6,96 x 10 5 km dan terletak sejauh 1,496 x 10 5 km dari bumi. Besar jumlah energi yang dikeluarkan oleh matahari sukar dibayangkan. Menurut salah satu perkiraan, inti sang surya merupakan suatu tungku termonuklir  bersuhu  100  juta  derajat  celcius setiap  detik  mengonversi  5  tonne  materi menjadi energi  yang  dipan-carkan  ke  angkasa luas  sebanyak  6,41  x  10 7 W/m 2 .
Gambar 2.1 Bumi Menerima Radiasi Surya Matahari (Sumber: http://id.wikipedia.org )
Gambar 1. Radiasi Matahari

## Radiasi Energi Matahari
Energi Matahari merupakan sumber energi utama  untuk  proses–proses  yang  terjadi    di Bumi.  Energi    matahari    sangat    membantu berbagai  proses  fisis    dan  biologis  di  Bumi. Radiasi adalah suatu proses perambatan energi (panas) dalam bentuk gelombang elektromagnetik  yang  tanpa  memerlukan  zat perantara.
Energi Matahari bisa sampai ke permukaan Bumi  adalah  dengan  cara  radiasi  (pancaran), karena  diantara  Bumi  dan  Matahari  terdapat ruang  hampa  (tidak  ada  zat  perantara), sedangkan  gelombang  elektromagnetik  adalah suatu  bentuk  gelombang  yang  dirambatkan dalam  bentuk  komponen  medan  listrik  dan medan  magnet,  sehingga  dapat  merambat
dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tanpa memerlukan  zat  atau  medium  perantara. Dari  sekian  banyak  energi  yang  dikeluarkan matahari yang sampai ke Bumi melalui melalui proses  perambatan  tadi  kemudian  diserap  oleh Bumi. Energi yang diserap ini akan menyebabkan suhu  dari  Bumi  akan  naik.  Pada gilirannya,  suhu Bumi  yang  hangat  atau  panas ini akan memancarkan juga sebagian energinya, sehingga  energi  yang  diterima  Bumi  =  energi yang  diserap  Bumi  +  energi  yang  dipancarkan Bumi.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada  dasarnya  adalah  pecatu  daya  (alat  yang menyediakan daya), dan dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik  yang  kecil  sampai dengan  besar,  baik  secara  mandiri,  maupun dengan hybrid (dikombinasikan dengan sumber energi lain) baik dengan metode Desentralisasi (satu rumah satu  pembangkit) maupun dengan metode  Sentralisasi  (listrik  didistribusikan dengan jaringan kabel).
Pada siang hari  modul  surya/panel solar cell menerima cahaya matahari  yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses photovoltaic .  Energi  listrik  yang  dihasilkan oleh modul surya dapat langsung disalurkan ke beban  atau  disimpan  dalam  baterai  sebelum digunakan  ke  beban.  Dan  arus  searah  DC (direct  current) yang  dihasilkan  dari  modul surya  yang  telah  tersimpan  dalam  baterai sebelum digunakan ke beban terlebih dahulu.
Gambar 2. Konsep kerja sell surya [1].
Modul  ini  berfungsi  merubah  cahaya matahari  menjadi  listrik  arus  searah  (DC). Listrik  tenaga  matahari  dibangkitkan  oleh komponen yang disebut solar cell , kom-ponen ini  mengkonversi  energi  matahari  menjadi
energi listrik. Solar cell meru-pakan komponen vital  yang terbuat  dari  bahan semi  konduktor. Tenaga  listrik  dihasilkan  oleh  satu solar  cell sangat  kecil,  maka  beberapa solar  cell harus digabung sehingga terbentuklah satuan komponen yang disebut module . Pada aplikasinya karena tenaga listrik yang dihasilkan    oleh module ini    masih    kecil, maka  dalam  pemanfaatannya beberapa modul digabung-kan  sehingga  terbentuklah  apa  yang disebut array . Perhatikan Gambar berikut ini.
Gambar 3. Panel Sel Surya [2]
Sel  surya  atau photovoltaic adalah perangkat  yang  mengkonversi  radiasi      sinar matahari      menjadi      energi      listrik.      Efek photovoltaic ini  ditemukan  oleh  Becquerel pada tahun 1839, dimana Becquerel mendeteksi  adanya  tegangan  foto  ketika  sinar matahari  mengenai  elektroda  pada  larutan elektrolit. Pada tahun 1954 peneliti menemukan untuk pertama kali sel surya silikon berbasis p- n junction dengan  efisiensi  6%.  Sekarang  ini, sel  surya silikon  mendominasi  pasar  sel  surya dengan pangsa pasar sekitar 82% dan efisiensi lab dan komersil berturut-turut yaitu 24,7% dan 15%.
Kepingan  sel photovoltaic terdiri  atas kristal  silikon  yang  memiliki  dua  lapisan silisium  doped,  yaitu  lapisan  sel  surya  yang menghadap  ke  cahaya  mata-hari  memiliki doped negatif dengan lapisan fosfor, sementara lapisan    di    bawahnya    terdiri    dari    doped positif  dengan  lapisan  borium. Antara  kedua la-pisan  dibatasi  oleh  penghubung  p-n.  Jika pada  per-mukaan  sel photovoltaic terkena cahaya  matahari  maka  pada  sel  bagian  atas akan  terbentuk  muatan-muatan  negatif  yang bersatu  pada  lapisan  fosfor.  Sedangkan  pada bagian  bawah  lapisan  sel photovoltaic akan membentuk  muatan  positif  pada  lapisan borium.
Kedua  permukaan  tersebut  akan  saling mengerucut  muatan  masing-  masing-nya    jika
sel photovoltaic terkena    sinar    matahari. Sehingga  pada kedua   sisi   sel photovoltaic akan   menghasilkan   beda   potensial   berupa tegangan listrik. Jika kedua sisnya dihubungkan dengan  beban  berupa  lampu  menyebabkan lampu   akan   menyala.   Suatu   kristal   silikon tunggal photovoltaic dengan  luas  permukaan 100  cm2  akan  menghasilkan  sekitar  1,5  W dengan tegangan sekitar 0,5 V tegangan searah (0,5  V-DC)  dan  arus  sekitar  2  A  di  bawah cahaya matahari dengan panas penuh (intensitas sekitar  1000W/m2)[3].  Perhatikan  gambar berikut.
Gambar 4 Karakteristik Sel Photovoltaic [2]
Charge  controller berfungsi  meng-atur lalu  lintas  listrik  dari  modul  surya  ke  baterai. Alat ini juga memiliki banyak fungsi yang pada dasarnya  ditujukan  untuk  melindungi  baterai. Pengisi  baterai  atau charge  controller adalah peralatan  elek-tronik  yang  digunakan  untuk mengatur  arus searah DC yang diisi ke baterai dan  diambil  dari  baterai  ke  beban. Charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengi-sian  karena  baterai  sudah  penuh)  dan kelebihan  tegangan (overvoltage) dari  panel surya.  Kelebihan tegangan dan  pengisian akan mengurangi  umur  baterai. Charge  controller menerapkan teknologi Pulse    Width Modulation (PWM)  untuk  mengatur  fungsi pengisian  baterai  dan  pembebasan  arus  dari baterai ke beban. Panel surya  12  V  umumnya memiliki  tegangan  output  16  -  21  V.  Jadi tanpa charge controller , baterai akan rusak oleh overcharging dan  ketidakstabilan  tegangan. Baterai umumnya di- charge pada tegangan 14- 14,7  V.  Fungsi  detail  dari charge  controller antara lain:
a. Mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari overcharging ,  dan over- voltage .  Apabila  baterai  dalam  keadaan kondisi  sudah  terisi  penuh  maka  listrik
yang disuplai dari modul surya tidak akan dimasukan lagi pada baterai dan sebaliknya  juga  jika  keadaan  kondisi baterai  sudah  kurang  dari  30%  maka charge  controller tersebut  akan  mengisi kembali  baterai  sampai  penuh.  Proses pengisian baterai dan modul surya tersebut melalui charge  controller akan  terus berulang secara otomatis (smart charging) selama  energi  surya  masih  cukup  untuk bias  diproses  oleh  modul  surya  (selama matahari  terang  benderang). Charge controller juga  ber-fungsi  melindungi baterai  ketika  sedang  mengalami  proses pengisian dari modul surya untuk menghindari  arus  berlebih  dari  proses pengisian tersebut, yang akan menyebabkan  kerusakan  pada  baterai.
Sehingga  dengan  cara  tersebut  baterai dalam  pemakaiannya  memiliki  usia  yang lebih lama.
b. Mengatur    arus    yang    dibebaskan  atau diambil    dari    baterai    agar  baterai  tidak full discharge dan overloading . c. Monitoring temperatur baterai
Charge  controller biasanya  terdiri  dari satu  input  (dua  terminal)  yang  terhubung dengan output panel sel surya, satu output (dua terminal)  yang  terhubung  dengan  baterai/aki dan satu output (dua terminal) yang terhubung dengan  beban.  Arus  listrik  DC  yang  berasal dari  baterai  tidak  mungkin  masuk  ke  panel surya karena biasanya ada dioda proteksi yang hanya  melewatkan  arus  listrik  DC  dari  panel surya ke baterai, bukan sebaliknya. Adapun dua jenis  teknologi charge  controller yang digunakan, yaitu :
PWM (Pulse  Wide  Modulation) ,  seperti namanya menggunakan lebar pulse dari on dan off  electrical ,  sehingga  menciptakan  seakan- akan sine wave electrical form .
Gambar 5. Charge Controller tipe PWM[2]
MPPT (Maximun   Power   Point   Trac-ker) , yang   lebih   efisien konversi DC to DC (Direct Current) .  MPPT  dapat  mengambil  daya maksimum  dari  panel  surya.  MPPT charge
controller dapat  menyimpan  kelebihan  daya yang  tidak  digunakan  oleh  beban  ke  dalam baterai,  dan  apabila  daya  yang  dibutuhkan beban lebih besar dari  daya   yang  dihasilkan oleh  panel  surya,  maka  daya  dapat diambil dari baterai.
Gambar 6. Charge Controller tipe MPPT[2]
Contoh  dari  kelebihan  MPPT  ada-lah panel  surya  ukuran  120  W,  memiliki karakteristik Maximun  Power  Voltage 17,1  V dan Maximun Power  Current 7,02  A.  Dengan charge  controller selain  MPPT  dan  tegangan baterai  12,4  V  berarti  daya  yang  dihasilkan adalah  12,4  V  x  7,02  A  =  87,05  W.  Dengan MPPT, arus  yang bisa diberikan adalah sekitar 120 W : 12,4 V = 9,68 A.

## Baterai (Battery/Accumulator)
Baterai  pada  PLTS  berfungsi  untuk menyimpan  arus  listrik  yang  dihasilkan  oleh panel  surya  sebelum  dimanfaatkan  untuk mengoperasikan  beban.  Beban  dapat  berupa lampu refrigerator atau peralatan elektronik dan peralatan  lainnya  yang  membutuhkan  listrik DC.
Accumulator atau  yang  akrab  disebut accu/aki  adalah  salah  satu  komponen  penting pada  kendaraan  bermotor.  Selain  berfungsi untuk menggerakkan  motor  sta-rter,  aki  juga berperan  sebagai  penyimpan  listrik  dan sekaligus  sebagai  penstabil  tegangan  dan  arus listrik kendaraan.
Menurut  Syam  Hardi  akumulator  ini berasal dari bahasa asing yaitu: accu (mulator) =  baterij (Belanda), accumulator  =  storange battery (Inggris), akkumulator  =   bleibatterie (Jerman).    Pada    umumnya    semua  bahasa- bahasa  itu  mempunyai  satu  arti  yang  dituju, yaitu  “ acumulate ”  atau accumuleren .    Ini semua    berarti    menim-bun,    mengumpulkan atau menyimpan. Me-nurut Daryanto akumulator  adalah  baterai  yang  merupakan suatu  sumber  aliran  yang  paling  populer  yang dapat digunakan dimana-  mana  untuk keperluan yang beranekaragam.
Menurut  Rudolf  Michael,  aku-mulator dapat    diartikan    sebagai    sel  listrik  yang berlangsung  proses  elekrokimia  secara  bolak- balik (reversible) dengan  nilai  efisiensi  yang tinggi. Disini terjadi proses pengubahan tenaga kimia  menjadi  tenaga  listrik,  dan  sebaliknya tenaga  listrik  menjadi  tenaga  kimia  dengan cara  regenerasi  dari  elektroda  yang  dipakai, yaitu  dengan  melewatkan  arus  listrik  dengan arah yang berlawanan di dalam sel-sel yang ada dalam akumulator.
Saat  pengisian  tenaga  listrik  dari  luar diubah menjadi tenaga listrik didalam akumulator    dan    disimpan    didalamnya. Sedangkan  saat pengosongan, tenaga di da-lam akumulator  diubah  lagi  menjadi  tenaga  listrik yang  digunakan  untuk  mencatu  energi  dari suatu  peralatan  listrik.  Dengan  adanya  proses tersebut  akumulator  sering  dikenal  dengan elemen primer dan sekunder.
Gambar 7. Baterai dan Elemen-elememnya[3]

## Inverter
Untuk kebutuhan listrik AC, energi listrik yang  disimpan  di  baterai  dirubah      menjadi listrik   AC   menggunakan In-verter . Inverter adalah  perangkat  elektrik  yang  digunakan untuk  mengubah  arus  listrik  searah  (DC) menjadi arus listrik bolak balik (AC). Inverter mengkonversi arus DC 12-24 V  dari  perangkat seperti  baterai, panel  surya/ solar  cell menjadi arus  AC 220 V.
Gambar 8. Inverter [3]
Beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan dalam pemilihan inverter :
1. Kapasitas    beban    dalam    Watt,    usahakan memilih inverter yang  beban  kerjanya mendekati  dengan  beban  yang  hendak  kita gunakan agar effisiensi kerjanya maksimal.
2. Input DC 12 V atau 24 V.
3. Sinewave ataupun square  wave  outuput AC.
True  sine  wave  inverter diperlukan terutama  untuk  beban-beban  yang  masih menggunakan motor agar bekerja lebih mudah, lancar  dan  tidak  cepat  panas. Oleh  karena  itu dari  sisi  harga  maka true  sine  wave  inverter adalah yang paling mahal diantara yang lainnya karena  dialah  yang  paling  mendekati  bentuk gelombang  asli  dari  jaringan  listrik  PLN. Sedangkan pada square  wave  inverter beban- beban listrik yang menggunakan kumparan/motor  tidak  dapat  bekerja  sama sekali.
Rugi-rugi  ( loss) yang  terjadi  pada inverter biasanya  berupa dissipasi  daya  dalam bentuk      panas.      Pada      umumnya      efisiensi inverter adalah   berkisar   50-90% tergantung dari  beban  outputnya.    Bila  beban  outputnya semakin  mendekati  beban  kerja inverter yang tertera maka efi-siensinya semakin besar.

## Karakteristik Panel Fotovoltaik
Sifat-sifat  listrik  dari  modul  surya biasanya  diwakili  oleh  karakteristik  arus tegangannya, yang mana disebut juga kurva I- V (lihat gambar 2).   Jika sebuah modul surya dihubung  singkat  (V modul =  0),  maka  arus hubung  singkat  (I sc )  mengalir.  Pada  keadaan rangkaian  terbuka  (I modul =  0),  maka  tegangan modul  disebut  tegangan  terbuka  (V oc ).  Daya yang  dihasilkan  modul  surya,  adalah  sama dengan  hasil  kali  arus  dan  tegangan  yang dihasilkan oleh modul surya.
P = V x I ……………………………..…….(1)
dengan :
P  = Daya keluaran modul (Watt)
V = Tegangan kerja modul (Volt) I  = Arus kerja modul (Amperee)
Gambar 9.  Kurva Arus-Tegangan dari sebuah modul surya[4]
Tegangan kerja dan arus modul fotovoltaik  yang  terjadi  pada  saat  daya maksimum  (Pmax)  tercapai  berturut-turut dinyatakan  sebagai  Vm  dan  Im.  Apabila pengukuran dilakukan pada radiasi 1000 W/m2 dan suhu 25 o C, maka daya mak-simum (P) yang dihasilkan  oleh  modul  disebut  pula  sebagai daya  puncak  (peak  power)  suatu  modul fotovoltaik, dan dinyatakan sebagai Ppeak.
Gambar 10. Gambar Rangkaian PLTS
P max = I m x V m …………………………(2) dengan :
P max = Daya maksimum keluaran modul (Watt)
V m = Tegangan kerja modul pada daya maksimum (Volt)
I m = Arus kerja modul pada daya maksimum(Amperee)
Catatan:  Pada kondisi penyinaran 1000W/m dan temperatur 25°C, maka Pmax = P eak

## Efisiensi Panel Fotovoltaik
Efisiensi modul surya berdasarkan uraian diatas  jelas  berubah  terhadap  tegangan kerjanya.Karenanya  efisiensi  modul  surya selalu  ditetapkan  pada  daya  puncaknya  ( peak power ).Sedangkan  daya  input  dari  penyinaran
matahari dapat dihitung
berdasarkan pengukuran sebagai berikut:
P input = F . G u . A………………..(3) dengan:
F = faktor kalibrasi pyranometer atau solarimeter (mV.m 2 /Watt)
G u = intesitas matahari terukur (mV) A = luas efektif dari modul fotovoltaik
(m 2 ) Maka efisiensi maksimum dari modul fotovoltaik dapat dihitung sebagai berikut:
𝜂 = 𝑃 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝐼 𝑚 .𝑉𝑚 𝑓.𝐺 𝑢 .𝐴 …………….(4)
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  pada dasarnya  adalah  pecatu  daya  (alat  yang menyediakan daya), dan dapat dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik  yang  kecil  sampai dengan  besar,  baik  secara  mandiri,  maupun dengan hybrid (dikombinasikan dengan sumber energi lain) baik dengan metode Desentralisasi (satu rumah satu  pembangkit) maupun dengan metode  Sentralisasi  (listrik  didistribusikan dengan jaringan kabel).
Pada  siang  hari  modul  surya  /  panel solar  cell menerima  cahaya  matahari  yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses photovoltaic .  Energi  listrik  yang  dihasilkan oleh modul surya dapat langsung disalurkan ke beban  atau  disimpan  dalam  baterai  sebelum digunakan  ke  beban.  Dan  arus  searah  DC (direct  current) yang  dihasilkan  dari  modul surya  yang  telah  tersimpan  dalam  baterai sebelum digunakan ke beban terlebih dahulu.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1 Hasil perhitungan kinerja dengan beban 3 watt
NO WAKTU V in I in V out V out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 12 16 17 18 20 17 16 15 13 12 0,1 2,5 3,5
3,7 4,5 4,3 3,7 3,5 2,4 0,5 11 14 15 16 18 15 14 13 12 10 0,1 2,3 3,2
4,1 4,2 4,0 3,5 3,0 2,4 0,3

## Tabel 2. Hasil Perhitungan Daya
Gambar 11. Grafik Waktu vs Daya dan Efisiensi pada beban 3 Watt

## KESIMPULAN  DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan hasil perhitungan serta  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  beban  sangat  ber-pengaruh  terhadap kinerja  solar  cell  de-ngan  kapasitas  modul  50 WP.  Pada  beban  3  watt,  6  watt  serta  9  watt, pada beban tersebut semakin besar beban yang dibe-rikan  maka  semakin  kecil  kinerja  pada solar  cell  tersebut  begitupun  sebaliknya.  Efi- siensi maksimum didapat sebesar  efisiensi 98 % ini terlihat pada beban 3 watt.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Ikhsan,  2013,  Peningkatan  Suhu  Modul Dan  Daya  Keluaran  Panel  Surya  Dengan Menggunakan  Reflektor,  Jurnal  ilmiah Dosen pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
[2]. Solar Cell Panel termuat di http://www.panelsurya.com/index.php/id/s olar-cell. diakses 20 September 2015.
[3] Heri, J, 2011, Pengujian Sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Solar Cell Kapasitas 50wp, Jurnal Ilmiah.
[4]  Sumbung,  H.  F  dan  Letsoin,  Y,  2012, Analisa  dan  Estimasi  Radiasi  Konstan Energi  Matahari  Melalui  Variasi    Sudut Panel  Fotovoltaik  Shs  50  Wp,  Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.1 No.1 ISSN: 2089-6697  Program  Studi  Teknik  Elektro Fakultas  Teknik  Universitas  Musamus Merauke.
[5] Cengel, Y. A. (2002). Heat Tasfer a Partical Approach  with  EES  CD ,  New  York  : McGraw-Hill Science Engineering.
[6] Gambut, A. (2009). Modul 09 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) [7] Jarman, 2014, Peran Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perc-epatan Pembangunan  Perekonomi-an  Nasional. Seminar  Ketenaga-listrikan  Percepatan Pembangunan  Ketenagalistrikan  Untuk Mendu-kung Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta. [8] Nugroho. R. A, Facta. M, dan Yuningtyastuti,  2010,  Memaksi-malkan Daya Keluaran Sel Surya Dengan Menggunakan  Cermin  Pemantul  Sinar Matahari,  Jurnal  Jurusan  Teknik  Elektro, Univer-sitas Diponegoro Semarang.
[9]  Outlook  Energi  Indonesoa  (OEI),  2014. pusat teknologi pengembangan sumberdaya Energi, Jakarta
[10] Simatupang. S, Susilo. B , Hermanto M. B, 2013, Rancang Bangun dan Uji Coba Solar Tracker pada  Panel  Surya  Berbasis Mikrokontroler  ATMega16,  Jurnal  Ilmiah Jurusan  Keteknikan  Pertanian  -  Fakultas Teknologi Pertanian - Universitas
Brawijaya.
[11]  Sunaryo,  dan  Setiono.J,  2014,  Analisis Daya Listrik Yang Dihasilkan Panel Surya Ukuran  216  Cm  X  121  Cm  Berdasarkan
Intensitas  Cahaya,  Jurnal  Ilmiah  ISSN: 2339-028X Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas
Muhammadiyah Riau.
[12] Wikipedia, Radiasi Matahari, termuat di http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_Mata hari diakses 20 September  2015.
[13] Zuhal. 1992. Dasar Teknik Tenaga Listrik dan  Elektronika  Daya . PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## NO
WAKTU P in P out 𝜂 % 1 2
3
4 5 6 7
8 9 10 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 1 40 60 67 90 73 59
53 31 6
1 32 48 66 76 60 49
39 29 3
92 81 81 98 84 82 83 74 92 50 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D ay a & E fi si e ns i Waktu Grafik Waktu VS Daya & Efisiensi pada beban 3 Watt Efieiensi