## JEPIN
(Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)
ISSN(e): 2548-9364 / ISSN(p) : 2460-0741
Juni 2018

## Perancangan Prototipe Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban pada Gedung Walet dengan Mikrokontroler Berbasis Mobile
Suti Kurnia Dewi #1 , Rudy Dwi Nyoto #2 , Elang Derdian Marindani *3
# Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
1 sutikurniad@gmail.com
2 rudydn@gmail.com
* Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat
3 elangdm@yahoo.co.id
Abstrak — Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor  yang  memiliki  nilai  ekonomis  cukup  tinggi.  Suhu  dan kelembaban di dalam gedung walet sangat berpengaruh terhadap kualitas  dan  harga  sarang  burung  walet.  Penelitian  ini membangun prototipe sistem kontrol suhu dan kelembaban pada gedung walet dengan mikrokontroler berbasis mobile. Mikrokontroler  berfungsi  untuk  mengambil  data  suhu, kelembaban  dan  kualitas  udara  kemudian  mengirimkannya  ke server  sehingga  pengguna  dapat  memantau  dan  mengatur  suhu serta kelembaban di dalam gedung walet melalui aplikasi android maupun website sistem. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler  Wemos  D1  Mini,  sensor  suhu  dan  kelembaban DHT11,  sensor  kualitas  udara  MQ135, water  pump sebagai supplier air dan exhaust fan sebagai sirkulator udara. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem terdiri dari pengujian hardware dan software . Pada pengujian hardware, rangkaian mikrokontroler  membutuhkan  waktu  rata-rata  11  detik  untuk mengirimkan data ke server. Sedangkan pada pengujian software , rangkaian mikrokontroler membutuhkan waktu rata-rata 3 detik untuk  merespon  perintah  dari  perangkat  android  dan  5  detik untuk perintah dari website sistem. Berdasarkan hasil perngujian dapat  disimpulkan  bahwa  rancangan  prototipe  sistem  kontrol suhu dan kelembaban pada gedung walet dapat berfungsi dengan baik.
Kata  kunci — Sarang  Burung  Walet,  Mikrokontroler,  Wemos D1 Mini, DHT11, MQ135, Suhu, Kelembaban.

## I. P ENDAHULUAN
Sarang walet merupakan salah satu komuditas ekspor yang memiliki  nilai  ekonomis  cukup  tinggi  [1].  Budidaya  sarang burung walet dilakukan dengan membuat gedung-gedung yang menyerupai kondisi pada habitat asli burung walet.
Untuk  mendapatkan  sarang  burung  walet  yang  berkualitas ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah mengatur suhu dan kelembaban di dalam gedung walet. Suhu yang sesuai untuk perkembangan  sarang burung  walet adalah 26 0 C sampai 29 0 C, sedangkan kelembaban yang sesuai adalah
berkisar  antara  75%  sampai  95%.  Jika  suhunya  terlalu  tinggi dan  kelembabannya  terlalu  rendah  maka  sarang  walet  yang dihasilkan  akan  kering,  mudah  pecah  dan  ukurannya  relatif kecil. Sedangkan jika suhunya terlalu rendah dan kelembabannya  terlalu  tinggi,  maka  sarang  walet  yang dihasilkan akan berwarna kuning dan basah menyerupai jamur tiram hal ini akan mengakibatkan sarang walet mudah berjamur saat disimpan [1].
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu  dan  menaikkan  kelembaban  di  dalam  gedung  walet, diantaranya  adalah  dengan  menyemprotkan  air  ke  dinding bangunan  [1].  Untuk  mengontrol  perangkat  yang  dapat digunakan untuk menyemprotkan air ke dalam dinding ruangan, tentunya  diperlukan  waktu  yang  tidak  sedikit,  terlebih  jika pemilik  gedung  walet  berada  di  luar  bangunan.  Beberapa penelitian  sebelumnya  yang  membahas  sistem  kontrol  adalah Sadewa  [2]  mencoba  mengimplementasikan  Mikrokontroler pada  sistem  kontrol  peralatan  listrik  dan  monitoring  rumah berbasis  website.  Kemudian  peneliti  lainnya  seperti  Ichwan, dkk  [3]  dengan  menggunakan  Platform  Android,  peneliti membangun  sebuah  prototipe  sistem  pengendalian  peralatan listrik jarak jauh dengan menggunakan perangkat Android.
Berdasarkan  permasalah  tersebut,  maka  munculah  sebuah ide  untuk  membuat  sistem  yang  dapat  mengontrol  suhu  dan kelembaban  di  dalam  gedung  walet.  Penelitian  ini menggunakan water pump sebagai penyemprot air, exhaust fan sebagai  sirkulator  udara,  sensor  DHT11  sebagai  sensor  suhu dan kelembaban, sensor MQ135 sebagai sensor kualitas udara dan modul Wemos D1 Mini sebagai mikrokontroler.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Mengenal Burung Walet
Walet berasal dari famili Apopidae, penyebarannya hampir di  seluruh  dunia  kecuali  Benua  Antartika  dan  Australia. Burung-burung dari famili Apopidae sering disebut Micropopidae,  berasal dari bahasa  latin  yang berarti  “berkaki
kecil”.  Hal  ini  sesuai  dengan  bentuk  kakinya  yang  kecil  dan lemah,  sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk  bertengger. Sebutan lainnya adalah swift, yakni julukan bagi burung yang mampu  terbang  dengan  kecepatan  mencapai  100  km/jam  [1]. Sarang walet adalah komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.  Namun  dalam  pengembangbiakannya  sulit  dilakukan karena  membutuhkan  strategi  dan  penanganan  khusus.  Salah satu komponen penting yang harus diperhatikan adalah kondisi ideal rumah walet yang harus menyerupai habitat aslinya [4].
Indonesia  merupakan  negara  yang  menghasilkan  sebagian besar sarang burung walet di dunia, kemudian diikuti beberapa negara  Asia  Tenggara  dan  Asia  Selatan  seperti  Thailand, Vietnam, Singapura, Myanmar, Malaysia, India dan Srilangka. Adapun  negara  tujuan  ekspor  sarang  burung  walet  terbesar adalah  Negara  Hongkong,  yang  ditandai  dengan  semakin meningkatnya  dari  tahun  ke  tahun  sejak  tahun  1994.  Dari Hongkong,  sarang  burung  walet  kemudian  disebarkan  ke seluruh  dunia  antara  lain  Eropa,  Amerika,  Afrika  dan  Asia Tengah.  Sedangkan  negara  konsumsi  sarang  burung  walet terbesar adalah Negara Cina [5].
Produksi sarang burung  walet tergantung pada pakan  yang dikonsumsi, jika pakan  yang  dikonsumsi  walet banyak,  maka kelenjar  walet  akan  menghasilkan  air  liur  yang  berlimpah. Sarang  yang  dibuat  walet  digunakan  untuk  menetap, berkembang biak, merawat, dan membesarkan anaknya[6].

## B. Persyaratan Gedung Walet
Produksi  sarang  Burung  Walet  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  salah  satunya  adalah  faktor  kondisi  lingkungannya. Lingkungan Burung Walet terdiri dari habitat mikro dan habitat makro[7].  Kondisi  Gedung  wallet  dibuat  semirip  mungkin dengan  kondisi  habitat  aslinya  sehingga  walet  mau  tinggal  di dalamnya[8].
Berikut  adalah  beberapa  elemen  penting  yang  mendukung terciptanya habitat mikro pada budidaya walet.[1]

## 1) Suhu
Menurut para konsultan walet, suhu ideal di dalam gedung walet berkisar antar 26 0 C - 29 0 C. Suhu tersebut dapat tercipta jika  ketebalan  dinding,  ketebalan  atap,  lebar  ruangan  dan jumlah  ventilasi  yang  ada  pada  gedung  walet  tertata  dengan baik.

## 2) Kelembaban
Kelembaban yang ideal bagi gedung walet adalah 75-95%. Kelembaban yang terlalu tinggi biasanya menyebabkan kadar air di dalam sarang walet meningkat dan berwarna kekuningan. Sebaliknya, jika kelembabannya terlalu rendah (50-70%) dapat menyebabkan  sarang  retak-retak,  bentuk  tidak  sempurna  dan tipis.

## 3) Pencahayaan
Meskipun terkadang sarang walet ditemukan di tempat yang agak terang, namun jika diamati maka sarang yang dihasilkan mutunya tidak sebaik yang dihasilkan dari tempat agak gelap. Sarang  yang  berasal  dari  tempat  agak  terang  biasanya bentuknya tidak sempurna dan tipis.

## C. Mikrokontroler
Mikrokontroler  adalah  suatu  rangkaian  terintegrasi  (IC) yang  bekerja  untuk  aplikasi  pengendalian.  Meskipun mempunyai  bentuk  lebih  kecil  dari  komputer  pribadi  dan mainframe ,  mikrokontroler  dibangun  dengan  elemen-elemen yang  sama.  Mikrokontroler  adalah  alat  yang  mengerjakan instruksi-instruksi  yang  diberikan,  artinya  bagian  utama  dari sistem  otomatis  /  terkomputerisasi  adalah  program  yang  di dalamnya dibuat oleh programmer [9] .
Mikrokontroler  lebih  dari  sekedar  sebuah  mikroprosesor karena  sudah  terdapat  atau  berisikan  ROM  ( Read-Only Memory ),  RAM  ( Read-Write  Memory ),  beberapa port masukkan  maupun  keluaran,  dan  beberapa peripheral seperti pencacah/pewaktu,  ADC ( Analog to Digital converter ), DAC ( Digital to Analog converter ) dan serial komunikasi [10].

## D. Wemos D1 Mini
Wemos  merupakan  salah  satu  modul  board  yang  dapat berfungsi  dengan  arduino  khususnya  untuk  project  yang mengusung  konsep  IoT.  Wemos  dapat  running  stand-alone karena sudah terdapat CPU yang dapat diprogram melalui serial port atau via OTA serta transfer program secara wireless[11]. Wemos  D1  mini  adalah  sebuah  modul  WiFi  berbasis ESP8266[12].  Modul  ini  membutuhkan  daya  sekitar  3.3V dengan memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both  (keduanya).  Modul  ESP8266  juga  dilengkapi  dengan prosesor Tensilica’s L106 Diamond series 32-bit, memori dan GPIO  dimana  jumlah  pin  bergantung  dengan  jenis  ESP8266 yang  digunakan.  Modul  Wemos  D1  Mini  memiliki  11  pin digital input/output, 1 analog  pin  input, clock  speed 80 Mhz dan flash 4 Mbytes[13]. Gambar wemos D1 Mini dapat dilihat pada Gambar. 1 [14].
Gambar. 1 Wemos D1 Mini

## E. Sensor DHT11
DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang memiliki output  sinyal  digital  yang  telah  terkalibrasi.  Koefisien kalibrasinya telah di program ke dalam OTP memori. Koefisien tersebut  digunakan  untuk  mengkalibrasi  keluaran  dari  sensor selama proses pengukuran. DHT11 menggunakan single write serial  interface  yang  cukup  cepat  dan  mudah.  Ukuran  sensor kecil,  kebutuhan  dayanya  rendah  dan  mampu  mentransmisi output dalam jarak 20 meter [15]. Gambar DHT11  dapat dilihat pada Gambar. 2 [3].

## Gambar. 2 Sensor DHT11

## F. Sensor MQ135
Sensor MQ135 merupakan sensor untuk mengukur kualitas udara.  Sensor  ini  sensitif  terhadap  benzena,  alkohol  dan asap[10].  Sensor  ini  melaporkan  hasil  deteksi  kualitas  udara berupa  perubahan  nilai  resistansi  analog  di  pin  keluarannya. Sensor  ini  bekerja  pada  tegangan  5  Volt  dan  menghasilkan sinyal  keluaran  analog.  Sensor  MQ135  memiliki range pembacaan  990  Ppm  (10-1000)  [13].  Gambar.  3  merupakan gambar sensor MQ135[16].
Gambar. 3 Sensor MQ135 G. Relay Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang dikendalikan oleh arus listrik. Secara prinsip kerja, relay merupakan  tuas  saklar  dengan  lilitan  kawat  pada  batang  besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan  mendapat  tarikan  medan  magnet  yang  dihasilkan  dari solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus tidak  diterima  solenoid  maka  gaya  magnet  akan  hilang,  dan saklar akan kembali terbuka.
Susunan kontak pada relay :
a. Normally  Open  :  saklar  dari  relay  yang  dalam  keadaan normal (relay tidak diberi tegangan) tidak terhubung dengan common.
b. Normally  Close  :  saklar  dari  relay  yang  dalam  keadaan normal  (relay  tidak  diberi  tegangan)  terhubung  dengan common.
Relay  berfungsi  sebagai  output.  Dimana  relay  mendapatkan input dari pin output IC ULN2803APG, yang member logika 1 (high)  apabila  IC  ULN2803APG  mendapatkan  input  dari  pin GPIO  bernilai  1  (high)  sehingga  relay  dalam  kondisi  NC (Normally  close).  Begitu  juga  sebaliknya[17].  Gambar  4 merupakan contoh relay 4 channel [18].
Gambar. 4 Relay 4 Channel

## III. PERANCANGAN SISTEM

## A. Arsitektur Sistem
Desain arsitektur sistem akan ditunjukkan pada Gambar. 5.

## Gambar. 5 Arsitektur Sistem
Pengguna  dapat  memantau  suhu,  kelembaban  dan  kualitas udara,  mengontrol waterpump dan exhaust  fan melalui smartphone maupun memperoleh notifikasi bila terjadi kondisi suhu, kelembaban dan kualitas udara yang tidak wajar.

## B. Use Case Diagram
Use case diagram aplikasi diperlihatkan pada Gambar. 6.

## C. Diagram Alir Pada Mikrokontroler
Diagram  alir  program  pada  Wemos  D1  Mini  sebagai mikrokontroler dapat dilihat pada Gambar. 7. Yang terdiri dari tiga bagian yaitu 7.a, 7.b dan 7.c.
Gambar 7.a Flowchart Program Pada Wemos D1 Mini bagian 1
Gambar 7.b Flowchart Program Pada Wemos D1 Mini bagian 2

## D. Pengujian Sistem
Pengujian  yang  dilakukan  meliputi  pengujian hardware rangkaian  mikrokontroler  dan  pengujian software. Pengujian software menggunakan  metode Black  Box dan  kompatibilitas aplikasi.

## IV. HASIL IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

## A. Rangkaian Hardware Wemos D1 Mini
Hasil  rangkaian  pada  mikrokontroler  dapat  dilihat  pada gambar 8.
Gambar 8 Rangkaian Hardware Wemos D1 Mini
Gambar  8  merupakan  hasil  rangkaian  Wemos  D1  Mini, Sensor DHT11, Sensor MQ135, I2C LCD , Relay, Step Down Converter dan Socket DC Power yang telah dirangkai di atas papan PCB.
Hasil  implementasi  rangkaian  Wemos  D1  Mini  ke  dalam prototipe gedung walet dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9 Prototipe Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban
Pada Gambar 9, Rangkaian Wemos D1 Mini diimplementasikan  ke  Kotak  berbahan  plastik  dengan  ukuran 40x27x22  cm. Water  Pump yang  digunakan  adalah Water Pump dengan  tegangan  DC  6  Volt  dan Exhaust Fan yang digunakan adalah Exhaust Fan dengan tegangan DC 12 Volt.

## B. Antarmuka Aplikasi Android
Hasil  rancangan  antarmuka  aplikasi  android  yang  dibuat dapat dilihar pada gambar 10.
Gambar  10  merupakan  tampilan  Halaman  Utama  pada Aplikasi  Android,  halaman  ini  menampilkan  nilai  Suhu, Kelembaban,  Kulitas  Udara,  Status  Perangkat,  dan  Waktu terakhir  yang  tersimpan  di  server  .  Pada  bagian  Kanan  Atas, terdapat menu Logout yang akan muncul jika ikon titik tiga di klik.

## Gambar 11 Antarmuka Halaman Kontrol Perangkat
Gambar  11  adalah  gambar  halaman  Kontrol  Perangkat  di Aplikasi  Android.  Melaui  halaman  ini,  pengguna  dapat menghidupkan dan mematikan perangkat serta memilih mode pengoperasian sistem.

## C. Antarmuka Website Sistem
Hasil  rancangan  antarmuka  pada website sistem  dapat dilihat pada gambar 12.
Gambar 12 Antarmuka Halaman Utama Website Sistem Gambar 12 adalah gambar Halaman Utama Website Sistem. Pada  halaman  ini,  Pengguna  dapat  melihat  nilai  Suhu, Kelembaban  dan  Kualitas  Udara.  Selain  itu,  Pengguna  juga dapat  mengontrol  perangkat  dan  memilih  mode  pengopersian sistem.
Gambar 13 Antarmuka Grafik di Halaman Utama Website Sistem
Gambar  13  merupakan  tampilan  grafik  Suhu,  Kelembaban dan Kualitas Udara terhadap waktu. Garis Merah menandakan Suhu, Hijau menandakan Kelembaban dan Hitam menandakan Kualitas Udara.

## D. Hasil Pengujian

## 1) Pengujian Rangkaian Mikrokontroler
Pada  Tabel  1,  memperlihatkan  hasil  pengujian  pada rangkaian  mikrokontroler,  pemberian  perintah  dari  Aplikasi Android serta melalui Website Sistem. Tabel 1
Tabel Hasil Pengujian Rangkaian Mikrokontroler No  Perangkat Kompetensi Hasil Keterangan 1 Wemos D1 Mini Terhubung ke jaringan wifi yang telah ditentukan Berhasil Terhubung ke jaringan wifi “MyBolt” 2  DHT11 Membaca nilai suhu dan kelembaban Berhasil Nilai suhu dan kelembaban ditampilkan pada LCD 3  MQ135 Membaca kualitas udara Berhasil Nilai kualitas udara ditampilkan pada LCD 4 Wemos D1 Mini Meng-upload data hasil pembacaan sensor ke server Berhasil Data hasil pembacaan sensor tersimpan di server 5 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan water pump dari aplikasi mobile Berhasil Water pump hidup 6 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan exhaust fan dari aplikasi mobile Berhasil Exhaust fan hidup 7 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan relay 3 dari aplikasi mobile Berhasil Relay 3 hidup 8 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan relay 4 dari aplikasi mobile Berhasil Relay 4 hidup 9 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan mode otomatis dari aplikasi mobile Berhasil Sistem berjalan dengan mode otomatis 10 Wemos D1 Mini Merespon perintah mematikan mode otomatis dari aplikasi mobile Berhasil Sistem berjalan dengan mode manual, water pump dan exhaust fan hidup 11 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan water pump dari website system Berhasil Water pump hidup 12 Wemos D1Mini Merespon perintah mematikan water pump dari website system Berhasil Water pump mati 13 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan exhaust fan dari website system Berhasil Exhaust fan hidup 14 Wemos D1 Mini Merespon perintah mematikan exhaust Berhasil Exhaust fan mati
No  Perangkat Kompetensi Hasil Keterangan fan dari website sistem 15 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan relay 3 dari website system Berhasil Relay 3 hidup 16 Wemos D1 Mini Merespon perintah mematikan relay 3 dari website sistem Berhasil Relay 3 mati 17 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan relay 4 dari website sistem Berhasil Relay 4 hidup 18 Wemos D1 Mini Merespon perintah mematikan relay 4 dari website sistem Berhasil Relay 4 mati 19 Wemos D1 Mini Merespon perintah menghidupkan mode otomatis dari website sistem Berhasil Sistem berjalan dengan mode otomatis 20 Wemos D1 Mini Merespon perintah mematikan mode otomatis dari website sistem Berhasil Sistem berjalan dengan mode manual

## 2) Pengujian Robustness Testing
Pengujian Robustness  Testing dilakukan  pada  proses  input yaitu  saat login melalui  Aplikasi  Android.  Hasil  pengujian Robustness Testing dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2
Tabel Pengujian Robustness Testing Masukan Contoh Data Hasil Eksekusi Keterangan Data Kosong Username Gagal Username dan password tidak boleh kosong! Password Password
Username salah Username dgghj Gagal Gagal Log In, Username atau Password Salah! Password 1234 Password 12345 Username dan Password salah Username 12345 Gagal Gagal Log In, Username atau Password Salah! Password dewi Username dan Password benar Username dewi Berhasil Berhasil Log In, Selamat Datang!!! Password 1234

## V. PEMBAHASAN
Dari  pengujian  yang  sudah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa, hasil  pengujian  kompatibilitas  menunjukkan  aplikasi  dapat  berjalan lancar  di smartphone android  dengan  sistem  operasi  versi  Kitkat, Lollipop, Marshmallow dan Nougat. Tampilan pada setiap perangkat dapat  berbeda.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  ukuran,  resolusi layar,  serta costum room atau costum display yang  terdapat  pada perangkat itu sendiri
Waktu yang dibutuhkan oleh rangkaian mikrokontroler dari mulai dihidupkan sampai stabil rata-rata adalah 1 menit, hal ini dikarenakan sensor MQ135 memerlukan waktu lebih lama untuk “ preheat ” Waktu  rata-rata  yang  dibutuhkan  untuk upload data  ke  server adalah 11 detik, hal ini dikarenakan jeda waktu pengambilan data dari sensor adalah 10 detik sedangkan sisa waktu 1 detiknya untuk upload data  ke  server,  sehingga  waktu autoreload website  sistem  di- setting per  10  detik  yang  mengakibatkan  respon  mikrokontroler  terhadap perintah dari website sistem menjadi lebih lambat
Semakin  sedikit  jeda  waktu  antara  pengambilan  data  dari  sensor sampai upload data ke server maka akan semakin baik karena datanya akan bersifat real time
Rangkaian  mikrokontroler  rata-rata  membutuhkan  waktu  3  detik untuk  merespon  perintah  dari  aplikasi  android  dan  5  detik  untuk merespon  perintah  dari  website  sistem,  jeda  waktu  yang  terjadi dipengaruhi  oleh  koneksi  internet  pada  perangkat  pengguna  dan kestabilan server sistem.

## VI. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil implementasi dan hasil analisis prototipe sistem kontrol  suhu  dan  kelembaban  pada  gedung  walet  berbasis mobile , dapat disimpulkan bahwa :
1. sistem  yang dirancang dapat  memantau  suhu, kelembaban dan kualitas udara.
2. sistem  yang  dirancang  dapat  mengontrol water  pump, exhaust fan, relay 3  dan relay 4  melalui  aplikasi  android  dan website sistem  sehingga  dapat  digunakan  untuk  mengatur  suhu  dan kelembaban
3. sistem  yang  dirancang  dapat  mengontrol water  pump dan exhaust fan secara otomatis maupun manual
4. jeda waktu rata-rata antara  menekan tombol untuk mengontrol perangkat  dengan  respon  sistem  adalah  3  detik  jika  melalui aplikasi android dan 5 detik jika melalui website sistem
5. berdasarkan  hasil  pengujian  kompatibilitas  aplikasi  dapat berjalan  lancar  di  android  dengan  sistem  operasi  versi Kitkat,Lollipop, Marshmallow dan Nougat.

## R EFERENSI
[1] Redaksi  Agro  Media.  2009.  Buku  Pintar  Budidaya  dan  Bisnis  Walet.
Jakarta: Agromedia Pustaka
[2] Luanda Sadewa Harry. 2015. Implementasi Mikrokontroler pada Sistem Kontrol  Peralatan  Listrik  dan  Monitoring  Rumah  Berbasis  Website. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
[3] Ichwan,  Muhammad.,  Husada,  Milda  Gustiana.,  Rasyid,  M.  Iqbal  Ar. 2013. Pembangunan Prototipe Sistem Pengendalian Peralatan Listrik ada Platform Android. Jurnal Informatika. Vol. 4 (I). Hlm 13-25.
[4] Indra S.; Dedi T. dan Ikhwan R. 2015. Sistem Kendali Suhu, Kelembaban dan  Level  Air  Pada  Pertanian  Pola  Hidroponik.  Jurnal  Coding  Sistem Komputer Untan. Vol.3(I). Hlm.1-10
[5] Andri  Atmoko,  Rachmad.  2013.  Sistem  Monitoring  dan  Pengendalian Suhu  dan  Kelembaban  Ruang  pada  Rumah  Walet  Berbasis  Android, Web dan SMS. Seminar Nasional Tekhnologi Informasi & Komunikasi Terapan (SEMANTIK 2013). ISBN: 979-26-026606 [6] Yuniarti,Vina; Yurishintae, Erlinda; Maswadi. 2013. Analisis Kelayakan Finansial  Usaha  Sarang  Burung  Walet  (Colacallia  fuciphaga)  Di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Jurnal Agribisnis 2013
[7] Ayuti  Turaina;  Garnida  Dani  dan  Yudha  Asmara  Indrawati.  2016. Identifikasi Habitat dan Produksi Sarang Walet  (Collocalia fuciphaga) Di  Kabupaten  Lampung  Timur .  (n.d).    September  23,    2017. jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/10264/4677
[8] Herni Setiawan Theresita. 2013. Studi Penelitian Pembangunan Rumah Walet Rajaluku Propinsi Bandar Lampung. Jurnal Teknik Sipil Vol. 12 No. 2, April 2013 : 86-97 [9] Iswanto.  2008. Belajar  Mikrokontroler  AT89S51  Dengan Bahasa C. Yogyakarta: CV. Andi Offset
[10] Technical  Data  MQ-135  Gas  Sensor.  (n.d.).  Agustus  28,  2017. https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS- MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf
[11] Daniel  L.A.;  A.I.  Chandra  dan  S.W.  Mudjanarko.  2017. Manajemen Data  Lalu  Lintas Kendaraan  Berbasis  Sistem  Internet  Cerdas  Ujicoba Implementasi  Di  Laboratorium  Universitas  Kadiri. Seminar  Nasional dan Teknologi 2017. p-ISSN : 2407-1846, e-ISSN: 2460-8416
[12] Khalif,  M.,  Syauqy,  D.,  &  Maulana,  R. Pengembangan  Sistem Penghitung Langkah Kaki Hemat Daya Berbasis Wemos D1 Mini . Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 2, No. 6, p. 2211-2220, sep. 2017. ISSN 2548-964X. http://j- ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/1567
[13] Seto  Agustinus,  Arifin  Zainal  dan  Maharani  Septya.  2015.  Rancang Bangun  Sistem  Pengendali  Suhu  dan  Kelembaban  pada  Miniatur Greenhouse Menggunakan Mikrokontroler Atmega 8. Prosiding Seminar Tugas  Akhir  FMIPA  UNMUL  2015  Periode  Juni  2015,  Samarinda  , Indonesia. ISBN: 978-602-72658-0-6
[14] Nurul  Rahmawati  D;  Siradjuddin  I.  dan  Anggaheny  I.B.  2017. Participatory  Air  Quality  Sensing Menggunakan Wireless Multisensor dan K-Means Clustering. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Elektro Terapan 2017. Vol.01. No.01 . ISSN: 2581-0049 Hlm. 109-114
[15] Fikri,  Rausan.  2015.  Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring  Ketinggian Permukaan Air Menggunakan Mikrokontroler ATMEGA328P Berbasis Web Service. Skripsi. Pontianak: Universitas Tanjungpura
[16] Aritha Sebayang M. 2017. Stasiun Pemantau Kualaitas Udara Berbasis Web. Journal  of  Informatics  and  Telecomunication  Engineering.  JITE, Vol. 1(1) Juli 2017 Hlm. 24-33
[17] Kowa  K.D.  Alfianto  E.  dan  Nurmuslimah.  2015.  Kontrol  Suhu  Pada Prototipe  Rumah  Budidaya  Burung  Walet  Tradisional  Berbasis Mikrokontroler ATmega16 Menggunakan Sensor Dht11. Hlm. 345-351.
[18] Dwi Nanda Melgisaputra. 2015. Sistem Pengontrolan Peralatan Listrik secara  Online  Menggunakan  Sensor  Gerak  (Studi  Kasus  PT.Capella Dinamik Nusantara Riau). SATIN- Sains dan teknologi Informasi  Vol.1 No. 2 , Desember 2015