Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## POTENSI ENERGI ANGIN KECEPATAN RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN MODIFIKASI TURBIN JENIS ICEWIND

## LOW SPEED WIND ENERGY FOR ELECTRICITY CONDUCTED BY ICEWIND TURBINE
Parlin Siagian 1 , Hermansyah Alam 2 , Randi Rian Putra 3 1,2,3 Faculty of Sains and Technology, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia parlinsiagian@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRACT
This  paper  looks  for  potential  energy  source  from  wind  speed  by  modifying  the  turbine  drive  with  a  different model. Modification of the turbine made to produce electrical energy in a small generator. The use of a modified turbine to obtain high rotation at limited wind speeds. Application of an icewind type wind turbine with a diameter of 60 cm can produces rotation on the generator. The method is design the Savonius type icewind wind turbine is made using  a metal plate with a diameter of 60 cm and a height of 50 cm. The turbine is connected to a mini permanent magnet generator at varying wind speeds using a wind blower/wind tunnel simulation. The mass of the turbine that is made is adjusted to the large capacity of the generator used so that high rpm speeds can still be obtained and the output voltage that can be used for the load. From the research, the output voltage of the generator is 2 to 28 volts. Voltage is generated from wind speeds of up to 14 m/s and 442 rpm turbine rotation. The use of a modification of the icewind type savonius turbine can be used to rotate the generator and generate electrical energy at various levels of wind speed.
Keywords: savonius, icewind, turbine, generator, wind

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mencari  peluang  energy  potensial  dari  angina  dengan  modifikasi  penggerak  turbin  dengan  struktur yang berbeda. Modifikasi turbin yang dibuat untuk menghasilkan energy listrik pada generator kecil. Penggunaan turbin yang dimodifikasi agar memperoleh putaran yang tinggi pada saat kecepatan angina yang terbatas. Dengan menggunakan turbin angin jenis icewind ukuran diameter 60 cm menghasilkan putaran pada generator. Metode yang  digunakan  dengan  elakukan  desain  turbin  angin  savonius  jenis  icewind  dibuat  menggunakan  plat  metal dengan  diameter  60  cm  dan  tinggi  50  cm.  turbin  dihubungkan  dengan  generator  mini  permanen  magnet  pada kecepatan angin yang bervariasi di menggunakan simulasi angin blower/wind tunnel. Massa turbin yang dibuat disesuaikan  dengan  besar  kapasitas  generator  yang  digunakan  agar  tetap  dapat  diperoleh  kecepatan  rpm  yang tinggi  dan  tegangan  keluaran  yang  dapat  dipergunakan  ke  beban.  Dari  penelitian  diperoleh  tegangan  keluaran generator 2 sampai 28 volt. Tegangan dihasilkan dari kecepatan angin sampai 14 m/s dan putaran turbin 442 rpm. Penggunaan modifikasi turbin savonius jenis icewind dapat dipergunakan memutar generator dan menghasilkan energy listrik pada berbagai tingkat kecepatan angin.
Kata Kunci: Savonius, Icewind, Turbin, Generator, Angin

## PENDAHULUAN
Permintaan akan tenaga listrik dewasa  ini  semakin  berkembang  seiring dengan perekonomian sehari-hari . Sejumlah penelitian tentang energi terbarukan  telah  dilakukan  dalam  upaya untuk  memenuhi  peningkatan  permintaan listrik  dan  mengatasi  tren  peningkatan polusi  saat  ini  (Yang  S,  2020).  Alat  yang digunakan  untuk  mengubah  energi  angin menjadi listrik disebut turbin angin. Turbin angin  sumbu  vertikal  (VAWT)  dan  turbin
angin  sumbu  horizontal  (HAWT)  adalah dua jenis turbin angin yang berbeda. Karena kinerja VAWT tidak bergantung pada arah angin relatif dan dapat diletakkan di poros tanah  (Yang  B,  2011),  yang  menurunkan biaya perawatan, VAWT sering digunakan untuk pembangkit listrik skala kecil. Turbin angin  Savonius  dan  Darrieus  adalah  yang paling terkenal dari beberapa jenis VAWT. Meskipun rotor Darrieus lebih efisien,  mereka  membutuhkan  kecepatan angin  awal  yang  lebih  cepat.  Rotor
Savonius  lebih  baik  dalam  memulai daripada rotor Darrieus dan dapat berfungsi di  daerah  dengan  kecepatan  angin  rendah. Savonius  juga  menawarkan  keuntungan berupa kebisingan yang rendah, pemasangan  yang  sederhana,  dan  desain yang  lugas  (Dewan  et  al.,  2021)(Al-Faruk A, 2016).
Telah  ditemukan  bahwa  turbin Savonius memiliki efisiensi konversi energi yang rendah dan bilah balik menghasilkan banyak  torsi  negatif  (Al-Gburi  KAH, Alnaimi FBI, Al-quraishi BA, Sann Tan Ee, 2021) Oleh karena itu, telah lama ada minat di  berbagai  disiplin  ilmu  tentang  cara meningkatkan  kinerja  turbin  Savonius. Karakteristik  berikut  (Zhiqiang,  2016) adalah  fokus  utama  dari  penelitian sebelumnya  pada  efisiensi  energi  angin single Savonius rotor:
(1) Meningkatkan  parameter  struktural dasar turbin angin;
(2) (2) Meningkatkan sifat geometris bilah turbin angin; (3) Memasang alat bantu untuk  mengubah  karakteristik  medan aliran  angin  yang  masuk;  dan  (4) Periksa aliran tidak stabil turbin angin dan tingkatkan sifat medan alirannya.
(3) Dari  parameter  struktur  dasar,  para peneliti  dari  seluruh  dunia  telah memeriksa  dan  meningkatkan  kinerja aerodinamis  rotor  Savonius.  Melalui eksperimen, Mahmoud
et
al.(Mahmoud  NH,  El-Haroun  AA,
Wahba E, 2012) sampai pada kesimpulan bahwa turbin Savonius dua bilah bekerja lebih baik daripada turbin Savonius  tiga  bilah  dan  empat  bilah.
Dengan mengubah jumlah bilah turbin Savonius  standar,  rasio  tumpang tindih,  dan  penambahan  membalik, Thiyagaraj  et  al.  (Thiyagaraj  J, Rahamathullah  I,  Anbuchezhiyan  G,
Barathiraja  R,  2021)  meningkatkan koefisien  daya  turbin  hidrokinetik Savonius.
Sumber  energi  terbarukan  yang bersih  dan  dapat  diakses  ini  adalah  angin. Turbin  angin  menggunakan  energi  angin untuk  menghasilkan  tenaga  setiap  hari  di
seluruh dunia. Produksi energi angin sangat penting  untuk  cara  berkelanjutan  di  mana kita  menggerakkan  planet  kita.  Setelah Cina,  Amerika  Serikat,  dan  Jerman,  India menghasilkan  energi  angin  terbanyak keempat.  Pada  2017,  ada  32  GW  instalasi angin  di  India.  Analisis  terbaru  Institut Nasional  Energi  Angin  menunjukkan bahwa  energi  angin  memiliki  potensi  302 GW.
Ada  dua  jenis  turbin  angin  yang berbeda:  dua  turbin  angin  dengan  sumbu vertikal  dan  horizontal.  VAWT  mudah dibuat  dan  dipasang,  dan  dapat  beroperasi dalam  berbagai  kondisi  angin,  termasuk berbagai  kecepatan  dan  arah  angin. Savonius,  seorang  fisikawan  Finlandia, menciptakan  turbin  angin  Savonius,  yang beroperasi berdasarkan prinsip gaya hambat. Pada penampang, mereka memiliki tampilan  berbentuk  S  (Saad  et  al., 2018)(Harsanto,  T.,  Prananto,  H.D.,  Budi, E.,  &  Nasbey,  2015)(Kumar  Rakesh, Raahemifar Kaamran, 2018)(Ali, 2013)
Salah  satunya  adalah  turbin  angin  sumbu horizontal  (HAWT),  dan  yang  lainnya adalah  turbin  angin  sumbu  vertikal (VAWT).  VAWT  mudah  dibuat  dan dipasang,  dan  dapat  beroperasi  dalam berbagai kondisi angin, termasuk berbagai kecepatan  dan  arah  angin.  Turbin  angin Savonius dikembangkan oleh Savonius dan beroperasi  berdasarkan  prinsip  drag  force (M. Sunil Kumar VVSH Prasad C. Labesh Kumar,  2017)(Dhote,  2015)  (Hnin  Yu  Yu Kyaw, Ei Cho Cho Theik, 2019)
Proses  desain  turbin  angin  Savonius sulit  dilakukan.  Saat  mendesain  turbin angin Savonius, banyak publikasi penelitian  diperhitungkan.  Rasio  aspek, efek jumlah sudu, dan tip speed ratio (TSR) hanyalah  beberapa  variabel  yang  dapat menentukan  seberapa  baik  kinerja  turbin angin  [8-10].  Ini  juga  memberikan pemahaman  kasar  tentang  perbedaan kinerja antara turbin angin Savonius dengan dua bilah dan yang memiliki tiga bilah atau lebih  karena  gaya  drag  yang  dihasilkan. Bahan  yang  berbeda,  seperti  Glass Reinforced Plastic Fiber (GRPF),
membantu  meningkatkan  kinerja  turbin angin.  Performa  turbin  angin  Savonius meningkat  sebagai  hasil  dari  pembuatan turbin yang lebih ringan (B. D. A. and S. B. Barve,  2016)(N.  V.  and  D.  S.  Barve, 2021)(Abdelsalam et al., 2021)

## METODE
Menentukan  apakah  angin  memiliki kapasitas untuk menghasilkan energi listrik adalah pengukuran kecepatan angin. Selain itu, kemampuan untuk menghitung kecepatan  angin  memudahkan  untuk mendapatkan  profil  manfaat  angin  untuk berbagai penggunaan. Ada banyak metode untuk  mengukur  kecepatan  angin,  salah satunya  adalah  penggunaan  drone  tanpa awak  di  daerah  dengan  topografi  yang kompleks.  Anemometer  ultrasonik  biasa dipasang ke kendaraan udara tak berawak. Ketidakpastian dalam metode memperoleh angin menyesuaikan data dari anemometer stasioner  di  berbagai  ketinggian  dan menunjukkan  kesamaan  data  yang  sangat baik, terutama dalam kecepatan angin rata- rata  (0,12  m/s)  dan  arah  rata-rata (2,4).(Ingenhorst  et  al.,  2021)  Metode pengukuran  ini  lebih  akurat  karena  dapat bekerja pada data ketinggian yang berbeda dan arah yang tidak pasti.
Bagaimana angin diukur?
Beberapa alat pengukur angin, seperti anemometer,  memanfaatkan  fakta  bahwa angin memiliki massa dan dapat memindahkan benda dengan menggunakan fakta  ini.  Dengan  demikian,  kecepatan baling-baling  dapat  digunakan  untuk menghitung  kecepatan  angin.  Secara bergantian, beberapa alat ukur menentukan kecepatan  angin  berdasarkan  kecepatan atau pantulan gelombang (suara, cahaya).
Rata-rata kecepatan untuk setiap jam dihitung dengan interval 6 hingga 10 menit. Keempat  pengukuran  per  detik  ini,  atau interval  10  menit  ini,  dijumlahkan. Kecepatan  maksimum  dan  minimum dihitung dari 12 pengamatan yang dilakukan setiap 3 detik.
Menurut pedoman WMO, anemometer  harus  ditempatkan  sepuluh meter  di  atas  tanah  pada  area  yang  rata (idealnya memotong rumput). Tidak boleh ada  penghalang  besar  (pohon,  bangunan) yang  akan  membatasi  aliran  udara. Obstruksi yang lebih besar harus setidaknya empat  kali  lebih  jauh  dari  meter  karena tingginya.
Dengan bertambahnya
ketinggian di atas tanah, kecepatan dan arah angin  bervariasi.  Akibatnya,  sensor  angin biasanya dipasang di tiang-tiang meteorologi  di  berbagai  ketinggian  (2,  10, 80, dll.). Alat ukur apa yang digunakan?

## Materi Penelitian
Penelitian  ini  terkait  dengan  adanya permasalahan tentang analisis adanya aliran udara  pada  tempat  dengan  kecepatan rendah. Aliran udara yang rendah digunakan  untuk  menguji  putaran  turbin yang  diteliti.  Alat  ukur  digunakan  untuk mencatat data yang diperoleh dan dilakukan analisa.  Kecepatan  angin  tersebut  secara teori memberikan potensi untuk dilakukannya  perancangan  pembangkit listrik  tenaga  angin.  Untuk  menentukan kapasitas turbin dan generator pembangkit tenaga angin perlu adanya analisis tentang kecepatan  angin.  Hal  ini  menimbulkan keinginan  untuk  membuat  suatu  analisis tentang potensi kecepatan angin di wilayah yang menjadi lokasi penelitian yang diuji.

## Prosedur Penelitian:
Adapun  Prosedur  penelitian  yang akan  dilakukan  melalu  beberapa  tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan  titik  ukur  kecepatan  angin ditempat penelitian dengan kecepatan di bawah  5  m/s.  Di  titik  ukur  yang  telah ditentukan  berdasarkan  arah  angin  di pasangkan  tiang  yang  tinggi  untuk mendapatkan angin yang lebih besar.
2. Melakukan pengambilan sampel dengan tempat yang berpindah-pindah.
3. Pengkuran ini dlakukan secara beruang- ulang  dengan  time  yang  terskala  untuk mendapatkan data akurat tentang kecepatan  angin  di  arah  angin  yang
berbeda/ hasil yang tertera di dalam alat akan dilakukan pencatatan secara kompehensif.
4. Hasil  kecepatan  angin  akan  dilakukan analisis  untuk  menentukan  turbin  yang digunakanMendesain turbin
5. embuat turbin jenis rotor Savonius
6. Melakukan  ujicoba  turbin  di  titik  yang pernah diukur di lokasi penelitian
7. Melakukan  analisis  data  hasil  ujicoba turbin

## Parameter Yang Diamati
Adapun  parameter  yang  diamati dalam penelitian ini adalah:
1. Arah angin
2. Kecepatan angin
3. Kecepatan  putar  turbin  oleh  angin  di lokasi penelitian
4. Daya  yang  dihasilkan  generator  listrik yang diputar turbin.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  Penelitian :  Medan  dan  Kabupaten Deli Serdang.
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

## Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian
Jenis  Penelitian:  Eksperimen  (percobaan), data
Lingkup  Penelitian:  Desain  turbin  mini jenis rotor Savonius dan diujicoba di lokasi dengan  angin  kecepatan  rendah.  Listrik yang  dihasilkan  diukur  sebagai  converter energi menjadi listrik.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  pemasangan  alat  pengukur kecepatan  angin  kemudian  mencatat  data kecepatan angin di alat pengukur kecepatan angin berdasarkan eksperimen (percobaan) di  lapangan  sesuai  dengan  tahapan percobaan  yang  dilakukan.  Merancang turbin  untuk  diujicoba  sesuai  dengan kecepatan angin yang telah diukur.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah diameter rotor Turbin jenis Savonius sesuai
dengan  kecepatan  angin,  dengan  sampel penelitian  kecepatan  angin  di  lokasi penelitian,  tinggi  turbin,  diameter  blade, kapasitas  dynamo  penghasil  listrik  dan waktu pengukuran.

## Metode Analisis Data
Adapun  metode  analisis  dilakukan dengan  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Tahap I: Melakukan Survey ke lapangan, yaitu melihat kondisi kecepatan  angin  di  lokasi  penelitian  di Medan  dan  Deli  Serdang  dan  melihat kondisi alam serta serta mengambil data- data  yang  diperlukan  untuk  menunjang penelitian ini.
2. Tahap  II:  Melakukan  pemasangan  alat pada  titik  ukur  yang  telah  di  tetapkan sesuai  dengan  arah  angin  di  lokasi penelitian.
3. Tahap  III:  Melakukan  pencatatan- pencatatan  data  kecepatan  angin  di lokasi penelitian untuk melihat variable data  kecepatan  angin  yang  di  rekam dalam  alat  pengkur  kecepatan  angin yang  telah  di  pasang  pada  wilayah penelitian sesuai dengan titik ukur yang telah  di  tetapkan  dan  mengulangi pengukuran untuk beberapa titik lainnya.
4. Tahap  IV:  Melakukan  Pengelompokan data-data kecepatan angin yang telah di catat di di kumpulkan secara kompehensif sesuai dengan skala waktu yang  telah  di  tetapkan  dalam  proses pengukuran  di lokasi  penelitian.  Dalam tahap  ini  perhitungan  yang  dilakukan berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari keadaan di lapangan.
5. Tahap V: Melakukan analisis data sesuai dengan  pengelompokan  data  kecepatan angin  yang  telah  tersusun  secara terstruktur  dengan  akurat  dan  benar sesuai  dengan  data  yang  di  peroleh  di lapangan.
6. Tahap  VI:  Merancang  turbin  dan membuat turbin yang ukurannya disesuaikan  dengan  data  angin  yang diperoleh.
7. Tahap  VII:  merangkai  turbin  dengan generator mini
8. Tahap  VIII:  melakukan  ujicoba  turbin dan  generator  di  lokasi  penelitian  dan mencatat  daya  yang  dihasilkan  turbin dan generator.
9. Tahap  IX:  melakukan  anlisis  potensi listrik yang dihasilkan turbin.
10. Tahap X: Menyusun dan mengumpulkan data  hasil  analisis  daya  listrik  yang dihasil-kan turbin yang telah di lakukan. Selanjutnya  data  yang  telah  terkumpul dan tersusun akan di deskripsikan dalam laporan lengkap penelitian.
11. Tahap  XI:  Melaksanakan  Pengabdian Masyarakat implementasi hasil
penelitian
12. Tahap XII: Penulisan Laporan Kegiatan Penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  selesai  perakitan  turbin dilakukan  percobaan  dengan  memberikan angina  dengan  kecepatan  bervariasi.  Alat yang  digunakan  sebagai  sumber  angina adalah  blower  dan  mengukur  kecepatan angina dengan anemometer.
Dengan membuat simulasi angin dan mengukur  tegangan  keluaran  generator mini diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 1. Hubungan Kecepatan Angin
Terhadap Putaran Turbin Rotor speed (rpm) wind speed (m/s) Rotor speed (rpm) wind speed (m/s) 2 102 10 300 3 124 11 325 4 135 12 380
5 167 13 408 6 172 14 442
7
195 8 224 9 274
Gambar 1. Grafik kecepatan angin dan turbin
Gambar 2. Grafik kecepatan turbin Jika  kita  lihat  trend  dari  kecepatan angin adalah linier terhadap putaran turbin.

## Gambar 3. Grafik Interpolasi Kecepatan Turbin
Turbin  berputar  dengan  kecepatan rendah  dan  dapat  menghasilkan  putaran turbin. Jika dihubungkan dengan generator mini akan dapat membangkitkan ggl listrik (E).
Gambar 4. Grafik Tegangan Generator Dan Interpolasinya 0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 K ec epa ta n T ur b in
(r pm ) Kecepatan angin (m/s)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102124 135 167172 195 224 274 300 325 380 408 442 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

## Kecepatan Turbin
Rotor speed (rpm) wind speed (m/s) y = 28,841x + 19,121 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15 Ke ce p at an T u rb in ( rp m ) Kecepatan angin (m/s) y = 0,0636x - 1,1861 R² = 0,9949 0 5 10 15 20 25 30 0 200 400 600 T egan gan K el u ar an ( V)
Putaran Turbin (rpm)
Ggl listrik yang dihasilkan generator pada  putaran  turbin  yang  bervariasi.  Hasil dan pembahasan memaparkan hasil penelitian ataupun analisis yang diperoleh. Berbagai  fakta  serta  fenomena  yang dianggap  penting  dapat  dijabarkan  lebih lanjut pada bagian ini. Setelah itu,dilanjutkan  dengan  pembahasan  secara mendalam dengan menyebutkan temuanatau  kepioniran  gagasan  beserta signifikansinya.

## SIMPULAN
Turbin  jenis  icewind  dapat  berputar pada  angin  kecepatan  rendah  mulai  dari  2 m/s.  Listrik  dapat  dibangkitkan  dengan menggunakan  generator  mini.  Diperlukan jenis  generator  yang  memiliki  teknologi konveresi listrik yang lebih baik agar dapat menghasilkan daya listrik output yang lebih baik. Untuk mendapatkan tegangan keluaran  generator  yang  sesuai  maka diperlukan  gear  yang  dapat  merubah kecepatan dari kecepatan rotor ke kecepatan poros generator

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelsalam,  A.  M.,  Kotb,  M.  A.,  Yousef,
K., & Sakr, I. M. (2021). Performance study  on  a  modified  hybrid  wind turbine with twisted Savonius blades. Energy Conversion
and
Management , 241 (March),  114317. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2 021.114317
Al-Faruk  A,  S.  A.  (2016).  Geometrical optimization  of  a  swirling  Savonius wind  turbine  using  an  open  jet  wind tunnel. Alexandria Eng  J , 55 ,  2055– 2064.
Al-Gburi  KAH,  Alnaimi  FBI,  Al-quraishi
BA,  Sann  Tan  Ee,  M.  M.  (2021).  A comparative  study  review:  The performance of Savonius-type rotors. Mater Today: Proc , 57 , 343–9.
Ali, M. H. (2013). Experimental Comparison  Study  for  Savonius Wind  Turbine  of  Two  &  Three Blades  At  Low  Wind  Speed.
International  Journal  of  Modern Engineering Research (IJMER) , 3 (5), 2978–2986.
Barve, B. D. A. and S. B. (2016). A Review on  Hybrid  solar/wind/  hydro  power generation system. International Journal  of  Current  Engineering  and Technology , 2 (4), 188.
Barve,  N.  V.  and  D.  S.  (2021).  Design,
Modelling and Comparative Analysis of  a  Horizontal  Axis  Wind  Turbine Volume. International Research Journal of Engineering and
Technology (IRJET) , 8 (8), 808–815. Dewan,  A.,  Gautam,  A.,  &  Goyal,  R. (2021). Materials Today :
Proceedings Savonius wind turbines : A review of recent advances in design and performance enhancements. Materials  Today:  Proceedings , 47 , 2976–2983.
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.
05.205
Dhote,  A.  (2015). Design,  Analysis  And Fabrication of Savonius Vertical Axis Wind Turbine . 2048–2054.
Harsanto,  T.,  Prananto,  H.D.,  Budi,  E.,  & Nasbey,  H.  (2015).  Design  and Construction  of  Vertical  Axis  Wind Turbine  Triple-Stage  Savonius  Type as the Alternative Wind Power Plant. New, Renewable Energy and Energy Conservation Conference and
Exhibition .
Hnin Yu Yu Kyaw, Ei Cho Cho Theik, K. Z. N. (2019). Design and Fabrication of  H-Darrieus  VAWT. International
Journal  of  Trends  in  Scientific Research and Development (IJTSRD) , 3 (4), 1570. Ingenhorst,  C.,  Jacobs,  G.,  Stößel,  L., Schelenz,  R.,  &  Juretzki,  B.  (2021). Method for airborne measurement of the  spatial  wind  speed  distribution above complex terrain . 427–440. Kumar Rakesh, Raahemifar Kaamran, F. A. S. (2018). A critical review of vertical axis wind turbines for urban applications. Renew  Sustain  Energy Rev , 89: , 281–91.
M.  Sunil  Kumar  VVSH  Prasad  C.  Labesh
Kumar.  (2017).  Savonius  Wind
Turbine  Design  and  Validation-An Manufacturing Approach,. International  Journal  of  Mechanical Engineering and Technology
(IJMET) , 8 (9), 18–25.
Mahmoud  NH,  El-Haroun  AA,  Wahba  E, N. M. (2012). An experimental study on  improvement  of  Savonius  rotor performance. Alex  Eng  J , 51 ((1):),
19–25.
Saad, N. H., El-Sattar, A. A., & Metally, M.
E. (2018). Artificial neural controller for torque  ripple  control  and maximum power extraction for wind system driven by switched reluctance generator. Ain  Shams  Engineering
Journal , 9 (4), 2255–2264. https://doi.org/https://doi.org/10.101 6/j.asej.2017.03.005 Thiyagaraj J, Rahamathullah I, Anbuchezhiyan  G,  Barathiraja  R,  P.
A.  (2021).  Influence  of  blade numbers,  overlap  ratio and  modified blades on performance characteristics of the savonius hydro-kinetic turbine. Mater Today: Proc , 46 , 4047–53.
Yang  B,  L.  C.  (2011).  Fluid  dynamic performance of a vertical axis turbine for tidal currents. Renew Energy , 36 ,
3355–66.
Yang  S,  P.  S.  (2020).  The  effects  of renewable energy financial incentive policy and democratic governance on renewable  energy  aid  effectiveness.
Energy Policy , 145: , 111682.
Zhiqiang,  L.  (2016).  Flow  Control  of
Aerodynamic Performance improvement  of  Savonius  Wind Rotor  via  a  Arc-Straight  Shaped
Curtain. Harbin Inst Technol .