## KAPASITOR BANK SEBAGAI SOLUSI EFISIENSI SISTEM KELISTRIKAN PADA PABRIK SEMEN DI BATURAJA
Fetty Zulyanti 1 , Yuli Ermawati 1 , Aldo Paldano 1 1 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Baturaja Baturaja, Indonesia Penulis Korespondensi: fetti.zuliyanti@gmail.com
Abstrak —  Salah  satu  permasalahan  dalam  penyaluran  daya  listrik  ke  pusat  beban  adalah  memburuknya faktor daya (power factor)  yang diakibatkan oleh pemakaian beban- beban listrik  yang bersifat induktif, seperti motor-motor  listrik  dan  alat  elektronik.  Pengamatan  yang  dilakukan  melalui  studi  kasus  di  PT  Semen  Baturaja Site Palembang Ini menyelidiki tentang pengaruh pemasangan kapasitor bank yang digunakan untuk perbaikan faktor  daya  (power  factor)  dengan  kompensator  kapasitor  bank  yang  menghasilkan  daya  reaktif  kapasitif (Leading)  untuk  melawan  daya  reaktif  induktif  (Lagging)  beban  listrik  tiga  phasa.  Dimana  melalui  hasil perhitungan yang dilakukan guna perbaikan faktor daya beban di PT Semen Baturaja Site Palembang, dari faktor daya mula-mula sebesar 0,7 menjadi 0,99 pada Qc 15,5 kVar, kapasitor  yang digunakan  pada Pabrik Semen Di Baturaja  terhubung  segitiga  maka  besar  kapasitansi  kapasitor  sebesar  197,8  μF.  Berdasarkan  perhitungan keuntungan dari pemasangan kapasitor bank arus menurun sebesar 23,54 A

## Kata Kunci : Kapasitor, Perbaikan Faktor dan Daya, Efisiensi
Abstract — One of the problems in the distribution of electrical power to the load center is the deterioration of the power factor caused by the use of inductive electrical loads, such as electric motors and electronic devices. This observation was made through a case study at PT Semen Baturaja Site Palembang. This investigated the effect of installing a capacitor bank that is used to improve the power factor (power factor) with a compensator capacitor  bank  that  produces  capacitive  reactive  power  (Leading)  to  counteract  inductive  reactive  power (lagging) loads. three phase electricity. Where through the results of calculations carried out to improve the load power factor at PT Semen Baturaja Site Palembang, from the initial power factor of 0.7 to 0.99 at Qc 15.5 kVar, the  capacitors  used  at  the  Cement  Plant  in  Baturaja  are  connected  in  a  triangle  then  the  capacitance  of  the capacitor  is  197.8  F.  Based  on  the  calculation  of  the  advantages  of  installing  a  capacitor,  the  current  bank decreases by 23.54 A.

## Keywords: Capacitors, Factor and Power Improvement, Efficiency

## I. P ENDAHULUAN
Penggunaan energi listrik dibidang industri selalu mengalami peningkatan seiring dengan pengembangan yang dilakukan. Pada Pabrik Semen Di Baturaja yang masih mengunakan sumber listrik dari PLN, hal penting yang  harus  di  perhatikan  pada  setiap  pengembangan  adalah  efisiensi.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya penggunaan  motor  listrik  yang  mengkonsumsi  daya  reaktif  (var).  Untuk  meningkatkan  efisiensi  dapat  di lakukan  dengan  cara  memperbaiki  faktor  daya  yang  akan  berdampak  pada  nilai  kVar  perjam  yang  di gunakan.
Kapasitor  bank  di  pilih  untuk meningkatkan  nilai  faktor  daya  tersebut.  Nilai faktor  daya  yang  baik  adalah apabila  nilainya  mendekati  satu.  Sesuai  dengan  persamaan  segitiga  daya    maka  nilai  kVar  akan  turun  jika kapasitor bank diimplementasikan pada sistem kelistrikan. Hal ini dikarnakan kapasitor merupakan penghasil daya reaktif.
Penentuan  nilai  kapasitor  akan  berdampak  pada  kualitas  daya  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  di  atas  maka  perlu  dilakukan  untuk  perbaikan  faktor  daya listrik  pada  Pabrik  Semen  Di  Baturaja  dengan  pemasangan  kapasitor  bank.  Selain  perbaikan  faktor  daya, diharapkan juga tagihan listrik dari PLN juga akan berkurang setelah terpasang kapasitor bank yang sesuai.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang kapasitor bank sebagai solusi efisiensi sistem kelistrikan pada pabrik semen di Baturaja.
128

## II. T INJAUAN PUSTAKA

## A. Daya Listrik Secara Umum
Daya  listrik  adalah  banyaknya  energi  tiap  satuan  waktu.  Satuan  waktu  internasional  untuk  daya  adalah watt, yang diambil dari nama James Watt (1746-1819) maka daya listrik dapat dirumuskan :
Daya =          Energi / Waktu =          W / t (1)
Secara  umum  telah  diketahui  dimana  di  dalam  setiap  rangkaian  listrik,jika  terdapat  beban  pada  ujung rangkaian  dan  diberikan  sumber  tegangan  pada  awal  rangkaian  seperti  yang  ditunjukkan  Gambar  1,  maka akan terdapat arus yang mengalir. Dengan mensubtitusikan rumus energi, maka akan diperoleh :
Daya    =                 V . I (2)
Jika dengan mensubtitusikan hukum ohm kedalam persamaan di atas maka akan diperoleh :
Daya    =                 I 2 . R
(3)
Gambar. 1.

## Arah Aliran arus listrik

## 1) Daya Aktif
Daya  aktif  ( Active  Power ) adalah  daya  yang terpakai  untuk melakukan  energi sebenarnya.  Satuan daya aktif adalah Watt. Adapun persamaan dalam daya aktif sebagai berikut :
Untuk satu phasa
P =      VL-N . I . Cos φ (4) Untuk tiga phasa P = √3 . VL-L . I . Cos φ (5)
Keterangan :
P          = Daya aktif (watt)
V L-N = Tegangan Line to Netral (volt)
V L-L = Tegangan Line to Line (volt)
I          =  Arus (A)
Cos φ    = Faktor Daya

## 2) Daya Reaktif
Daya  reaktif  adalah    jumlah    daya    yang  diperlukan  untuk    pembentukan    medan  magnet.  Dari pembentukan  medan  magnet  maka  akan  terbentuk  fluks  medan  magnet.  Contoh  daya  yang  menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor,dan lain – lain. Satuan daya reaktif adalah Var.
129

## Untuk satu phasa
Q =     VL-N . I . Sin φ (6) Untuk tiga phasa Q = √3 . VL-L . I.Sin φ (7)
Dimana :
Q          = Daya Reaktif (VAR)
VL-N   = Tegangan Line to Netral (volt)
V L-L = Tegangan Line to Line (volt)
I           =  Arus (A)
Sin φ    = Faktor Daya

## 3) Daya Semu
Daya  Semu  ( Apparent  Power )  adalah  daya  yang  dihasilkan  oleh  perkalian  antara  tegangan  dan  arus dalam suatu jaringan. Satuan daya semu adalah VA.
Untuk satu phasa
S  =      VL-N . 𝐼 (8) Untuk tiga phasa S  = √3. VL-L . I (9)
Keterangan :
S          = Daya Semu (VA)
V L-N = Tegangan Line to Netral (volt)
V L-L = Tegangan Line to Line (volt)
I           =  Arus (A)

## 4) Segitiga Daya
Segitiga   daya   merupakan   segitiga    yang   menggambarkan   hubungan matematika antara tipe - tipe daya yang berbeda antara daya semu, daya aktif dan daya reaktif berdasarkan prinsip trigonometri. Gambar 2 menunjukkan segitiga daya.

## Gambar. 2.
Segitiga Daya
Q = V . I . Sin  φ
P = V .I . Cos φ
dimana berlaku hubungan :
S = V . I (VA) (10) P = S . Cos φ  (Watt) (11) Q = S . Sin φ  (VAR) (12)
130

## B. Sifat Beban Listrik
Dalam suatu rangkaian listrik selalu dijumpai suatu sumber dan beban. Bila sumber listrik DC, maka sifat beban  hanya  bersifat  resistif  murni,  karena  frekuensi  sumber  DC  adalah  nol.  Reaktansi  induktif  (X L )  akan menjadi nol dan Reaktansi kapasitif (Xc) akan menjadi tak berhingga. Jadi sumber DC akan mengakibatkan beban  beban  induktif  dan  beban  kapasitif  tidak  akan  berpengaruh  pada  rangkaian.  Bila  sumber  listrik  AC maka beban dibedakan menjadi 3 sebagai berikut :

## 1) Beban Resistif (R)
Beban resistif (R) yaitu beban  yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja ( resistance ), seperti elemen pemanas  ( heating  element )  dan  lampu  pijar.  Beban  jenis  ini  hanya  mengkonsumsi  beban  aktif  saja  dan mempunyai faktor daya sama dengan satu. Tegangan dan arus satu fasa. Rangkaian resistif gelombang AC dan  grafik  arus  dan  tegangan  pada  beban  resistif  dapat  dilihat  pada  Gambar  3  dan  4.  Persamaan  daya sebagai berikut :
P = V.I (13) Keterangan : P = Daya aktif yang diserap beban (watt) V =Tegangan yang mencatu beban (volt)
I  =  Arus yang mengalir pada beban (A)
Untuk  mencari  besarnya  beban  resistif  suatu  benda  dapat  dicari  dari  rumus di bawah ini:
𝑅 = 𝑉 𝐼
(14)
Keterangan:
R = Resistansi (Ω)
V = Tegangan pada beban resistif (Volt)
I = Arus yang mengalir pada beban resistif (Ampere)
Beban  akan mengakibatkan  arus  bergeser menjadi  tertinggal  terhadap  tegangan.  Beban  jenis  ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut :
P = V.I cos φ (15) Keterangan :
P = Daya aktif yang diserap beban (watt)
V = Tegangan yang mencatu beban (volt)
I = Arus yang mengalir pada beban (A)
φ = Sudut antara arus dan   tegangan
Gambar. 3. Rangkaian resistif Gelombang AC
Gambar. 4.
Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban resistif
131

## 2) Beban Induktif (L)
Beban induktif (L) yaitu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti, seperti coil , transformator,  dan  solenoida.  Beban  ini  dapat  mengakibatkan  pergeseran  fasa  ( phase  shift )  pada  arus sehingga  bersifat  lagging.  Hal  ini  disebabkan  oleh  energi  yang  tersimpan  berupa  medan  magnetis  akan mengakibatkan  arus  bergeser  menjadi  tertinggal  terhadap  tegangan.  Gambar  5  menunjukkan  rangkaian induktif gelombang AC. Grafik arus dan tegangan pada beban induktif dapat dilihat pada Gambar 6.
Beban jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut :
P = V.I cos φ (16) Keterangan : P = Daya aktif yang diserap beban (watt) V = Tegangan yang mencatu beban (volt)
I = Arus yang mengalir pada beban (A)
φ = Sudut antara arus dan tegangan
Gambar. 5. Rangkaian Induktif Gelombang AC
Gambar. 6. Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Induktif
C. Perbaikan Faktor Daya Listrik
Pada umumnya suatu pabrik mempunyai faktor daya listrik yang rendah, hal ini disebabkan karena banyak menggunakan  peralatan-peralatan  seperti  mesin-  mesin,  mesin  las,  lampu  TL,  transformer  dan  lain  -  lain. Tabel 1 dibawah  ini  merupakan beberapa contoh faktor daya listrik dari beberapa pabrik.
TABLE I. F AKTOR D AYA L ISTRIK DI B ERBAGAI J ENIS I NDUSTRI Industri Faktor daya listrik Textile 0,65 – 0,75 Chemical 0,75 – 0,85 Machine shops 0,40 – 0,65 Arc welding 0,35 – 0,40 Foundries 0,50 – 0,70 Steel works 0,60 – 0,85 Clothing factories 0,35 – 0,60
Untuk  mendapatkan  harga  yang  pasti  dari  besarnya  faktor  daya  listrik,  maka  haruslah  dilakukan pengukuran dengan menggunakan cos phi meter.
132

## III. M ETODE PENELITIAN
Pada bagian ini dikumpulkan data beban yang ada pada Er I (electric room) dengan sebagai berikut
A. Data motor listrik packer 1
Tabel 2 menunjukkan data motor listrik yang ada di packer 1.
TABLE II. DATA BEBAN PACKER 1 No Kode Area Power Kw Power Factor (Pf) 1 XIL43Q4 6,45 kw 0,85 2 XILB35M1 1,1 kw 0,85 3 XIBO1M1 0,19 kw 0,85 4 XIB01M2 0,19 kw 0,85 5 XIV01M1 11 kw 0,85 6 XIV01M2 11 kw 0,85 7 XIV01M3 11 kw 0,85 8 XIP01M1 4 kw 0,79 9 XIP03M2 0,55 kw 0,78 10 XIP03M1 11 kw 0,85 11 XIP05M2 0,55 kw 0,81 12 XIP05M1 11 kw 0,85 13 XIJ02M1 45 kw 0,85 14 XIJ02M2 22 kw 0,85 15 XIB10M1 0,23 kw 0,78 16 XIJ20M1 4,4 kw 0,77 17 XIV29M1 2,2 kw 0,83 18 XIP35M1 3 kw 0,85 19 XIP35M2 0,12 kw 0,79 20 XIP35M3 0,55 kw 0,85 21 XIP15M2 0,55 kw 0,85 22 XIP16M1 11 kw 0,85 23 XIL23Q1 30 kw 0,83 24 XIL23Q2 30 kw 0,83 25 XIV34M1 3 kw 0,79 26 XIP31M2 0,55 kw 0,85 27 XIV28M1 2,2 kw 0,85 28 XIS15M1 3 kw 0,85 29 XIS18M1 1,1 kw 0,82 30 XIJ24M1 1,5 kw 0,85 31 XIJ25M1 1,1 kw 0,85

## B. Data motor listrik packer 2
Data motor listrik yang ada di packer 2 dapat dilihat pada Tabel 3.
TABLE III. D ATA B EBAN P ACKER 2 No Kode Alat Power Kw Power factor (PF) 1 XI601M1 0,3 kw 0,85 2 XIJ38M4 3 kw 0,85 3 XIV32M1 2,2 kw 0,85 4 XIP31M1 22 kw 0,85 5 XIP27M1 2,2 kw 0,85 6 XIJ27M1 1,1 kw 0,83 7 XIJ36M1 4 kw 0,85 8 XIJ38M1 0,55 kw 0,78 9 XIL23Q1 2,4 kw 0,85 10 XIJ38M2 0,8 kw 0,79 11 XIL43Q1 6,45 kw 0,85 12 XIL43Q2 0,45 kw 0,81 13 XIL18Q1 44 kw 0,85 14 XIP31M4 0,55 kw 0,85 15 XIV28M2 2,2 kw 0,85 16 XIS15M2 3 kw 0,85 17 XIS18M2 1,1 kw 0,85 18 XIJ24M2 1,55 kw 0,85 19 XIJ25M2 1,1 kw 0,85 20 XIJ50M1 0,3 kw 0,85
133 21 XIJ39M2 3 kw 0,85 22 XIV31M1 3 kw 0,85 23 XIP31M3 18,5 kw 0,93 24 XIP27M2 2,2 kw 0,85 25 XIJ27M2 1,1 kw 0,79 26 XIJ37M1 5,5 kw 0,85 27 XIJ38M3 0,55 kw 0,77 28 XIJ40M1 2,2 kw 0,85 29 XIJ38M4 0,8 kw 0,85 30 XIJ41M1 2,2 kw 0,85 31 XIL43Q3 0,45 kw 0,85 32 XIL18Q3 44 kw 0,85

## C. Data Motor Listrik Packer 3
Tabel 4 merupakan data motor listrik yang ada di packer 3.
TABLE IV. D ATA B EBAN P ACKER 3
No. KODE     AREA NAMA ALAT POWER      (KW) VOLT  ( V ) Power  Factor (PF) 1 62BE01/M BUCKET ELEVATOR 45 KW 380 ∆ 0,85 2 62BE01M2 INCHING BUCKET 2,2 KW 380 Y 0,85 3 71FN02/M FAN FLUXO 4 KW 380 ∆ 0,85 4 71VS01/M VIBRATING 15 KW 380 ∆ 0,85 5 71FN03/M FAN JET PULSE 37 KW 380 ∆ 0,85 6 71RF02/M ROTARY FEEDER 0,37 KW 380 Y 0,85 7 71FN01/M FAN JET PULSE 11 KW 380 ∆ 0,85 8 71RF01/M ROTARY FEEDER 0,37 KW 380 Y 0,85 9 71PM01/M PACKER DRIVE PACKING 1,5 KW 220- 242 ∆ 0,77 380- 420 Υ 10 71BC01/M BELT BAG DISCHARGE 1,1 KW 220- 242 ∆ 0,79 380- 420 Υ 11 71FN04/M BAG CLEANER PACKING 5,5 KW 400 ∆ 0,85 12 71RC01/M ROLLER CONVEYOR 0,37 KW 220- 242 ∆ 0,7 380- 420 Υ 13 71BC02/M BELT CONVEYOR 0,75 KW 220- 242 ∆ 0,85 380- 420 Υ 14 71WH01/M BELT WEIGHER 1.1 KW 220- 242 ∆ 0,85 380- 420 Υ 15 71BD01/M BELT CONVEYOR 0.75 KW 220- 242 ∆ 0,85 380- 420 Υ 16 71BC03/M BELT CONVEYOR 3 KW 220- 242 ∆ 0,81 380- 420 Υ 17 71BD02M01/M BAG DEFLECTING 0,55 KW 220- 242 ∆ 0,79 380- 420 Υ 0,75 KW 380 Y 0,85 18 71BD02M02 DEFLECTOR 0.37 KW 19 71BC04/M BELT CONVEYOR 2,2 KW 220-2 42 ∆ 0,8 380- 420 Υ 20 71BC06/M BELT CONVEYOR 1.5 KW 220- 242 ∆ 0,8 380- 420 Υ 21 71BC05MT01 BELT CONVEYOR 1,5 KW 220- 242 ∆ 0,77 380- 420 Υ 22 71CU01/M BAG CUTTER PACKING 3 KW 220- 242 ∆ 0,93 380- 420 Υ 23 71SD01/M SLEVE DRUM 1,1 KW 220- 242 ∆ 0,79
380- 420 Υ
24 71SC01/M SPILLEGE RETURN SCREW 7,5 KW 220- 240 ∆ 0,82 380- 415 Υ 25 71SC02/M RETURN SCREW CONVEYOR 1,1 KW 0,83 26 71BL01/M PREBIN BLOWER PACKING 4 KW 0,85 27 62FN01/M FILTER FAN 7,5 KW 380 ∆ 0,85 28 62RF01/M ROTARY FEEDER 0.37 KW 220- 240 ∆ 0,85 380- 415 Υ 29 62SC01/M SCREW CONVEYOR 1.1 KW 220- 240 ∆ 0,89 380- 415 Υ 30 62FN03/M FAN FLUXO 3 KW 380- 660 ∆ 0,85 400- 690 Υ 31 62FN02/M FAN FLUXO 4 KW 380 ∆ - 660 Υ 0,85 400 ∆ - 690 Υ 32 61BL02/M STDBY BLOWER SILO DISCHARGE 15 KW 0,85 33 61BL03/M BLOWER SILO DISCHARGE 15 KW 0,78 34 62CA01/M AIR COMPRESOR PACKING 15 KW 0,81 35 61BL01/M OUTERING BLOWER SILO DISCH 15 KW 0,81 36 71WY01/D FLOW CONTROL GATE 0.5 KW 380 Y 0,79 37 62WY01/D 2 WAY GATE 0.14 KW 380 0,81 38 71BD01MT01 BAG DESTROYER 0,75 KW 220- 242 ∆ 0,79 380- 420 Υ 39 71BA01 MOTOR BAG APLICATOR 0.18 KW 220- 240 ∆ 330- 415 Υ 40 71BC05 MT 02 BELTCONVEYOR 3 KW 220- 242 ∆ 380- 420 Υ 41 71BC07 BELT CONVEYOR 3 KW 220- 240 ∆ 380- 415 Υ 44 62 BF01 CC01 FILTER CONTROL UNIT 0.5 (220 V) 45 71 BF01 CC01 FILTER CONTROL UNIT 0.5 (220 V) 46 71 BF02 CC01 FILTER CONTROL UNIT 0.5 (220 V) 47 62 FG01 MT01 FLOW CONTROL GATE 0,75 KW 48 62 FG03 MT01 FLOW CONTROL GATE 0,75 KW 49 62 ML01 CC01 LOADING DEVICE 5 KW 50 71 ED01 CC01 PLC 15 KW 51 71 RL01 CC01 REAR LOADER 7,5 KW 52 71 RL02 CC01 REAR LOADER 7,5 KW 53 71 PM01 CT01 PACKER 32 KW
D. Perhitungan Power (Kw) Pada Er I (Electric room)
Beban yang berada pada ER I (Electric room) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.
135
TABLE V. J UMLAH B EBAN P ADA ER I
No Beban Power KW 1 Packer 1 229.53 2 Packer 2 191.15 3 Packer 3 305.37 Jumlah 726.05

## IV.  H ASIL PERHITUNGAN
Permasangan kapasitor bank di ER-I pada packer dilakukan memperitungan hal-hal sebagai berikut :
A. Perhitungan Pemasangan Kapasitor Bank Di ER-I ( PACKER )
P =  726.06 kW
V = 380 V
Cos φ = 0,7
Cos φ 2 = 0,99
P = √3. V. I. Cos Ө
I =  Cos V P . . 3 Untuk I 1 (Cos φ = 0,7 )
I 1 = 7 , 0 . 380 . 3 060 . 726 I 1 =  1,577 A Cos φ = 0,7 Φ =  (0,7)
Φ = 45,5
Sin 45,5 = 0,71
Untuk I 2 (Cos φ = 0,99 )
I 2 = 99 , 0 . 380 . 3 060 . 726 I 2 = 1,115 A Cos φ = 0,99
Φ =  (0,99)
Φ = 8.10
Sin 8,10= 0,14
Jadi, untuk merubah Cos φ = 0,99 dibutuhkan arus sebesar 1,114 A.
Untuk Daya Reaktif 1 ( Q 1 )
Q 1 = √3. V. I. Sin Ө
Q 1 = √3. 380.1,577.0,71
Q 1 = 736,071  Var
Q 1 = 736,07 kVar
Untuk Daya Reaktif 2 ( Q 2 )
Q 2 = √3. V. I. Sin Ө
136
Q 2 = √3.  380. 1,115. 0,14
Q 2 =  102,620 Var
Q 2 = 102,62 kVar
Maka, daya reaktif yang harus di sediakan oleh kapasitor bank :
Q c = Q 1 – Q 2 Q c = ( 736,07-102,62 ) kVar
Q c = 633,470 kVar
Δ line-line :
I L ( Arus Line to Line )
I L =
L L c V Q  . 3 I L = 380 . 3 470 , 633
I L = 962,47 A
Reaktansi Capasitor ( Kapasitansi ) :
X C =
C L L I V  X C = 47 , 962 380
Xc = 0,39 
Jadi, besar Kapasitor yang terpasang untuk Δ line-line adalah :
C =
C X . 1  C = c X f . . . 2 1  C = 39 , 0 . 50 . 14 , 3 . 2 1 C = 0,008165 F
C = 816,5 μF

## B. Analisa Pemasangan Kapasitor Bank Di ER I (packer)
Berdasarkan  perhitungan  sebelum  pemasangan  kapasitor  bank  diperoleh  faktor  daya  =  0,7,  Setelah ditambahkan  kapasitor  bank  dengan  nilai  816,5  μF  faktor  daya  meningkat  menjadi  0,99.  Sehingga  dengan meningkatnya  faktor  daya  maka  akan  meningkatkan  efisiensi  sistem  kelistrikan  pada  pabrik  semen  di Baturaja.

## V. K ESIMPULAN
Dengan  metode  diagram,  daya  aktif  sebesar  726.06    KW  didapat  Cos  φ  awal  sebesar  0,7.  Untuk menaikkan Cos φ menjadi 0,99 dibutuhkan daya reaktif sebesar 633,470 kVar dengan kapasitansi kapasitor sebesar 816,5 µF. Berdasarkan hasil perhitungan adalah daya reaktif  Kapasitor Bank (Qc)         digunakan sebesar  633,470  kVar  dengan  arus  kapasitor  (Ic)  962,47  A  serta  Kapasitansi  Kapasitor  197,8  µF  dan tegangan  kapasitor  (Vc)  380  V.  Nilai  faktor  daya  yang  baik  adalah  apabila  nilainya  mendekati  satu.  Pada penelitian dibantu juga dengan alat cosphi meter.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] C. Cekdin dan T. Barlian, Transmisi Daya Listrik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.
[2] E.C. Lister, Mesin dan Rangkaian Listrik. Jakarta: Erlangga, 1998.
[3] T. E, Grebe, “Application Of Distribution Sytem Capacitor Bank And Their Impact On Power Quality”, in 1995 Rural Electric Power Conference ,. IEEE, 1995, pp. C3-1
[4] Scheider Electric. 2014. Koreksi Faktor Daya. Hal 5
[5] Pabla, AS. Sistem Distribusi Daya Listrik. 1991.
[6] J.A. Edminister, Rangkaian Listrik 1, Edisi ke Dua, Jakarta: Erlangga, 1995
[7] M. Neidle,  Teknologi Instalasi Listrik, 1991.
[8] T. Linsley. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut, Erlangga:Jakarta: Erlangga , 2004.