## JEPCA
Journal of Electrical Power Control and Automation Vol 6, No 2 (2023): Desember, 30-34 Program Studi Teknik Listrik Universitas Batanghari ISSN 2621-556X (Online), DOI 10.33087/jepca.v6i2.107
Simulasi Aliran Daya Pada Pembangkitan PLTBG 1 MW Di Laboratorium Teknik Listrik Dengan Koneksi PLN Penyulang RA.01 Rantau Prapat Menggunakan Software Electric Transient
And Analysis Program (Etap) 12.6.0
Kanthi Wahyuni, NJ. Thamrin, Rozlinda Dewi
Program Studi Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari Correspondence: kanthiwahyuni79@gmail.com, nj_thamrin@yahoo.co.id, rozlinda.dewi@unbari.ac.id
Abstrak. PT Pangkatan  Indonesia  adalah  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah kebun 7.134,8 ha dan telah membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas terpasang 40  ton/jam.  Limbah  cair  dari  pabrik  tersebut  berpotensi  sebagai  sumber  alternative  bahan  baku  Pembangkit  listrik  Tenaga Biogas  (PLTBg)  yang  juga  merupakan  pembangkit  tersebar  atau Distributed  Generation (DG).  Parameter  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  penurunan  rugi-rugi  daya  dan  profil  tegangan  dari  daya  listrik  yang dihasilkan. Proses simulasi menghasilkan  tegangan  pada  kondisi  normal  yaitu  hanya  mengalami  kenaikan  sekitar  0,3%  dari  tegangan  nominal  (memenuhi Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2009).  Selain  itu, hasil  analisis  interkoneksi pada PLTBG 1  MW  menunjukkan bahwa tegangan di  ujung  sebelum dan  sesudah  koneksi  mengalami  kenaikan.  Selanjutnya,  perbandingan  total  arus  sebelum dan  se sudah (beban 75%  -  95%  )  adalah  tetap  (tidak  terdapat  perubahan).  Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah,  semakin  besar  beban  akan semakin besar pula daya yang dihasilkan.

## Kata Kunci: PLTBg, POME, ETAP 12.6.0
Abstract.  PT  Pangkatan  Indonesia  is  an  oil  palm  plantation  company  operating  in  Labuhanbatu  Regency,  North  Sumatra Province,  with a plantation area of 7,134.8 ha and has built a palm oil mill  with an installed capacity of 40 tons / hour. Liquid waste from the plant has the potential to be an alternative source of raw materials for Biogas Power Plants (PLTBg) which is also a distributed generation (DG). The  parameters  to  be  studied  in  this  study  are  the  decrease  in  power  losses  and  the  voltage profile  of  the  electrical  power  produced.  The  simulation  process  produces  voltage  under  normal  conditions,  which  only increases  about  0.3%  of  the  nominal  voltage (complies  with  Ministerial  Regulation  No.  4  of  2009).  In addition, the  results  of interconnection  analysis  at  the  1  MW  PLTBG show that the voltage at the ends before and after the connection has increased. Furthermore, the ratio of the total current  before and after (load 75% - 95% ) is fixed (no change). The conclusion of the results of this study is, the greater the load, the greater the power produced.

## Keywords: PLTBg, POME, ETAP 12.6.0

## PENDAHULUAN
PT  Pangkatan  Indonesia  adalah  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di  Kabupaten Labuhanbatu  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  wilayah kebun mencapai 7.134,8 ha dan telah membangun pabrik kelapa  sawit  dengan  kapasitas  terpasang  40  ton/jam, yang  juga  menghasilkan  limbah  cair.  Limbah  cair  ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber Pembangkit Listrik Tenaga  Biogas  (PLTBg)  yang  layak  di  dijalankan sebagai  sumber  86ystem  terbarukan.  Hal  ini  akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan serta membantu memperkuat infrastruktur kebutuhan 86ystem listrik bagi masyarakat.
Pabrik  Kelapa  Sawit  PT.  Pangkatan  Indonesia berpotensi  sebagai  sumber  alternative  bahan  baku Pembangkit  listrik  Tenaga  Biogas  (PLTBg).  Dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit ini maka PLTBg layak  untuk  dijalankan  berdasarkan  aspek  energy terbarukan  dan  investasi,  serta  membantu  memperkuat infrastruktur kebutuhan 86ystem listrik bagi masyarakat.
Secara  teknis,  proses  produksi  biogas  dari limbah cair  adalah dengan mengubah  Limbah cair Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi biogas yang terbentuk secara  alami  yang  terurai  tanpa  adanya  oksigen. Sebagaimana gambar di bawah ini:
Gambar 1. Skema Proses Produksi Biogas Sumber : Coaction.id
Parameter yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :
1. Penurunan rugi-rugi daya
2. Profil tegangan.
Kedua  parameter  tersebut  diambil  berdasarkan pada  syarat  Nomor  3.6.2  dan  4.2.1  dalam  surat keputusan direksi No. 0357.K/DIR/2014.
Kanthi  Wahyuni  et  al.,  Simulasi  Aliran  Daya  Pada  Pembangkitan  PLTBG  1  MW  Di  Laboratorium  Teknik  Listrik  Dengan Koneksi PLN Penyulang RA.01 Rantau Prapat Menggunakan Software Electric Transient And Analysis Program (Etap) 12.6.0

## Palm Oil Mill Effluent (POME)
Palm  Oil  Mill  Effluent  (POME)  adalah  limbah cair  yang  dihasilkan  dari  penggilingan  kelapa  sawit. Pome tersebut  berasal  dari  tiga  sumber,  yaitu  kondensat
sterilisasi, pemisahan lumpur, dan air limbah hidrosiklon. Karakteristik POME disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel  1.  Karakteristik  Limbah  Cair  (POME)  pada berbagai sumber di pabrik.
Parameter semua dalam g/L  kecuali pH) Sterilizer conden sate Clarificat ion waste water Hydrocy clone Waste water pH 4.5 – 5.5 3.5 – 4.5 - Chemical 30 – 60 40 – 75 15 Biochemical 10 – 25 17 – 35 5 Suspenden solids 3 – 5 12 – 18 5 – 12 Total solids 40 – 50 35 – 70 5 – 15 Oil and grease 2 – 3 5 -15 1 – 5 Sumber : PT. Pangkatan Indonesia
Ketiga sumber ini memiliki karakteristik tersendiri, bila digabungkan membentuk air limbah asam berkekuatan  tinggi  dengan  kandungan  komponen  yang tinggi yang berasal dari minyak, serat dan dinding sel.

## Komponen Utama Biogas
Komponen  utama  biogas  yang  menentukan kandungan  energy  gas  adalah  metana  (CH4),  dengan sifat  mudah  terbakar.  Bergantung  kepada  substrat  yang di  cerna  dipabrik  biogas,  maka  komponen  biogas  yang ada di PT. pangkatan Indonesia adalah sebagai berikut :
Tabel 2 . Komponen Biogas Unsur Rumus Konsentrasi (% Volume) Metana CH4 50-75 Karbon dioksida CO2 25-45 Uap air H2O 2-7 Oksigen O2 < 2 Nitrogen N2 < 2 Hidrogen Sulfida H2S < 2 Amonia NH3 < 1 Hidrogen H2 < 1 Sumber : PT. Pangkatan Indonesia
Metana  yang  dihasilkan  dari  produksi  biogas engine  akan  ditingkatkan  menjadi  biometana  sebesar 98%  yang  memiliki  sifat  sama  dengan  gas  alam.  Gas alam inilah yang akan menjadi sumber daya listrik.

## Subsistem Pembangkit
Gambar 2. Generator Sumber: Manfaat.co.id
Salah  satu  komponen  penting  dari  sistem  tenaga adalah  generator  AC  tiga  fasa.  Pada  generator  sinkron memiliki dua bidang yang berputar secara sinkron yaitu: 1. Bidang dihasilkan oleh rotor yang digerakkan dengan kecepatan sinkron dan dieksitasi oleh arus.
2. Bidang  lainnya  diproduksi  dalam  belitan  stator oleh arus jangkar tiga fasa.

## Subsistem Transmisi
Saluran  tegangan  transmisi  yang  beroperasi  pada lebih  dari  60  kV  distandarisasi  pada  69  kV,  115  kV, 138  kV,  161  kV,  230  kV,  345  kV,  500  kV,  dan  765  kV line-to- line . Tegangan transmisi di atas 230 kV biasanya disebut sebagai tegangan ekstra tinggi (SUTET).

## Subsistem Distribusi
Jalur  pada  distribusi  primer  biasanya  kisaran  4  – 34,5 kV  dan memasok beban di  wilayah geografis  yang terdefinisi  dengan  baik.  Sedangkan  pada  distribusi sekunder sebagian besar melayani pada :
1. level 240/120 V, fasa tunggal, tiga kawat
2. 08 Y/120 V, tiga fasa, empat kawat
3. 80 Y/227 V, tiga fasa, empat kawat.
Gambar 3. Sistem distribusi tenaga listrik
Sumber : Artema co
Studi Aliran Daya
Studi aliran daya dilaksanakan untuk mendapatkan informasi berupa aliran daya dan tegangan sistem  dalam  kondisi  tunak.  Studi  aliran  daya  juga merupakan metode analisis sinusoidal yang menggunakan  persamaan  non  linear  yang  digunakan untuk  mengetahui  nilai  dari  tegangan,  sudut  daya,  daya aktif dan daya reaktif di  suatu  bus (Citra, 2015). Dalam
Kanthi  Wahyuni  et  al.,  Simulasi  Aliran  Daya  Pada  Pembangkitan  PLTBG  1  MW  Di  Laboratorium  Teknik  Listrik  Dengan Koneksi PLN Penyulang RA.01 Rantau Prapat Menggunakan Software Electric Transient And Analysis Program (Etap) 12.6.0
perhitungan aliran daya merupakan suatu alat bantu yang sangat  penting  untuk  mengetahui  kondisi  sistem (Wilhelmina,  2008).  Fitur  yang  terdapat  untuk  simulasi analisis/studi yaitu aliran daya, hubung singkat, stabilitas transien,  koordinaassi proteksi, starting motor dan lain - lain.  Dalam  sistem  tenaga  listrik  AC  (arus  bolak-balik), daya  menggunakan  konsep  segitiga  daya  dalam pengaplikasiannya.  Segitiga daya terdiri dari Daya  Aktif (P), daya Reaktif (Q) dan Daya Semu (S), seperti gambar di bawah ini :
Gambar 4. Segitiga Daya Sumber : Dokumentasi Pribadi

## Pembangkit Tersebar
Pembangkit  Tersebar  ( Distributed  Generation atau  DG)  adalah  pembangkit  berkapasitas  kecil  yang berlokasi  pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik  dan biasanya  ditempatkan  pada  bus-bus  yang  terhubung langsung  pada  beban.  Umumnya  tipe  DG  dibedakan pada kapasitas dayanya yaitu pada tabel berikut ini :

## Tabel 3. Klasifikasi Kapasitas Pembangkit Tersebar
No Klasifikasi Pembangkit tersebar Kapasitas (MW) Minimum Maksimum 1 Mikro 0,001 0,005 2 Kecil 0,005 5 3 Menengah 5 50 4 Besar 50 300

## Sumber : PT. Pangkatan Indonesia
Software  Electric  Transient  and  Analysis  program (ETAP)12.6.0
Electric  Transient  and  Analysis  program  (ETAP) merupakan  perangkat  lunak  yang  menganalisis  sistem tenaga listrik. Perangkat ini dapat digunakan secara : 1. Offline untuk mensimulasikan sistem tenaga listrik
2. Online  digunakan  untuk  pengelolaan  data  dan mengendalikan sistem secara real-time.

## Tinjauan Pustaka
Adri Senen (2019), melakukan penelitian tentang  Studi  Interkoneksi  pembangkit  Listrik  tenaga Biomassa  1  x  9,9  MW  di  Deli  Serdang.  Berdasarkan penelitian ini:
“ Menunjukkan  bahwa  dengan  masuknya  PLTBM Deli  serdang  ke  sistem  20  kV membuat arus hubung singkat menjadi lebih tinggi yaitu sebelum penyambungan  arus  hubung  singkat  tertinggi  yaitu
12,96 kA  dan sesudah penyambungan  sebesar 14,53 kA,  namun  masih  dalam  standar  batas  maksimum peralatan eksisting 25 kA”.
Antonius Ibi Wiking (2012), melakukan penelitian  tentang  pengembangan  analisis  aliran  daya dengan memperhitungkan kualitas energi listrik :
“Menunjukkan  bahwa  penurunan  tegangan  pada sumber  ternyata  menimbulkan  kerugian  total  daya yang  cukup  besar,  hal  ini  terjadi  karena  dengan menurunnya  tegangan  sumber  maka  menurun  pula tegangan beban yang menyebabkan timbul arus yang besar”.

## METODE Data Penelitian
Data primer pada penelitian ini adalah berupa :
1. Single line Diagram
2. Data panjang penyulang c.  Data beban penyulang. Data sekunder di dapatkan melalui teori, studi
literatur dan jurnal ilmiah.

## Diagram Alir (Flowchart) Penelitian
Proses pelaksanaan penelitian ini disajikan dalam bentuk alur diagram alir ( flowchart) berikut ini :
Gambar 5. Flowchart Penelitian

## HASIL Simulasi Aliran Daya (Load Flow)
Simulasi  aliran  daya  diterapkan  pada  system interkoneksi PLTBG 1 MW di PT. Pangkatan Indonesia Desa  Perkebunan  Pangkatan,  Kecamatan  Pangkatan, kabupaten  Labuhanbatu  sesuai  dengan  data  yang diperoleh  dari  PT.  PLN  (persero)  PT.  PLN  (Persero) UIW SUMUT Rantau Prapat.
Kanthi  Wahyuni  et  al.,  Simulasi  Aliran  Daya  Pada  Pembangkitan  PLTBG  1  MW  Di  Laboratorium  Teknik  Listrik  Dengan Koneksi PLN Penyulang RA.01 Rantau Prapat Menggunakan Software Electric Transient And Analysis Program (Etap) 12.6.0

## Perbandingan Simulasi Aliran Daya (Load Flow)
Hasil  analisis  interkoneksi  pada  PLTBG  1  MW menunjukkan bahwa terjadi perbaikan tegangan di ujung sebelum  dan  sesudah  PLTBG  1  MW  beroperasi. Berdasarkan  hasil  simulasi  terdapat  5  parameter percobaan  yaitu  75%,  80%,  85%.  90%  dan  95%.  Pada penelitian  ini  dilakukan  simulasi  berupa  tegangan,  arus keseluruhan  pada  penyulang  dan  arus  pada  pangkal penyulang.
Berdasarkan  hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa tegangan  yang  lebih  besar  terjadi  saat  kondisi  beban 75%  sedangkan  tegangan  yang  lebih  kecil  terjadi  saat kondisi  beban  95%,  dan  arus  pada  pangkal  penyulang mengalami  penurunan  arus  saat  setelah  dikoneksikan dengan  PLTBG  1  MW.  Hasil  simulasi  disajikan  pada tabel berikut ini :

## Tabel 4. Simulasi Tegangan dengan Kondisi Beban
75% No Link Simulasi Kondisi Tegangan pada saat beban 75% Sebelum Koneksi Sesudah koneksi 1  Titik A (NL174) 20,89 kV 20,948 kV 2  Titik B (NL138) 20,913 kV 20,971 kV 3  Titik C (NL68) 20,965 kV 21,024 kV 4  Titik D (NL13)_ 20,941 kV 21 kV 5  Titik E (NL133) 20,925 kV 20,984 kV Sumber : Dokumentasi Pribadi Tabel 5. Simulasi tegangan dengan kondisi beban 80% No Link Simulasi Kondisi Tegangan pada saat beban 80% Sebelum Koneksi Sesudah koneksi 1 Titik A (NL174) 20,795 kV 20,871 kV 2 Titik B (NL138) 20,82 kV 20,896 kV 3 Titik C (NL68) 20,876 kV 20,952 kV 4 Titik D (NL13) 20,85 kV 20,926 kV 5 Titik E (NL133) 20,833 kV 20,909kV Sumber : Dokumentasi Pribadi Tabel 6. Simulasi tegangan dengan kondisi beban 85% No Link Simulasi Kondisi Tegangan pada saat beban 85% Sebelum Koneksi Sesudah koneksi 1 Titik A (NL174) 20,761 kV 20,842 kV 2 Titik B (NL138) 20,787 kV 20,868 kV 3 Titik C (NL68) 20,847 kV 20,929 kV 4 Titik D (NL13) 20,819 kV 20,9 kV 5 Titik E (NL133) 20,8 kV 20,882 kV Sumber : Dokumentasi Pribadi
Tabel 7. Simulasi Tegangan dengan kondisi beban
90% No Link Simulasi Kondisi Tegangan pada saat beban 90% Sebelum Koneksi Sesudah koneksi 1  Titik A (NL174) 20,727 kV 20,814 Kv 2  Titik B (NL138) 20,754 kV 20,841 kV 3  Titik C (NL68) 20,818 kV 20,905 kV 4  Titik D (NL13) 20,788 kV 20,875 kV 5  Titik E (NL133) 20,768 kV 20,855 kV Sumber : Dokumentasi Pribadi Tabel 8. Simulasi Tegangan dengan kondisi beban 95% No Link Simulasi Kondisi Tegangan pada saat beban 95% Sebelum Koneksi Sesudah koneksi 1  Titik A (NL174) 20,693 kV 20,785 kV 2  Titik B (NL138) 20,721 kV 20,814 kV 3  Titik C (NL68) 20,788 kV 20,881 kV 4  Titik D (NL13) 20,757 kV 20,85 kV 5  Titik E (NL133) 20,736 kV 20,829 kV Sumber : Dokumentasi Pribadi
Tabel 9. Perbandingan Arus Pada Pangkal Penyulang sebelum dan sesudah operasi PLTBg
No Kondisi Beban (%) Arus Sebelum PLTBG beroperasi (Ampere) Arus Setelah PLTBG beroperasi (Ampere) 1 75% 45,1 A 39,2 A 2 80% 55 A 47,8 A 3 85% 58,5 A 50,8 A 4 90% 62 A 53,9 A 5 95% 65,5 A 56,9 A
Sumber : Dokumentasi Pribadi

## SIMPULAN
1. Sesuai  tabel  9.  diatas,  hasil  yang  didapat  yaitu  arus terbesar  terjadi  pada  saat  kondisi  beban  95% sedangkan  arus  yang  terkecil  yaitu  pada  saat  kondisi beban 75%. Maka disimpulkan bahwa semakin besar beban akan semakin besar pula daya yang dihasilkan. 2. Tegangan  yang  dihasilkan  pada  simulasi  dalam kondisi  normal,  mengalami  kenaikan  sekitar  0,3% dari  tegangan  nominal.  Hal  ini  sesuai  Peraturan Menteri No 04 Tahun 2009.
3. Hasil interkoneksi pada PLTBG 1 MW menunjukkan bahwa  tegangan  di  ujung  sebelum  dan  sesudah koneksi  mengalami  kenaikan,  yaitu  pada  kondisi tegangan  yang  lebih  besar  (beban  75%)  dan  kondisi tegangan  yang lebih kecil (beban 95%).
4. Pebandingan  total  arus  sebelum  dan  sesudah  (beban 75% - 95%) tetap, tidak terdapat perubahan.
5. Perbandingan  total  arus  pada  pangkal  penyulang RA.01 sebelum PLTBG 1 MW beroperasi mengalami penurunan  pada  beban  75% sebesar 45,1 A  menjadi
Kanthi  Wahyuni  et  al.,  Simulasi  Aliran  Daya  Pada  Pembangkitan  PLTBG  1  MW  Di  Laboratorium  Teknik  Listrik  Dengan Koneksi PLN Penyulang RA.01 Rantau Prapat Menggunakan Software Electric Transient And Analysis Program (Etap) 12.6.0
39,2  A.  arus  yang  lebih  besar  yaitu  pada  kondisi beban 95% sebesar 65,5A menjadi 56,9A.
6. Dengan  adanya  kesimpulan  diatas,  maka  PLTBg  di PT.  Pangkatan  Indonesia  terbukti  dapat  membantu pasokan  listrik  PLN  di  penyulang  RA.01  Rantau Prapat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Al-afifi,  Umar  Faruq.  "Analisa  Aliran  Daya  pada Sistem  Tenaga  Listrik  menggunakan  ETAP  12.6." SainETIn:  Jurnal  Sains,  Energi,  Teknologi,  dan Industri 6.1 (2021): 16-22.
[2]   Cahayahati,  Cahayahati.  "Analisa  Aliran  Beban dalam  Rangka  Persiapan  Interkoneksi  Sistem PLTMH  di  Durian  Tibarau  Pasaman  Barat." DIELEKTRIKA 10.1 (2023): 82-88.
[3]   Handajadi,  Wiwik.  "Analisis  Perbaikan  Tegangan
Pada  Subsistem  Dengan  Pemasangan  Kapasitor Bank  Dengan  ETAP  Versi  7.0." Jurusan  Teknik Elektro,  Institut  Sains  &  Teknologi  AKPRIND Yogyakarta (2014).
[4]   Hasibuan,  Arnawan,  et  al.  "Analisa  Aliran  Daya
Pada  Sistem  Tenaga  Listrik  Dengan  Metode  Fast Decoupled  Menggunakan  Software  Etap." RELE (Rekayasa  Elektrikal  dan  Energi):  Jurnal  Teknik Elektro 3.1 (2020): 37-45.
[5]   Indrawan, Kurnia. Analisa Aliran Daya
SistemKelistrikan  Pada  PT.  PLN  (Persero)  Unit Pembantu Sektor Medan Titi Kuning Menggunakan Software ETAP . Diss. 2018.
[6] Indriyani, R., Ervan Hasan Harun, and
YasinMohamad. "Analisis Aliran Daya Pada Sistem Tenaga  Listrik  Sulawesi  Utara  dan  Gorontalo Menggunakan  Metode  Fast  Decoupled."  (2019): 13-18.
[7]   Mariya, J. P. "Perancangan Perancangan
Interkoneksi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  1 MWp On-Grid Pada Jaringan Distribusi Cileungsi." SUTET 9.2 (2019): 112-124.
[8]   Nigara,  Adib  Gustian,  and  Yohanes  Primadiyono. "Analisis  Aliran  Daya  Sistem  Tenaga  Listrik  pada Bagian  Texturizing  di  PT  Asia  Pasific  Fibers  Tbk Kendal  menggunakan  Software  ETAP  Power Station  4.0." Jurnal  Teknik  Elektro 7.1  (2015):  7- 10.
[9]   PAMUNGKAS,  ARYA,  and  SUBUH  ISNUR
HARYUDO.  "Studi  Analisis  Kerugian  Daya  Pada Jaringan  Distribusi  20  Kv  Penyulang  Modo  Area Bojonegoro  Menggunakan  Software  Etap  12.6." JURNAL TEKNIK ELEKTRO 8.2 (2019).
[10]  PLN,  PT.  "Pedoman  penyambungan  pembangkit listrik  energi  terbarukan  ke  sistem  distribusi  PLN." PT. PLN (Persero): Jakarta (2014).
[11]  Priambodo,  Pungki.  "Analisis  aliran  daya  tiga  fasa tidak seimbang menggunakan metode k-matrik dan zbr  pada  sistem  distribusi  20kv  kota  Surabaya." Digilib. its, Surabaya (2013)
[12] Ronita, Resti Syara, and Regina Tutik Padmaningrum. "Optimasi Kondisi Proses
Elektrokoagulasi  Logam  Kromium  Dalam  Limbah Cair  Elektroplating." Jurnal  Elemen  Kimia 6.4 (2017): 134-142.
[13] Senen, Adri, and Titi Ratnasari. "Studi Interkoneksi Pembangkit  Listrik  Tenaga Biomassa 1 x 9, 9 MW di  Deli  Serdang." Journal  of  Applied  Agricultural Science  and  Technology 3.1  (2019): 41-50.
[14] Sobikin, Maxi Alvin. "Analisis Drop Tegangan dan Manuver  Jaringan  pada  Penyulang  SGN11  dan Penyulang  SGN14  Menggunakan  Software  ETAP 16.0. 0." CYCLOTRON 5.1 (2022).
[16] Weking  Antonious  Ibi.  “Pengembangan  Analisis Aliran  Daya  Dengan  Memperhitungkan  Pengaruh Kualitas  energy  Listrik.  “Jurnal  Teknologi  Elektro 8.1 (2009): 97-105.

## Biodata Penulis
Kanthi  Wahyuni ,  Lahir  di  Jambi,  14  Maret  2001, Menyelesaikan  Pendidikan  D3  Teknik  Listrik  di Universitas Batanghari Jambi.
H.  NJ.  THAMRIN,  ST,  M.ENG ,  Lahir  di  Mersam, 22 Mei 1997, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Teknik Elektro  di Universitas  Sriwijaya Palembang,  dan Master of  Engineering  Teknik  Mesin  di  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta.
Ir.  Rozlinda  Dewi,  M.SI ,  Lahir  di  Jakarta,  13 Oktober  1961,  Menyelesaikan  Pendidikan  Sarjana Teknik Elektro di Institut Sains dan  Teknologi Nasional Jakarta dan Magister Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa Jambi.