## EVALUASI DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH DI KOTA SOE
Meldusto Kause 1 (meldustokause@gmail.com)
John H. Frans 2 (johnhendrikfrans@gmail.com)
Sudiyo Utomo 3 (diyutomo@gmail.com)

## ABSTRAK
Air  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  bagi  manusia.  Seiring  dengan  pertambahan penduduk dan pengembangan wilayah perkotaan kebutuhan air bersih semakin meningkat, maka diperlukan  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  baik,  agar  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  dari segi  kuantitas  air  maupun  kontinuitas  aliran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan merencanakan  pengembangan  jaringan  air  bersih  di  Kecamatan  Kota  SoE  dengan  mengetahui jumlah kebutuhan air bersih dan kondisi hidrolis jaringan perpipaan serta kapasitas debit air yang tersedia.  Hasil  analisa  diperoleh  jumlah  penduduk  Kecamatan  Kota  SoE  Sebesar  41791  jiwa pada  tahun  2019  dan  menjadi  46859  jiwa  pada  tahun  2038  dengan  kebutuhan  air  bersih  harian rata-rata  tahun  2019  sebesar  65.91  ltr/dtk  dan  74.86  ltr/dtk  pada  tahun  2038.  Hasil  pengukuran pada  sumber  air  diperoleh  debit  produksi  sebesar  21.32  ltr/dtk.  Hasil  simulasi  hidrolis  jaringan transmisi Bonleu mampu mengalirkan debit maksimal ±45 ltr/dtk, namun terjadi kehilangan air hingga  70%-80%  akibat  tekanan  kerja  pipa  dan  pengambilan  air  secara  ilegal.  Beberapa  pipa jaringan distribusi eksisting tidak memenuhi standar pengaliran dan belum menjangkau wilayah di  Kota  SoE.  Untuk  mengatasi  kekurangan  air,  direncanakan  jaringan  transmisi  baru  dengan penambahan kapasitas debit sebesar 64.05 ltr/dtk dari Mata Air Bonleu. Pada jaringan distribusi dilakukan  pengembangan  jaringan  dengan  penambahan  satu  reservoir  agar  dapat  menjangkau wilayah Kecamatan Kota SoE

## Kata Kunci: Kebutuhan air bersih; Jaringan Perpipaan; Simulasi Hidrolis

## ABSTRACT
Water is a very basic requirement for humans. Along with population growth and development of urban  areas  the  need  for  clean  water  is  increasing,  so  a  good  clean  water  supply  system  is needed, in order to meet the needs of the community in terms of water quantity and continuity of flow. This study aims to evaluate and plan the development of clean water networks in the SoE City  District  by  knowing  the  amount  of  clean  water  needs  and  the  hydraulic  conditions  of  the pipeline  network  and  the  available  water  discharge  capacity.  The  analysis  results  obtained  the population of SoE City District of 41791 inhabitants in 2019 and became 46859 inhabitants in 2038 with an average daily clean water requirement in 2019 of 65.91 liters / sec and 74.86 liters /  sec  in  2038.  The  measurement  results  on  water  sources  obtained  a  production  debit  of  21.32 liters / sec. The hydraulic simulation results of the Bonleu transmission network are able to flow a  maximum  discharge  of  ±  45  ltr  /  sec,  but  there  is  a  loss  of  water  up  to  70%  -80%  due  to pipeline  working  pressure  and  illegal  water  uptake.  Some  of  the  existing  distribution  network pipes  do  not  meet  the  drainage  standards  and  do  not  yet  reach  areas  in  the  City  of  SoE.  To overcome water shortages, a new transmission network is planned with an additional discharge capacity of 64.05 ltr / sec from Bonleu Springs. In the distribution network, network development is carried out by adding one reservoir in order to reach the SoE City District area.
Keywords: The need for clean water; Piping Networks; Hydraulic Simulation
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  bagi  manusia.  Seiring  dengan  pertambahan jumlah  penduduk  dan  pengembangan  suatu  wilayah  perkotaan  kebutuhan  air  bersih  akan meningkat, maka diperlukan sistem penyediaan air bersih yang memenuhi kebutuhan masyarakat dari  segi  kuantitas  air  dan  kontinuitas  aliran.  Pengembangan  wilayah  dan  peningkatan  jumlah penduduk  di  Kecamatan  Kota  SoE  mengakibatkan  pertambahan  kebutuhan  air  bersih  setiap tahun.  Penyediaan air bersih di Kecamatan  Kota SoE melalui jaringan perpipaan dikelola oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  Pada  akhir  Tahun 2018 telah tersambung 6154 sambungan rumah artinya 74.29% penduduk Kecamatan Kota SoE telah terlayani air bersih melalui perpipaan dari beberapa sumber air dengan total kapasitas Debit sebesar  280  l/dtk.  Namun  berdasarkan  survei  yang  dilakukan,  besarnya  Debit  produksi  adalah 21.32  ltr/dtk,  sehingga  distribusi  air  ke  ke  wilayah  Kecamatan  Kota  SoE  setiap  4  hari  sekali dengan  waktu  pengaliran  2-4  jam,  hal  ini  menyebabkan  terjadi  kerugian  secara  tidak  langsung bagi masyarakat pengguna layanan dan mengurangi tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Kota SoE.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui kebutuhan air bersih penduduk dan kapasitas debit yang tersedia
2. Mengetahui kondisi jaringan perpipaan eksisting
3. Mengetahui  pengembangan  jaringan  transmisi  dan  memperluas  jaringan  perpipaan  ke wilayah distribusi di Kecamatan Kota SoE yang belum terlayani yang belum terlayani
4. Mengetahui kondisi hidrolis jaringan perpipaan eksisting dan pengembangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  yang  dimaksud  adalah  kebutuhan  air  yang  digunakan  untuk  menunjang  segala kegiatan manusia (Kodoatie, 2008).

## Tabel 1. Kriteria Perencanaan dan Standar Kebutuhan Air Domestik
No Uraian Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Jiwa > 1.000.000 500.000 S/D 1.000.000 100.000 S/D 500.000 20.000 S/D 100.000 <20.000 Metro Besar Sedang Kecil Desa 1 Konsumsi unit sambungan rumah (SR) l/o/h 190 170 130 120 80 2 Konsumsi unit hidran umum (HU) l/o/h 30 30 30 30 30 3 Konsumsi unit non domestik l/o/h (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 4 Kehilangan air 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 5 Faktor hari maksimum 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 6 Faktor jam puncak 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7 Jumlah jiwa per SR 5 5 5 5 5 8 Jumlah jiwa per HU 100 100 100 100 100 9 Sisa tekan di penyediaan distribusi (mka) 10 10 10 10 10 10 Jam operasi (jam) 24 24 24 24 24 11 Volume reservoir (% max day demand) 20 20 20 20 20 12 SR : HR 50:50 s/d 80:20 50:50 s/d 80:20 80:20 70:30 70:30 13 Cakupan Pelayanan (%) *) 90 90 90 90 **) 70
No  Fasilitas ( Non Rumah Tangga) Pemakaian Air Satuan 1 Asrama 120*) Ltr/penghuni/hari 2 Taman Kanak-Kanak 10 Ltr/siswa/hari 3 Sekolah Dasar 40*) Ltr/siswa/hari 4 SLTP 50*) Ltr/siswa/hari 5 SMU/SMK dan lebih tinggi 80*) Ltr/siswa/hari 6 Rumah Sakit 500*) Ltr/Tempat tidur pasien/hari 7 Puskesmas 500 - 1000 Ltr/unit/hari 8 Puskesmas Pembantu 500 - 1000 Ltr/unit/hari 9 Posyandu 500 Ltr/unit/hari 10  Peribadatan 500 - 2000 Ltr/unit/hari 11  Kantor 100**) Ltr/pegawai dan guru/hari 12  Toko 100 - 200**) Ltr/unit/hari 13  Rumah Makan 1000 Ltr/unit/hari 14  Hotel/Losmen 250 - 300**) Ltr/unit/hari 15  Pasar 6000 - 12000 Ltr/unit/hari 16  Pabrik/Industri 60 - 100**) Ltr/orang/hari 17  Pelabuhan/Terminal 10.000 - 20.000 Ltr/unit/hari 18  SPBU 500 - 20.000 Ltr/unit/hari 19  Pertamanan 25.000 Ltr/unit/hari

## Standar Kebutuhan Air bersih
Menurut Ditjen Cipta Karya (2000) standar kebutuhan air ada dua macam yaitu :
1. Standar Kebutuhan Air Domestik
Standar  kebutuhan  air  domestik  yaitu  kebutuhan  air  yang  digunakan  untuk  memenuhi keperluan  sehari-hari  seperti;  memasak,  minum,  mencuci  dan  keperluan  rumah  tangga lainnya. Standar kebutuhan air bersih domestik dapat dilihat pada Tabel 1.
2. Standar kebutuhan air non domestik
Standar  kebutuhan  air  non  domestik  adalah  kebutuhan  air  bersih  diluar  keperluan  rumah tangga.  Standard  penyediaan  air  non  domestik  ditentukan  oleh  banyaknya  konsumen  non domestik  yang  meliputi    fasilitas    seperti    perkantoran,    kesehatan,    industri,    komersial, umum  dan  lainnya. Standar kebutuhan air bersih non-domestik dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Kriteria dan Standar Kebutuhan Air Non Domestik

## Proyeksi Jumlah penduduk
Pertambahan  penduduk  dianalisa  dengan  menggunakan  tiga  metode  di  bawah  ini  (Permen  PU No 18, 2007:89), antara lain :
1. Metode Aritmatik
Metode  ini  sesuai  untuk  daerah  dengan  perkembangan  penduduk  yang  selalu  naik  secara konstan.
Pn : P 0 + Ka(T n – T 0 ) (1)
Ka : (P 2 – P 1 ) / (T 2 –T 1 ) (2)

## 2. Metode Geometrik
Proyeksi  dengan  metode  ini,  menganggap  bahwa  perkembangan  penduduk  secara  otomatis berganda, dengan pertambahan penduduk.
Pn : P 0 . (1 + q) n
(3)

## 3. Metode Least Square
Y : a + bX (4)
Dengan nilai a dan b ditentukan dengan persamaan 5 dan 6 dibawah ini :
a : ∑ .∑ ∑ .∑ .  ∑   (∑ )² (5)
b : .  ∑ .  ∑ .∑ .  ∑   (∑ )² (6)
Dimana
P n
: Jumlah penduduk pada tahun ke n;
P 0 : jumlah Penduduk pada tahun dasar; T n : Tahun ke n (rencana) T 0 : Tahun dasar Ka   : Konstanta Aritmatik;
P 1 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke 1; P 2 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir:
T 1 : Tahun ke 1 yang diketahui;
T 2 : Tahun ke 2 yang diketahui.
N :  Selisih tahun terhadap tahun dasar.
q :  Tingkat perkembangan pengguna
Y : Jumlah Pengguna pada tahun ke n
X : Jumlah data ditambah prediksi tahun kedepannya
a : Konstanta;
b : Koefisien arah regresi linear.
Untuk  menentukan  nilai  q  maka  dicari  jumlah  persentase  selisih  nilai  kenaikan  dan  penurunan selama 20 (dua puluh) tahun dibagi dengan selisih tahun terhadap tahun dasar dan dapat dihitung dengan rumus (Furqon, 2008) :
q  : (7) Dimana
q :  Tingkat perkembangan pengguna.
n :  Selisih tahun terhadap tahun dasar.
Untuk  menentukan  pilihan  rumus  metode  proyeksi  yang  akan  dipergunakan  dalam  perhitungan jumlah penduduk, Metode  yang dipilih adalah  yang memiliki nilai Standar Deviasi terkecil dan nilai Koefisien korelasi terbesar (Permen PU No 18, 2007:89).
Rumus untuk menghitung nilai standar deviasi (SD) yaitu pada persamaan 8 (Permen PU No 18, 2007:89):
SD : ∑( )² (8) Dimana SD : Standar deviasi X i : Variabel independen (Jumlah pengguna) Xmean : Nilai rata-rata dari Xi n : Jumlah sampel (banyaknya data)
Rumus untuk menghitung nilai koefisien korelasi (r) yaitu pada persamaan 9 (Permen PU No 18, 2007):
r : ∑ (∑ )(∑ ) (9)

## Dimana
R : Koefisien korelasi ∑xy : Jumlah penduduk data statistik dikali jumlah penduduk Metode proyeksi ∑ x 2 : Jumlah kuadrat penduduk data menurut statistik ∑ y 2 : Jumlah kuadrat penduduk hasil Metode proyeksi

## Jumlah Kebutuhan Air Bersih Pada Tahun Rencana
Kebutuhan  air  bersih  suatu  wilayah  atau  debit  rencana  (Qr)  dihitung  dengan  rumus  (Lambe, 1982):
Qr =  (Pn . q) + (Fn . q) (10) Dimana Qr : Debit rencana (m 3 /det). Pn : Jumlah pengguna pada tahun rencana. Fn : Jumlah fasilitas pada tahun rencana. q : Besarnya kebutuhan air (ltr/org/hr).

## Prinsip dasar aliran dalam pipa
Menurut Klass (2009), jumlah air yang mengalir melalui lintang aliran tiap satuan waktu disebut debit aliran, secara matematis dapat ditulis
Q = A x V (11) Dimana Q : Debit aliran (m 3 /dtk) V : Kecepatan aliran (m/dtk) A : Luas penampang pipa (m 2 )
Luas penampang (A) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:
A = 2 d π 4 1
(12)
Dimana
A : Luas penampang pipa (m 2 ) π : 3,14 d
: Diameter pipa (m)

## Persamaan kontinuitas
Menurut  Triadmodjo  (1993)  untuk  pipa  percabang  berdasarkan  persamaan  kontinuitas,  debit aliran  yang  menuju  titik  cabang  harus  sama  dengan  debit  yang  meninggalkan  titik  tersebut, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :
Q 1 = Q 2 + Q 3 (13)
A 1 x V 1 = (A 2 x V 2 ) + (A 3 x V 1 ) (14)
Gambar 1. Persamaan Kontinuitas Pada Pipa Bercabang

## Kehilangan energi pada pipa

## 1. Kehilangan energi akibat gesekan (major losses)
Kehilangan  tekanan  karena  gesekan  pipa  merupakan  kehilangan  tekanan  utama  yang terjadi pada sistem jaringan pipa karena kondisi pipa seperti diameter pipa, kekasaran pipa, panjang  pipa  yang  dipengaruhi  oleh  debit  aliran  dan  tekanan  kerja  awal  dalam  sistem. Permen PU No. 18 (2007:63)
(i) Perhitungan  kehilangan  tekanan  dalam  pipa  dapat  dihitung  dengan  rumus  Hazen Williams:
Hf = 10,66 -1,85 D -4,87 L (15)
(ii) Kecepatan aliran dengan rumus:
V = 0,38464 C.D 0,63 I 0,54 (16)
(iii) Debit aliran dihitung dengan rumus:
Q = 0,27853 C.D 2,63 I 0,54
(17)
Dimana
Q : debit air dalam pipa (m³/detik) C : koefisien kekasaran pipa D : diameter pipa (m) I / S : slope/kemiringan hidrolis Ah : kehilangan tekanan (m) L : panjang pipa (m) V : kecepatan aliran dalam pipa (m/detik) A : luas penampang pipa (m³)
2. Kehilangan energi akibat aksesoris pipa (minor losses)
Berdasarkan Permen PU No. 18 (2007:63), Perhitungan kehilangan tekanan tekanan minor melalui katup dan fiting dapat dianggap sebagai kehilangan tekanan yang ekivalen dengan panjang pipa atau sebagai fungsi dari head kecepatan pada Persamaan 18 berikut ini.
Panjang ekivalen pipa : K 1 . d
(18)
Headloss minor h m : K 2 ! " # (19)
Dimana
K1 dan K2 : Koefisien kehilangan tekanan minor, d : Diameter fitting, dalam m v : Kecepatan aliran, dalam m/detik g : Percepatan gravitasi, dalam m/detik 2

## METODE PENELITIAN

## Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisa dengan memanfaatkan persamaan hasil studi pustaka dan bantuan software perpipaan. Tahap - tahap analisa data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan  data-data  primer  yaitu  berupa  pengukuran  debit  pada  mata  air  yang ditinjau,  dan  jalur  jaringan  pipa  rencana,  sedangkan  data  sekunder  yaitu  jaringan  pipa eksisting, jumlah penduduk dan fasilitas, serta elevasi.
2. Melakukan  perhitungan  pertumbuhan  penduduk  dan  jumlah  fasilitas  yang  ada  dengan menggunakan  Metode  Aritmatik,  Metode  Geometrik  dan  Metode  Least  Square  kemudian dilakukan uji statistik pemilihan metode proyeksi.
3. Melakukan perhitungan kebutuhan air bersih
4. Analisa hidrolis jaringan perpipaan eksisting dan jaringan perpipaan rencana menggunakan Software Epanet 2.0.
5. Tahap-tahap penelitian dapat diliat pada diagram alir penelitian pada Gambar dibawah ini :

## Gambar 2. Diagram alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Jaringan Eksisting
Penyediaan air bersih di Kecamatan Kota SoE melalui jaringan perpipaan telah ada sejak tahun 1980an dengan memanfaatkan tiga sumber mata air dan dua unit sumur bor sebagai Sumber air baku.  Mata  Air  Bonleu  merupakan  sumber  air  baku  utama  dengan  panjang  pipa  transmisi  ±45 Km  dan  melewati  beberapa  pemukiman  dengan  topografi  yang  ekstrim  sehingga  menyebabkan kehilangan air yang besar.
Berdasarkan  data  pelayanan  sambungan  rumah  (SR)  dari  PDAM  pada  akhir  Tahun  2018 berjumlah  6154  sambungan  rumah  artinya  73.72%  atau  setara  dengan  30770  jiwa  penduduk Kecamatan  Kota  SoE  telah  terlayani  air  bersih  melalui  jaringan  perpipaan.  Yang  disuplai  dari reservoir  TVRI,  Mata  Air  Oenasi,  Mata  Air  Oe  SoE  dan  Sumur  Bor  Nifuhuki  melalui  pipa distribusi  utama  secara  terus  menerus  selama  24  Jam  (continous  system)  setiap  hari,  namun setelah  pada  wilayah  pelayanan  air  disuplai  selama  2-4  jam  (intermitten  system)  setiap  4  hari sekali,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  kontinuitas  air  bersih.  Hal  ini  disebabkan  karena kapasitas  debit  air  tersedia  tidak  mencukupi  kebutuhan  semua  wilayah  jika  dilakukan  secara terus menerus.
Mulai Pengumpulan Data Data primer 1. Debit Sumber Air 2. Trase pipa eksisiting Data Sekunder 1. Sumber air 2. Data Penduduk & Fasilitas Umum 3. Jaringan Pipa Eksisting 4. Kontur/Elevasi Menghitung Proyeksi penduduk (Pn) (Metode Aritmatik, Metode Geometrik dan Metode Least Square Uji Kesesuaian Metode Proyeksi (Standar Deviasi terkecil dan Koefisien Korelasi terbesar) Menghitung Kebutuhan Air Bersih (Qhr) Gambar Jaringan Simulasi di  Software Epanet 2.0 Tidak Ya Output 1. Hidrolik head masing-masing node 2. Tekanan Air Pembahasan Kesimpulan dan Saran Selesai Running Software Epanet 2.0 ( presurre  >10m) Input data Karakteristik Jaringan 1. Pipa : Ø, L, e Koefisien 2. Node : elevasi dan Base Demand 3. Reservoar : Elevasi dan Kapasitas 4. Aksesories Pipa A A
Gambar 3.  Skema Jaringan Perpipaan Eksisting 1 di Kota SoE

## Analisa Kebutuhan Air Pada Tahun Rencana

## Dibawah ini adalah perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kelurahan Cendana tahun 2038

## Kebutuhan Air Domestik
Target MDG’s pada tahun 2020 adalah tercapainya pelayanan air bersih bagi masyarakat sebesar 85%,  Sehingga  target  tingkat  pelayanan  berdasarkan  Kriteria  Perencanaan  Air  Bersih  dan Standar Kebutuhan Air Domestik (Ditjen Cipta karya Dinas PU, 2000) maka sambungan rumah sebesar 70% dan hidran umum sebesar 30% dengan cakupan pelayanan 90%.

## Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan Air Domestik Desa/Kelurahan Tahun 2038
R e s e r v o ir   B u a t 6 0 0   m ³ R e s e r v o ir  T V R I 2 0 0   m ³ M A T A   A IR B O N L E 'U B R O N C A P S R S R S R S R S R S R S R P ip a G IP Ø 6 " P ip a G IP Ø 8 " P ip a G IP Ø 10 " P ip a   G I P   Ø 1 0 " P ip a  G I P   Ø 6 " P i p a   G I P  Ø 4 " S U M U R   B O R N IF U H U K I  1 S U M U R   B O R N IF U H U K I  2 P ip a G IP Ø 3 " P ip a G IP Ø 3 " No Desa/Kelurahan Jenis Sambungan Domestik Kebutuhan domestik
Jumlah Penduduk (orang) Tingkat
Pelayanan (%) Jumlah Terlayani (orang) Konsumsi air rata-rata (ltr/org/hari) Jumlah Kebutuhan Air Total
(ltr/dtk) ltr/hari Ltr/dtk
1 Kel. Cendana SR
4319 70 3023 120 362760 4.20 4.65 HU 30 1296 30 38880 0.45 2
Kel. Soe SR 4599 70 3219 120 386280 4.47 4.95 HU 30 1380 30 41400 0.48 3
Kel. Oebesa SR 3756 70 2629 120 315480 3.65 4.04 HU 30 1127 30 33810 0.39 4
Kel. Kobekamusa SR 1969 70 1378 120 165360 1.91 2.12 HU 30 591 30 17730 0.21 5 Kel. Nunumeu SR 5337 70 3736 120 448320 5.19 5.74 HU 30 1601 30 48030 0.56 6
Kel. Oekefan SR 4166 70 2916 120 349920 4.05 4.48 HU 30 1250 30 37500 0.43 7
Kel. Taubneno SR 3667 70 2567 120 308040 3.57 3.95 HU 30 1100 30 33000 0.38 8 Kel. Kampung Baru
SR 1816 70 1271 120 152520 1.77 1.95 HU 30 545 30 16350 0.19 9
Kel. Karang Siri SR 5982 70 4187 120 502440 5.82 6.44 HU 30 1795 30 53850 0.62 10 Kel. Nonohonis SR 5419 70 3793 120 455160 5.27 5.83 HU 30 1626 30 48780 0.56 11 Kel. Kota Baru SR 2363 70 1654 120 198480 2.30 2.54 HU 30 709 30 21270 0.25 12 Desa Kuatae SR 1498 70 1049 120 125880 1.46 1.61 HU 30 449 30 13470 0.16 13 Desa Noemeto SR 1968 70 1378 120 165360 1.91 2.12 HU 30 590 30 17700
0.20 Jumlah 46859 4357770 50.44 50.44

## Kebutuhan Air Non Domestik
Proyeksi kebutuhan air non-domestik dilakukan untuk menghitung kebutuhan air pada fasilitas- fasilitas  umum  yang  membutuhkan  air  yaitu  fasilitas  pendidikan,  fasilitas  peribadatan,  fasilitas kesehatan, dll.
Proyeksi fasilitas untuk kelurahan Cendana
Menentukan faktor proyeksi (K)
K = Pn / Po
K = P 2038 / P 2018
= 4319 / 3849 K = 1.132
Menghitung proyeksi jumlah fasilitas pada tahun 2038
Fn   = K. Fo F 2038 = 1.132 x unit taman kanak-kanak
= 1.132 x 9 = 10.188 ≈ 11 unit F 2038 = 1.132  x unit sekolah dasar = 1.132  x 2 =  2.264 ≈ 3 unit F 2038 = 1.132  x unit peribadatan = 1.132  x 4 = 4.528 ≈ 5 unit F 2038 = 1.132  x unit puskesmas pembantu = 1.132  x 1 = 1.264 ≈ 2 unit F 2038 = 1.132  x unit posyandu = 1.132  x 4 = 4.528 ≈ 5 unit
Jadi  berdasarkan  hasil  proyeksi  jumlah  fasilitas  umum  yang  ada  di  Kelurahan  Cendana  pada tahun 2038 adalah berjumlah 24 unit.

## Tabel 4. Perhitungan Kebutuhan Air Non-Domestik Desa/Kelurahan Tahun 2038

## Ketersediaan Air Bersih
Untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  setiap  desa/kelurahan  diperlukan  kapasitas  debit  yang mencukupi,  sehingga  diperlukan  perhitungan  untuk  mengetahui  ketersediaan  air  bersih. Ketersediaan  air  bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  13  desa/kelurahan  di  Kecamatan Kota SoE adalah sebagai berikut :
No Desa / Kelurahan
Kebutuhan Air Berbagai Jenis Fasilitas Non Domestik di Kecamatan Kota Soe Jumlah Pendidikan peribadatan
Perkantoran Kesehatan Perdagangan Niaga Industri Perhubungan Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/hari Ltr/dtk 1 Kel. Cendana 30270 6250 48900 2500 0 0 2160 20000 110080 1.27 2 Kel. Soe 177440 6250 3300 30660 0 0 3200 0 220850 2.56 3 Kel. Oebesa 46320 3750 1400 2000 0 0 2000 0 55470 0.64 4 Kel. Kobekamusa 9820 2500 1500 1500 0 0 2160 0 17480 0.20 5 Kel. Nunumeu 219020 2500 1400 3880 0 0 1920 0 228720 2.65 6 Kel. Oekefan 11100 2500 3700 1500 0 0 2080 0 20880 0.24 7 Kel. Taubneno 94030 5000 17400 20500 0 2000 3360 20000 162290 1.88 8 Kel. Kampung Baru 63100 2500 3700 2000 0 2000 3760 0 77060 0.89 9 Kel. Karang Siri 185990 3750 18400 2500 0 2500 2640 0 215780 2.50 10 Kel. Nonohonis 44150 2500 1500 2500 0 0 1680 0 52330 0.61 11 Kel. Kota Baru 25500 2500 3700 1500 18000 1000 4880 0 57080 0.66 12 Desa Kuatae 14990 0 1000 1500 0 0 1840 0 19330 0.22 13 Desa Noemeto 24080 0 1000 2500 0 0 1680 0 29260 0.34 Jumlah 14.66
Tabel 5. Ketersediaan Air Bersih Di Kecamatan Kota SoE (*PDAM TTS, 2015)
Berdasarkan  Tabel  5  diatas,  debit  air  bersih  yang  tersedia  21.32  l/dtk,  tidak  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  13  desa/kelurahan  di  Kecamatan  Kota  SoE,  dimana  pada  awal tahun  rencana  (Tahun  2019)  dibutuhkan  tambahan  debit  (Q)  sebesar  44.59  liter/detik  dan  akhir tahun rencana (Tahun 2038) dibutuhkan tambahan debit sebesar 53.54 liter/detik.

## Simulasi Hidrolis Jaringan Eksisting

## Jaringan Transmisi
Hasil simulasi hidrolis jaringan tansmisi eksisiting menunjukan kondisi tekanan yang bervariatif dengan tekanan minimum 5m pada node J50 dan tekanan maksimum 463m pada node J40, hal ini disebabkan oleh kondisi topografi yang ekstrim yang menyebabkan perbedaan tinggi tekanan.

## Jaringan Distribusi
Hasil  simulasi menunjukan  rendahnya  kecepatan  aliran  pada  pipa,  kehilangan  tekan  (Headloss) rata-rata  berada  dibawah  10m/Km  namun  terdapat  beberapa  pipa  pada  jaringan  distribusi  yang memiliki kehilangan tekan yang besar akibat umur pipa dan perubahan diameter pipa secara tiba- tiba,  dan  pada  jaringan  distribusi  rata-rata  memiliki  sisa  tekanan  yang  baik  di  titik  pelayanan terjauh akibat terbantu oleh topografi Kota SoE yang Menurun Teratur kearah Selatan.

## Gambar 4. Pemodelan Jaringan Distribusi Eksisting dengan Software EPANET 2.0

## Rencana dan Pengembangan Jaringan
Untuk menjamin ketersediaan air bersih sampai tahun rencana, maka direncanakan trase jaringan transmisi baru dengan periode perencanaan 20 tahun (2019-2038) untuk mencukupi kebutuhan debit (Q) air bersih maksimum masyarakat Kota SoE sebesar 53.54 liter/detik pada akhir tahun rencana dengan memanfaatkan sumber air baku dari mata air Bonleu yang memiliki beberapa mata air dengan total debit (Q) 248 liter/detik (PDAM TTS : 2015).
No Sumber Air Baku Sistem Distribusi Kapasitas Sumber* (l/dt) Kapasitas Produksi* (l/dt) Hasil Pengukuran (l/dt) Kebutuhan Air Awal Tahun Rencana (l/dt) Kebutuhan Air Akhir Rencana (l/dt) 1 Mata Air  Bonleu Gravitasi 248 34 11.86
65.91 74.86 2 Mata Air Oenasi Pompa 10 2 2 3 Mata Air  Oe SoE Gravitasi 5 1.16 1.16 4 Sumur Bor Nifuhuki  (I) Pompa 10 3.59 3.59 5 Sumur Bor Nifufuki  (II) Pompa 7 3.02 3.02 Total Debit 280 43.77 21.32 65.91 74.86
*Data PDAM Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan
Di Kota SoE maka direncanakan jaringan distribusi baru dan mengubah jalur beberapa jaringan eksisting  agar  pelayanan  air  bersih  dapat  dilakukan  secara  maksimal  sampai  masa  mendatang. Rencana pengembangan jaringan distribusi dapat dilihat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Peta Jaringan Distribusi Rencana Di Kecamatan Kota SoE

## Kondisi Hidrolis Jaringan Perpipaan Rencana

## Jaringan Transmisi
Hasil  simulasi  Software  Epanet  2.0  menunjukan  kondisi  tekanan  pada  pipa  yang  besar  akibat topografi  yang  ekstrim  pada  beberapa  ruas,  Kecepatan  aliran  pada  pipa  rencana  1.3  m/dtk  dan kehilangan  tekan  rata-rata  7.94m/Km  serta  debit  maksimum  yang  direncanakan  sebesar  64.05 ltr/dtk.

## Jaringan distribusi
Hasil  simulasi  menunjukan  sisa  tekanan  yang  baik  pada  titik  pelayanan  terjauh  di  Kelurahan kobe  kamusa,  Kecapatan  aliran  rata-rata  berkisar  antara  0.01  –  1.12  m/dtk  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
Gambar 6. Kondisi Tekanan dan Kecepatan Pada Pipa Dititik Pelayanan Terjauh

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Jumlah  penduduk  Kecamatan  Kota  SoE  pada  Tahun  2038  adalah  46859  jiwa,  dengan pertumbuhan  penduduk  rata-rata  menggunakan  Metode  Least  Square  sebesar  0.723%
pertahun. Total kebutuhan air bersih penduduk Kota SoE sebesar 65.91 ltr/dtk pada Tahun 2019  dan  74.86  ltr/dtk  pada  tahun  2038  Sementara  debit  produksi  air  yang  dimanfaatkan saat  ini  adalah  sebesar  21.32  ltr/dtk,  sehingga  terjadi  kekurangan  air  sebesar  44.59  ltr/dtk pada awal tahun rencana (2019) dan 53.54 ltr/dtk pada akhir tahun rencana (2038).
2. Jaringan perpipaan eksisting Kecamatan Kota SoE saat ini dikelola oleh PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memanfaatkan tiga sumber mata air dan dua unit sumur bor. Jaringan  transmisi  utama  berasal  dari  Mata  air  Bonleu  di  Desa  Bonleu  Kecamatan  Tobu ±45 Km dari Kota SoE.  Pada jaringan transmisi  Bonleu terjadi kehilangan air  yang besar akibat jarak  yang cukup jauh dan melewati beberapa pemukiman sehingga disambungkan sebagai  pipa  pelayanan.  Jaringan  distribusi  di  Kecamatan  Kota  SoE  menggunakan  sistem percabangan (Branch). Air bersih disuplai setiap hari selama 24 jam melalui pipa distribusi utama  dan  saat  diwilayah  pelayanan  suplai  air  dilakukan  selama  2-4  jam  melalui  pipa distribusi pembagi.
3. Untuk  mencukupi  kebutuhan  air  bersih  Penduduk  maka  dilakukan  pengembangan  pada jaringan  transmisi  Bonleu  dengan  menambah  jaringan  transmisi  rencana  mengikuti  jalur transmisi  eksisting  menggunakan  pipa  HDPE  berdiameter  250mm  dengan  debit maksimum sebesar 64 ltr/dtk. Sedangkan pada jaringan distribusi dilakukan pengembangan dengan menambah 1 unit reservoir dengan kapasitas 500m 3 dan menambah jalur distribusi baru  ke  Kelurahan  Karangsirih,  Kelurahan  Nonohonis,  Kelurahan  Oebesa,  Kelurahan Kobekamusa  dan  Desa  Kuatae  serta  merubah  beberapa  jalur  jaringan  distribusi  dengan menyambung pada jaringan baru yang direncanakan.
4. Hasil analisa hidrolis pada jaringan perpipaan eksisting menunjukan terjadinya tekanan air yang  besar  pada  pipa  transmisi  bonleu  akibat  jalur  pipa  yang  melalui  kondisi  topografi yang ekstrim dan hanya mampu mengalirkan debit maksimum sebesar ±45 ltr/dtk. Namun terjadi  kehilangan  air  yang  cukup  besar  pada  jaringan  transmisi  Bonleu  akibat  umur  pipa telah mencapai 30 tahun sehingga menyebabkan kebocoran dan adanya Tapping liar pada jaringan  transmisi  sebelum  mencapai  reservoir  TVRI  di  Kota  SoE.  Sedangkan  kondisi hidrolis  jaringan  distribusi  eksisting  menunjukan  bahwa  jaringan  distribusi  saat  ini  tidak mampu  melayani  kebutuhan  air  bersih  pada  tahun  rencana  karena  spesifikasi  pipa  yang tidak mencukupi kapasitas untuk mendukung pelayanan air.
Hasil  analisa  hidrolis  pada  jaringan  perpipaan  rencana  menunjukan  bahwa  masih  terjadi tekanan  yang  besar  pada  pipa  yang  diakibatkan  oleh  kondisi  topografi,  sementara kecepatan  aliran  berkisar  pada  1.3  –  2.1  m/dtk  memenuhi  kriteria  perencanaan  jaringan transmisi  yang  ditetapkan  Permen  PU  No  18  Tahun  2007  dimana  kecepatan  minimum sebesar  0.3-0.6  m/detik.  Sedangkan  analisa  hidrolis  pada  jaringan  distribusi  rencana menunjukan tekanan (Pressure) pada titik pelayanan terjauh diatas 10 m.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Untuk  mengatasi  kekurangan  air  saat  ini,  maka  PDAM  TTS  harus  menambah  kapasitas debit air dengan mempertimbangkan usulan yang direncanakan penulis
2. Untuk mencegah kehilangan air akibat penyambungan liar pada jaringan transmisi Bonleu maka disarankan untuk menyediakan jaringan perpipaan bagi pemukiman yang dilalui oleh pipa transmisi Bonleu.
3. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengetahui  fluktuasi  pemakaian  air  oleh masyarakat di Kecamatan Kota SoE dari waktu  ke waktu dan mengetahui Kehilangan air pada jaringan transmisi Bonleu

## DAFTAR PUSTAKA
Ditjen Cipta Karya. 2000.  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU. Jakarta : Dinas Pekerjaan Umum.
Furqon, 2008. Statistika Terapan Untuk Penelitian, Alfa Beta, Bandung.
Lambe A.B,1982. Teknik Penyehatan I (Penyediaan Air Bersih).
Kemen PU.2007.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007, Jakarta.
Klass  K.    S.    Y,  2009.  Desain  Jaringan  Pipa  Prinsip  Dasar  dan  Aplikasi,  Mandor  Maju, Bandung.
Kodoatie  R.  J,  2008.  Hidrolika  Terapan  Aliran  pada  Saluran  Terbuka  dan  Pipa,  Andi,
Yogyakarta
PDAM TTS, 2015. Sumber Air Baku PDAM Timor Tengah Selatan.
Triatmojo B, 1993. Hidraulika I, Beta Offset, Yogjakarta.