ELKOMIKA | ISSN (p): 2338-8323  | ISSN (e): 2459-9638
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan Skenario Cuaca

## SYAHRIAL, WALUYO, AHMAD FARID FAKHRULLAH
Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung Email : syahrial.chaniago@gmail.com
Received 7 Agustus 2017 | Revised 21 September 2017 | Accepted 23 September 2017

## ABSTRAK
Pembangkit listrik tenaga hibrida angin dan surya adalah suatu pembangkit listrik yang  menggunakan  gabungan  antara  tenaga  angin  dan  tenaga  sinar  matahari. Penelitian  dilakukan  dengan  metode  probabilitas  distribusi  normal  terhadap kecepatan angin dan radiasi matahari yaitu terjadinya kecepatan angin lebih dari 3,73 m/s adalah berpeluang sebesar 78,81% dan terjadinya radiasi matahari lebih dari  0,397 kW/m 2 berpeluang  sebesar  92,79%. Kemudian  dirancang  dua  desain pembangkit  listrik  tenaga  angin  dan  surya  berdasarkan  nilai  investasi  dan keandalan,  yaitu  desain  pertama  terdiri  dari  satu  unit  turbin  angin  horizontal berkapasitas 3 kW dengan panel surya berkapasitas 3 kW sedangkan desain kedua terdiri dari satu unit turbin angin horizontal berkapasitas 4 kW dengan panel surya berkapasitas 2 kW, selanjutnya dilakukan beberapa skenario cuaca antara lain saat radiasi matahari 0,439 kW/m 2 dengan probabilitas 78,23% dan saat panel surya tidak dapat menghasilkan daya dikarenakan tidak adanya sinar matahari. Desain pembangkit  kedua  memiliki  keandalan  dan  nilai  investasi  lebih  kecil  yaitu  Rp 119.591.000 dibandingkan desain pertama.
Kata kunci : hibrida, metode probabilitas, investasi, keandalan, skenario cuaca

## ABSTRACT
A wind and solar hybrid power plant is a power plant that uses a combination of wind power and solar. The research was done by probability method of normal distribution to wind speed and solar radiation that was wind velocity more than 3.73 m/s as a probability equal to 78.81% and the occurrence of solar radiation more than 0.397 kW/m 2 had a chance equal to 92.79%. Further more, design of the two wind and solar power plant based on the investment and reliability, the first design consisted of 3 kW horizontal axis wind turbine unit with 3 kW solar panel while the second design consisted of 4 kW horizontal axis wind turbine unit with the solar panel 2 kW capacity. Further more, it was conducted some weather scenarios when the occurrence of solar radiation more than 0.439 kW/m 2 had a chance equal to 78.23% and the solar panel could not produced power because of the absence of sun ray. The second design had reliability and lower investation value that is Rp 119.591.000 compared to the first design.
Keywords : hybrid, probability method, investation, reliability, weather scenario

## 1. PENDAHULUAN
Pada saat ini kondisi bumi kian lama mengkhawatirkan karena tercemarnya lingkungan dari efek  rumah  kaca  yang  menyebabkan global  warming,  hujan  asam,  rusaknya  lapisan  ozon hingga hilangnya hutan tropis. Semua jenis polusi itu rata-rata akibat dari penggunaan bahan bakar  fosil yang  tiada  hentinya.  Bahan  bakar  fosil  seperti  batubara,  gas  alam  atau  minyak bumi. Saat ini pembangkit listrik sangat tergantung dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil lambat laun akan habis karena bahan bakar dari fosil tidak dapat diperbaharui, sementara kebutuhan listrik setiap tahunnya semakin meningkat.
Perlu adanya pengembangan sumber energi alternatif yang dapat memberikan tambahan atau menggantikan  bahan  bakar  fosil  untuk  menyuplai  energi  listrik.  Pengembangan  energi alternatif angin dan surya ditekankan karena jumlah energinya cukup memadai di negeri ini. Menurut Balai Besar Teknologi Energi BPPT, Indonesia memiliki beberapa lokasi yang potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Berdasarkan Peta Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 23 lokasi yang berpotensi dalam pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  karena  memiliki  ketersediaan  energi  angin (Andhika,  dkk ,2015) .  Menurut  Badan  Pengkajian  Penerapan  Teknologi  dan  Badan Meteorologi,  Klimatologi dan  Geofisika sebagai  negara  tropis  Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia.
Berdasarkan  peta  potensi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  di  Indonesia  pada  tahun  2015, peneliti memilih lokasi di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, Jawa Barat karena memiliki potensi kecepatan angin rata-rata dalam setahun adalah 4,57 m/s dan memiliki  potensi  radiasi  matahari  rata-rata  dalam  setahun  adalah  5,05  kWh/m 2 .  Dari  data tersebut  maka  dapat  dimanfaatkan  menghasilkan  energi  listrik  dengan  sistem  hibrida (kecepatan angin dan sinar matahari) untuk memenuhi beban pemukiman di desa tersebut.
Sistem hibrida angin dan surya tidak sepenuhnya tergantung pada satu komponen energi saja, namun  juga  dapat  saling  mengisi  dalam  keterbatasan  masing-masing.  Energi  hibrida memanfaatkan  keuntungan-keuntungan  yang  dihasilkan  dari  komponen-komponen  energi penyusunnya. Misalnya pada saat cuaca mendung dan atau pada malam hari dimana energi matahari yang diterima bumi tidak maksimal, pembangkit listrik akan digerakkan oleh turbin angin  dari  energi  angin.  Kedua  sumber  energi  tersebut  dirancang  untuk  pengoptimasikan sistem pembangkit guna memenuhi kebutuhan beban yang bervariasi sebagai fungsi waktu. Dengan demikian kebutuhan akan listrik akan tetap terpenuhi dalam kondisi apapun.
Bertambahnya  jumlah  penduduk  dunia  menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia.  Tentu  saja  hal  ini  menjadi  indikasi  terjadinya  krisis energi di dunia. Di Indonesia sendiri sektor energi merupakan masalah yang serius, karena laju  permintaan  energi  di  dalam  negeri  melebihi  pertumbuhan  pasokan  energi  itu  sendiri. Bahan  bakar  fosil  sebagai  bahan  bakar  konvensional  yang  selama  ini  menjadi  prioritas penggunaan  utama  di  Indonesia  telah  lama  di  impor  guna  mengatasi  permintaan  yang melonjak dari tahun ke tahun sehingga ketahanan energi nasional rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan atau permintaan minyak mentah dunia (Handayani, 2012) .
Bagaimana  pun  juga,  sistem  pembangkit  energi  terbarukan grid-connected  dapat  menjadi solusi  permasalahan  selama  ini  karena  pembangkit  listrik  ini  tidak  menimbulkan  polusi (Khatib, 2013) . Total biaya yang diharuskan sangat besar dikarenakan menggunakan sistem grid-connected (Hessami, 2010) . Maka solusinya adalah sistem pembangkit isolated dapat menjadi sumber daya listrik alternatif untuk mencukupi kebutuhan listrik di kawasan terpencil

## Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
karena  belum  semua  daerah  atau  rakyat  di  Indonesia  dapat  menikmati  listrik.  Hal  ini disebabkan kebutuhan investasi yang besar, dan jangkauan saluran transmisi dan distribusi yang masih terbatas. (Syahrial, dkk, 2017) .

## 2. METODA PENELITIAN

## 2.1 Bagan Alur Pengerjaan
Metodologi  penelitian  merupakan  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian. Langkah-langkah ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan berurutan. Langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Flowchart
Penelitian  diawali  dengan  melakukan  studi  literatur  dan  menetapkan  metode.  Selanjutnya mengumpulkan data solar radiation, kecepatan angin dan daftar beban. Menentukan skenario cuaca  berdasarkan  ketersediaan  energi  dan  karakteristik  daya  harian  beban,  kemudian mendesain sistem kapasitas peralatan pembangkit listrik tenaga hibrida angin dan surya yaitu menggunakan dua model desain. Setelah itu, menghitung daya yang dihasilkan pembangkit lalu menghitung analisis ekonomi untuk memilih desain dengan pertimbangan nilai investasi dan  biaya  operasional,  setelah  menentukan  desain  lalu  melakukan  pengujian  dengan  cara melakukan beberapa skenario cuaca.

## Perencanaan Sistem Pembangkit
Blok Diagram Sistem Hibrida Angin dan Surya diperlihatkan oleh Gambar 2 (Utami, 2016) .

## Gambar 2. Blok Diagram
Energi  angin  memutarkan  oleh  turbin  angin  horizontal,  setelah  itu  memutarkan  generator untuk  membangkitkan  energi  listrik.  Energi  surya  diserap  oleh  modul  surya  lalu  dikonversi menjadi  energi  listrik.  Energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh  turbin  angin  horizontal  dan  modul surya  digabungkan  ke  dalam  sistem  kontrol  sebagai  pengaturan  untuk  melakukan  sistem penyimpanan energi listrik ke dalam baterai dan menghentikan pengisian apabila kapasitas baterai telah terisi penuh. Energi yang disimpan pada baterai dapat disalurkan langsung ke beban DC dan dapat menggunakan inverter sebagai perubah tegangan DC keluaran baterai menjadi tegangan AC yang dibutuhkan beban AC.

## Perhitungan Probabilitas Distribusi Normal
Menghitung probabilitas distribusi normal menggunakan Rumus (1).
𝑍 = 𝑋− µ 𝜎 (1)
Mencari rata-rata kecepatan angin dan radias matahari.
µ = ∑ 𝑋 𝑛 (2)
Mencari standar deviasi.
𝜎 2 = (𝑋−µ) 2 𝑛−1 (3)
Probabilitas nilai peluang kecepatan angin dan radiasi matahari.
P(𝑍 𝑥 ) = 𝑍 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 x 100% (4)
Probabilitas peluang terjadinya kecepatan angin dan radiasi matahari.
P(X ≥ 𝑋 𝑥 ) = 1 – P (X ≤ 𝑋 𝑥 ) = ( 1 – P (𝑍 𝑥 ) ) x 100%
(5)
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
Keterangan :
Z = peubah acak normal X = nilai dari distribusi variabel ∑X = jumlah nilai dari distribusi variabel
µ = mean dari nilai-nilai distribusi varabel
n = banyaknya nilai dari distribusi variabel
𝜎 = standar deviasi dari nilai-nilai distribusi variabel
𝑍 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = nilai didapat dari kurva probabilitas normal

## Perhitungan Turbin Angin (Inayah, 2015)
Daya yang dapat diekstraksi oleh turbin angin jenis horizontal adalah sebagai berikut :
P wind = 1 2 (𝜌. 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 3 . 𝐴) (6)
Keterangan :
P wind = daya angin [Watt] 𝜌 = massa jenis udara = 1.225 [Kg/m 3 ] V wind = Kecepatan angin konstan [m/s]
A = luas penampang [m 2 ]
Untuk luas turbin angin horizontal adalah : A = 𝜋 𝑥 𝑅 2
(7)
Dimana : R = jari – jari bilah [m]

## Perhitungan Modul Surya (Ismail, 2017)
Modul  surya  digunakan  sebagai  alat  penyerap  energi  matahari  dan  mengkonversikannya menjadi energi listrik. Untuk menghitung kebutuhan modul surya maka diperlukan beberapa parameter seperti insolasi matahari, Fill Factor, daya maksimum modul, daya masukan dan keluaran modul, serta efisiensi dari modul surya yang digunakan. Beberapa parameter ini dapat dihitung dengan persamaan-persamaan berikut.
Untuk menghitung :
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝑉𝑚𝑝 𝑥 𝐼𝑚𝑝 𝑥 𝐹𝐹 (8)
𝑃𝑖𝑛𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑥 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 (9) ƞ = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑃𝑖𝑛 𝑥 100% (10)
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝐴 𝑥 𝑆 𝑥 ƞ (11)
𝛴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑥 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛 (12) Keterangan : FF = Fill Factor Vmp = Tegangan modul saat maximum point (V) Imp = Arus modul saat maximum point (A) VOC = Tegangan open circuit modul (V)
ISC = Arus short circuit modul (A) Pmax modul = Daya maksimum keluaran modul (W) Pin modul = Daya masukan modul dari cahaya matahari (W) Pout modul = Daya keluaran modul (W) Ƞ = Efisiensi Modul (%) Amodul = Luas permukaan modul (m2) S = Insolasi Matahari (kWh/m 2 /hari)

## Perhitungan Baterai
Baterai  digunakan  untuk  menampung  energi  yang  dihasilkan  oleh  modul  surya  untuk selanjutnya disalurkan ke beban melalui inverter. Untuk menentukan jumlah baterai yang akan digunakan  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  luas  daerah  delta  (selisih  dari  kemampuan  daya turbin  angin  horizontal,  panel  surya  dan  beban  pemukiman)  dapat  ditentukan  dengan persamaan:
Ʃ 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 (13)

## 2.3 Lokasi Perencanaan Pembangkit Listrik Hibrida Angin dan Surya
Pada penelitian ini penulis membahas mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya yang menggunakan baterai sebagai penyimpan energi ( storage system). Pada kasus ini penulis berdasarkan buku peta potensi energi angin Indonesia mengambil sampel yaitu pada Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, Jawa Barat yang terletak pada koordinat 07°37'42.14"S 107°31'55.01"E. Lokasi ini dipilih karena memiliki kecepatan angin rata-rata yang besar yaitu 6,6 m/s dan memiliki kecepatan angin yang cukup potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin.
Batas wilayah Desa Mancagahar Sebelah utara: Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Sebelah selatan: Samudra Indonesia Sebelah timur: Desa Jatimulya Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Sebelah barat: Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet
Potensi sumber daya manusia Jumlah laki-laki: 2618 orang Jumlah perempuan: 2968 orang Jumlah total: 5576 orang Jumlah kepala keluarga: 1469 KK
Desa Mancagahar terdiri dari 39 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga, sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani dan nelayan ( BPS Kab Garut, 2015 ).

## 2.4 Penentuan Skenario Cuaca
Pada  tahap  ini  penulis  melakukan  pencarian  kondisi  cuaca  terburuk  dalam  sebulan  atau setahun yang terjadi akibat kondisi cuaca. Penulis menentukan kriteria keandalan sistem dan membuat  skenario  serta  penanganan  yang  terjadi  jika  kondisi  terburuk  berlangsung  lama maupun sebentar. Maka penulis akan memperoleh data daya terkecil dan daya rata-rata yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga Angin dan Surya.
Metode skenario cuaca dilakukan dengan cara pemilihan kecepatan angin dan insolasi matahari antara lain:
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
a) Saat radiasi matahari 0,439 kW/m 2 dengan probabilitas 78,23%.
b) Saat panel surya tidak dapat menghasilkan daya dikarenakan tidak adanya sinar matahari.

## 3. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Potensi Kecepatan Angin dan Insolasi Matahari
Potensi kecepatan angin diperlihatkan oleh Tabel 1. Kecepatan tertinggi pada bulan Agustus sebesar 6,15 m/s, kecepatan terendah pada bulan Maret sebesar 3,32 m/s dan kecepatan rata- rata dalam setahun adalah 4,57 m/s.
Tabel 1. Kecepatan Angin Bulan Kec Angin (m/s) Januari 3,930 Februari 4,000 Maret 3,320 April 3,730 Mei 4,800 Juni 5,200 Juli 6,090 Agustus 6,150 September 5,910 Oktober 4,700 November 3,930 Desember 3,170 Mencari rata-rata kecepatan angina. µ = 3,93+4,0+3,32+3,73+4,8+5,2+6,09+6,15+5,91+4,7+3,93+3,17
12 = 4,578
Mencari standar deviasi.
𝜎 2 = (𝑋 − µ) 2
𝑛 − 1 = 1,1309

## 𝜎 = 1,063
Mencari nilai Z menggunakan rumus 𝒁 = 𝑿− µ 𝝈 dan nilai peluang P(Zn)
𝒁 𝟒,𝟎 = 𝟒, 𝟎 − 𝟒, 𝟓𝟕𝟖 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 =   −𝟎, 𝟓𝟒𝟑 P(𝒁 𝟒,𝟎 ) = 0,2946 x 100% = 29,46% 𝒁 𝟑,𝟕𝟑 = 𝟑, 𝟕𝟑 − 𝟒, 𝟓𝟕𝟖 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 =   −𝟎, 𝟕𝟗𝟔 P(𝒁 𝟑,𝟕𝟑 ) = 0,2119 x 100% = 21,19% 𝒁 𝟓,𝟐 = 𝟓, 𝟐 − 𝟒, 𝟓𝟕𝟖 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 =  𝟎, 𝟓𝟖𝟓 P(𝒁 𝟓,𝟐 ) = 0,7224 x 100% = 72,24% 𝒁 𝟔,𝟎𝟗 = 𝟔, 𝟎𝟗 − 𝟒, 𝟓𝟕𝟖 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 =  𝟏, 𝟒𝟐𝟐 P(𝒁 𝟔,𝟎𝟗 ) = 0,9222 x 100% = 92,22%
𝒁 𝟒,𝟕 = 𝟒, 𝟕 − 𝟒, 𝟓𝟕𝟖 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 =  𝟎, 𝟏𝟏𝟓 P(𝒁 𝟒,𝟕 ) = 0,5478 x 100% = 54,78%
Maka dapat diketahui probabilitas peluang kecepatan angin. P(X ≥ 3,73)   = 1 – P (X ≤ 3,73) = 1 – P(Z 3,73 )
= 1 – 0,2119 = 0,7881 = 78,81% P(X ≥ 4,0)   = 1 – P (X ≤ 4,0) = 1 – P(Z 4,0 ) = 1 – 0,2946 = 0,7054 = 70,54% P(X ≥ 5,2)   = 1 – P (X ≤ 5,2) = 1 – P(Z 5,2 ) = 1 – 0,7224
= 0,2776 = 27,76% P(X ≥ 6,09)   = 1 – P (X ≤ 6,09) = 1 – P(Z 6,09 ) = 1 – 0,9306 = 0,0649
= 6,94%
P(X ≥ 4,7)   = 1 – P (X ≤ 4,7) = 1 – P(Z 4,7 ) = 1 – 0,5478 = 0,4522 = 45,22%
Potensi  insolasi  matahari  diperlihatkan  oleh  Tabel  2.  Radiasi  matahari  tertinggi  pada  bulan September sebesar 5,54 kWh/m 2 , radiasi matahari terendah pada bulan Januari sebesar 4,28 kWh/m 2 dan radiasi matahari rata-rata dalam setahun adalah 5,05 kWh/m 2 .
Tabel 2. Radiasi Matahari Bulan Clearness index Daily Radiation (kWh/m 2 /d) Januari 0,397 4,280 Februari 0,413 4,470 Maret 0,437 4,590 April 0,483 4,720 Mei 0,532 4,730 Juni 0,541 4,550 Juli 0,558 4,800 Agustus 0,562 5,250 September 0,545 5,540 Oktober 0,506 5,390 November 0,439 4,710 Desember 0,426 4,570
Mencari rata-rata radiasi matahari.
µ = 0,397+0,413+0,437+0,483+0,532+0,541+0,558+0,562+0,545+0,506+0,439+0,426 12 = 0,486
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
Mencari standar deviasi.
𝜎 2 = (𝑋 − µ) 2 𝑛 − 1 = 0,0037
𝜎 = 0,061
Mencari nilai Z menggunakan rumus 𝑍 = 𝑋− µ 𝜎 dan nilai peluang P(Zn).
𝑍 0,397 = 0,397 − 0,486
0,061 =   −1,46 P(𝑍 0,397 ) = 0,0721 x 100% = 7,21% 𝑍 0,483 = 0,483 − 0,486 0,061 =   −0,06 P(𝑍 0,483 ) = 0,4602 x 100% = 46,02% 𝑍 0,532 = 0,532 − 0,486 0,061 =  0,74 P(𝑍 0,532 ) = 0,7704 x 100% = 77,04% 𝑍 0,439 = 0,439 − 0,486 0,061 =   −0,78 P(𝑍 0,397 ) = 0,2177 x 100% = 21,77%
Maka dapat diketahui probabilitas peluang radiasi matahari.
P(X ≥ 0,397) = 1 – P (X ≤ 0,397) = 1 – P(Z 0,397 ) = 1 – 0,0721 = 0,9279 = 92,79%
P(X ≥ 0,439) = 1 – P (X ≤ 0,439) = 1 – P(Z 0,439 ) = 1 – 0,2177 = 0,7823 = 78,23%
P(X ≥ 0,483) = 1 – P (X ≤ 0,483) = 1 – P(Z 0,483 ) = 1 – 0,4602 = 0,5398 = 53,98%
P(X ≥ 0,532) = 1 – P (X ≤ 0,532) = 1 – P(Z 0,532 ) = 1 – 0,7704 = 0,2296 = 22,96%

## 3.2 Pengaturan Suplai Beban
Beban  harian  pemukiman  diperlihatkan  oleh  Gambar  3.  Beban  harian  pemukiman  tertinggi sebesar 5,7 kW, beban pemukian terendah sebesar 1,99 kW, dan beban harian pemukiman rata-rata adalah 3,91 kW.
Desain pertama ini mengutamakan kinerja turbin angin horizontal dikarenakan angin selalu ada sepanjang hari maka turbin angin didesain menyuplai beban 3 kW namun :
a. Apabila  kecepatan  angin  tidak  dapat  mencukupi  untuk  turbin  angin  horizontal menghasilkan  daya  dan  sinar  matahari  tidak  ada,  maka  hal  ini  dapat  di- back  up  oleh baterai.
b. Apabila  turbin  angin  horizontal  didesain  menyuplai  3 kW  dan  sinar  matahari  tidak  ada, sementara terdapat selisih beban, maka hal ini dapat di- back up oleh baterai.
c. Pada saat terdapat sinar matahari (jika dilihat dari data grafik insolasi matahari), dari jam 09.00  sampai  jam  15.00  terdapat  selisih  antara  beban  dengan  suplai  turbin  angin horizontal  hal  ini  digunakan  untuk  panel  surya  untuk  mem- back  up  daya  tersebut tergantung dengan adanya sinar matahari.

## 3.3 Komposisi Optimal Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Surya
Untuk  mendapatkan  desain  pembangkit  listrik,  terlebih  dahulu  menentukan  probabilitas kecepatan angin yang berpeluang besar ada yaitu pada kecepatan angin lebih dari 3,73 m/s dengan  probabilitas  78,81%  dan  dibutuhkan  beberapa  pembanding  kuantitas  turbin  angin horizontal satu unit berkapasitas 3 kW dan satu unit berkapasitas 4 kW yang bertujuan mencari delta (selisih dari daya turbin angin horizontal dengan beban). Setelah mendapat delta (selisih dari daya angin dengan beban), maka panel surya akan mem- back up daya pada saat terdapat sinar  matahari,  terlebih  dahulu  menentukan  probabilitas  radiasi  matahari  yang  berpeluang besar ada  yaitu  pada radiasi  matahari  lebih  dari  0,397  kW/m 2 dengan  probabilitas  92,79% untuk mendapatkan komposisi dilakukan beberapa pembanding kuantitas panel surya 20 unit, 14 unit dan 6 unit yang bertujuan untuk memenuhi beban agar tidak terdapat delta. Berikut ini data spesifikasi turbin angin horizontal dan panel surya.

## Tabel 3. Spesifikasi Turbin Angin Horizontal
Model FD4-3000w Rotor diameter 6 m Number of blades 3 pcs Materail of blades Fibre glass expoxy Cut-in wind speed 2 m/s Working wind speed 3-30 m/s Survival wind speed 40 m/s Rated wind speed 10 m/s Rated rotate speed 300 r/min Rated output power 3 kW Max output power 4 kW Type of tower Independence tower Type of generator Permanent-magnet 3 phase AC Speed regulation method Yaw+handly brake system Working voltage 48 V, 96 V, 120 V, 240 V Tower height 8 – 25 m Tabel 4. Spesifikasi Panel Surya Power output (W) 250 Voltage at Pmax (Vmp) 31,2 Current at Pmax (Imp) 8,02 Open-circuit voltage (Voc) 37,9 Short-circuit current (Isc) 8,56 Dimensi Modul 1650 mm x 992 mm
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
Perhitungan penentuan komposisi komponen diperlihatkan oleh Tabel 5.

## Tabel 5. Perhitungan Penentuan Komposisi Komponen
Kebutuhan turbin angin horizontal yang optimal dapat dilihat dari nilai probabilitas peluang yang  didapat  adalah  78,81%,  apabila  dilihat  dari  grafik  kecepatan  angin  nilai  probabilitas peluang tersebut kecepatan angin lebih dari 3,73 m/s.
A = 𝜋 𝑥 𝑅 2 = 𝜋 𝑥 3 2 = 28,27 m 2
P wind = 1 2 (𝜌. 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 3 . 𝐴) = 1 2 ( 1,225 𝑥 3,73 3 𝑥 28,27)  = 0,90 kW
Kebutuhan panel surya yang optimal dapat dilihat dari nilai probabilitas peluang yang didapat adalah 92,79%, dilihat dari grafik insolasi matahari nilai probabilitas peluang tersebut insolasi matahari lebih dari 0,397 kW/m 2 . 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑥 𝑆 𝑥 ƞ = 1,636 m 2 𝑥 0,397 kW/m 2 𝑥 0,2 = 0,13 kW
Desain pembangkit listrik tenaga angin dan surya memiliki dua desain antara lain : a. Desain pertama
Desain pertama pembangkit listrik tenaga angin dan surya menggunakan satu unit turbin angin horizontal berkapasitas 3 kW. Pemilihan kuantitas panel surya ditentukan dari tidak adanya delta maka kuantitas yang dipilih adalah 14 unit panel surya.
Perhitungan baterai : Perhitungan baterai diperlihatkan oleh Tabel 6.
L 1 = 0,19 kWh dengan 0,05 kWh Luas persegi panjang = 0,19 kWh x 1 = 0,19 kWh Menentukan alas segitiga =  0,19 – 0,05 = 0,14 kWh
Luas segitiga = 1 2 (0,14 x 1) = 0,07 kWh Total Luas = 0,19 + 0,07 = 0,26 kWh Tabel 6. Perhitungan Baterai Desain Pertama Selisih antara P beban dengan P turbin angin = 3 kW dan P panel surya = 3 kW (kWh) Luas Persegi Panjang (kWh) Luas Segitiga (kWh) Total Luas Daerah (Luas Persegi panjang + Luas segitiga) (kWh) 0,19 dan 0,05 0,19 0,07 0,26 1,93 dan 2,7 1,93 0,385 2,315 2,7 dan 2,3 2,3 0,2 2,5 2,3 dan 2,46 2,3 0,08 2,38 2,46 dan 2,6 2,46 0,07 2,53 2,6 dan 1,4 1,4 0,6 1 1,4 dan 1,05 1,05 0,175 1,225 1,05 dan 1,61 1,05 0,28 0,133 1,61 dan 1,37 1,37 0,12 1,49
Total luas daerah adalah 0,26 + 2,315 + 2,5 + 2,38 + 2,53 + 2 + 1,225 + 1,33 + 1,49 = 16,03 kWh
Jika menggunakan baterai berkapasitas 100 Ah 12 V, maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah:
Ʃ 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 16,03 𝑘𝑊ℎ 1200 𝑊ℎ = 13,35 ≈ 14 unit baterai
Apabila autonomy day yang digunakan 2 hari maka 14 unit baterai x 2 hari = 28 unit baterai.
Perhitungan inverter :
𝑃 𝑜𝑢𝑡 = 6 𝑘𝑊 𝑥 1,2 = 7,2 𝑘𝑊
𝐼 𝑖𝑛𝑣 = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑉 𝑖𝑛 = 7200 24 = 300 𝐴
Batas minimal arus masukkan inverter didapat sebesar 300 A, maka kuantitas inverter yang dibutuhkan 1 unit dengan kapasitas 8 kW (terdapat di pasaran).
b. Desain kedua
Desain kedua pembangkit listrik tenaga angin dan surya menggunakan satu unit turbin angin horizontal berkapasitas 4 kW. Pemilihan kuantitas panel surya ditentukan dari tidak adanya delta maka kuantitas yang dipilih adalah 6 unit panel surya.
Perhitungan baterai : Perhitungan baterai diperlihatkan oleh Tabel 7.
L 1 = 0,93 kWh dengan 1,7 kWh Luas persegi panjang = 0,93 kWh x 1 = 0,93 kWh Menentukan alas segitiga =  1,7 – 0,93 = 0,77 kWh Luas segitiga = 1 2 (0,77 x 1) = 0,385 kWh
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
Total Luas = 0,93 + 0,385 = 1,315 kWh Tabel 7. Perhitungan Baterai Desain Kedua Selisih antara P beban dengan P turbin angin = 4 kW dan P panel surya = 2 kW (kWh) Luas Persegi Panjang (kWh) Luas Segitiga (kWh) Total Luas Daerah (Luas Persegi panjang + Luas segitiga) (kWh) 0,93 dan 1,7 0,93 0,385 1,315 1,7 dan 1,3 1,3 0,2 1,5 1,3 dan 1,46 1,3 0,08 1,38 1,46 dan 1,6 1,46 0,07 1,53 1,6 dan 0,4 0,4 0,6 1 0,4 dan 0,05 0,05 0,175 0,225 0,05 dan 0,61 0,05 0,28 0,33 0,61 dan 0,37 0,37 0,12 0,49
Total luas daerah adalah 1,315 + 1,5 + 1,38 + 1,53 + 1 + 0,225 + 0,33 + 0,49 = 7,77 kWh
Jika menggunakan baterai berkapasitas 100 Ah 12 V, maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah :
Ʃ 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 7,77 𝑘𝑊ℎ 1200 𝑊ℎ = 6,475 ≈ 7 unit baterai
Apabila autonomy day yang digunakan 2 hari maka 7 unit baterai x 2 hari = 14 unit baterai.
Perhitungan inverter :
𝑃 𝑜𝑢𝑡 = 6 𝑘𝑊 𝑥 1,2 = 7,2 𝑘𝑊
𝐼 𝑖𝑛𝑣 = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑉 𝑖𝑛 = 7200 24 = 300 𝐴
Batas minimal arus masukkan inverter didapat sebesar 300 A. maka kuantitas inverter yang dibutuhkan 1 unit dengan kapasitas 8 kW (terdapat di pasaran).

## 3.4 Analisis Ekonomi
Analisa  ekonomi  dilakukan  untuk  desain  pertama  dan  kedua  agar  mengetahui  total keseluruhan nilai investasi ( Newnan, 1990 ).
a. Desain pertama Rincian investasi desain pertama diperlihatkan oleh Tabel 8.

## Tabel 8. Rincian Investasi Desain Pertama
PLTAngin No  Nama Peralatan Jumlah  Harga Satuan Total 1  Turbin Angin 3 kW 1  Rp 15.275.000 Rp 15.275.000 2  Generator 1000 rpm 750 W 1  Rp   3.040.000 Rp   3.040.000 3  Tower, pondasi, kontroller 1  Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 instalasi Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Total investasi PLTAngin Rp 38.315.000 PLTSurya No  Nama Peralatan Jumlah  Harga Satuan  Total 1  Panel Surya 250 Wp 14  Rp   3.625.000 Rp  50.750.000 2  Baterai 12 V 100 Ah 28  Rp   2.035.000 Rp  56.980.000 3  Solar Charge Controller 1  Rp   5.513.000 Rp    5.513.000 4  Inverter Off Grid 8 kW 1  RP   5.523.000 Rp    5.523.000 instalasi Rp 10.000.000 Rp  10.000.000 Total investasi PLTSurya Rp 128.766.000 Total investasi PLTAngin Rp   38.315.000 Total investasi PLTSurya Rp 128.766.000
Total Keseluruhan Investasi PLTAngin dan PLTSurya  Rp 167.081.000
Maka  didapat  total  keseluruhan  investasi  desain  pertama  yang  terdiri  dari  satu  unit  turbin angin  horizontal  berkapasitas  3  kW,  14  unit  panel  surya  dan  28  unit  baterai  adalah  Rp 167.081.000. Nilai investasi tersebut cukup mahal dan tidak efisien karena pencapaian balik modal akan sangat lama yaitu lebih dari dua puluh tahun.
b. Desain kedua
Rincian investasi desain kedua diperlihatkan oleh Tabel 9.
Tabel 9. Rincian Investasi Desain Kedua PLTAngin No  Nama Peralatan Jumlah  Harga Satuan Total 1  Turbin Angin 4 kW 1  Rp 25.275.000 Rp 25.275.000 2  Generator 1000 rpm 750 W 1  Rp   3.040.000 Rp   3.040.000 3  Tower, pondasi, kontroller 1  Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 instalasi Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Total investasi PLTAngin Rp 48.315.000 PLTSurya No  Nama Peralatan Jumlah  Harga Satuan  Total 1  Panel Surya 250 Wp 6  Rp   3.625.000  Rp 21.750.000 2  Baterai 12 V 100 Ah 14  Rp   2.035.000  Rp 28.490.000 3  Solar Charge Controller 1  Rp   5.513.000  Rp   5.513.000 4  Inverter Off Grid 8 kW 1  Rp   5.523.000  Rp   5.523.000 instalasi Rp 10.000.000  Rp 10.000.000 Total investasi PLTSurya Rp 71.276.000 Total investasi PLTAngin Rp   48.315.000 Total investasi PLTSurya Rp   71.276.000 Total Keseluruhan Investasi PLTAngin dan PLTSurya Rp 119.591.000
Maka  didapat  total  keseluruhan  investasi  desain  pertama  yang  terdiri  dari  satu  unit  turbin angin  horizontal  berkapasitas  4  kW,  6  unit  panel  surya  dan  14  unit  baterai  adalah  Rp
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
119.591.000. Nilai investasi tersebut tidak terlalu mahal dan efisien karena pencapaian balik modal tidak akan begitu lama yaitu lebih dari sepuluh tahun.

## 3.5 Skenario Cuaca
Desain pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang digunakan untuk melakukan skenario cuaca adalah desain pertama dan kedua dikarenakan memiliki komposisi yang optimum dan dari segi analisis ekonomi pun lebih layak daripada desain lainnya.
a. Saat radiasi matahari 0,439 kW/m 2 dengan probabilitas 78,23%. Hasil perhitungan skenario pertama diperlihatkan oleh Tabel 10.
Tabel 10. Skenario Pertama
Tabel 11. Skenario Kedua
b. Saat panel surya tidak dapat menghasilkan daya dikarenakan tidak adanya sinar matahari. Hasil perhitungan skenario kedua diperlihatkan oleh Tabel 11.
Perhitungan baterai desain pertama pada skenario kedua diperlihatkan oleh Tabel 12.
L 1 = 0,19 kWh dengan 0,05 kWh Luas persegi panjang = 0,19 kWh x 1 = 0,19 kWh Menentukan alas segitiga =  0,19 – 0,05 = 0,14 kWh Luas segitiga = 1 2 (0,14 x 1) = 0,07 kWh Total Luas = 0,19 + 0,07 = 0,26 kWh Tabel 12. Perhitungan baterai Selisih antara P beban dengan P turbin angin = 3 kW dan P panel surya = 0 kW (kWh) Luas Persegi Panjang (kWh) Luas Segitiga (kWh) Total Luas Daerah (Luas Persegi panjang + Luas segitiga) (kWh) 0,19 dan 0,05 0,19 0,07 0,26 0,05 dan 0,46 0,05 0,205 0,255 0,46 dan 0,28 0,28 0,09 0,37 0,28 dan 1,35 0,28 0,535 0,815 1,35 dan 1,38 1,35 0,015 1,365 1,38 dan 1,76 1,38 0,19 1,57 1,76 dan 1,23 1,23 0,265 1,495 1,23 dan 1,36 1,23 0,065 1,295 1,36 dan 1,93 1,36 0,285 1,645 1,93 dan 2,7 1,93 0,385 2,315 2,7 dan 2,3 2,3 0,2 2,5 2,3 dan 2,46 2,3 0,08 2,38 2,46 dan 2,6 2,46 0,07 2,53 2,6 dan 1,4 1,4 0,6 2 1,4 dan 1,05 1,05 0,175 1,225 1,05 dan 1,61 1,05 0,28 0,133 1,61 dan 1,37 1,37 0,12 1,49
Total luas daerah adalah 0,26 + 0,255 + 0,37 + 0,815 + 1,365 + 1,57 + 1,495 + 1,295 + 1,645 + 2,315 + 2,5 + 2,38 + 2,53 + 2 + 1,225 + 1,33 + 1,49 = 24,84 kWh Jika menggunakan baterai berkapasitas 100 Ah 12 V, maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah :
Ʃ 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 24,84 𝑘𝑊ℎ 1200 𝑊ℎ = 20,7 ≈ 21 unit baterai
Perhitungan baterai desain kedua pada skenario kedua diperlihatkan oleh Tabel 13. L 1 = 0,35 kWh dengan 0,38 kWh Luas persegi panjang = 0,35 kWh x 1 = 0,35 kWh Menentukan alas segitiga  =  0,38 – 0,35 = 0,03 kWh Luas segitiga = 1 2 (0,03 x 1) = 0,015 kWh Total Luas = 0,35 + 0,015 = 0,365 kWh
Studi Kapasitas Daya Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin dan Surya Berkapasitas 6 kW berdasarkan skenario cuaca
Tabel 13. Perhitungan baterai Selisih antara P beban dengan P turbin angin = 4 kW dan P panel surya = 0 kW (kWh) Luas Persegi Panjang (kWh) Luas Segitiga (kWh) Total Luas Daerah (Luas Persegi panjang + Luas segitiga) (kWh) 0,35 dan 0,38 0,35 0,015 0,365 0,38 dan 0,76 0,38 0,19 0,57 0,76 dan 0,23 0,23 0,265 0,495 0,23 dan 0,36 0,23 0,065 0,295 0,36 dan 0,93 0,36 0,285 0,645 0,93 dan 1,7 0,93 0,385 1,315 1,7 dan 1,3 1,3 0,2 1,5 1,3 dan 1,46 1,3 0,08 1,38 1,46 dan 1,6 1,46 0,07 1,53 1,6 dan 0,4 0,4 0,6 1 0,4 dan 0,05 0,05 0,175 0,225 0,05 dan 0,61 0,05 0,28 0,33 0,61 dan 0,37 0,37 0,12 0,49
Total luas daerah adalah 0,365 + 0,57 + 0,495 + 0,295 + 0,645 + 1,315 + 1,5 + 1,38 + 1,53 + 1 + 0,225 + 0,33 + 0,49 = 10,14 kWh
Jika menggunakan baterai berkapasitas 100 Ah 12 V, maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah :
Ʃ 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 10,14 𝑘𝑊ℎ 1200 𝑊ℎ = 8,45 ≈ 9 unit baterai
Kedua  desain  pembangkit  listrik  hibrida  angin  dan  surya  dapat  digunakan  untuk  kedua skenario cuaca tersebut, maka dalam pemilihan desain dapat dilihat dari sisi nilai investasi dan keandalan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  tentang  studi  kapasitas  daya  pembangkit  listrik tenaga  hibrida  angin  surya  yang  dilakukan,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Untuk  menentukan  potensi  peluang  terjadinya  kecepatan  angin  dan  radiasi  matahari dilakukan probabilitas distribusi normal. Dari hasil perhitungan probabilitas distribusi normal peluang  terjadinya  kecepatan  angin  3,73  m/s  adalah  berpeluang  sebesar  78,81% sedangkan peluang terjadinya radiasi matahari 0,397 kW/m 2 berpeluang sebesar 92,79%.
b. Desain Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Angin Surya untuk menyuplai beban sebesar 6 kW,  dari  dua  desain  maka  yang  terpilih  adalah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin  4  kW dengan kuantitas turbin angin horizontal satu unit, Pembangkit Listrik Tenaga Surya 2 kW dengan  kuantitas  panel  surya  6  unit  dan  total  kebutuhan  baterai  sebanyak  14  baterai, karena memiliki nilai investasi lebih kecil yaitu Rp 119.591.000.
c. Saat melakukan pengaturan suplai beban, besar kecilnya selisih daya yang disuplai oleh turbin  angin  ataupun  panel  surya  akan  mempengaruhi  kuantitas  baterai  karena  untuk memenuhi kebutuhan beban.
d. Skenario cuaca dilakukan untuk menguji desain pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang terpilih guna untuk mengetahui kehandalan.

## DAFTAR RUJUKAN
Andhika Prastawa, Dr. Dkk (2015). Peta Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia dan Hasil Kajian Awal PLTB di 10 Lokasi. Tangerang Selatan: WHyPGen-BPPT.
BPS Kab Garut. (2015). Garut dalam Angka 2015. Kabupaten Garut: Badan Pusat Statistik.
Handayani,  Dinda  Tri.  (2012). Mendayagunakan  Atmosfer  Sebagai  Alternatif  Energi Terbarukan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Hessami, Dr M. (2010). Designing a Hybrid Wind and Solar Energy Supply System for a Rural Residential Building. International Journal of Low-Carbon Technologies. 112-126.
Inayah.  (2015). Dasar-Dasar  Perancangan  Bilah.  Ciheras  Tasikmalaya:  Lentera  Angin Nusantara.
Khatib,  T.  (2013). Optimization  of  a  Grid-Connected  Renewable  Energy  System  for  a  Case Study in Nablus Palestine. International Journal of Low-Carbon Technologies 2014. 9:311- 318.
Newnan, Donald G (1990). Engineering Economic Analysis. Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
Ismail,  Abdul  Aziz  Maarief.  (2017) Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Hibrida  PLTS-Generator BBM dengan Kapasitas 3000 VA. Bandung: Institut Teknologi Nasional Bandung.
Syahrial,  Sawitri,  K.,  dan  Gemahapsari,  P.  (2017). Studi  Keandalan  Ketersediaan  Daya Pembangkit Listrik pada Jaringan Daerah X. Jurnal Elkomika. 1(5): 93-105.
Utami, S. (2016). Optimal Design of Renewable Energy System using Genetic Case Study in Parangtritis. Jurnal Elkomika. 2(4): 148-159.