## Studi Kebutuhan Kapasitor Bank pada PT. Mustika Minanusa Aurora Tarakan Menggunakan Software Simulink
Ariansyah Nur 1 , Achmad Budiman 2
1 2 Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia.
1 ari.syahn015@gmail.com
Abstract  -  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora  Tarakan has equipment with a fairly large inductive load such as an  electric  motor  as  a  tool  for  the  shrimp  freezing process.  A  large  inductive  load  can  cause  a  low  power factor  resulting  in  power  losses.  As  prevention  and treatment  to  avoid  this  incident,  a  reactive  power compensation  will  be  carried  out  by  installing  a capacitor  bank.  The  capacitor  bank  is  an  arrangement of capacitor components that can be  arranged in series or  parallel  which  is  the  most  commonly  used  in  VAr compensator  because  this  capacitor  has  the  capacitive properties to compensate for the inductive nature of the load  and  serves  to  improve  power  factor.  This  study calculated  the  need  for  capacitor  bank,  determined  the need  for  reactive  power  and  the  results  of  the installation  of  capacitor  bank  on  the  power  factor  by simulating  the  installation  of  capacitor  bank  with global  compensation  and  Aurora  Tarakan  by  using Simulink  Mathlab  Software  on  the  loads  of  MMA  1A, MMA  1B,  MMA  1C,  MMA  1D,  and  MMA  1E.  The simulation  result  for  the  installation  of  the  global Compensation  Cos  φ  were  obtained  that  MMA  1A  was 0.94, MMA 1B was 0.96, MMA 1C was 0.96, MMA 1D was  0.95,  and  MMA  1E  was  0.92,  while  the  simulation result of the capacitor bank for the installation of Group Compensation    were  obtained  that  MMA  1A  was  0.99, MMA 1B 0.99, MMA 1C 0.97, MMA 1D was 0.99, and MMA  1E  was  0.93.  Based  on  the  simulation  results carried  out  by  capacitor  bank  installed  in  Group Compensation,  it  was  found  more  efficient  where  the power  factor  results  obtained  from  each  MMA  were  of good value so that the emergence of reactive power was reduced.
Keywords  :  Power  Factor,  Capacitor  Bank,  Reactive Power, Simulink.
Intisari  -  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora  Tarakan memiliki  peralatan-peralatan  dengan  beban  induktif yang  cukup  besar  seperti  pada  motor  listrik  sebagai alat  untuk  proses  pembekuan  udang.  Beban  induktif yang  besar  dapat  menyebabkan  rendahnya  faktor daya sehingga mengakibatkan rugi-rugi daya, sebagai pencegahan  dan  penanganan  untuk  menghindari kejadian  tersebut  maka  akan  dilakukan  kompensasi daya  reaktif  dengan  pemasangan  Kapasitor  Bank. Kapasitor  bank  adalah  susunan  komponen  kapasitor yang  dapat  disusun  seri  maupun  paralel  yang  paling umum  digunakan  dalam  kompensator  VAr  karena kapasitor memiliki sifat kapasitif untuk mengimbangi sifat  induktif  pada  beban  dan  berfungsi  untuk
perbaikan  faktor  daya.  Dalam  penelitian  ini  akan menghitung  kebutuhan  kapasitor  bank,  mengetahui kebutuhan  daya  reaktif  dan  hasil  pemasangan kapasitor  bank  terhadap  faktor  daya  dengan melakukan  simulasi  pemasangan  kapasitor  bank secara  global  compensation  dan  group  compensation pada  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora  Tarakan menggunakan software Mathlab Simulink pada beban MMA 1A, MMA 1B, MMA 1C, MMA 1D, dan MMA 1E. dari hasil simulasi pemasangan Global Compensation  Cos  φ  yang  di  didapatkan  adalah MMA 1A bernilai 0.94, MMA 1B bernilai 0,96,  MMA 1C  bernilai  0.96,  dan  MMA  1D  bernilai  0.95,  serta MMA 1E bernilai 0,92 dan hasil simulasi pemasangan kapasitor  bank  ketika  dipasang  secara  Group Compensation  adalah  MMA  1A  bernilai  0.99,  MMA 1B bernilai 0.99, MMA 1C bernilai 0.97, dan MMA 1D bernilai  0.99,  serta  MMA  1E  bernilai  0,93. Berdasarkan  hasil  simulasi  yang  dilakukan  kapasitor bank  yang  di  pasang  secara  Group  Compensation akan  lebih  efisien  dimana  hasil  faktor  daya  yang didapatkan  pada  masing  masing  MMA  bernilai  baik sehingga kemunculan akan daya reaktif berkurang.
Kata  Kunci  :  Faktor  Daya,  Kapasitor  Bank,  Daya Reaktif, Simulink

## I. PENDAHULUAN
PT.  Mustika  Minanusa  Aurora,  Tarakan  merupakan salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  Industri pembekuan  udang,  adapun  produk  olahan  yang  di  proses diantaranya dalam bentuk head on (udang utuh), head less (udang tanpa kepala) dan peeled (udang tanpa kepala dan kulit).  Udang  sebagai  salah  satu  produk  komsumsi  yang sangat dibutuhkan keberadaannya karena keinginan untuk komsumsi  udang  yang  mengandung  banyak  protein  dan vitamin  yang  dapat  mencerdaskan  kehidupan  bangsa semakin dirasakan.
Pengoperasian PT. Mustika Minanusa Aurora Tarakan memiliki  peralatan-peralatan  dengan  beban  induktif  yang cukup  besar  seperti  pada  motor  listrik  sebagai  alat  untuk proses  pembekuan  udang.  Beban  induktif  yang  besar dapat  menyebabkan  rendahnya  faktor  daya  sehingga mengakibatkan  rugi-rugi  daya  dan  jatuh  tegangan.  Rugi- rugi  daya  tersebut  akan  membuat  biaya  operasional perusahaan  meningkat  dikarenakan  pemakaian  listrik yang  berlebihan.  Rugi-rugi  daya  yang  besar  juga  dapat menyebabkan  jatuh  tegangan  pada  sisi  beban  sehingga memperpendek  umur  peralatan.  Sebagai  pencegahan  dan penanganan  untuk  menghindari  kejadian  tersebut  maka
akan  dilakukan  kompensasi  daya  reaktif  dengan pemasangan Kapasitor Bank.
Kapasitor  Bank  adalah  sebuah  komponen  listrik yang dapat  dihubungkan secara seri  maupun paralel. Kapasitor Bank  ini  digunakan  untuk  memperbaiki  faktor  daya dengan  memberikan  kompensasi  daya  reaktif  dari peralatan  atau  beban  induktif  serta  memperbaiki  kualitas mutu  tegangan  pada  sisi  beban.  Pemasangan  kapasitor bank  dilakukan  untuk  menghindari  rugi-rugi  daya  dan jatuh  tegangan  pada  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora Tarakan

## II. lANDASAN TEORI
A. Daya Listrik
Daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk  melakukan  usaha  di  dalam  sistem  tenaga  listrik. Satuan  untuk  daya  listrik  umumnya  adalah  Watt.  Daya pada  suatu  sistem  tegangan  bolak-balik  (AC)  dikenal dengan  tiga  macam  yaitu  daya  aktif  (nyata)  dengan simbol  (P)  satuannya  adalah Watt (W),  daya  reaktif dengan  simbol  (Q)  satuannya  adalah Volt  Ampere  reaktif (VAr) dan daya semu dengan simbol (S) satuannya adalah Volt Ampere (VA) (Cekdin, 2013).
B. Segitiga Daya Segitiga daya adalah  sketsa dari daya kompleks, daya reaktif  dan  daya  aktif.,  sketsa  dari  segitiga  daya  yang bersifat  induktif  dengan  sudut  antara  daya  kompleks  dan daya aktif adalah θ° . Untuk sketsa dari segitiga daya yang bersifat kapasitif dengan sudut antara daya kompleks dan daya aktif adalah θ° .
(1)
(2)
(3)
C. Faktor Daya Faktor  daya  merupakan  besaran  yang  menunjukan seberapa  efisien  jaringan  menyalurkan  daya  yang  dapat dimanfaatkan.  Semakin  besar  daya  reaktif  maka  akan meningkatkan sudut dan faktor daya akan semakin rendah sehingga menyebabkan kerugian daya. Faktor daya dibagi menjadi  dua  yaitu  faktor  daya  tertinggal  ( lagging )  yaitu arus  tertinggal  terhadap  tegangan  terdapat  pada  beban yang  bersifat  induktif  dan  faktor  daya  mendahului ( leading )  yaitu  arus  mendahului  tegangan  yang  tedapat pada beban yang bersifat kapasitif.
Faktor  daya  merupakan cosinus dari  beda  sudut  fasa antara  arus  dan  tegangan.  Faktor  daya  disimbolkan dengan  cos dan  mempunyai  rentang  nilai  antara  0 sampai  1.  Semakin  mendekati  1  maka  nilai  faktor  daya akan  semakin  baik.  Besar  daya  semu  dan  daya  reaktif pada faktor daya kondisi pertama adalah:
(4) Atau (5) Dan (6)
Daya semu dan daya reaktif pada faktor daya untuk perbaikan adalah:
(7)
(8)
D. Kapasitor Bank
Kapasitor  Bank  adalah  peralatan  listrik  yang mempunyai  sifat  kapasitif  yang  berfungsi  untuk mengimbangi  sifat  induktif  atau  sekumpulan  beberapa kapasitor  yang  dihubungkan  secara  seri  maupun  paralel untuk  mendapatkan  kapasitas  kapasitif  yang  akan digunakan.  Kapasitas  kapasitor  dari  ukuran  5kVAr sampai  60kVAr.  Untuk  suatu  besaran  kapasitor  yang sering  dipakai  adalah  kVAr  meskipun  di  dalam  kVAr terkandung  atau  tercantum  besaran  kapasitas  yaitu  Farad atau microfarad (µF).
Kapasitor  Seri  merupakan  kapasitor  yang  terpasang seri  dengan  saluran.  Penggunaan  kapasitor  seri  untuk mengompensasi  reaktansi  induktif.  Kapasitor  Pararel merupakan  kapasitor  yang  terpasang  secara  pararel dengan  saluran,  dan  sering  diterapkan  pada  sistem distribusi  karena  dapat  mengatasi  jatuh  tegangan, mengurangi  rugi-rugi  daya, dan memperbaiki nilai  faktor daya, serta mudah diterapkan sistem proteksi. Penggunaan kapasitor  pararel  dapat  memberikan  kompensasi  daya reaktif  kepada  beban.  Besar  nilai  kapasitor  yang diperlukan pada sistem 3 fasa adalah:
(9) (10) (11)
(12)
Ada  Beberapa  bentuk  metode  pemasangan  Kapasitor Bank  kapasitor  bank  yaitu  global  compensation,group compensation, dan individua.

## III. METODELOGI PENELITIAN
Studi  Literatur  merupakan  tahapan  awal  yang dilakukan  yaitu  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal maupun sumber lain dari internet yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian pengumpulan  data  di  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora. Setelah  itu  membuat single  line  diagram dan input data pada  Simulink  dan  dilakukan  simulasi  aliran  daya  tanpa menggunakan  kapasitor  bank.  Setelah  mendapatkan  hasil simulasi  dilakukan  perhitungan  kebutuhan  daya  reaktif, ukuran  serta  jumlah  unit  kapasitor  yang  akan  dipasang, kemudian  melakukan  simulasi  aliran  daya  dengan menggunakan  kapasitor  bank.  Pada  penelitian  ini menerapkan  2  metode  penempatan  kapasitor  bank  yaitu penempatan  kapasitor  secara Global  Compensation dan Group compensation .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  terdiri  dari  pengolaha  data penelitan dan B.  Rangkaian  Simulasi  Kapasitor  Bank dengan metode pemasangan Global Compensation.

## A. Data Penelitian
Tabel 1 Data Beban
Jenis Beban Trafo Daya Beban (kW) Cos φ S (kVA) V L-L MMA 1A 20 kVA 209.94 0.91 230.71 387.1 MMA 1B 20 kVA 241.31 0.91 265.17 387.5 MMA 1C 20 kVA 226.13 0.91 248.49 388.7 MMA 1D 20 kVA 222.64 0.91 244.66 388.6 MMA 1E 20 kVA 224.82 0.91 248.18 379
Dari  hasil  data  beban  dilapangan  yang  tertera  pada tabel  diatas dapat  dilakukan perhitungan daya aktif, daya reakif dan daya Semu sebelum perbaikan faktor daya dan perhitungan  kompensasi  daya  reaktif  apabila  nilai  faktor daya diperbaiki menjadi 0,99.
. .
.
Setelah  mendapatkan  nilai
selanjutnya yang diinginkan adalah 0.99 dengan P konstan. Setelah  mendapatkan  nilai dan selanjutnya menghitung total daya Reaktif kompensasi . Tabel 2 Hasil Sebelum dan Sesudah Perbaikan Kapasitor Bank Nama Data sebelum perbaikan Data sesudah perbaikan Kapasitor Bank Kapasitor Bank Cos φ1 P (kW) S1 (kVA) Q1 (kVAr) Cos φ2 S2 (kVA) Q2 (kVAr) Qk (kVAr) MMA 1A 0.91 209.94 230.71 95.67 0.99 212.06 29.91 65.76 MMA 1B 0.91 241.31 265.17 109.93 0.99 243.75 34.38 75.55 MMA 1C 0.91 226.13 248.49 103.02 0.99 228.41 32.22 70.80 MMA 1D 0.91 222.64 244.66 101.44 0.99 224.89 31.72 69.72 MMA 1E 0.91 224.82 248.18 105.11 0.99 227.09 32.04 73.08 Global 0.91 1124.84 1236.17 512.69 0.99 1136.20 160.28 352.41
Dengan nilai kompensasi daya reaktif tersebut maka dapat dicari nilai kapasitansinya.
Dari  hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  didapatkan nilai Kapasitor bank yang dibutuhkan.
Tabel 3 Hasil Perhitungan Nilai Kapasitor Nama Data Perhitungan Nilai Kapasitor Bank VL-L (Volt) Qk (kVAr) IL ( A ) IC ( A ) XC (Ω) C (µF) MMA 1A 387.1 65.76 98.07 56.62 6.84 465.82 MMA 1B 387.5 75.55 112.54 64.98 5.96 533.96 MMA 1C 388.7 70.80 105.15 60.71 6.40 497.38 MMA 1D 388.6 69.72 103.57 59.80 6.45 490.05 MMA 1E 379 73.08 111.35 64.29 5.89 540.36 Global 20 kV 352.41 10.17 5.87 3405.13 0.94
Dari  table III  telah  didapatkan  hasil  daya  kompensasi reaktif  dari  meningkatnya  faktor  daya  menjadi  0.99  di mana  pada  MMA  1A 65,76  kVAr  atau  465.82  µF, pada    MMA  1B
75.55  kVAr  atau  533.96  µF,  pada
MMA  1C 70.80  kVAr  atau  497.38  µF,  pada  MMA
1D 69.72  kVAr  atau  490.05  µF,  dan  pada  MMA  1E
73.08 kVAr atau 540.36 µF sedangkan secara Global
nilai 352.41 kVAr atau 0.94 µF.
Setelah  menghitung  nilai  kompensasi  daya  reaktif ( )  selanjutnya  adalah  melakukan  simulasi  dengan memasang kapasitor bank menggunakan metode pemasangan Global Compensation dan Group
Compensation berdasarkan  nilai  kompensasi  daya  reaktif yang telah dihitung pada simulasi.

## B. Rangkaian Simulasi Kapasitor Bank dengan metode pemasangan Global Compensation
Gambar 6. Rangkaian Simulasi  MMA 1A metode pemasangan kapasitor Bank secara Global Compensation
Dari  Gambar  6  rangkaian  simulasi  diatas  selanjutnya dilakukan  proses  pengujian  simulasi  yang  didapatkan serta  hasil  ketika  dilakukannya  simulasi  dengan  metode pemasangan Kapasitor Bank secara Global Compensation Dari  hasil  simulasi  MMA  1A  secara Global  Compensation terlihat  pada  Gambar  4  dimana tegangan  yang  dihasil  kan  adalah  senilai  382,8  Volt  dan arus  yang  dihasilkan  adalah  senilai  335,5  Ampere  serta faktor  daya  yang  dihasilkan  adalah  senilai  0,9438  atau 0,94  sedangkan  pada  hasil  daya  aktif  yang  terdapat  pada hasil  simulasi  adalah  2,099e+05  Watt  atau  senilai  209.9 kW,  daya  semu  2,224e+05  VA  atau  senilai  222,4  kVA, dan daya reaktif 7,352e+04 VAr atau senilai 73,52 kVAr

## C. Rangkaian  Simulasi  Kapasitor  Bank  dengan metode pemasangan Group Compensation
Pada  simulasi  MMA  1A  dimana  terdapat  data  data yang  dimasukan  pada  rangkaian  simulasi  MMA  1A seperti  daya  aktif    209,94  kW,  daya  reaktif  pertama 95,67  kVAr  dan  daya  reaktif  kompensasi  65,76  kVAr. Setelah membuat rangkaian simulasi selanjutnya simulasi dijalankan  supaya  mendapatkan  nilai  tegangan  pada MMA 1A ketika pada waktu simulasi yaitu sebesar 389,5 Volt,  arus  pada  MMA  1A  ketika  waktu  simulasi  adalah sebesar 315,5 Ampere, dan pada hasil faktor daya ketika simulasi  kapasitor  bank  dengan  metode  pemasangan Group  Compensation adalah  senilai  0,9864  atau  sebesar
0,99 di mana dalam hal ini faktor daya dalam simulasi ini terbilang  sangat  baik.  Sedangkan  pada  daya  aktif  yang dihasilkan  pada  simulasi  adalah  sebesar  2,099e+05  Watt
atau senilai 209,9 kW, daya semu sebesar 2,128e+05 VA atau senilai 212,8 kVA, dan daya reaktif 3,501e+04 VAr atau senilai 35,01 kVAr.
Tabel 4 Hasil Pengukuran dan Perhitungan V, I dan Cos φ dengan Metode Pemasangan Kapasitor Bank secara Global Compensation dan Group Compensation NAMA Tegangan Arus PF P(kW) S2 (kVA) Q2 (kVAr) dibeban (V) dibeban (A) Ukur Ukur Ukur Perhitungan Perhitungan Perhitungan MMA 1A 387.1 344.1 0.91 209.94 230.71 95.67 MMA1B 387.5 395.1 0.91 241.31 265.17 109.93 MMA 1C 388.7 369.1 0.91 226.13 248.49 103.02 MMA 1D 388.6 363.5 0.91 222.64 244.66 101.44 MMA 1E 379 378 0.91 224.82 248.18 105.11
Tabel 5 Hasil Simulasi V, I dan Cos φ dengan Metode Pemasangan Kapasitor Bank secara Global Compensation NAMA Tegangan Arus PF P(kW) S (kVA) Q (kVAr) dibeban (V) dibeban (A) Simulasi Simulasi Simulasi Simulasi Simulasi Simulasi MMA 1A 382.8 335.5 0.94 209.9 222.4 73.52 MMA1B 380.1 381.4 0.96 241.3 251.1 69.04 MMA 1C 381 356.4 0.96 226.1 235.2 64.65 MMA 1D 382.3 352.3 0.95 222.6 233.3 69.64 MMA 1E 379.8 374.3 0.92 225.8 246.2 98.17
Berdasarkan  Tabel  4  dan  Tabel  5  dimana  ketika kapasitor  bank  terpasang  secara Global  compensation , kapasitor  bank  terlihat  mempengaruhi  faktor  daya  pada MMA 1A, MMA1B, MMA1C, MMA 1D, dan MMA 1E. Pada  MMA  1A  faktor  daya  saat  pengukuran  adalah
0,91  setelah  dipasangkan  kapasitor  bank  faktor
daya  nya  menjadi 0,94  dan 95.67  kVAr berubah  menjadi 73,52  kVAr  sehingga  total  daya
yang  di  gunakan  adalah  sebesar 230,71  kVA berkurang menjadi 222,4 kVA. Sedangkan pada MMA 1B,  MMA  1C,  MMA  1D,  MMA  1E  terdapat  juga perubahan faktor daya saat melakukan simulasi yaitu pada
MMA  1B  dan  MMA  1C 0,91  menjadi 0,96 MMA 1D 0,91 menjadi 0,95 MMA 1D 0,91  menjadi 0,92  sehingga kebutuhan daya reaktif pada MMA 1B yang awalnya 109.93  kVAr  menjadi 69,4  kVAr,  MMA  1C  yang awalnya 103,02  kVAr  menjadi 64,65  kVAr, MMA  1D  yang  awalnya 101.44  kVAr  menjadi 69,64  kVAr,  dan  MMA  1E  yang  awalnya 105,11 kVAr menjadi 98,17 kVA
Tabel 6 Hasil Simulasi V, I dan Cos φ dengan Metode Pemasangan Kapasitor Bank secara Group Compensation NAMA
Tegangan Arus PF P(kW) S (kVA) Q (kVAr) dibeban (V) dibeban (A) Simulasi Simulasi Simulasi Simulasi  Simulasi  Simulasi MMA 1A 389.5 315.5 0.99 209.9 212.8 35.01 MMA1B 387.9 359.8 0.99 241.3 241.7 14.03 MMA 1C 388.6 345.2 0.97 226.1 232.3 53.38 MMA 1D 389.2 331.5 0.99 222.6 223.5 19.19 MMA 1E 387.7 360.5 0.93 225.8 242.1 87.25
Pada  Tabel  4  dan  Tabel  6  terlihat  bahwa  kapasitor yang  terpasang  secara Group  Compensation mampu memperbaiki  faktor  daya  yang  berada  pada  PT.  Mustika Minanusa Aurora Tarakan. Dimana pada MMA 1A faktor daya  awalnya  adalah 0,91  berubah  menjadi
0,99  dan  daya  reaktif  nya  juga  yang  awalnya
adalah 95,67 kVAr berubah menjadi 35,01 kVAr sehingga  daya  aktif  yang  di  terima  menjadi  maksimal. Pada MMA 1B faktor daya awalnya adalah 0,91 berubah  menjadi 0,99  hal  ini  membuat  daya reaktif  pada  MMA  1B  menjadi  berkurang  sangat  pesat dimana 109,93  kVAr  berubah  menjadi
14,03 kVAr.
Pada  MMA  1C  juga  terjadi  perubahan  faktor  daya ketika  kapasitor  terpasang  secara Group  Compensation dimana 0,91  berubah  menjadi 0,97  hal
ini  juga  membuat  daya  reaktif  pada  MMA  1C  menjadi berkurang sangat  pesat  dimana
103,02 kVAr berubah
menjadi 53,38  kVAr.  Pada  MMA  1D  sama  hal  nya terjadi  perubahan  pada  factor  daya  yang  dihasilkan  dari simulasi  dimana 0,91  berubah  menjadi
0,99  hal  ini  juga  membuat  daya  reaktif  pada  MMA  1D menjadi  berkurang sangat  pesat  dimana 101,44 kVAr berubah menjadi 19,19 kVAr. Sedangkan  pada  MMA  1E  terjadi  faktor  daya  yang sangat  signifikan  dimana  ketika 0,91  berubah menjadi 0,93  hal  ini  juga  membuat  daya  reaktif pada  MMA  1E  menjadi  berkurang  dimana 105,11 kVAr  berubah  menjadi  sangat  kecil  sekali
87,25 kVAr.
Pada  simulasi  ini  kompensasi  daya  reaktif  mampu mengurangi  daya  reaktif  yang  berada  pada  beban  di masing  masing  MMA,  sehingga  mampu  menghasilkan faktor daya yang berada pada masing masing MMA.

## V. KESIMPULAN
Dari  Simulasi  pemasangan  kapasitor  bank  secara Global  Compensation dimana  hasil  faktor  daya  yang didapatkan  dari  masing  masing  MMA  adalah  MMA  1A bernilai  0.94, MMA 1B bernilai 0,96,  MMA 1C bernilai 0.96, dan MMA 1D bernilai 0.95, serta MMA 1E bernilai 0,92.  Sedangkan  pada  simulasi  pemasangan  kapasitor bank  secara Group  Compensation dimana  hasil  faktor daya  yang  didapatkan  MMA  1A  bernilai  0.99,  MMA  1B bernilai  0.99,  MMA  1C  bernilai  0.97,  dan  MMA  1D bernilai  0.99,  serta  MMA  1E  bernilai  0,93.  Dari  Hasil simulasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  2  metode pemasangan  kapasitor  bank  dengan  cara Global Compensation dan Group  Compensation pada  PT. Mustika  Minanusa  Aurora  Tarakan  bahwa  dengan pemasangan Kapasitor Bank secara Group Compensation
merupakan pilihan yang baik dalam melakukan perbaikan Faktor  daya  pada  PT.  Mustika  Minanusa  Aurora Tarakan.Metode  pemasangan  kapasitor  bank  dan  juga nilai  kapasitas  pada  kapasitor  bank  juga  sangat berpengaruh terhadap faktor daya yang dihasilkan.

## REFERENSI
[1] Apip.(2018).  Katalog  Kapasitor  Bank  Merek Schneider.  SCRIBD.  Diakses  pada  02  Desember 2021, dari https://www.scribd.com/document/391544446
/180375330-katalog-kapasitor-bank-merek- schneider-docx-docx.
[2] AS.  Pabla.  (1994). Sistem  Distribusi  Daya  Listrik , Erlangga, Jakarta.
[3] Cekdin,  C.  &  T.  B.  (2013), Rangkaian  Listrik ,  (FI. Sigit  Suyantoro,  Ed.)  (1st  ed.),  Yogyakarta,  ANDI Yogyakarta.
[4] Belly, A., Agusman, C., & Lukman, B. (2010), Daya aktif, reaktif & nyata , Makalah.
[5] Darusman,  Marzuki.  (2018), Analisa  Kelayakan Pemasangan Kapasitor Bank Pada Gardu Distribusi Untuk  Kemampuan  Layanan  Di  PT.  EPI(Energi Pelabuhan Indonesia) Cabang Pontianak , Universitas Tanjungpura, Pontianak.
[6] Hariansyah,  M.,  &  Setiawan,  J.  (2014), Daya  Pada Panel  Utama  Listrik  Gedung  Fakultas  Teknik Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor ,  (November),  26– 33.
[7] Julianto,  P.  (2010), Optimalisasi  Penentuan  Lokasi dan  Ukuran  Kapasitor  Untuk  Mereduksi  Kerugian Daya  Aktif  Pada  Sistem  Distribusi  Menggunakan Improved  Adaptive  Genetic  Algorithm ,  Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
[8] Ramdani,  M.  (2005), Rangkaian  Listrik  (Revisi). Bandung: Sekolah Tinggi Teknologi Telkom.
[9] Stevenson,  Jr.  William  D.  (1984), Analisis  Sistem Tenaga  Listrik, Edisi-4,  Kamal  Idris  (penerjemah), Jakarta, Erlangga.
[10] Suswanto,  Daman.  (2009), Diktat  Kuliah:  Sistem Distribusi  Tenaga  Listrik. Jurusan  Teknik  Elektro,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.
[11] Suhadi,  &  Wrahatnolo, T.  (2008), Teknik  Distribusi Tenaga  Listrik (1st  ed.),  Jakarta,  Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
[12] Widodo, R. (2018), Analisa Optimalisasi
Penempatan  Kapasitor  Bank  Pada  Jalur  Distribusi Chf  3  Pt.  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk ,  Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
[13] Windu  Nur, H. (2017), Analisa Optimasi Perbaikan Faktor  Daya  Dan  Drop  Tegangan  Dengan Menggunakan Kapasitor Bank Pada Line 5 PT Bukit Asam (Persero) Tbk , Universitas Lampung,
Lampung.