## P UBLIKASI P ENELITIAN T ERAPAN  DAN K EBIJAKAN 4 (2) (2021) : HLM. 51-57

## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119

## PERANCANGAN KOMPONEN ELEKTRIS-MEKANIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO AIR TERJUN DESA MANDURIANG KABUPATEN OKU SELATAN

## DESIGN OF ELECTRICAL-MECHANICAL COMPONENTS OF MICRO HYDRO POWER PLANT PLANTED WATER IN MANDURIANG VILLAGE SOUTH OKU DISTRICT

## Zulkiffli Saleh, Devrie Kurniawan, Wiwin A Oktaviani*
Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang * Korespondensi Penulis, phone: +628127132680, e-mail : win.oktaviani1973@gmail.com

## ABSTRACT
Manduriang Village has the potential for waterfall water, which has been used as  a  driving  force  for  Micro  Hydro  Power  Plants  (MHP).  Based  on  field observations,  it  was  found  that  the  conditions  of  the  PLTMH  Manduriang constituent components were built simply and did not match the MHP electrical technical criteria. From these problems, an evaluation of the MHP Manduriang and the technical design of the MHP that is suitable for potential and refers to the various criteria for MHP development was carried out. The research stages include  :  1).  Measuring  the  channel  cross-section  and  flow  rate,  2). Determination  of  MHP  design  discharge,  3).  Selection  of  turbine  type, generator type, and control panel, 4). Calculation of MHP energy output and installed capacity; and 5). Load management planning. Based on the evaluation results that with an ideal design discharge of 0.282 m3 / s and an effective head of 11 m, the compatible mechanical-electrical components are the Crossflow turbine and  a 1-phase  synchronous generator with a capacity  of  21.25  kVA equipped  with  ELC  and  ballast  load  with  a  capacity  of  25  kVA.  PLTMH Manduriang Waterfall can supply 47 load points with an installed capacity of 450 VA / load point.
Keywords: synchronous generator, mechanical-electricity, MHP, crossflow turbine

## ABSTRAK
Desa Manduriang memiliki potensi terjunan air yang telah digunakan sebagai penggerak  Pembangkit  Listrik  Mikro  Hidro.  Berdasarkan  pengamatan  di lapangan diperoleh bahwa kondisi  komponen  penyusun PLTMH Manduriang dibangun  secara  sederhana  dan  tidak  sesuai  dengan  kriteria  teknis  elektrikal PLTMH. Dari  permasalahan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap PLTMH Manduriang dan perancangan teknis PLTMH yang sesuai potensi dan mengacu pada  berbagai  kriteria  pembangunan  PLTMH.  Adapun  tahapan  penelitian meliputi : 1). Pengukuran penampang saluran dan debit aliran, 2). Penentuan debit  desain  PLTMH,  3).  Pemilihan  jenis  turbin,tipe  generator  dan  panel control, 4). Perhitungan energi keluaran PLTMH dan kapasitas terpasang, 5). Perencanaan  manajemen  beban.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  bahwa  dengan debit desain ideal sebesar 0,282 m 3 /dt dan head  efektif 11 m, maka komponen mekanikal-kelistrikan yang kompatibel adalah turbin Crossflow dan generator sinkron 1 phasa  dengan kapasitas 21,25 kVA yang dilengkapi dengan ELC dan ballast  load dengan  kapasitas  25  kVA.  PLTMH  Air  Terjun  Manduriang memiliki kemampuan menyuplai 47 titik beban dengan kapasitas terpasang 450 VA/titik beban.
Kata  kunci: generator  sinkron,  mekanikal-kelistrikan,  PLTMH,  Turbin c rossflow
Diterima : 17 Desember 2020
Direvisi : 31 Maret 2021
Diterbitkan : 30 Desember 2021

## PENDAHULUAN
Keterbatasan  tenaga  listrik  merupakan salah  satu  permasalahan  energi  yang  paling mendasar    di    Indonesia.    Ketersediaan pembangkit  listrik  masih  sangat  kurang.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  daerah  yang belum  teraliri  listrik.  Di Provinsi  Sumatera Selatan,    ratio  elektrifikasi  (RE)  hingga  Juni 2019 mencapai 99% atau sebanyak 3.117 desa telah  teraliri  listrik  (Wulandari  2019).  Akan tetapi masih terdapat 122 desa terpencil  yang belum    mendapat  aliran  listrik  karena    tidak terjangkau    oleh  jaringan    listrik  (Wulandari 2019).
Daerah  yang  belum  tersentuh  jaringan listrik ini umumnya  berada di daerah  terpencil yang secara  ekonomi  kurang  menguntungkan dan  sulitnya  membangun  jaringan  listrik karena  topografi  perbukitan.    Solusi  dari permasalahan  tersebut  adalah  membangun pembangkit    listrik    yang    dapat  menjangkau tempat    terpencil  dengan  memanfaatkan potensi SDA setempat.
Salah  satu  daerah  di  Sumatera  Selatan yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN adalah    Desa  Manduriang,  Kecamatan  Ranau Tengah,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Selatan.  Di  lokasi  ini  terdapat  air  terjun Manduriang.  Masyarakat  setempat  telah menggunakan air terjun ini untuk membangkitkan listrik dengan teknologi yang sangat sederhana. Sebagai turbin air masyarakat  menggunakan water  wheel yang langsung  dihubungkan  ke  generator  dan dihubungkan  ke  rumah-rumah  melalui  kabel- kabel dengan bentangan yang tidak beraturan. Kondisi  ini  banyak  menimbulkan  masalah ketidakstabilan tegangan dan aspek keamanan jaringan  dan  komponen  elektrik  yang  tidak memadai.
Berdasarkan  kondisi  yang  ada,  solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah dengan menata ulang sumber listrik yang ada dengan  merancang  suatu  Pembangkit   Listrik Tenaga    Mikro  Hidro  (PLTMH).  PLTMH adalah    instrument    yang    tepat    untuk memanfaatkan  daerah aliran sungai  di  daerah yang  belum  dialiri  listrik  seperti  di  desa Manduriang.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro adalah  pembangkit  listrik  dengan  skala  kecil (kurang  dari  100  kW)    yang    memanfaatkan beda  ketinggian  dan  jumlah debit per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau    air    terjun.    Aliran    ini    akan    memutar poros turbin  sehingga  menghasilkan  energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Secara teknis, mikrohidro    mempunyai    tiga  komponen utama    yaitu    air    sebagai    sumber    energi, turbin  air  dan  generator.  Air  yang  mengalir dengan kapasitas  tertentu  disalurkan  dengan ketinggian  tertentu      melalui    pipa    pesat menuju  rumah  instalasi ( power  house ).  Di rumah  instalasi,  air  tersebut  akan menumbuk turbin    air    sehingga    akan    menghasilkan energi  mekanik  berupa  berputarnya  poros turbin air  (Firmansyah, Utomo, dan Purnomo 2015).
PLTMH sangat tergantung dengan debit air yang mengalir di sungai. Debit  air  adalah jumlah    air    yang    mengalir    melalui  suatu penampang  sungai  tertentu  per  satuan  waktu. Guna  mendapatkan  kapasitas  PLTMH,  tidak terlepas  dari  perhitungan  berapa  banyak  air yang dapat diandalkan  untuk  membangkitkan PLTMH.    Debit  desain    atau    debit    andalan suatu  PLTMH  yang  ideal adalah  1.2  atau dengan  presentase  120%  dari  debit minimum suatu  sungai  (Firmansyah,  Utomo,  dan Purnomo  2015).  Tinggi    jatuh    tergantung kepada  geografi  lokasi. Ketinggian jatuh air menentukan  besar  kecilnya  energi  potensial yang  dihasilkan.  Air  Terjun  Manduriang memiliki ketinggian ± 11 m.
Pada  dasarnya  pembangkit  mikrohidro digolongkan  dalam  dua  kategori  yang menentukan  jenis  turbin  yang  akan    dipakai yaitu  tinggi  jatuh  rendah  (sampai  20 meter) dan tinggi (lebih dari 20 meter)  (Firmansyah, Utomo, dan Purnomo 2015).
Untuk melaksanakan pembangunan PLTMH  diperlukan  suatu  perencanaan  yang matang yang diawali dengan survei potensi air yang  mampu  dibangkitkan  pada  PLTMH, hingga  perencanaan  bagian-bagian  mekanikal dan  kelistrikan  PLTMH,  seperti  turbin, generator  dan panel  control dan  memenuhi unsur-unsur keamanan jaringan listrik. Perencanaan  PLTMH  diawali  dengan  studi

## Perancangan Komponen Elektris-Mekanis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
potensi  untuk  mengumpulkan  data  dan informasi  tentang  kemungkinan  suatu  daerah aliran  sungai  untuk  dimanfaatkan  menjadi PLTMH.  Dari  hasil  studi  potensi  dapat diperoleh  suatu  kesimpulan  yang  digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan  keberlanjutan  studi  perencanaan PLTMH  Karenanya,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  potensi  pemanfaatan  Air Terjun Desa Manduriang sebagai PLTMH.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Manduriang,  Kecamatan  Ranau  Tengah, Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan, Sumatera Selatan.
Gambar 1 . Lokasi Penelitian
Keterhubungan  komponen  mekanikal- kelistrikan  terhadap  perencanaan    PLTMH dipengaruhi  oleh  beberapa  parameter  seperti: (1) debit, (2) energi potensial, (3) daya turbin, (4)  daya  terbangkitkan.  Tahapan  penelitian tergambar pada Diaram Fishbone, Gambar 2. Karakteristik Daya Terbangkitkan Daya Available Studi Awal Perencanaan Sistem Mekanikal dan Sistem Kelistrikan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Desa Manduriang Menganalisis komponen mekanikal-kelistrikan yang kompatibel berdasarkan debit air dan ketinggian efektif Energi Potensial Debit Air Massa Air Ketinggian Efektif Debit Kecepatan Aliran Luas Penampang Daya Turbin Efisiensi Generator Daya Turbin Energi Potensial Efisiensi Turbin
Gambar 2 . Diagram Fishbone Penelitian
Parameter  debit  memiliki  dua  kajian parameter  yaitu  kecepatan  aliran  dan  luas penampang.  Debit  air,  massa  air  dan ketinggian efektif berpengaruh pada besarnya energi  potensial.  Keluaran  energi  mekanik pada  turbin    selain  dipengaruhi  energi potensial  juga  dipengaruhi  efisiensi  turbin. Besarnya daya listrik terbangkitkan dipengaruhi daya turbin dan efisiensi generator.
Data  penelitian  didapatkan  melalui pengukuran langsung di lokasi yang meliputi :

## Data Saluran
Pengambilan  data  aliran  di  saluran penampang  dilakukan  pada  daerah  aliran  air terjun Manduriang pada 4 (empat) titik dengan paparan pengukuran berada pada 3 (tiga) titik kedalaman yan berbeda. Nilai rata  – rata dari 12 titik yang dipilih menjadi dasar perhitungan di  titik  pengukuran  penampang  saluran. Gambar  3  menunjukkan  kontur  penampang saluran yang menjadi lokasi pengukuran.
Gambar 3 . Penampang Saluran dengan  B lebar penampang (m) dan R kedalaman penampang (m)

## Data Aliran dan Debit di Saluran Penampang
Pengukuran  kecepatan  aliran  di  saluran penampang  dilakukan  pada  daerah  aliran  air terjun  Manduriang  yang    memiliki  kondisi aliran  cukup  baik  menggunakan flowwatch . Pengukuran  dilaksanakan  pada  9  (sembilan) titik  di  sepanjang  penampang  pada  musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah debit air minimum masih mampu untuk memutar  turbin.  Debit  minimum  atau  debit andalan adalah debit minimum air sungai yang probabilitas  ketersediaanya  sepanjang  tahun sebesar  80%  terpenuhi  (Sunarwan  2013). Debit  air  minimum  juga  sebagai  acuan  untuk
menentukan debit desain. Debit  desain  yang ideal    merupakan  debit    dengan    presentase 120%  dari    debit    minimum  (Firmansyah, Utomo,  dan  Purnomo  2015)  Nilai  rerata  titik pengukuran  sampel  yang  dipilih  dijadikan dasar  perhitungan  untuk  titik  pengukuran penampang  saluran.  Pengukuran  kecepatan aliran pada tiap titik dilakukan di 3 posisi yakni :  dasar  saluran,  ambang  saluran,  dan  di permukaan saluran.

## Perencanaan Penstock
Hal  yang    perlu  diperhatikan    dalam pemilihan penstock untuk  PLTMH  adalah diameter dimana semakin kecil diameter maka kecepatan  air  dalam penstock akan  semakin naik  untuk  debit  yang  sama,  rugi–rugi  pada penstock disebabkan debit air dan tinggi jatuh yang relatif kecil dan ketersediaan material di daerah lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  satu  wilayah  memiliki  beberapa lokasi  yang    potensial  untuk  PLTMH,  maka untuk  memilih  lokasi  terbaik  di  tentukan dengan  kriteria  sebagai  berikut  (Suparyawan, Kumara, dan Ariastina 2013) : a.  Panjang jaringan distribusi jika menggunakan  tegangan  rendah  jarak pembangkit  ke  beban,  radius  maksimal  2 km.
b.  Terdapat  calon  konsumen  di  sekitar pembangkit.
c.  Potensi daya listrik tidak melebihi 100 kW. d.  Ketersediaan  aliran  air  sungai  sepanjang tahun.
e.  Akses menuju lokasi PLTMH terjangkau f.  Lokasi pembangkit tidak berada dikawasan cagar alam, tidak merusak lingkungan dan budaya  serta  mengikuti    ketentuan  yang berlaku.
Air  terjun  Manduriang  berjarak  1,5  km dari  pemukiman  warga  dimana  0,5  km  dari jarak  tersebut  hanya  dapat  ditempuh  dengan berjalan  kaki  (Agustina  2020),  (Lubis  2020). Dengan  demikian  radius  bentangan  jaringan tegangan rendah dari generator ke pusat beban berkisar  + 1,5 km.
Dari hasil pengukuran saluran diketahui bahwa  penampang  saluran  aliran  air  terjun Manduriang  memiliki  kountur  kedalaman
antara 0,13 m hingga 0,15 m. Sedangkan nilai rerata debit air minimum adalah 0,236 m 3 /det. Hasil  pengukuran  untuk  saluran  dan  debit  air tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2 berturut-turut.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Penampang Saluran
Titik Ukur Penampang ke- Lebar Penampang (m) Kedalaman penampang(m) Nilai Rerata (m) D1 (m) D2 (m) D3 (m) 1 2,9 0,16 0,16 0,15 0,156 2 2,97 0,13 0,15 0,13 0,136
3 3,05 0,15 0,15 0,14 0,146 4 2,95 0,15 0,17 0,15 0,156
Tabel 2. Data debit air pada musim kemarau No Kecepatan aliran (m/dt) Luas Penampang (m 2 ) Debit Air
(m 3 /dt) 1 0,522 0,435 0,22707 2 0,533 0,445 0,237185 3 0,555 0,457 0,253635 4 0,511 0,442 0,225862 Rerata 0,53 0,445 0,236
Dengan  nilai  rerata  debit  sebesar  0,236 m 3 /det maka didapat  debit desain PLTMH air terjun  Manduriang  sebesar  0,283  m 3 /dt  atau setara dengan 120% dari debit minimum. Hal ini sesuai dengan uraian sebelumnya.
Air  terjun  Desa  Manduriang  memiliki ketinggian  jatuh  11  m.  Ketinggian  ini merupakan  beda  elevasi  antara    letak bendungan  hingga rumah turbin. Pada desain bendungan  tinggi  jatuh  ditambah  1.5  meter, namun terjadi penurunan pada kontur saluran pembawa  sebesar  7.5  cm,  pada  saluran pembuang pada rumah turbin sbesar 80 cm dan tinggi  jagaan  banjir  20  cm.  Sehingga  tinggi bruto pada desain PLTMH ini adalah sebesar 11,425 m.
Hasil  perhitungan  selanjutnya  dijadikan acuan  untuk  melakukan  perhitungan  dalam merencanakan penstock , pemilihan jenis turbin dan tipe generator beserta panel kontrol untuk PLTMH.
Perhitungan  diameter penstock yang kompatible berdasarkan luas penampang rata- rata 0,445 m 2 adalah :
D = √ 4 𝐴 𝜋 (1) = √ 4 .0,445 𝜋 = 0,27 m
Nilai  diameter  ini  akan  berpengaruh  pada kecepatan  air  pada  pipa  pesat  yang  dihitung sebagai berikut :
𝐴 =   1 4 ⁄  𝜋 𝑥 𝐷 2 (2) 𝐴 =   1 4 ⁄ 𝑥 3.14  𝑥 ( 0.27 ) 2 𝐴 = 0.057 m 2
Dengan demikian kecepatan air dalam penstock sebesar :
𝑉 = 𝑄 𝐴 (3) 𝑉 = 0.283
0.057 𝑉 = 4,94 m/dt
Dari  nilai  rata-rata  debit  air  dan ketinggian jatuh, jenis turbin yang cocok untuk PLTMH  Manduriang  adalah  jenis crossflow dikarenakan turbin crossflow memiliki karakteristik  mampu  beroperasi  pada  tinggi jatuh efektif di bawah 30 m dan pada debit air antara  0,02  m 3 /det  hingga  10  m 3 /det  (Saleh, Apriani,  Ardianto  dan  Purwanto  2019). Kecepatan  putar  spesifik  turbin  bervariasi antara 40-200  rpm.
Efisiensi turbin crossflow berkisar antara 0,7-0,8  (Rompas  2011).  Dengan  asumsi effisiensi  turbin  sebesar  0,7  maka  daya keluaran  pada  turbin crossflow sebesar  21,3 kW.
Dengan mempertimbangkan luas penampang  saluran,  diameter  dan  luas penampang penstock maka  diameter  turbin ditentukan  sebesar  0,5  m,  sehingga  putaran turbin crossflow dengan H nett 11 m sebesar :
N  = 41 √𝐻𝑛𝑒𝑡𝑡 𝐷 (4) = 41. √11 0,5
= 271 rpm Selanjutnya besarnya kecepatan spesifik (Ns)  turbin  dengan  daya  21,25  kW  dihitung sebagai berikut :
N s = N √𝑃 𝐻 5/4
(5)
= 67 rpm
Dengan debit air (Q) sebesar 0.283 m 3 /dt dan  tinggi  jatuh  air  (head)  11  m,  maka  daya terbangkitkan dari generator dengan effisiensi senilai 0,8 dengan persamaan (6) :
𝑃 =  𝜌 . 𝑄 . 𝑔 . 𝐻 .  𝑡 .  𝑔 (6)
=  17 kW
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa Air  Terjun  Desa  Manduriang  memiliki ketersediaan  debit  air  yang  cukup  sepanjang tahun  dan  daya  yang  mampu  dibangkitkan mencapai 17 kW. Hal ini sesuai dengan kriteria pemilihan    lokasi  PLTMH  poin  (c)    dan  (d) yang  telah  dijabarkan  sebelumnya.Sedangkan besarnya  energi  keluaran  PLTMH  per  bulan sebesar:
= daya terpasang x efisiensi x 720
= 17 kW x 0,8 x 720
= 9,792 kWh
Dari  perhitungan  yang  didapat,  tipe generator    yang  cocok    untuk    PLTMH  Desa Manduriang ini adalah generator sinkron 1 phasa 220 Volt dengan putaran 1500 rpm. Pertimbangannya  karena  jenis  generator  ini banyak  tersedia  di  pasaran  dan  nilai  rpm  yang relatif    rendah    akan    meringankan    pemilihan transmisi kecepatan  yang  diperlukan (Sunarwan 2013). Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat potensi  debit  air  setempat  yang  berkisar  0,2 m 3 /det.  Besarnya  kapasitas    generator    dihitung dengan  membandingkan  daya  terbangkitkan dengan faktor daya,  asumsi faktor daya sebesar 0,8 maka kapasitas generator atau daya terpasang sebesar 21,25 kVA.
Karena  jumlah  beban  listrik  yang terhubung  dengan  PLTMH  akan  berfluktuasi sepanjang  waktu  maka  dibutuhkan Electronic Load Controller (ELC) sebagai pengontrol  beban generator  sinkron.  ELC  bersama-sama  dengan Ballast load atau beban  semu berfungsi  sebagai pelindung  generator.  Prinsip  kerja  perlindungan ELC terhadap generator  adalah dengan mengatur daya dummy load ketika daya yang mengalir ke beban berubah-ubah dan menjaga tegangan agar tetap  konstan.  Dengan  demikian  ELC  juga menjaga  daya  keluaran  dari  PLTMH  (Firdaus, Suraatmadja, dan Adam 2016), (Setyo W, Rif’an, dan Utomo 2014) . Besarnya Ballast load adalah 120%  dari    kapasitas  generator  (Suparyawan, Kumara,  and  Ariastina  2013),  sehingga  untuk
PLTMH  Manduriang  besarnya ballast  load sebesar 25 kVA.
PLTMH  Manduriang  ditargetkan  dapat mensupplai  energi  listrik  untuk  47  konsumen, terdiri dari 1 mushola  dan  46 rumah.  Dari  hasil perhitungan  sebelumnya,  perkiraan  daya  yang didapatkan setiap rumah :
P konsumen = 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛
= 17,041 47 = 360 watt/konsumen
Atau setara dengan 450 VA/konsumen dengan faktor daya 0,8. Daya sebesar ini cukup untuk beban  dasar  rumah  tangga  pedesaaan  seperti penerangan  dan  televisi  tabung  21  inch. Penerangan  jalan  desa  diasumsikan  sebanyak 46  titik  dengan  asumsi  menggunakan  lampu LED 25 Watt.
Dari hasil perhitungan kapasitas terpasang generator, diketahui bahwa besarnya energi  keluaran  PLTMH  adalah  per  bulan sebesar:
= daya terpasang x efisiensi x 720 = 17 kW x 0,8 x 720 = 9.792 kWh
Untuk  memastikan  penyaluran    energi listrik  yang  dihasilkan  secara  merata  dan proporsional kepada penduduk Desa Manduriang,  diperlukan  suatu  perencanaan manajemen  beban  (Ramdhani,  n.d.).  Adapun rencana pembagian / manajemen beban di sisi konsumen adalah :
• 46 rumah dengan daya terpasang 450 VA
• 1 Musholla daya terpasang 450 VA
• Fasilitas lampu penerangan jalan desa.
Rincian  perhitungan  manajemen  beban  per jenis beban sebagai berikut :
a. 46 rumah dengan daya terpasang 450 VA Diasumsikan masing-masing menggunakan :
- 3 buah lampu LED (3x10 watt) selama
12 jam sehari = 360 Wh -  1 buah televisi 21 inch (1x110 watt) selama 8 jam sehari = 880 Wh Energi listrik total 46 pelanggan : = (360+880) x 46 = 57040 Wh/hari = 57,04 kWh/hari
b. 1  Musholla  dengan  daya  terpasang  450
VA Diasumsikan masing-masing
menggunakan :
-  4 buah lampu LED (4x10 watt) selama 12 jam sehari = 480 Wh
-  1 buah pompa air (1x280 watt) selama 6 jam sehari = 1680 Wh
-  1  set  pengeras  suara  (1x100  watt) selama 4 jam sehari = 400 Wh Sehingga energi total :
= 480+1680+400 = 2560 Wh/hari
= 2,56 kWh/hari
c. Fasilitas  lampu  penerangan  jalan  desa Diasumsikan menggunakan :
- 46 buah lampu LED (46 x 25 watt) selama 12 jam sehari
= 13800 Wh/hari
= 13,8 kWh/hari
Maka  total  energi  terpakai  berdasarkan pembagian beban tersebut adalah : = 57,04 + 2,56 + 13,8 = 73,4 kWh/hari = 2.202 kWh/bulan
Sedangkan total daya terpasang pada pelanggan sebesar = 450 x 47 = 21.150 VA = 21,15 kVA .
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa masih terdapat kelebihan energi sebesar 7.590 kWh/bulan atau 77,5  % dari  total  kapasitas energi yang dapat dihasilkan . Akan tetapi perlu diperhatikan  bahwa  kapasitas  terpasang  yang tersisa  hanya  sebesar 0,35  kVA atau 1,65% dari  total  kapasitas  terpasang.    Hasil-hasil  ini menunjukkan  bahwa  air  terjun  Manduriang memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  listrik setempat.

## KESIMPULAN
Air  terjun  Desa  Manduriang  memiliki debit  air  minimum  rata    –    rata  0.236    m 3 /s, dengan head efektif  sebesar 11 m. Kondisi ini memungkinkan  untuk  dibangun  PLTMH dengan  menggunakan  turbin  jenis crossflow , yang  secara  spesifikasi  mampu  beroperasi pada  debit  air  relatif  rendah.  Generator sinkron  yang  digunakan  berkapasitas  21,25 kVA dan dilengkapi dengan ELC dan ballast load dengan kapasitas 25 kVA guna mencegah kerusakan  generator  akibat  kehilangan  atau
penurunan  beban  yang  tiba-tiba,  sehingga kestabilan tegangan dapat dijaga.
Dengan  potensi  SDA  yang  ada  dan ditunjang  dengan  perencanaan  komponen elektris-mekanis yang mengikuti standar, daya yang mampu dibangkitkan sebesar 17 kW dan mampu mensupplai kebutuhan listrik  untuk 46 rumah  dan  1  mushola  desa  dengan  daya terpasang masing-masing 450 VA.

## SARAN
Sistem kelistrikan dari skala kecil hingga besar  membutuhkan  jaminan  keamanan  yang baik  dari  sumber  pembangkitan  hingga  ke pemakai.  Diperlukan  studi  lanjutan  untuk merencanakan  sistem  proteksi  kelistrikan PLTMH Desa Manduriang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Fitria  “Jeane.”  2020.  “Air  Terjun Manduriang  Perlu  Ditata  Maksimal.” Pelita  Sumsel.  November  12,  2020. https://pelitasumsel.com/2020/11/12/air- terjun-manduriang-perlu-ditata- maksimal/.
Firdaus, Muhammad, Mas Sarwoko Suraatmadja, and KharismaBani Adam. 2016. “Design And  Implementation  Of  Electronic  Load Controller -- -------- -- ---- -- --With Using
Proportional Integrated Controller "” 3 (3): 11. Firmansyah,  Rizal,  Teguh  Utomo,  and  Hery Purnomo. 2015. “Perancangan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro Gunung Sawur Unit 3 Lumajang.” Jurnal Mahasiswa TEUB 2 (7). http://elektro.studentjournal.ub.ac.id/inde x.php/teub/article/view/354.
Lubis, Herry. 2020. “Destinasi Wisata Air Terjun
Manduriang  di  OKU  Selatan  Butuh
Perhatian  Pemerintah.”  Dimensi  |  News.
November 15, 2020. https://www.dimensinews.co.id/107302/d estinasi-wisata-air-terjun-manduriang-di-
oku-selatan-butuh-perhatian- pemerintah.html.
Ramdhani, Aji Saka Dwi. n.d. “Studi Perencanaan PLTMH 1x12 kW sebagai Desa Mandiri Energi  di  Desa  Karangsewu,  Cisewu,
Garut,  Jawa  Barat.”  Institute  Teknologi
Sepuluh November. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-
Undergraduate-16580-2208100632- paperpdf.pdf.
Rompas,  Parabelem  T  D.  2011.  “Analisis Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro (PLTMH)  Pada  Daerah  Aliran  Sungai Ongkak  Mongondow  Di  Desa  Muntoi Kabupaten Bolaang Mongondow.” Jurnal Penelitian Saintek 16: 12.
Saleh, Zulkiffli, Yosi Apriani, Feby Ardianto, and Ricky  Purwanto.  2019.  “Analisis Karakteristik Turbin Crossflow Kapasitas 5 kW.” Jurnal Surya Energy 3 (2): 255– 61. https://doi.org/10.32502/jse.v3i2.1484
Setyo W, Erdyan, Mochammad Rif’an, and Teguh Utomo.  2014.  “Perancangan  Electronic Load  Controller  (Elc)  Sebagai  Penstabil Frekuensi  Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)” 2 (5): 6. Sunarwan, Bambang. 2013. “Optimasi Pemanfaatan  Sumber  Daya  Air  (Sda)
Untuk Menjadi Sumber Energi Baru Dan Terbarukan (EBT) Studi Kasus : PLTMH Mangelum,  Kabupaten  Boven  Digoel Provinsi Papua.” Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah  Fakultas  Teknik  UNPAK 2  (22). https://journal.unpak.ac.id/index.php/jurn alteknik/article/view/854.
Suparyawan, D. P. D., I. N. S. Kumara, and Wayan G.  Ariastina.  2013.  “Studi  Perencanaan
Pembangkit  Listrik  Mikrohidro  Di  Desa Sambangan  Kabupaten  Buleleng  Bali.”
Majalah Ilmiah Teknologi Elektro 12 (2). https://ojs.unud.ac.id/index.php/JTE/articl e/view/15546.
Wulandari,  Dinda.  2019.  “Rasio  Elektrifikasi Sumsel  Diklaim  Capai  99%  |  Sumatra Bisnis.com.”  Bisnis.com.  July  30,  2019. https://sumatra.bisnis.com/read/20190730 /533/1130595/rasio-elektrifikasi-sumsel- diklaim-capai-99.