## SCANNING DAN RESETTING DISTANCE RELAY PADA PENGHANTAR 150 kV KUDUS ARAH JEKULO
Tanzil Ramadhan Aljufri 1) , Bambang Supradono 2) ,  Luqman Assaffat 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Jl Kasipah No. 10-12 Semarang – Indonesia
Abstraction
One unit of P3B Jawa Bali, Central Java and DI Yogyakarta region responsible for operating and  maintaining  the  installation  of  electric  power  transmission  network  in  Central  Java  and Yogyakarta. With the transmission network configuration changes for reasons of consumer needs and for the reliability of the power supply necessary to study the effect of changing the configuration of the coordinated protection system conductor.
As  happened  in  the  subsystem  Kudus-Jekulo-Pati  is  changing  the  configuration  of  the  GI Jekulo  single  phi  into  a  double  phi.  This  change  affects  the  coordination  of  in  the  subistem,  which overlap  in  Zone  2  distance  in  the  direction  of  the  GI  Kudus-Jekulo  to  Zone  2  distance  relays  in  GI Jekulo  Pati  direction,  it  is  known  after  the  scanning  process.  And  to  anticipate  the  problems  it  is necessary  to  resetting  or  setting  recalculation  distance  relay  is  in  the    GI  Kudus-Jekulo  direction, which is expected to resetting, the coordination of protection systems in the susbsistem Kudus-Jekulo- Pati as expected.
With  better  coordination  of  the  protection  system  conductor  protection  relay  performance became more selective and sustainable electricity distribution maintained the need for electricity can be met in an optimal, effective and efficient. protection systems
Keywords : electric power transmission, protection systems,Distance relay, scanning coordination of protection systems

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  energi  yang  setiap  hari digunakan  adalah  energi  listrik,  di  mana energi  listrik  adalah  energi  akhir  yang dibutuhkan  bagi  peralatan  listrik  untuk menggerakkan  motor,  lampu  penerangan, memanaskan,  mendinginkan  ataupun  untuk menggerakkan  kembali  suatu  peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang  lain.  Energi  yang  dihasilkan  dapat berasal  dari  berbagai  sumber,  seperti  air,
minyak,  batu  bara,  angin,  panas  bumi, nuklir,  matahari,  dan  lainnya.  Energi  listrik dalam  besaran  teganngannya  terdiri  dari beberapa  volt  sampai  ribuan  hingga  jutaan volt.
Energi listrik sangat dibutuhkan keberadaannya  oleh  umat  manusia,  karena energi  listrik  merupakan  penunjang  dari semua  sarana  yang  dibutuhkan  dalam beraktivitas. Oleh karena itu perlu diperhatikan  kesinambungan  dari  proses
penyaluran  tenaga  listrik  agar  aktivitas  dan kegiatan dari masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
Sistem  tenaga  listrik  adalah  hubungan antara  Pusat  Listrik  (pembangkit)  dan Konsumen  (beban)  dimana  di  antara keduanya  terdapat  Saluran  Transmisi, Gardu  Induk,    dan  Saluran  Distribusi sehingga  energi  listrik  yang  dihasilkan Pusat  Listrik  dapat  dipergunakan  oleh Konsumen.
Salah  satu  lingkup  perusahaan  P3B Jawa  Bali  adalah  mengoperasikan  dan memelihara  instalasi  Sistem  Transmisi Tenaga  Listrik  Jawa  Bali.  Salah  satu  unit dari  P3B  Jawa  Bali  yaitu  Region  Jawa Tengah  dan  DIY  yang  bertanggung  jawab mengoperasikan  dan  memelihara  instalasi jaringan  transmisi  tenaga  listrik  di  Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Dengan adanya perubahan  konfigurasi  jaringan  transmisi karena  alasan  kebutuhan  konsumen  dan demi  keandalan  pasokan  listrik  perlu dilakukan  penelitian  pengaruh  perubahan konfigurasi terhadap kordinasi sistem proteksi  penghantar,  sehingga  penulis mengambil  judul  Scanning  dan  Resetting Distance  Relay  pada  Penghantar  150  kV Kudus Arah Jekulo.
Dalam  Tugas  Akhir  ini,  dibahas mengenai  optimalisasi  koordinasi  setting
Distance  Relay    untuk  meningkatkan performansi  proteksi  sehingga  diharapkan proteksi  akan  bekerja  dengan  cepat  dan selektif.

## 2. Tinjauan Pustaka
Transmisi  tenaga  listrik  merupaka  salah satu  komponen  dari  sistem  penyaluran tenaga  listrik  menyalurkan  energi  tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkitan menggunakan kawat-kawat (saluran)
transmisi,  menuju  gardu-gardu  induk  yang selanjutnya akan didistribusikan ke pelanggan atau konsumen.
Ada  dua  kategori  saluran  transmisi  : saluran  udara  (overhead  line)  dan  saluran bawah  tanah  (uderground).  Yang  pertama menyalurkan  tenaga  listrik  melalui  kawat- kawat  yang  digantung  pada  tiang-tiang transmisi  dengan  perantaraan-perantaraan isolator-isolator,  sedang  saluran  kategori kedua  menyalurkan  listrik  melalui  kabel- kabel  bawah  tanah.  Kedua  caera  penyaluran mempunyai  untung  ruginya  sendiri-sendiri. Dibandingka  dengan  saluran  udara,  saluran bawah  tanah  tidak  terpengaruh  oleh  cuaca buruk, taufan, hujan angin, bahaya petir dan sebagainya.  Lagi  pula  saluran  bawah  tanah lebih  estetis  (indah),  karena  tidak  tampak. Karena  alasan  terakhir  ini,  saluran-saluran bawah  tanah  lebih  disukai  di  Indonesia, terutama  untuk  kota-kota  besar.  Namun
biaya,  pembangunannya  jauh  lebih  mahal daripada  saluran  udara,  dan  perbaikannya lebih  sukar  bila  terjadi  gangguan  hubung singkat dan kesukaran-kesukaran lainnya.
Dalam  sistem  tenaga  listrik  banyak sekali  terjadi  gangguan  terutama  hubung singkat.
Arus hubung singkat mengakibatkan terjadi thermal & mechanical  stresses  yang  dapat  merusak peralatan  sistem  tenaga  listrik.  Untuk melindungi  peralatan  terhadap  gangguan hubung  singkat  yang  terjadi  dalam  sistem diperlukan  peralatan  proteksi.  Peralatan proteksi  didesain  dengan  tujuan  utama untuk  melindungi  peralatan,  keamanan sistem  dan  untuk  menjaga  kontinyuitas pelayanan  ke  pelanggan.  Oleh  karena  itu, sistem proteksi harus didesain agar sensitif, cepat, selektif  dan andal.
Sistem  Proteksi  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut :
- Sensitif yaitu mampu merasakan gangguan sekecil apapun
- Andal yaitu akan bekerja bila diperlukan (dependability)  dan  tidak  akan  bekerja bila tidak diperlukan (security).
- Selektif  yaitu  mampu  memisahkan jaringan yang terganggu saja.
- Cepat  yaitu  mampu  bekerja  secepat- cepatnya.
Peralatan-peralatan proteksi terdiri dari:
• Relai  proteksi  berfungsi  sebagai  elemen perasa  atau  pengukur  untuk  mendeteksi gangguan
• Pemutus tenaga  (PMT) berfungsi sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga  untuk melepas bagian sistem yang terganggu
• Trafo arus (CT) dan trafo tegangan (PT) berfungsi  untuk  mengubah  besarnya arus  dan  atau  tegangan  dari  sirkuit primer  ke  sirkuit  sekunder    (untuk sistem proteksi dan pengukuran)
• Sumber  arus  searah  (batere)  berfungsi untuk  memberi  suplai  kepada  relai  dan rangkaian kontrol atau proteksi
• Pengawatan  (wiring)  berfungsi  sebagai penghubung komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu sistem.
Dalam  penentuan  pola  proteksi  saluran transmisi  tenaga  listrik  ada  satu  hal  yang juga  harus  di  perhatikan,  yaitu  Source  to Impedance  Ratio  (SIR)  dimana  SIR  adalah perbandingan nilai impedansi sumber terhadap impedansi saluran.
Panjang saluran transmisi dapat dikelompokan  berdasarkan  perbandingan impedansi sumber terhadap impedansi saluran yang diproteksi (Source to Impedance  Ratio  =SIR).Saluran  transmisi
dapat  dikelompokkan  menjadi  saluran pendek, sedang atau panjang.
Panjang saluran transmisi dapat dikelompokan  menjadi  saluran  pendek dengan SIR ≥ 4, Saluran sedang dengan 0.5 <  SIR  <  4,  Saluran  Panjang  dengan  SIR yang sangat kecil atau SIR ≤ 0.5.
SIR  menunjukan  kekuatan  sistem  yang akan  diproteksi,  semakin  kecil  SIR  berarti semakin  kuat  sumber  yang  memasok saluran  transmisi  tersebut,  dan  sebaliknya untuk  sistem  tegangan  yang  lebih  besar dengan  SIR  yang  sama  akan  diperoleh panjang  saluran  yang  lebih  besar,  dengan demikian pengelompokan saluran pendek,sedang  dan  panjang  akan  berbeda untuk sistem tegangan yang berbeda.
Sistem pengaman suatu peralatan karena  berbagai  macam  faktor  dapat mengalami kegagalan operasi (gagal operasi). Berdasarkan hal-hal tersebut maka suatu  sistem  proteksi  dapat  dibagi  dalam dua kelompok, yaitu :
a. Pengaman Utama
Merupakan  sistem  proteksi  yang diharapkan  segera    bekerja    jika terjadi  kondisi    abnormal  atau gangguan pada daerah pengamanannya b. Pengaman Cadangan
Diperlukan  apabila  pengaman  utama tidak  dapat  bekerja  atau    terjadi gangguan  pada  sistem  pengaman utama itu sendiri.
Distance  protection  merupakan  jenis proteksi  non-unit  dan  memiliki  kemampuan untuk membedakan gangguan yang terjadi di berbagai  bagian  sistem,  tergantung  pada impedansi  yang  terukur.  Pada  dasarnya, distance  protection  membandingkan  arus gangguan  yang  dilihat  oleh  relay  dengan tegangan  di  lokasi    relay  untuk  menentukan impedansi sampai titik terjadinya gangguan.
Keuntungan utama menggunakan distance  relay  adalah  zona  proteksi  relay bergantung  pada  impedansi  dari  penghantar yang  dilindungi  yang  hampir  konstan  dari besaran tegangan dan arus. Dengan demikian, distance relay memiliki jangkauan tetap,  berbeda  dengan  relai  overcurrent dimana  jangkauan  bervariasi  tergantung pada kondisi sistem.
Distance Relay merupakan relai proteksi yang prinsip kerjanya berdasarkan
pengukuran impedansi penghantar.
Impedansi  penghantar  yang  dirasakan  oleh relai adalah hasil bagi tegangan dengan arus dari sebuah sirkit.
Distance  relay  merupakan  pengaman utama  (main  protection)  pada  SUTT  / SUTET  dan  sebagai  backup  untuk  seksi
didepan.  Distance  relay  pada  dasarnya bekerja dengan mengukur impedansi transmisi,  dibagi  menjadi  beberapa  daerah cakupan yaitu Zone 1, Zone 2, Zone 3, serta dilengkapi juga dengan teleproteksi sebagai upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan selektif di dalam daerah pengamanannya.
Distance relai di desain untuk merespon arus,  tegangan  dan  perbedaan  sudut  fasa
antara arus dan tegangan, dimana paramater-parameter  ini  dan  digunakan untuk  menghitung  atau  mengukur  nilai impedansi  yang  di  baca  oleh  relai,  yang juga sebanding dengan jarak gangguan.
Distance  relay  mengukur  tegangan pada  titik  relai  dan  arus  gangguan  yang terlihat dari relai, dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi sampai titik  terjadinya  gangguan  dapat  ditentukan. Perhitungan  impedansi  dapat  dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
f f f I V Z = (1)
Dengan :
Z f = Impedansi (Ohm
V f = Tegangan (Volt)
I f = Arus gangguan (Ampere)
Distance relay akan bekerja dengan cara membandingkan impedansi gangguan  yang terukur  dengan  impedansi  setting,  dengan
ketentuan:  bila  impedansi  gangguan  lebih kecil dari pada impedansi setting relai (Zf  < ZR)  maka  relai  akan  bekerja,  dan  bila impedansi  ganguan  lebih  besar  dari  pada impedansi setting relai (Zf  > ZR) maka relai tidak akan bekerja.
Distance Z < HV Apparatus Panel Relai MK PMS REL PMT CT PMS Line PMS Tanah PT LA Input Tegangan Input Arus Trip .
Gambar 1. Blok diagram distance relay Distance  Relay  atau  rele  jarak    dapat diterapkan  pada  beberapa  daerah  (zone) dengan  waktu  yang  bisa  diatur  sesuai keinginan,  dengan  demikian  bisa  didpatkan pasangan  pengaman  utama  dan  pengaman cadangan sekaligus dalam satu rele jarak.
Gambar 2.  Daerah penyetelan rele jarak 3
zone Zone-2(B) Zone-1(B) Local Bus Near End Bus Far End Bus Zone-2(A) Zone-1(A) Zone-3(A) Zone-3(B) A
B C
Sebelum  melakukan  kalkulasi  setting, terlebih  dahulu  harus  diketahui  parameter parameter  input  yang  akan  mempengaruhi perhitungan  setting.  Parameter  tersebut adalah :
a. Relai Proteksi
b. Data konfigurasi jaringan
c. Data Peralatan Bantu
d. Konduktor
e. Data Arus Hubung Singkat Sistem
Pada  keadaan  aman  atau  normal, jaringan  tenaga  listrik  tidak  memerlukan sistem pengamanan. Gangguan pada jaringan tenaga listrik harus dapat diketahui dan dipisahkan dari bagian jaringan lainnya secepat  mungkin  dengan  maksud  agar kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan.
Oleh  karena  letaknya  yang  tersebar diberbagai  daerah,  maka  saluran  transmisi mengalami  gangguan-gangguan,  baik  yang disebabkan  oleh  alam,  maupun  oleh  sebab- sebab lain.
Hampir  semua  gangguan  pada  saluran 187  kV  ke  atas  disebabkan  oleh  petir,  dan lebih  dari  70%  dari  semua  gangguan  pada saluran  110-154  kV  disebabkan  karena gejala-gejala alamiah (petir, salju, es, angin, banjir,  gempa  dan  sebagainya).  Gejala- gejala  alamiah  lain  terjadi  pada  saluran  60
kV  adalah  gangguan  binatang  (burung,  dan sebagainya).  Karena  letaknya  didaerah tropis,  gangguan  es  dan  salju  tidak diharapkan  terjadi  di  Indonesia  (kecuali  di pegunungan-pegunungan  tinggi  di  Irian Barat) (Arismunandar dkk, 1973).
Gangguan  secara  garis  besar  dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  bagian  utama (Hewitson dkk, 2005) :
a. Gangguan Aktif (Active Fault)
Active  fault  terjadi  ketika  arus  mengalir dari  satu  fasa  konduktor  ke  fasa  yang lain (phase-to-phase), atau satu konduktor  fase  ke  tanah  (phase-to- earth).jenis  gangguan  ini  kemudian diklasifikasikan  menjadi  dua  bagian  : yaitu solid fault dan incipient fault b. Gangguan Pasif  (Passive Fault) Passive fault bukan merupakan gangguan yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan  nyata,  melainkan  kondisi yang  mengakibatkan  stress  pada  sistem yang  melebihi  kapasitas  designnya, sehingga  akhirnya  timbul  active  fault. Contoh khususnya sebagai berikut :
1) Overload yang menyebabkan
pemanasan lebih dari isolasi (deteriorating  quality,reduced  life and ultimate failure).
2) Tegangan lebih:  Menyebabkan stress isolasi diluar withstand capacites
3) Under  Frequency:  Menyebabkan kesalahan kerja pada pembangkit
4) Power  :  Generator  akan  out  of  step dan out of syrconism

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  mengambil  lokasi  di  Gardu Induk 150 kV Kudus yang beralamat di JL. AKBP R. Agil Kusumadya  No. 152 Kudus Jawa  Tengah.    Dengan  adanya  perubahan konfigurasi  penulis  akan  menganalisa kordinasi dari sistem proteksi yang terpasang di GI Kudus bay arah Jekulo.
Gambar 3. Lokasi Penelitian
Gambar 4. Konfigurasi Single Phi GI Pati
(kondisi awal)
Gambar  diatas  menujukan  subsistem Kudus_-Jekulo-Pati-Rembang sebelum dilakukan perubahan konfigurasi.
Pada  konfigurasi  seperti  diatas  settingan distance relay pada Kudus arah Jekulo yaitu :
1. Zone-1 mengamankan 80 % pengantar Kudus arah Jekulo
2. Zone-2 mengamankan 120 % penghantar  Kudus  arah  Jekulo  yang berarti mengamankan beberapa persen penghantar Jekulo arah
Rembang 3. Zone-3 mengamankan 120 % penghantar Kudus arah Jekulo ditambah penghantar didepannya yang  berarti  mengamankan  beberapa persen  penghantar  Rembang  arah Pati.
Sedangkan  setelah  dilakukan  perubahan konfigurasi  dapat  dilihat  seperti  gambar dibawah
Gambar 5. Konfigurasi Double Phi GI Pati (kondisi akhir)
Pada konfigurasi seperti diatas settingan distance  relay  pada  Kudus  arah  Jekulo
seharusnya 1. Zone-1 mengamankan 80 %
pengantar Kudus arah Jekulo
2. Zone-2 mengamankan 120 % penghantar  Kudus  arah  Jekulo  yang
berarti mengamankan beberapa persen penghantar Jekulo arah Pati
3. Zone-3 mengamankan 120 %
penghantar  Kudus  arah  Jekulo ditambah  penghantar  didepannya yang berarti mengamankan beberapa persen penghantar Pati arah
Rembang.
Untuk  selanjutnya  pada  pembahasan akan dilakukan proses scaning dan dan juga resetting  untuk  melihat  apakah  koordinasi diantara  proteksi  penghantar  telah  sesuai dengan yang diharapkan.
Adapun peralatan yang digunakan untuk perhitungan  setting  dan  scanning  distance relai adalah :
a. Software Mathcad
b. Sotware Digsilent
Adapun  bahan  bahan  yang  digunakan untuk  perhitungan  setting  dan  scanning distance relai adalah :
a. Data konfigurasi jaringan
b. Data panjang penghantar
c. Data  konstanta  dan  kemampuan hantar arus konduktor
d. Data  rasio  CT  (trafo  arus)  dan PT (trafo tegangan)
e. Manual book relai
f. Data  setting  eksisting  distance relai GI Kudus bay Jekulo
Untuk  menyelesaikan  Tugas  Akhir  ini dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  sebagai berikut,
a. Studi  literatur  tentang  pola  koordinasi proteksi  penghantar,  setting  Distance Relay.
b. Perhitungan setting distance relay menggunakan software Matchad
c. Pengambilan  data  setting  distance  relay dan  melakukan  proses  scanning  untuk melihat  kordinasi  proteksi  penghantar menggunakan  software  Mathcad  dan Digsilent.

## 4. Analisa dan Pembahasan
Terjadinya  perubahan  konfigursi  pada subsistem  Kudus  –  Jekulo-  Pati,  yaitu berubahnya konfigurasi di GI pati dari single phi menjadi dobel phi, maka harus dilakukan resetting  pada  distance  relay  di  GI  Kudus arah  GI  Jekulo.  Hal  ini  dilakukan  agar kordinasi diantara proteksi penghantar sesuai dengan yang diharapkan.
Grafik : Koordinasi Impedansi, waktu - kondisi eksisting
Nama  SUTT: SUTT  150 KV  KUDUS - JKULO - PATI - RBANG 0 1 10 3 × 2 10 3 × 3 10 3 × 4 10 3 × 0 1 2 KUDUS JKULO PATI Distance Relai Setting GI Kudus Bay arah Jekulo GI Jekulo Bay arah Pati zone 1 3.692 7.344 zone 2 18.194 15.84
zone 3
32.728 27.36 ohm
Tabel  1. Perbandingan Data Setting Distance Relai Eksisting
Dengan  data  setting  diatas  maka dilakukan  proses  scanning  menggunakan software  Mathcad  dan  Digsilent  .  Hasil scanning  menggunakan  software  Mathcad dan  Digsilent  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah.
Gambar 6 Hasil scanning menggunakan Mathcad Setting Eksisting Gambar 7. Hasil scanning menggunakan Digsilent Setting Eksisting
Dari gambar dapat diamati bahwa terjadi overlap pada zone 2 penghantar  Kudus  arah GI  Jekulo  terhadap  zone-2  penghantar Jekulo arah Pati.
Hal  ini  terjadi  karena  pemilihan  zone-2 pada  setting  distance  relay  penghantar Kudus  arah  Jekulo  pada  kondisi  eksisiting masih  melihat  penghantar  Jekulo  arah Rembang, dimana setelah adanya perubahan konfigurasi,  zone-2  di  Kudus  seharusnya melihat penghantar Jekulo arah Pati. Karena adanya  perbedaan  panjang  penghantar  yang cukup signifikan ini maka pemilihan zone-2 di  Kudus  sudah  tidak  tepat  lagi  sehingga terjadilah overlap tersebut.
Pada  gambar  8  dibawah  dijelaskan  hasil analisa  kordinasi sistem  proteksi penghantar
GI  Kudus  bay  arah  Jekulo,  dimana diketahui  terjadi  overlap  pada  setting  Zone 2  distance  relai  di  GI  Kudus  bay  arah Jekulo, yang mana jika terjadi overlap, relai menjadi  tidak  selektif  bekerja  bila  terjadi gangguan di ruas penghantar GI Jekulo bay arah Pati.
Gambar 8 .Analisa hasil scanning Secara  matematis  overlap  pada  zone  2 distance  relai  GI  Kudus  bay  arah  Jekulo juga  dapat dilihat pada perhitungan dibawah :
Wilayah  Kerja  Setting  Zone  2  GI  Kudus  – Jekulo : 3.693 sampai 18.194 ohm Wilayah  Kerja  Setting  Zone  2  GI  Jekulo  – Pati     : 7.345 sampai 15.84 ohm ZL11 + ZL21  = 4.616 + 9.085 =  13.701 ohm ZL11  :  Impedansi  GI  Kudus  sampai  GI
Jekulo
ZL11  : Impedansi GI Jekulo sampai GI Pati
Sesuai  perhitungan  impedansi  yang dibaca relai mulai dari bus GI Kudus hingga bus GI Pati adalah 13.701 ohm.
Sedangkan  setting  eksisting  Zone  2  GI Kudus bay Jekulo adalah 18.194 ohm, maka dapat dihitung
% 100 7018 . 13 194 . 18 x = 132%
Jadi  diketahui  setting  eksisting  Zone  2 GI  Kudus  bay  Jekulo  melampaui  132% penghantar  GI  Jekulo  arah  Pati,  yang  mana seharusnya  hanya  di  perbolehkan  70% sesuai dengan persamaan (2.4)
Z2mak = 0,8 * (ZL1 + 0,8 ZL2) Dengan  melihat  analisa  hasil  scanning diatas  maka  perlu  dilakukan  resetting  pada distance  relay  di  GI  Kudus  dengan memperhatikan  perubahan  konfigurasi  yang telah dilakukan.
Berikut  merupakan  metode  dan  cara perhitungan  setting  distance  relai  di  GI Kudus penghantar arah Jekulo menggunakan relai GEC Quadramho SHPM 101 Tabel 2.Perhitungan setting distance relai Kudus-Jekulo dengan konfigurasi terbaru
Zone- 1 Zone-
2 Zone- 3 Primer 3.757 9.571 17.203 Sekunder 0.401 1.021 1.835 Aktual (Ohm) 0.400 1,000 1.840 Time (detik) t1 = 0,00 t2 = 0,40
t3 = 1,60
Tabel  3. Perhitungan setting distance relai
Kudus-Jekulo dengan konfigurasi terbaru
Dan  setelah  dilakukan    perhitungan ulang dengan menggunakan software mathcad  maka  didapatkan  setttingan  baru untuk  diterapkan  pada  distance  relay  di  GI Kudus untuk penghantar arah Jekulo Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah
Tabel  4. Data resetting distance relai
Kudus-Jekulo
Dengan data resetting diatas maka dapat dilakukan  lagi  scanning  menggunakan software  mathcad  dan  digsilent  untuk melihat kordinasi diatara proteksi
penghantar, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.
Hasil  scanning  menggunakan  software digsilent    dan  mathcad  dapat  dilihat  pada gambar dibawah
0 1 10 3 × 2 10 3 × 3 10 3 × 4 10 3 × 0 1 2 KU D US JKU LO PA T I
Gambar  9. Hasil scanning menggunakan Mathcad dengan data hasil resetting
Gambar 10. Hasil scanning menggunakan Digsilent dengan data hasil resetting
Dari  gambar  hasil  scanning  diatas  dapat terlihat  bahwa  kordinasi  diantara  proteksi penghantar  telah  sesuai  dengan  yang
diharapkan  dimana  tidak  ada  lagi  terjadi overlap diantara proteksi penghantar.
Dari  hasil  analisa  diatas  maka diketahui  sebelum  dilakukan  resetting proteksi  distance  relai  di  GI  Kudus  arah Jekulo  diketahui  bahwa  kordinasi  dari sistem  proteksi  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan  karena  terjadi  overlap  antara Zone 2 distance relai GI Kudus arah Jekulo dengan Zone 2 distance relai GI Jekulo arah Pati,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya perubahan  konfigurasi  dimana  setting  zone eksisting (lama) memperhitungkan penghantar Jekulo arah Rembang.
Oleh  karena  itu  dilakukan  resetting distance  relai  GI  Kudus  arah  Jekulo  dan dari  hasil  reseting  proteksi  penghantar  di Kudus arah Jekulo untuk penentuan zone-2 nya  maka  dipilih  penghantar  Jekulo  arah Pati.  Sedangkan  untuk  zone-3  nya  dipilih penghantar Pati arah Rembang. Dan setelah didapatkan nilai setting yang baru, dilakukan  scanning    dan  dari  gambar  hasil scanning  diatas  dapat  terlihat  bahwa kordinasi diantara proteksi penghantar telah sesuai  dengan  yang  diharapkan  dimana tidak  ada  lagi  terjadi  overlap  diantara proteksi penghantar.
Dengan  demikian  kedepannya    apabila ada  perubahan  konfigurasi  penghantar seharusnya  dilakukan  scanning  terhadap
proteksi  penghantar  terlebih  dahulu  dan melihat  kordinasinya  untuk  menghindari terjadinya overlap di antara proteksi penghantar, juga tetap menjaga agar proteksi bekerja  lebih  selekif,  lebih  optimal  dan menghindari  meluasnya  gangguan  apabila terjadi gangguan pada penghantar.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisa berdasarkan  data-data  dan  konfigurasi  yang ada di lapangan maka dapat disimpulkan
1. Setelah dilakukan scanning tenyata terjadi overlap  pada  proteksi  penghantar  Kudus arah  Jekulo,  maka  dari  itu  harus dilakukan resetting pada proteksi penghantar Kudus arah Jekulo.
2. Telah  dbuat  data  setting  baru  untuk distance  relay  GI  Kudus  bay  arah  Jekulo sesuai dengan konfigurasi terbaru
3. Setelah  dilakukan  resetting  pada  proteksi penghantar  Kudus  arah  Jekulo,  dimana kemudian  dari  data  hasil  resetting tersebut dilakukan scanning maka terlihat bahwa  tidak  terjadi  overlap  lagi,  hal  ini menunjukan  bahwa  kordinasi  diantara proteksi  penghantar  telah  sesuai  dengan yang  diharapkan  dan  dengan  itu  akan mengoptimalkan kordinasi sistem proteksi.
4. Dari  hasil  analisa  diketahui  bahwa  ada pengaruh perubahan konfigurasi terhadap kordinasi sistem proteksi, untuk itu  perlu  dilakukan  scanning  kordinasi proteksi  penghantar  apabila  terjadi perubahan konfigurasi.

## Daftar Pustaka
Alfian  Rahmatu  Taufan,  2011,  ”Studi
Kordinasi Rele Pengaman Pada Sistem  Kelistrikan  di  PT  Asahimas Flat  Glass  TBK,  Sidoarjo”,  Tugas Akhir,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, Surabaya Aris  Widodo,  ”Studi  Kordinasi  Rele Pengaman  Pada  Sistem  Kelistrikan  di PT  Chandra  Asri,  Cilegon”,  Tugas Akhir,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, Surabaya A. Arismunandar,  S.  Kuwara, 1973,  ”Buku Pegangan  Teknik  Tenaga  Listrik”, Jilid II, PT Pradnya Paramita, Jakarta Abdul  Kadir,  1998,  ”Transmisi  Tenaga
Listrik”, Universitas Indonesia, Jakarta,
Anderson  ,P.M,  1998,  “Power  Systems Protection”, McGraw-Hill, USA David  Setiawan,  IGN  Satriyadi  Hernanda,
Ontoseno Penangsang, 2007,  ”Analisi
Keandalan  Proteksi  Saluran  Transmisi PT Chevron Pacific Indonesia
Menggunakan  Metode  Fault  Tree”, Seminar  Nasional  Aplikasi  Teknologi Informasi  2007  (SNATI  2007)    ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 16 Juni 2007.
L.G.  Hewitson  ,  Mark  Brown  and  Ramesh Balakrishnan,  2004,  “Practical  Power Systems Protection”, ELSEVEIR,
J.  Lewis  Blackburn,  Thomas  J.  Domin, 2006,  “Power  Systems  Protection”, Taylor & Francis Group, USA.
Juan  M.  Gers  and  Edward  J.  Holmes,  2004,
“Protection  of  Electricity  Distribution Networks”,
2nd
Edition, The Institution  of  Electrical  Engineers, London,United Kingdom
T.S Hutauruk. Msc, 1996, ”Transmisi Daya Listrik”, Erlangga, Jakarta,
W.D.  Stevenson  Jr,  1984,  ”Analisis  Sistem Tenaga  Listrik”,  Edisi  Ke  Empat, Erlangga, Jakarta,
IEEE  Guide  for  Protective  Relay,  2000  , “Applications to Transmission Lines”,Std IEEE C37.113-1999.
PT  PLN  (Persero)  P3B  Jawa  Bali,  2006,
“Workshop  Scanning  dan  Kordinasi Relai Proteksi” Jakarta.