## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
Analisis Kualitas Air Berdasarkan Konsentrasi Ozone (O Penyediaan Air Minum
Arif  Susanto 1,2,3,4,* ,  Agus Riyant Sulthan Muchammad Quds 5
1 Green  Technology  Research  Center , Semarang 50241, Indonesia 2 Departemen  Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Ilmu  &  Teknologi Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi 406
3 Health Safety Environmental Departement,
4 Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil  & Perencanaan,  Universitas  Kebangsaan  Republik  Indonesia,
Bandung 40263, Indonesia
5 Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakult Nopember, Surabaya 60111, Indonesia *Corresponding author: arifssnt@yahoo.com, arif.susanto@universitaskebangsaan.ac.id
Info Artikel:Diterima 15 Januari 2022 ; Direvisi Tersedia online : 26 April 2022 ; Diterbitkan secara teratur :
Cara  sitasi  (Vancouver): Susanto  A,  Riyanto  A,  Putro  EK,  Amrina  U,  Wilmot  JC,  Quds  SM.  Analisis  Kualitas  Air Berdasarkan  Konsentrasi  Ozone  (O3)  pada Lingkungan Indonesia [Online]. 2022 Jun;21(2):122

## ABSTRAK
Latar belakang: Dalam memenuhi kebutuhan air minum pekerja Divisi Concentrating (PTFI),  perlu  dilakukan  pemantauan  kualitas  berdasarkan  karakteristik  air  baku  dan  unit  pengolahan  yang digunakan.  Sistem  disinfeksi  dengan tertutama bakteri patogen, serta membuat air minum klor  dapat  mengalami  masalah  seperti clorination (BPC) yang kurang tepat dalam  penyediaan  air  minum  (PAM) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705 tahun 2003 minum harus berkisar antara 0,1 sampai 0,4 mg/L.
Metode: Penelitian  menggunakan  metode  observasi  dan Desain  penelitian  menggunakan cross  sectional sampel yaitu sampel jenuh berdasarkan jumlah titik pemantauan stasiun distribusi yang terdiri atas 5 lantai pada setiap gedung. A Instrumen penelitian menggunakan p terkandung dalam air minum. Hasil: Simulasi hidrolis dan kualitas air minum yang dilakukan menunjukkan hasil konsentrasi node dan link berubah  setiap  perubahan  waktu  mengikuti  segmen  distribusi  air  minum. menunjukkan  bahwa  konsentrasi  sisa berkisar  antara  0,33  sampai  0,39  mg/L kondisi  lingkungan di sekitar pipa. maka  semakin sedikit pula sisa O 3 yaitu bulk reaction dan pipe wall reaction Simpulan : Konsentrasi  awal  O 3 yang  diinjeksian  pada  proses  disinfeksi  memiliki  konsentrasi  sebesar  0,50 mg/L, konsentrasi tersebut terus berubah hingga pada saat  air  minum ditempatkan pada  bak  penyimpanan  air
© 2022 The Author. JKLI, ISSN: 1412-4939 – e-ISSN: 2502-7085.

## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
21 (2), 2022, 122 – 130
DOI : 10.14710/ jkli.21.2.122-130

## Analisis Kualitas Air Berdasarkan Konsentrasi Ozone (O Penyediaan Air Minum (PAM) di Gedung Perkantoran
Agus Riyanto 2 ,  Edi  Karyono Putro 3,5 ,  Uli  Amrina 3 ,  John  Charles Wilmot
,  Program  Doktor  Ilmu  Lingkungan,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas rtemen  Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Ilmu  &  Teknologi Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi 40633, Indonesia
Health Safety Environmental Departement, Divisi Concentrating PT Freeport Indonesia, Tembagapura 99960 Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil  & Perencanaan,  Universitas  Kebangsaan  Republik  Indonesia,
Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil,  Lingkungan  &  Kebumian,  Institut  Teknologi  Sepuluh , Indonesia
*Corresponding author: arifssnt@yahoo.com, arif.susanto@universitaskebangsaan.ac.id
; Direvisi 6 Maret 2022 ; Disetujui 6 Maret 2022 2022 ; Diterbitkan secara teratur : Juni 2022
Susanto  A,  Riyanto  A,  Putro  EK,  Amrina  U,  Wilmot  JC,  Quds  SM.  Analisis  Kualitas  Air Berdasarkan  Konsentrasi  Ozone  (O3)  pada  Penyediaan  Air  Minum  (PAM)  di  Gedung  Perkantoran.  Jurnal  Kesehatan Lingkungan Indonesia [Online]. 2022 Jun;21(2):122-130. https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.122-130.
Dalam memenuhi kebutuhan air minum pekerja Divisi Concentrating (PTFI),  perlu  dilakukan  pemantauan  kualitas  berdasarkan  karakteristik  air  baku  dan  unit  pengolahan  yang digunakan.  Sistem  disinfeksi  dengan ozonasi diterapkan  PTFI  bertujuan  untuk  membasmi  mikroorganisme, erta membuat air minum olahan menjadi lebih sehat, karena penggunaan disinfektan seperti  terbentuknya trihalomethanes (THMs)  maupun  perhitungan (BPC) yang kurang tepat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi konsentrasi (PAM)  di  gedung  perkantoran  OB-1  dan  OB-2  Divisi  Concentrating  PTFI  agar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705 tahun 2003 bahwa minum harus berkisar antara 0,1 sampai 0,4 mg/L.
Penelitian  menggunakan  metode  observasi  dan  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  sampai  Oktober  2021 cross  sectional dengan  mengukur  konsentrasi  O 3 pada  sistem  PAM berdasarkan jumlah titik pemantauan yang hanya berjumlah 10 titik terdiri atas 5 lantai pada setiap gedung. Analisis data menggunakan penelitian menggunakan perangkat lunak EPAnet agar dapat diperoleh simulasi
Simulasi hidrolis dan kualitas air minum yang dilakukan menunjukkan hasil konsentrasi berubah  setiap  perubahan  waktu  mengikuti  segmen  distribusi  air  minum. menunjukkan  bahwa  konsentrasi  sisa  O 3 di  akhir  pendistribusian  yaitu  pada  bak  penampungan  air  minum berkisar  antara  0,33  sampai  0,39  mg/L.  Konsentrasi  O 3 dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  jarak,  pH,  suhu,  dan Terdapat kecenderungan semakin jauh antara reservoir 3 yang terkandung didalamnya, hal  ini dapat disebabkan  oleh adanya pipe wall reaction . yang  diinjeksian  pada  proses  disinfeksi  memiliki  konsentrasi  sebesar  0,50 mg/L, konsentrasi tersebut terus berubah hingga pada saat  air  minum ditempatkan pada  bak  penyimpanan  air
7085.
Analisis Kualitas Air Berdasarkan Konsentrasi Ozone (O 3 ) pada (PAM) di Gedung Perkantoran
,  John  Charles Wilmot 3 ,
Program  Doktor  Ilmu  Lingkungan,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro, rtemen  Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat,  Fakultas  Ilmu  &  Teknologi
Divisi Concentrating PT Freeport Indonesia, Tembagapura 99960, Indonesia Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil  & Perencanaan,  Universitas  Kebangsaan  Republik  Indonesia,
as  Teknik  Sipil,  Lingkungan  &  Kebumian,  Institut  Teknologi  Sepuluh
Susanto  A,  Riyanto  A,  Putro  EK,  Amrina  U,  Wilmot  JC,  Quds  SM.  Analisis  Kualitas  Air Penyediaan  Air  Minum  (PAM)  di  Gedung  Perkantoran.  Jurnal  Kesehatan 130.
PT Freeport Indonesia (PTFI),  perlu  dilakukan  pemantauan  kualitas  berdasarkan  karakteristik  air  baku  dan  unit  pengolahan  yang diterapkan  PTFI  bertujuan  untuk  membasmi  mikroorganisme, penggunaan disinfektan perhitungan breakpoint Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi konsentrasi ozone (O 3 ) di 2  Divisi  Concentrating  PTFI  agar bahwa kadar O 3 dalam air dilaksanakan  pada  bulan  Juli  sampai  Oktober  2021. pada  sistem  PAM.  Teknik 10 titik, yaitu titik atau menggunakan metode Lagrangian . simulasi konsentrasi O 3 yang Simulasi hidrolis dan kualitas air minum yang dilakukan menunjukkan hasil konsentrasi O 3 pada setiap berubah  setiap  perubahan  waktu  mengikuti  segmen  distribusi  air  minum.  Hasil  simulasi di  akhir  pendistribusian  yaitu  pada  bak  penampungan  air  minum dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  jarak,  pH,  suhu,  dan reservoir dengan  konsumen, yang terkandung didalamnya, hal  ini dapat disebabkan  oleh adanya reaksi,
yang  diinjeksian  pada  proses  disinfeksi  memiliki  konsentrasi  sebesar  0,50 mg/L, konsentrasi tersebut terus berubah hingga pada saat  air  minum ditempatkan pada  bak  penyimpanan  air
minum  di  gedung  kantor  OB-1  dan  OB-2  Divisi  Concentrating  PTFI  konsentrasinya  menjadi  berkisar  antara 0,33  sampai  0,39  mg/L.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualitas  air  minum  yang  diolah  di  Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) telah memenuhi baku mutu.
Kata kunci: EPAnet; konsentrasi ozone (O 3 ); kualitas air minum; ozonasi; penyediaan air minum (PAM).

## ABSTRACT
Title: Water Quality Analysis Based on Ozone (O 3 ) Concentration in Drinking Water Supply at the Office Background: Monitoring  the  quality  of  the  raw  water  and  treatment  units  is  necessary  to  meet  the  drinking water needs of the Concentrating Division employees of PT Freeport Indonesia (PTFI). Therefore, disinfection with ozonation implemented by PTFI aimed at eradicating microorganisms, particularly pathogenic bacteria, as well  as  making  processed  drinking  water  healthier  because  the  use  of  chlorine  disinfectants  can  cause problems, such as the formation of trihalomethanes (THMs) due to inaccurate breakpoint chlorination (BPC) calculations. This research aims to evaluate the ozone concentration in drinking water supply (PAM) in office buildings  OB-1  and  OB-2  PTFI  Concentrating  Division  in  compliance  with  the  Decree  of  the  Minister  of Industry and Trade No. 705 of 2003 that states that ozone (O 3 ) levels in drinking water should range from 0.1 to 0.4 mg/L.
Method: The observation method was used and conducted from July to October 2021. The concentration of O 3 in the PAM system was measured using a cross-sectional design. In addition, the saturated sampling technique was  used  since  the  number  of  monitoring  points  was  limited  to  10,  namely  distribution  points  or  stations consisting of 5 floors in each building. The Lagrangian method was used to analyze the data and the EPAnet software to obtain a simulation of the concentration of O 3 in drinking water. Results: The hydraulics and drinking water quality simulations reveal that the O 3 concentration at each node and  link  varies  depending  on  the  drinking  water  distribution  segment.  The  simulation  results  show  that  the residual O 3 concentration at the end of the distribution, such as drinking water reservoirs, ranges from 0.33 to 0.39  mg/L.  Furthermore,  O 3 concentration  can  be  affected  by  distance,  pH,  temperature,  and  environmental conditions around the pipe. This indicates the greater the distance between the reservoir and the consumer, the less residual O 3 contained in it, and this can be due to reactions, specifically bulk, and pipe wall reactions. Conclusion : The  initial  concentration  of  ozone  injected  in  the  disinfection  process  was  0.50  mg/L,  which continued to change until the drinking water was placed in storage tanks in the OB-1 and OB-2 office buildings of the PTFI Concentrating Division. The resulting concentration ranged from 0.33 to 0.39 mg/L, indicating that the drinking water treated at the Drinking Water Treatment Plant (IPAM) met the quality standards.
Keywords : drinking water supply; drinking water quality; EPAnet; ozone concentration; ozonation.

## PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu kebutuhan dasar dan berperan  penting  dalam  menunjang  keberlangsungan hidup  manusia.  Air  yang  dapat  digunakan  manusia merupakan  air  bersih  layak  pakai  untuk  mencukupi kebutuhan  sehari-hari  terutama  untuk  air  minum. Kebutuhan  air  minum  meningkat  seiring  dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Kualitas air minum yang dialirkan ke masyarakat juga harus  dapat  memenuhi  baku  mutu,  agar  di  masa mendatang tidak akan menyebabkan dampak maupun efek negatif terutama pada kesehatan. 1
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  (Permenkes)  Nomor  492  Tahun  2010 2 menyatakan  bahwa  air  minum  adalah  air  yang  telah melalui  proses  pengolahan  atau  tanpa  proses pengolahan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan dapat langsung diminum. Peraturan terkait baku mutu air  minum  umumnya  terdiri  dari  parameter  fisik, kimiawi dan biologis. Kontaminan yang bersifat fisik dan  kimiawi  dapat  direduksi  menggunakan  unit pengolahan microfilter dan nanofilter 3 yang  sudah diterapkan  oleh  PT  Freeport  Indonesia  (PTFI).
Kemudian,  untuk  polutan  biologis  seperti  bakteri patogen  pun  dapat  direduksi  dengan  menggunakan unit pengolahan disinfeksi. 4 Disinfeksi merupakan metode untuk mendestruksi mikroorganisme yang tidak dikehendaki atau patogen  dan berada di dalam air  minum.  Dalam pengolahan  air  minum,  disinfeksi  merupakan  unit penting  untuk  mencegah  masuknya  mikroorganisme kedalam  tubuh  manusia  melalui  air  minum,  terutama mikroorganisme  patogen  seperti  bakteri,  virus  dan protozoa.  Efisiensi  destruksi  dari  unit  disinfeksi sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  disinfektan  yang digunakan.  Jenis  disinfektan  yang  dapat  digunakan tersebut  bervariasi  dan  dapat  disesuaikan  dengan kualitas air dan target pengolahan. 5
Pada umumnya, jenis disinfektan  yang banyak digunakan  di  Indonesia  adalah  jenis  larutan kalsium hipoklorit (Ca(OCl) 2 )  atau  biasa  disebut  kaporit, maupun  gas  klor.  Kedua  disinfektan  tersebut  dipilih karena  harganya  terjangkau  dan  mekanisme operasionalnya yang mudah. Namun dalam pelaksanaanya,  penggunaan  disinfektan  klor  dapat mengalami  berbagai  permasalahan  dimulai  dari
pembentukan trihalomethanes (THMs),  terjadinya kebocoran  tabung  gas  klor,  hingga  perhitungan breakpoint  clorination (BPC)  yang  kurang  tepat. 6 THMs  merupakan  produk  samping  dari  hasil  reaksi antara klor dengan senyawa organik berhalogen yang terkandung dalam air. THM ini bersifat  karsinogenik dan  mutagenik,  sehingga  dapat  meningkatkan  risiko terbentuknya  kanker  di  dalam  tubuh  manusia  apabila masuk melalui air minum. 7 Terjadinya  kebocoran  gas  klor  pun  dapat menyebabkan  dispersi  gas  yang  menyebar  luas melalui  udara. Hal ini dapat  menyebabkan terjadinya efek  negatif  bagi  pekerja  maupun  masyarakat  di sekitar  unit  pengolahan  air  minum.  Pada  umumnya asap  gas  klorin  dapat  menyebabkan  luka  permanen pada  pekerja. 8 Kontak  langsung  pada  kulit  dan  mata dengan  gas  klorin  yang  bersifat  iritan,  sehingga menimbulkan  iritasi.  Ketika  gas  klorin  masuk kedalam tubuh melalui oral, akan dapat menyebabkan iritasi pada saluran gastrointestinal. Kemudian, kontak langsung  gas  klorin  melalui  inhalasi  juga  dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. 9 Pada  proses  disinfeksi,  penentuan  dosis penambahan disinfektan klorin ditentukan berdasarkan  perhitungan breakpoint  clorination (BPC). Dimana nilai BPC tersebut merupakan titik di mana  semua  zat  yang  dapat  dioksidasi  menjadi teroksidasi,  ammonia  hilang  sebagai  gas  N 2 ,  dan masih  ada  sisa  klorin  bebas  terlarut  pada  konsentrasi tertentu yang diperlukan untuk disinfeksi mikroorganisme 6 .  Namun,  apabila  pada  perhitungan BPC ini mengalami kesalahan, konsentrasi sisa klorin bebas  terlarut  menjadi  tidak  sesuai,  kemudian  klor tersebut  dapat  mempengaruhi  bau  dan  rasa  dari  air minum. 10 Dalam  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi pada penggunaan disinfektan klor tersebut, salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  menggunakan disinfektan  jenis  lain  pada  unit  disinfeksi,  misalnya ozone (O 3 ) yang dikenal sebagai zat pengoksidasi kuat untuk  menghilangkan  rasa,  bau  dan  warna  pada  air minum,  sehingga  air  olahan  yang  dihasilkan  akan lebih  sehat  dan  segar  dengan  konsentrasi  disinfektan sisa  yang  lebih  rendah. 11,12 Sebagai  oksidator  kuat, kemampuan destruktif mikroba oleh O 3 juga semakin tinggi.  Bakteri  yang  tersusun  atas  partikel-partikel protein dapat diputus rantainya oleh O 3 dengan mudah dan  cepat. 13 Biaya  konstruksi  maupun  biaya  operasi dan pemeliharaan disinfeksi dengan O 3 memang lebih mahal  dibandingkan  dengan  klorinasi.  Namun,  hal tersebut  berbanding  lurus  dengan  hasil  yang diperoleh, dimana O 3 tidak  meninggalkan residu atau sisa  disinfektan  pada  air  minum,  termasuk pembentukan THMs yang dapat dicegah melalui pre- ozonasi dengan mengabungkan proses pengolahan O 3 dengan adsorpsi media karbon aktif. 10 Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi efisiensi  disinfeksi  dengan  disinfektan  O 3 pada  air minum di  gedung perkantoran OB1 dan OB-2 Divisi Concentrating  PTFI.  Hal  penting  yang  perlu
dievaluasi  yaitu  konsentrasi  O 3 di  dalam  air  minum, baik  pada  proses  disinfeksi  maupun  saat  setelah pengisian  pada  tanki-tanki  distribusi.  Menurut  Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 705  Tahun  2003 14 ditetapkan  untuk  proses ozonasi yaitu  konsentrasi  O 3 saat  proses  disinfeksi  minimal 0,60  mg/L,  sedangkan  konsentrasi  O 3 di  dalam  air minum  sesaat  setelah  pengisian  berkisar  antara  0,10 sampai  0,40  mg/L.  Dalam  Surat  Keputusan  tersebut pun disebutkan bahwa setiap industri harus memantau konsentrasi O 3 di dalam tanki pencampur dan produk air  minum.  Oleh  karena  hal  tersebut,  PTFI  dalam penyediaan  air  minum  (PAM)  bagi  karyawan  yang berada  di  perkantoran  berkewajiban  melakukan pemantauan kualitas air minumnya.
Pemantauan  konsentrasi  O 3 dapat  dilakukan dengan menggunakan pemodelan, salah satunya yaitu dengan menggunakan software EPAnet 2 dari United States Environmental Protection Agency. 15 Pemantauan  konsentrasi  O 3 tersebut  dilakukan  mulai dari unit tanki distribusi sampai tanki penyimpanan air minum  yang  diletakkan  pada  setiap  lantai  di  gedung kantor OB-1 & OB-2 PTFI. Sepanjang pengaliran air minum  tersebut,  kapasitas  dan  kualitasnya  termasuk konsentrasi  O 3 harus  terus  dilakukan  pemantauan. Pemodelan dengan software EPAnet 2 ini difokuskan pada  sistem  hidrolis  air  minum  dan  memastikan konsentrasi  O 3 yang  terkandung  dalam  air  minum memenuhi regulasi pemerintah Republik Indonesia. 2,14

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  sistem  jaringan distribusi air minum di gedung kantor OB-1 & OB-2 Divisi  Concentrating  PTFI,  dengan  diagram  alur penelitian  digambarkan  pada  gambar  1.  Lokasi penelitian  tepat  berada  pada  wilayah  industri pengolahan  bijih  mineral  di  PTFI,  dan  digambarkan pada  gambar  2  di  bawah  ini.  Waktu  pelaksanaan penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  sampai Oktober  2021.  Penelitian  menggunakan  metode observasi.  Desain  penelitian  menggunakan cross sectional dengan  mengukur  konsentrasi  O 3 pada sistem  PAM.  Teknik  sampel  yang  digunakan  adalah sampel  jenuh  karena  berdasarkan  jumlah  titik pemantauan yang hanya berjumlah 10 titik, yaitu titik atau  stasiun  distribusi  yang  terdiri  atas  5  lantai  pada setiap  gedung.  Analisis  data  menggunakan  metode Lagrangian .  Instrumen  penelitian  menggunakan perangkat  lunak  EPAnet  2  agar  dapat  diperoleh simulasi  konsentrasi  O 3 yang  terkandung  dalam  air minum.
Tahapan  penelitian  dimulai  dari  pengumpulan data.  Adapun  data  yang  dimaksud  yaitu  data  primer yang  diambil  dari  analisis  langsung  di  lapangan. Selain  itu  diperoleh  pula  data  sekunder  yang didapatkan  melalui  studi  literatur  seperti  Peraturan Pemerintah  dan  sumber-sumber  lain  yang  dapat mendukung  berjalannya  penelitian.  Beberapa  data yang didapatkan tersebut diantaranya yaitu kualitas air minum  berdasarkan  pencemarnya,  data  rata-rata
produksi  air  minum,  data  komponen  fisik  dan  data komponen  non  fisik  jaringan  distribusi.  Pada komponen  fisik  jaringan  distribusi  air  minum  terdiri
Sumber: hasil elaborasi penulis
Tahapan selanjutnya yaitu membuat pemodelan, dimulai dengan membuat gambar jaringan yang  akan  dimodelkan,  kemudian  memberikan penomoran  pada  setiap node dan  pipanya.  Langkah selanjutnya yaitu menentukan arah aliran secara visual di dalam jaringan serta mengisi properti data masukan pada model jaringan sesuai tabel input. Hal yang perlu dilakukan  pada  saat  sebelum  simulasi  adalah memeriksa  ulang  kemungkinan  adanya pipa  yang  belum  masuk  pada  model.  Apabila  sudah sesuai  maka  simulasi  dengan software dilakukan.  Pada  penelitian  ini  digunakan  metode Lagrangian, yaitu  sebuah  metode  dimana  perjalanan segmen air dalam jaringan pipa distribusi akan diikuti perjalanannya.  Dengan  kata  lain,  segmen  dapat berubah  sesuai  dengan  perubahan  posisi  air  minum yang  diamati.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  segmen air  selama  bergerak  sepanjang  pipa  dapat  bercampur bersama pada junction pada waktu tertentu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber air baku yang akan diolah menjadi air minum  untuk  dialirkan  menuju  gedung & OB-2 berasal dari pegunungan yang berjarak ± 300 m dari  Instalasi  Pengolahan  Air Minum (IPAM).  Air baku  tersebut  dialirkan  dari  pegunungan  menuju IPAM  secara  gravitasi  dengan  menggunakan  pipa High-density  polyethylene (HDPE) diameter  4-inch,  dan  dilengkapi  dengan
., John C.W.. Sulthan M.Q./Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 21(
© 2022 The Author. JKLI, ISSN: 1412-4939 – e-ISSN: 2502-7085.
produksi  air  minum,  data  komponen  fisik  dan  data komponen  non  fisik  jaringan  distribusi.  Pada komponen  fisik  jaringan  distribusi  air  minum  terdiri
dari junction , reservoir ,  tanki, Sedangkan  pada  komponen  non  fisik  jaringan distribusi air minum terdiri atas
Gambar 1. Diagram alur penelitian.
hasil elaborasi penulis dari Rossman (2000) 16 dan Susanto et al (2019) Tahapan
selanjutnya yaitu membuat pemodelan, dimulai dengan membuat gambar jaringan yang  akan  dimodelkan,  kemudian  memberikan dan  pipanya.  Langkah selanjutnya yaitu menentukan arah aliran secara visual ringan serta mengisi properti data masukan pada model jaringan sesuai tabel input. Hal yang perlu dilakukan  pada  saat  sebelum  simulasi  adalah memeriksa  ulang  kemungkinan  adanya node ataupun pipa  yang  belum  masuk  pada  model.  Apabila  sudah software EPAnet  dapat Pada  penelitian  ini  digunakan  metode yaitu  sebuah  metode  dimana  perjalanan segmen air dalam jaringan pipa distribusi akan diikuti perjalanannya.  Dengan  kata  lain,  segmen  dapat ubahan  posisi  air  minum yang  diamati.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  segmen air  selama  bergerak  sepanjang  pipa  dapat  bercampur pada waktu tertentu. 16
Sumber air baku yang akan diolah menjadi air gedung  kantor  OB-1 2 berasal dari pegunungan yang berjarak ± 300 m dari  Instalasi  Pengolahan  Air Minum (IPAM).  Air baku  tersebut  dialirkan  dari  pegunungan  menuju vitasi  dengan  menggunakan  pipa (HDPE)  yang  memiliki dilengkapi  dengan screen di
bagian hulu agar serasah berupa dedaunan kering atau partikel  pengotor  yang  berukuran  besar  tidak masuk kebagian dalam pipa tersebut
Selanjutnya,  air  baku  tersebut  akan  diolah  di IPAM  dengan  menggunakan  unit  pengolahan microfilter , nanofilter dan reverse osmosis mengurangi  warna,  kekeruhan  dan  mikroorganisme berbahaya  yang  ada  di  dalam  air  baku. dilanjutkan  dengan  proses  disinfeksi  yang  berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut. 19 Disinfeksi dilakukan dengan menggunakan sistem ozonasi mengalirkan  air  dari  unit nanofilter disinfeksi,  kemudian  O 3 diinjeksikan  kedalam  tanki injeksi  dan  penyimpanan  sementara,  selanjutnya  air yang  terdistribusi  melalui  saluran kandungan O 3 didalamnya.
Pada  proses  pendistribusian  air  minum, konsentrasi  O 3 dapat  berubah- oleh  faktor  internal  maupun  eksternal,  misalnya konsentrasi  awal  O 3 ( pada  saat  injeksi tanki injeksi ke tanki distribusi, pH, suhu dan kondisi lingkungan.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan tentang  persyaratan  teknik  industri  air  minum  di dalam  kemasan,  konsentrasi  O disinfeksi sebesar ± 0,6 mg/L, sedangkan kadar O dalam  produk  berkisar  antara  0,1  sampai  0,4  mg/L.
Lingkungan Indonesia 21(2), 2022
7085.
,  tanki,  pipa  dan valve . Sedangkan  pada  komponen  non  fisik  jaringan distribusi air minum terdiri atas time pattern.
dan Susanto et al (2019) 17 .
bagian hulu agar serasah berupa dedaunan kering atau partikel  pengotor  yang  berukuran  besar  tidak  dapat tersebut.
Selanjutnya,  air  baku  tersebut  akan  diolah  di IPAM  dengan  menggunakan  unit  pengolahan reverse osmosis (RO) untuk mengurangi  warna,  kekeruhan  dan  mikroorganisme berbahaya  yang  ada  di  dalam  air  baku. 18 Kemudian dilanjutkan  dengan  proses  disinfeksi  yang  berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam Disinfeksi dilakukan dengan ozonasi , yaitu dengan nanofilter dan  RO  ke  bak diinjeksikan  kedalam  tanki injeksi  dan  penyimpanan  sementara,  selanjutnya  air yang  terdistribusi  melalui  saluran outlet memiliki
Pada  proses  pendistribusian  air  minum, -ubah,  baik  disebabkan oleh  faktor  internal  maupun  eksternal,  misalnya pada  saat  injeksi ),  jarak  antara tanki injeksi ke tanki distribusi, pH, suhu dan kondisi lingkungan.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  705  Tahun  2003 tentang  persyaratan  teknik  industri  air  minum  di dalam  kemasan,  konsentrasi  O 3 untuk  proses disinfeksi sebesar ± 0,6 mg/L, sedangkan kadar O 3 di dalam  produk  berkisar  antara  0,1  sampai  0,4  mg/L.
Gambar 2. Topografi sistem jaringan distribusi air minum pada wilayah industri pengolahan bijih mineral PTFI. Sumber. hasil elaborasi penulis (2021).
Pemantauan konsentrasi O 3 ini harus dilakukan pada  sepanjang  jaringan  distribusi  air  minum,  agar syarat  konsentrasi  minimum  O 3 dapat  terpenuhi. Volume  air  yang  disimpan  di  dalam  tangki  injeksi cenderung  bervariasi  berdasarkan  durasi  waktu dengan elevasi tanki. Elevasi dasar tanki sebesar 0,05 m dan konsentrasi awal O 3 direncanakan sebesar 0,50 mg/L.  Input  dasar  tangki  terdiri  dari  elevasi  (meter), ketinggian air maksimum-minimum (meter), diameter tanki  (meter)  dan  kualitas  air  pada  ketinggian  awal (mg/L).  Hasil  perhitungan  di  tanki  dapat  bervariasi tergantung dari kebutuhan air dan kehilangan tekanan ( headloss ) yang berubah di setiap waktu.
Pipa  yang  digunakan  pada  sepanjang  jalur distribusi  air  minum  dari  tanki  injeksi  sebagai  tanki penyimpanan  sementara  ke  setiap  tanki  distribusi menggunakan  jenis  pipa  HDPE  yang  memiliki diameter  1-inch.  Pipa  HDPE  ini  dipilih  dikarenakan memiliki keunggulan antara lain yaitu tahan terhadap
korosi,  keretakan,  maupun  kerusakan  semisal  oleh gempa,  juga  memiliki  stuktur  yang  ringan  dan permukaannya  licin  atau  halus  yang  memperkecil adanya gaya gesek ( friction ). Dasar input pipa terdiri dari  data node awal  dan  akhir,  panjang  pipa  (meter), diameter  pipa  (meter),  nilai  koefisien  kekasaran  dan status awal (terbuka atau tertutup).
Hasil  komputasi  dari software EPAnet memberikan data volume aliran dalam LPS ( liter per second ),  kecepatan  aliran  dalam  pipa  (m/s), headloss (m/km),  dan  kualitas  air  untuk  konsentrasi  sisa  O 3 (mg/L). Junction yang  ditambahkan  merupakan  titik pada  jaringan  dimana  garis  bertemu  ( persimpangan ) serta  titik  di  mana  air  masuk  maupun  keluar  dari jaringan.  Input  dasar junction dalam  penelitian  ini meliputi elevasi dalam meter (m), kebutuhan air yang diukur  dalam  LPS  dan  kualitas  air  awal  untuk konsentrasi awal O 3 dalam mg/L.
Gambar 3. Hasil Simulasi Hidrolis dan Konsentrasi Ozone pada Jam ke-12 Sumber. hasil elaborasi penulis (2021).
Gambar 4. Hasil Simulasi Hidrolis dan Konsentrasi Ozone pada Jam ke-24 Sumber. hasil elaborasi penulis (2021).
Pada  gambar  3  dan  gambar  4  dapat  dilihat bahwa  posisi reservoir berada  pada  IPAM  yang berada di antara gedung kantor OB-1 & OB-2. Proses simulasi  dilakukan  pada  konsentrasi  O 3 yang  berada pada  tanki  penyimpanan  sementara  (tanki  yang digunakan  untuk  injeksi  O 3 ).  Pada  proses  disinfeksi maka  O 3 yang  diinjeksikan  yaitu  dengan  konsentrasi awal sebesar 0,5 mg/L. Tahap selanjutnya konsentrasi O 3 ini  terus  diawasi  di  sepanjang  jaringan  perpipaan hingga  menuju  tanki  distribusi  air  minum  di  gedung kantor  OB-1  &  OB-2  pada  setiap  lantai  gedung tersebut.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsentrasi sisa  O 3 di  akhir  pendistribusian  yaitu  pada  bak penampungan air  minum  berkisar antara 0,33 sampai 0,39  mg/L.  Nilai  konsentrasi  tersebut  masih memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  705  tahun 2003,  yaitu  berkisar  antara  0,1  sampai  0,4  mg/L. Selain  data  konsentrasi  O 3 ,  pada  tabel  1 juga
menunjukkan  data  lengkap  terkait  panjang  dan diameter  pipa,  debit  dan  kecepatan  aliran,  serta headloss dan friction .  Konsentrasi  O 3 di  setiap  pipa memiliki  nilai  konsentrasi  yang  berbeda-beda.  Hal tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor diantaranya,  jarak,  pH,  suhu,  dan  kondisi  lingkungan di sekitar pipa. 20
Kadar bahan kimia di dalam air akan berkurang selama  waktu  perjalanan  air  dari  IPAM  hingga  ke konsumen.  Hal  ini  disebabkan  adanya  daya  kerja bahan  kimia  selama  perjalanan,  kontak  dengan mikroogranisme yang dapat menyebabkan kontaminasi, serta adanya kebocoran yang disebabkan oleh  jaringan  pipa  yang  tidak  efisien. 21,22,23 Terdapat kecenderungan semakin jauh antara reservoir dengan konsumen,  maka  semakin  sedikit  pula  sisa  O 3 yang terkandung  di  dalamnya.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  adanya  dua  reaksi,  yaitu bulk  reaction dan pipe wall reaction .
Tabel 1. Data Hidrolis dan Konsentrasi Ozone Jam ke-12 dan ke-24 Node ID Demand (LPS) Head  (m) Pressure (m) Ozone (mg/L) A1 0 1.15 0.15 0.48 A2 0 39.39 34.39 0.46 A3 0 39.38 34.38 0.44 A4 0 39.32 16.32 0.42 A5 0 39.31 16.31 0.40 A6 0.01 39.29 20.29 0.39 A7 0.01 39.29 24.29 0.37 A8 0.01 39.28 28.28 0.36 A9 0.01 39.28 32.28 0.35 A10 0.01 39.28 36.28 0.33 B1 0 1.15 0.15 0.48 B2 0 39.39 34.39 0.46 B3 0 39.38 34.38 0.44 B4 0 39.32 16.32 0.42 B5 0 39.31 16.31 0.40 B6 0.01 39.29 20.29 0.39
B7 0.01 39.29 24.29 0.37 B8 0.01 39.28 28.28 0.36 B9 0.01 39.28 32.28 0.35 B10 0.01 39.28 36.28 0.33 F1 0 39.55 38.55 0.48 F2 0 39.55 38.55 0.48 R1 -0.1 1.3 0 0.5 Sumber. Data simulasi hidrolis EPAnet (2021). Bulk reaction
merupakan pengurungan konsentrasi  O 3 akibat  bereaksi  dengan  komponen- komponen yang terlarut dalam air. Komponen tersebut dapat berupa komponen organik maupun mikroorganisme 24 yang ada di dalam pipa. Sedangkan, pipe wall reaction merupakan pengurangan konsentrasi  O 3 akibat  reaksi  dengan  dinding  pipa. Reaksi  tersebut  terjadi  karena  adanya  lapisan biofilm yang  menyebabkan  korosi  pada  pipa,  hal  ini  dapat diminimalisasi  dengan  pemilihan  jenis  dan  diameter pipa yang tepat. 16
Gambar  5  merupakan  hasil  dari  perhitungan perbandingan antara jarak dari reservior ke titik akhir
air  minum  yang  terkandung  konsentrasi  O 3 . Persamaan  yang  diperoleh  yaitu  y  =  -0,0015x  + 0,5851, dengan nilai regresi R 2 = 0,8301 di mana nilai ini diperoleh  berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel  1.  Berdasarkan  grafik  perbandingan  tersebut menyatakan  bahwa  konsentrasi  O 3 akan  berkurang sebanyak  0,0015  mg/L  per  meter  jarak  dengan konsentrasi awal O 3 yang direncanakan 0,5851 mg/L. Dengan  kata  lain,  dapat  disimpulkan  bahwa konsentrasi  O 3 mencapai  0  mg/L  atau  habis  apabila jarak tempuh dari reservoir telah mencapai 390 meter.
Gambar 5. Perbandingan pengaruh Jarak dan Konsentrasi O 3 . Sumber. hasil elaborasi penulis (2021).
Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi  proses ozonasi adalah pH. Pada pH basa yaitu pH lebih dari 8, kehadiran ion OH - berperan sebagai inisiator dalam proses dekomposisi O 3 menjadi OH - . Saat O 3 bereaksi dengan  OH - akan  dihasilkan  OH o ,  O 2 dan  HO 2 o di dalam air. OH radikal merupakan salah satu oksidator kuat  dengan  potensial  oksidasi  sebesar  2,8  Volt  dan bersifat  non  selektif,  sehingga  setiap  senyawa  yang tidak  teroksidasi  oleh  O 3 akan  teroksidasi  oleh  OH radikal. Oleh karenanya dapat dikatakan kelarutan O 3 semakin  menurun  dengan  meningkatnya  pH. 25 Berdasarkan  sifat  fisiknya  kelarutan  O 3 di  dalam  air minum  juga  dipengaruhi  oleh  suhu  air.  Kelarutan  O 3 yang  lebih  besar  dalam  air  minum  secara  otomatis akan meningkatkan konsentrasinya, sehingga
kemampuan  oksidasi  O 3 akan  semakin  meningkat. Suhu optimum untuk proses ozonasi adalah 50 o C. 26

## SIMPULAN
Simpulan  dari  hasil  penelitian  bahwa berdasarkan  hasil  simulasi  hidrolis  dan  kualitas  air untuk  konsentrasi  O 3 pada  setiap node dan link pada sistem  jaringan  distribusi  air  minum  dari  IPAM menuju  gedung  kantor  OB-1  &  OB-2  berubah  pada setiap  perubahan  waktu,  dan  mengikuti  segmen distribusi air minum. Pada injeksi konsentasi awal O 3 sebesar 0,5 mg/L di tanki injeksi diketahui konsentrasi O 3 sisa  berkisar  antara  0,33  sampai  0,39  mg/L  pada setiap  tanki  distribusi  air  yang  ada.  Nilai  konsentrasi tersebut  sudah  cukup  baik  karena  telah  memenuhi standar  baku  mutu.  Saran  dari  hasil  penelitian  ini
y = -0,0015x + 0,5851 R² = 0,8301 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 K on se n tr as i O 3 (m g/ L ) Jarak (m)
Perbandingan antara Jarak dengan Konsentrasi O 3
diharapkan  penyelenggara  dalam  PAM  perlu  selalu melakukan pemantauan secara aktual di lapangan agar konsentrasi O 3 agar dapat tetap stabil untuk mencapai derajat  kesehatan  pekerja  dapat  tercapai  dengan efektif  dan  efisien.  Dan  dipastikan  konsentrasi  O 3 tidak  melebihi  batas  maksimum  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  yang  berlaku.  Selain  itu, pemutakhiran  data  sangat  diperlukan  pada  setiap perubahan  untuk  komponen  fisik  maupun  non-fisik sistem jaringan distribusi air minum di gedung kantor OB-1 & OB-2 PTFI.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kesumaningrum F, Ismayanti NA, Muhaimin M. Analisis Kadar Logam Fe, Cr, Cd dan Pb Dalam Air  Minum  Isi  Ulang  di  Lingkungan  Sekitar Kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Menggunakan  Spektrofotometer  Serapam  Atom (SSA). Indonesian  Journal of Chemical  Analysis 2019, 2(1): 41-46. https://doi.org/10.20885/ijca.vol2.iss1.art6. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. http://www.ampl.or.id/digilib/read/24-peraturan- menteri-kesehatan-republik-indonesia-no-492- menkes-per-iv-2010/50471
3. Kalsum L, Anerasari, Zikri A, Tanjun, Y, Oktavia Y,  Aulia  A,  Lismayani,  Arinda.  Kinerja  Sistem Filtrasi  Dalam  Menurunkan  Kandungan  TDS  Fe dan  Organik  dalam  Pengolahan  Air  Minum . Jurnal Kinetika 2019, 10(1): 46-49. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/kimia/article/ view/2988.
4. Kurniati  E,  Huy  VT,  Anugroho  F,  Sulianto  AA, Amalia  N,  Nadhifa  AR.  Analisis  Pengaruh  pH dan  Suhu  Pada  Desinfeksi  Air  Menggunakan Microbubble  dan  Karbondioksida  Bertekanan. Jurnal  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan 2020,
10 (2): 247-256. https://doi.org/10.29244/jpsl.10.2.247-256.
5. Ratnawati  E.  Pengaruh  Waktu  Reaksi  dan  Suhu pada Proses Ozonasi Terhadap Penurunan Warna, COD  dan  BOD  Air  Limbah  Industri  Tekstil. Jurnal  Kimia  Kemasan  2011 , 33(1):  107-112. http://dx.doi.org/10.24817/jkk.v33i1.1836.
6. Herawati  D,  Yuntarso  A.  Penentuan  Dosis Kaporit Sebagai Disinfektan Dalam Menyisihkan Konsentrasi  Ammonium  Pada  Air  Kolam Renang.  Jurnal  Sain  Health  2017,  1(2):  13-22. http://dx.doi.org/10.51804/jsh.v1i2.106.66-74.
7. Haifan  M.  Review  Kajian  Aplikasi  Teknologi Ozon untuk Penanganan Buah Sayuran dan Hasil Perikanan.  Jurnal  IPTEK  2017,  1(1):  15-21. https://doi.org/10.31543/jii.v1i1.99.
8. Rosita  D,  Zaenab  S,  Budiyanto  AK.  Analisis Kandungan  Klorin  Pada  Beras  yang  Beredar  di Pasar Besar Kota Malang sebagai Sumber Belajar Biologi.  Jurnal  Pendidikan  Biologi  Indonesia
2016, 2(1): 88-93. https://doi.org/10.22219/jpbi.v2i1.3386.
9. Hermiyanti P. Pengaruh Paparan Klorin di Udara Terhadap  Peroksida  Lipid  Pada  Pekerja  Kolam Renang . Jurnal  Penelitian  Kesehatan  Suara
Forikes 2016, 7 (2): 85-88. http://dx.doi.org/10.33846/%25x
10. Said  NI.  Disinfeksi  Untuk  Pengolahan  Air Minum . Jurnal  Air  Indonesia  2007,  3(1):  527- 558. https://doi.org/10.29122/jai.v3i1.2314.
11. Agustini  S,  Rienoviar  R.  Pengaruh  Konsentrasi Ozon  terhadap  Cemaran  Mikroba  Pada  Air Minum  Dalam  Kemasan.  Jurnal  Dinamika Penelitian  Industri  2011 , 22  (1):  44-51. https://doi.org/10.28959/jdpi.v22i1.538.
12. Nabih  FN,  Takwanto  A,  Rahayu  M.  Pengaruhh Konsentrasi  Ozon  terhadap  Nilai  pH  dan  Total Dissolved Solid (TDS) Produk Air Minum Dalam Kemasan  (AMDK).  Distilat  Jurnal  Teknologi Separasi 2021, 7(2): 347-352. http://dx.doi.org/10.33795/distilat.v7i2.239.
13. Isyuniarto  I,  Usada  W,  Suryadi  S,  Purwadi  A, Mintolo  M, Rusmanto T. Identifikasi  Ozone dan Aplikasinya  Sebagai  Disinfektan. Ganendra: Majalah  IPTEK  Nuklir 2002,  5(1):  15-22. https://doi.org/10.17146/gnd.2002.5.1.209.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan
Teknis Industri  Air Minum  Dalam  Kemasan  dan Perdagangannya. http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/1441 /2.
15. United States Environmental Protection Agencies (USEPA). Application  for  Modeling  Drinking
Water Distribution Systems.
https://www.epa.gov/water-research/epanet.
16. Rossman  LA.  EPANET  2  User  Manual.  Water Supply  and  Water  Resources  Division,  National Risk Management Research Laboratory, Cincinati,  OH.  United  Nation  Environmental Protection Agency. 2000.
17. Susanto  A,  Purwanto  P,  Hadiyarto  A.  Analisis Kualitas  Air  untuk  Konsentrasi  Fluoride  pada Sistem  Jaringan  Distribusi  Air  Minum  dengan Fluoridasi.  Ensains  Journal  2019,  2(1):  11-18. https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.149.
18. Cescon  A,  Jiang  JQ.  Filtration  Process  and Alternative  Filter  Media  Material  in  Water Treatment. Water
2020, 12(12): 3377. https://doi.org/10.3390/w12123377.
19. Ratnawati  R,  Sugito  S.  Proses  Disinfeksi  pada Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  Menjadi  Air Bersih  sebagai  Air  Baku  Air  Minum.  WAKTU: Jurnal Teknik 2013, 11(2): 1412-1867. https://doi.org/10.36456/waktu.v11i2.815
20. Afrianita  R,  Komala  PS,  Andriani  Y.  Kajian Kadar  Sisa  Klor  di  Jaringan  Distribusi Penyediaan  Air  Minum  Rayon  8  PDAM  Kota
Padang . Seminar  Nasional  Sains  dan  Teknologi Lingkungan II 2016: 144
http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/S NSTL_II/OP_026.pdf.
21. Rifani M, Raharja M, Isnawati I. Kadar Sisa Klor Terhadap  Nilai  MPN  Coliform  pada  Jaringan Perpipaan  PDAM  di  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara. Jurnal Kesehatan Lingkungan 2016, 13(2): 368-374. https://doi.org/10.31964/jkl.v13i2.35
22. Ginanjarwati  W,  Setiani  O,  Dewanti  NAY. Hubungan  Jarak  Rumah  ke  Instalasi  Pengolahan Air.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  2018,  6(6): 386-392. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/articl e/view/22210.
23. Sofia E, Riduan R, Abdi C. Evaluasi Keberadaan Sisa  Klor  Bebas  di  Jaringan  Distribusi  IPA Sungai  Lulut  PDAM  Bandarmasih.  Jukung
©2022. This open Commons Attribution
., John C.W.. Sulthan M.Q./Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 21(
Seminar  Nasional  Sains  dan  Teknologi Lingkungan II 2016: 144-152. http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/S
Rifani M, Raharja M, Isnawati I. Kadar Sisa Klor Terhadap  Nilai  MPN  Coliform  pada  Jaringan Perpipaan  PDAM  di  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara. Jurnal Kesehatan Lingkungan 2016, 13(2):
10.31964/jkl.v13i2.35.
Ginanjarwati  W,  Setiani  O,  Dewanti  NAY. Hubungan  Jarak  Rumah  ke  Instalasi  Pengolahan Air.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  2018,  6(6):
.undip.ac.id/index.php/jkm/articl
Sofia E, Riduan R, Abdi C. Evaluasi Keberadaan Sisa  Klor  Bebas  di  Jaringan  Distribusi  IPA Sungai  Lulut  PDAM  Bandarmasih.  Jukung
Jurnal  Teknik  Lingkungan  2015,  1(1):  33 http://dx.doi.org/10.20527/jukung.v1i1.1043 24. Sofia  DR. Perbandingan  Hasil  Disinfeksi Menggunakan  Ozon  dan  Sinar terhadap  Kandungan  Mikroorganisme  pada  Air Minum  Isi  Ulang . Agroscience  2019,  9(1):  82
92. https://doi.org/10.35194/agsci.v9i1.636
25. Putri  K,  Andrio  D,  Yenie  E.  Pengaruh  pH  dan Waktu Kontak Ozonisasi terhadap Biodegradability Limbah Cair Tahu dan Kotoran Sapi . Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Teknik Universitas Riau 2016, 3(1): 1
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/ article/view/9942/9604.
26. Ratnawati  E.  Pengaruh  Waktu  Reaksi  dan  Suhu pada Proses Ozonasi terhadap Penurunan Warna, COD  dan  BOD  Air  Limbah  Industri  Tekstil. Jurnal  Kimia  Kemasan  2011 http://dx.doi.org/10.24817/jkk.v33i1.1836
©2022. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
/Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 21(2), 2022 130
Jurnal  Teknik  Lingkungan  2015,  1(1):  33-52. http://dx.doi.org/10.20527/jukung.v1i1.1043.
Perbandingan  Hasil  Disinfeksi Menggunakan  Ozon  dan  Sinar  Ultraviolet terhadap  Kandungan  Mikroorganisme  pada  Air Agroscience  2019,  9(1):  82- https://doi.org/10.35194/agsci.v9i1.636.
Putri  K,  Andrio  D,  Yenie  E.  Pengaruh  pH  dan
Waktu Kontak Ozonisasi terhadap Biodegradability Limbah Cair Tahu dan Kotoran Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Teknik Universitas Riau 2016, 3(1): 1-5.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFTEKNIK/
Waktu  Reaksi  dan  Suhu pada Proses Ozonasi terhadap Penurunan Warna, COD  dan  BOD  Air  Limbah  Industri  Tekstil. Jurnal  Kimia  Kemasan  2011 , 33(1):  107-112.
http://dx.doi.org/10.24817/jkk.v33i1.1836.
access article is distributed under the terms and conditions of the Creative