## PEMODELAN FIRE SPRINKLER MENGGUNAKAN PIPE FLOW EXPERT PADA GEDUNG ASRAMA PUTRI MTSN 1 BANYUWANGI

## MODELING FIRE SPRINKLER USING PIPE FLOW EXPERT IN GIRL’S DOMITORY AT MTSN 1 BANYUWANGI
Eva Olivia Hutasoit 1 , Dimas Riski Hartono 2
1,2 Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember No. 13, Kawang, Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68461, Indonesia
Email: eva.oliviahutasoit@poliwangi.ac.id

## ABSTRAK
Gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi merupakan bangunan 3 lantai dengan luas bangunan 3.456 m² yang memiliki resiko kebakaran disebabkan korsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api. Selain itu, lokasi asrama tersebut dekat dengan area persawahan dimana setiap musim panen hasil dari limbah dibakar di area  belakang  gedung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan  dan  mensimulasikan  salah  satu  sistem proteksi  kebakaran  fire  sprinkler.  Metode  yang  digunakan  adalah  perhitungan  sprinkler  secara  manual  dan mensimulasikan dengan menggunakan pipe flow expert mengacu pada SNI 03-3989-2000. Perhitungan manual menghasilkan  penggambaran  tata  letak  sprinkler,  diameter  pipa  dan  kebutuhan  volume  tangki  air  yang dibutuhkan.  Sedangkan  simulasi  dengan  pipe  flow  expert  menghasilkan  gambar  isometri  dengan  angka-angka pada  setiap  titik  instalasi,  serta  nilai  simulasi  yang  tercatat  dalam  format  file  Excel.  Berdasarkan  hasil  dari perhitungan manual menggunakan acuan SNI 03-3938-2000 didapatkan hasil yaitu jumlah dari kebutuhan fire sprinkler sebanyak 51 buah, volume kebutuhn air 9 m3, pipa hisap dan pipa pembagi utama berdiameter 80 mm atau 3”, pipa pembagi 32 mm 1 ¼”, pipa cabang 25 mm atau ¾”. Pada hasil simulasi ke-2 pipe flow expert didapatkan data warna pipa, kecepatan aliran pipa, tekanan air pada pipa dan gambar isometric yang telah sesuai dengan SNI 03-3938-2000.
Kata kunci : Fire Sprinkler, Isometri, MTSN 1 Banyuwangi, Pipe Flow Expert

## ABSTRACT
The MTSN 1 Banyuwangi Girls' Dormitory has 3 floors with areas of 3,456 m². It has risk of fire because there are experiences electrical short circuits, causing sparks. The location of the hostel is close to a rice field area when the harvest season is burned in the area behind the building. This research aims to plan and simulate a fire sprinkler fire protection system. The method used is manual sprinkler calculation and simulation using a pipe  flow  referes  to  SNI  03-3989-2000.  Manual  calculations  produce  a  depiction  of  the  sprinkler  layout,  pipe diameter and required water tank volume. Meanwhile, simulation with pipe flow expert produces isometry images with numbers at each installation point, as well as simulation values recorded in Excel file format. The results obtained are that the number of fire sprinklers required is 51, the volume of water required is 9 m3, the suction pipe and main split pipe are 80 mm or 3 in diameter, split pipe is 32 mm 1 ¼”, 25 mm or ¾” branch pipe. Based on simulation, data on pipe color, pipe flow speed, water pressure in the pipe and isometric images were obtained which were in accordance with SNI 03-3938-2000.
Keywords: Fire Sprinkler, Isometry, MTSN 1 Banyuwangi, Pipe Flow Expert
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)

## PENDAHULUAN
Gedung  merupakan  wujud  dari  hasil pekerjaan  kontruksi  yang  menyatu  dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya  berada  di  atas  atau  di  dalam tanah  dan  air,  yang  mempunyai  fungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,  baik  untuk  tempat  tinggal kegiatan usaha maupun kegiatan pendidikan. Indonesia  sendiri  kemajuan  infrastruktur dalam  bidang  pendidikan  pada  saat  ini berkembang  sangat  pesat  contohnya  pada gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan  gedung  yaitu  tentang  resiko apa  yang  akan  dihadapi  seperti  resiko terjadinya  kebakaran.  Hal  ini  menunjukkan betapa  perlunya  kewaspadaan  pencegahan terhadap  kebakaran  perlu  ditingkatkan. Kewaspadaan tersebut dapat diatasi menggunakan  sistem  proteksi  kebakaran (Pratama dkk, 2017).
Sistem  proteksi  kebakaran  aktif  secara keseluruhan terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik secara manual atau otomatis, sistem  pemadam  kebakaran  berbasis  air seperti  sprinkler,  pipa  tegak,  dan  selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis  bahan  kimia  seperti  APAR  dan pemadam khusus. Bahaya kebakaran diklasifikasikan  menjadi  beberapa  yaitu hunian  bahaya  kebakaran  ringan,  bahaya kebakaran  sedang  kelompok  1,  bahaya hunian  kebakaran  kelompok  2,  bahaya hunian  kebakaran  kelompok  3  dan  bahaya hunian kebakaran besar. Perhitungan penilaian  keandalan  keselamatan  bangunan harus memperhatikan semua komponen dan kelengkapan utilitas sesuai dengan peraturan untuk  menjamin  komponen  struktur  yang mudah,  sedang  dan  sulit  terbakar  (Chayril dkk, 2023)
Gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi  ini  termasuk  kedalam  hunian bahaya  kebakaran  ringan  yang  mempunyai jumlah  dan  kemudahan  terbakar  rendah. Gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi
memiliki resiko kebakaran karena memiliki peralatan listrik yang memungkinkan terjadinya percikan api tersebut menjalar ke perabotan yang mudah terbakar menjadikan api  mudah  membesar  dan  menyebar  ke seluruh  material.  Gedung  Asrama  Putri MTSN  1  Banyuwangi  juga  beresiko mengalami  kebakaran  dikarenakan  dekat dengan  area  persawahan,  dimana  setiap musim panen hasil limbah di bakar. Sebagai gedung  yang  beresiko  kebakaran,  perlu dilakukan  perencanaan  sistem  pemadam kebakaran  berupa fire  sprinkler pada Gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi untuk  melindungi  bangunan  dan  asetnya. Salah satu bentuk kesiapan dalam mengurangi resiko kebakaran pada bangunan gedung adalah mengetahui kondisi eksisting yang membutuhkan perhatian  dalam  menanggulangi  kebakaran (Hermansyah  dkk,  2018).  Pemasangan sprinkler merupakan solusi untuk menghadapi  resiko  kebakaran  sehingga dapat  memadamkan  api  yang  dilengkapi dengan kecepatan dan tekanan  aliran   yang cukup  (Widiastuti  dkk,  2021).  Perencanaan sistem  proteksi  kebakaran  merupakan bagian  dari  antisipasi  kebakaran  yang sebelumnya  perlu  disimulasikan  untuk meminimalisir kerugian dalam pemasangan (Effendie, 2017).
Metode yg digunakan yaitu simulasi atau pemodelan  dengan  menggunakan software pipe flow expert dengan mengacu pada SNI 03-3989-2000.  Pemodelan  membutuhkan data-data untuk merencanakan fire sprinkler yaitu  data  suhu  objek  dan  denah  gedung. Perhitungan  yang  menentukan  jumlah  dan luas  singgungan fire  sprinkler (Agusri  dan Kimi,  2018).  yang  disyaratkan Software Pipe  Flow  Expert memiliki  keunggulan dalam mensimulasikan fire sprinkler dimana mudah dioperasikan dan dapat mensimulasikan  sistem  fire  sprinkler  untuk mendapatkan sejumlah acuan untuk melakukan  evaluasi  terhadap  pemasangan fire  sprinkler dilapangan. Software  Pipe Flow  Expert yang  memungkinkan  untuk memodelkan  sistem  pipa  yang  rumit  dan
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
menganalisis  fitur  dari  sistim  ketika  aliran terjadi (Agustina dan Sary, 2018). Software Pipe  Flow  Expert juga  dapat  menghitung aliran  setimbang  dan  kondisi  tekanan  pada sistim,  hal  ini  memungkinkan  untuk melakukan suatu analisis sistem alternatif di berbagai  kondisi  operasi. Software ini digunakan untuk simulasi dan merencanakan  secara  detail  sesuai  dengan acuan  SNI  03-3989-2000  yang  terkait dengan  sistem  plumbing  dalam  bangunan gedung.  Hasil  dari  penelitian  ini  mencakup mengenai perencanaan jumlah fire sprinkler yang  dibutuhkan  dan  hasil  simulasi  yang ditampilkan  dalam  bentuk  gambar  isometri dengan  angka-angka  pada  setiap  titik instalasi,  serta  nilai  simulasi  yang  tercatat dalam format file excel (Putri,  2017). Hasil berupa  tekanan  dan  kecepatan  aliran ditentukan  sesuai  dengan  data  input  yang telah  dihitung  dan  disesuaikan,  sehingga dapat  tercapai  isometri  yang  dibutuhkan (Mulya  dan  Fitri,  2023).  Simulasi  yang dilakukan  harus  mempertimbangkan  suhu suatu  daerah  yang  paling  maksimum (Pratama  dkk,  2020).  Perencanaan  dan analisa  sistem  sprinkler  otomatis  dan kebutuhan air pemadaman  fire fighting serta mensimulasikan  secara  isometri  dengan menggunakan software yaitu  aplikasi Pipe Flow  Expert yang  digunakan  pada  Gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi. Dengan perencanaan  yang  mengacu  pada  standar- standar  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu menggunakan SNI 3-3989-2000.
Simulasi ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa jumlah kebutuhan fire sprinkler dan  didapat  tata letak  tentang instalasi  sistem  proteksi  kebakaran  berupa gambaran  isometri  dan  hasil  data  simulasi. Kemudian  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  dan  referensi untuk  kedepannya  bagi  pihak  Asrama  putri MTSN  1  Banyuwangi  untuk  terciptanya instalasi  sistem  proteksi  kebakaran  fire sprinkler,  supaya  menjaga  keamanan  dan menjamin  kenyamanan  pengguna  gedung asrama sekolah.

## METODE
Perencanaan  kebutuhan fire  sprinkler dengan pipe flow expert pada gedung asrama putri MTSN 1 Banyuwangi sebagai berikut:

## A. Studi Literatur
Studi  literatur  yang  merupakan  suatu proses  untuk  mencari  sumber  referensi dalam  pelaksanaan  proyek  akhir,  dengan bidang yang serupa dan tidak jauh dari judul proyek akhir yaitu perencanaan instalasi fire sprinkler .  Digunakan  sebagai  referensi ataupun  rujukan  atas  teori  yang  telah  ada dari  suatu  jurnal,  paper,  buku,  dan  lain sebagainya yang berguna untuk memperkuat gagasan proyek akhir.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara mewawancari pihak MTSN 1 Banyuwangi  dan  observasi.  Data  primer yang  didapatkan  yaitu  jumlah  lantai,  luas bangunan dan jumlah kamar gedung asrama putri MTSN 1 Banyuwangi dan wawancara pihak kepala sekolah MTSN 1 Banyuwangi. Adapun data sekunder yaitu berupa denah As Built  Drawing bangunan  Gedung  Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi yang digunakan untuk menentukan luas pada ruangan.

## C. Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  2 cara  yaitu  perhitungan fire  sprinkler secara manual  dan  menggunakan  aplikasi Pipe Flow Expert.
1. Perhitungan fire sprinkler menggunakan SNI 03-3989 2000
a. Arah pancaran
Pada gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi  yaitu menggunakan sistem pancaran  ke  bawah  ( pendent )  yang dimana  kepala sprinkler dengan  arah pancaran  ke  bawah  ini  di  pasang  pada plafond dan mengarah ke bawah.
b. Kepadatan pancaran Untuk  kepadatan  pancaran  pada pemasangan sprinkler gedung  asrama putri  MTSN  1  Banyuwangi  kepadatan pancaran  yang  di  rencanakan  2.25
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
mm/menit. dan daerah kerja maksimum 84 m 2 .
c. Jarak pemasangan sprinkler
Peletakan fire  sprinkler pada  gedung Asrama Putri MTSN 1 Banyuwangi di bagi beberapa macam yaitu:
1) Dinding  dan  pemisah.  Jarak  antara dinding  dan fire  sprinkler tidak  boleh melebihi 2 meter.
2) Kolom.  Jarak  kepala sprinkler terhadap kolom kurang dari 0,6 m.
3) Balok. Kepala sprinkler harus ditempatkan  dengan  jarak  sekurang- kurangnya 1,2 m dari balok.
4) Kuda-kuda. Fire sprinkler dipasang pada jarak  mendatar  sejauh  minimal  0,3  m dari  balok  kuda-kuda  yang  lebarnya lebih  kecil  atau  sama  dengan  100  mm, dan minimum 0,6 m apabila balok kuda- kuda lebih besar dari 100 mm.
5) Penempatan  Kepala Sprinkler .  Dinding Penempatan  deflektor  kepala sprinkler dinding  tidak  boleh  dari  150  mm  atau kurang  dari  100  mm  dari  langit-langit. Sumbu kepala sprinkler tidak boleh dari
150  mm  atau  kurang  dari  50  mm  dari dinding tempat kepala sprinkler dipasang.  Sepanjang  dinding,  sistem bahaya kebakaran ringan 4,6 m.
6) Jumlah Deretan Kepala Sprinkler. Jarak maksimum antar sprinkler 3,7m sehingga  jari-jari  jangkauannya  adalah 1,85 m.
7) Jenis  pipa    sprinkler  yang  digunakan yaitu wet pipe system .
8) Diameter pipa yang digunakan mengikuti  jumlah  sprinkler  pada  setiap ruangan.
9) Kehilangan  tekanan  ( preasure  drop ) Sebelum dilakukannya perhitungan kehilangan maka tahap awal menghitung kecepatan aliran. Selanjutnya, dari hasil perhitungan kecepatan aliran dilanjutkan dengan  perhitungan  untuk  menentukan hasil  tekanan  atau  pressure  dalam  pipa Setelah didapatkan hasil dari perhitungan  sebelumnya  maka  perlu mengkaji  hasil  dari  kehilangan  tekanan
atau pressure drop. Berdasarkan SNI 03- 3989-2000, kehilangan tekan dalam pipa 10) Kapasitas  pompa  yg  di  gunakan  adalah 1000  GPM  3 riser yg  dimana  luas bangunannya 2.000 lebih m 2 .
11) Kapasitas tangki air harus tersedia  untuk melayani  kebutuhan  sistem.  Proteksi kebakaran yaitu selama 45 menit.
12) Panjang pipa.
13) Panjang  pipa  yang  digunakan  yaitu mengikuti  ukuran  sesuai  dengan  denah titik  pemasangan  sprinkler  yang  sudah direncanakan.
2. Hasil Simulasi Setelah selesai penggambaran kemudian
melakukan  koreksi  tiap lop dengan  rumus sebagai berikut maka dilakukan pengecekan pada  tiap-tiap node ,  sambungan,  pipa  dan lainnya. Apabila ada pipa yang tidak sesuai dengan  gambar  kerja  maka  dilakukan perubahan  sesuai  gambar  agar  hasil  data menjadi  benar.  Setelah  itu  dilakukan running , setelah hasil simulasi muncul maka selanjutnya  dilakukan  perbadingan  hasil running software  pipe  flow  expert berupa nilai debit air, kecepatan aliran, dan tekanan tiap node. Dan hasil perhitungan diatas tadi. Pada  evaluasi  ini  peneliti  menggunakan tabel untuk membandingkan hasil pengolahan  dengan  hasil  data  yang  sudah diketahui  dengan software  Pipe  Flow Expert . a. Debit Air Adapun  evaluasi  debit  air  ini  dilakukan dengan  perbandingan  hasil  debit  air  dari software  pipe  flow  expert dengan  debit  air hasil  perhitungan  manual.  Evaluasi  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sesuai  atau tidaknya  debit  air  hasil software dengan perhitungan di lapangan.
b. Kecepatan Aliran Air Pada Pipa Adapun  evaluasi  kecepatan  aliran  ini dilakukan  dengan  perbandingan  hasil  dari software  pipe  flow  expert dengan  SNI  03- 7065-2005.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk mengetahui  sesuai  atau  tidaknya  kecepatan aliran pipa hasil software dengan SNI.
c. Tekanan Air
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
Adapun  evaluasi  Tekanan  air  ini dilakukan  dengan  perbandingan  hasil  dari software  pipe  flow  expert dengan  SNI  03- 7065-2005.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk mengetahui sesuai atau tidaknya tekanan air hasil software dengan SNI.
Setelah  data  diolah  dan  mendapatkan hasil, langkah selanjutnya adalah membahas atas  hasil  yang  telah  didapatkan.  Hasil meliputi  data-data  yang  menjadi  acuan  dan juga  hasil  dari  perhitungan  kebutuhan sprinkler , volume kebutuhan air, kebutuhan diameter  pipa,kebutuhan  daya  pompa,dan simulasi  isometri software  Pipe  Flow Expert.
d. Gambar Tata Letak
Gambar  peletakan  merupakan  tahap akhir  dalam  perencanaan fire  sprinkler
setelah melakukan simulasi dengan menggunakan pipe  flow  expert untuk menyesuaikan  standar  perencanaan fire sprinkler yaitu  sesuai  SNI  03-3989-2000. Jumlah  kebutuhan sprinkler setiap  ruangan yang  berbeda-beda,  menyesuaikan  luas ruangan yang di proteksi.

## D. Kesimpulan dan Saran
Dari  pembahasan  hasil  penelitian  studi yang  akan  dikerjakan  nantinya  diperoleh kesimpulan  mengenai  Tata  letak  instalasi fire sprinkler dan  Pemodelan fire  sprinkler menggunakan Pipe  Flow  Expert pada Gedung Asrama
Putri MTSN 1
Banyuwangi.  Dan  dari  kesimpulan  akan terdapat  saran  yang  bersifat  sebagai masukan  untuk  Gedung  Asrama  Putri MTSN  1  Banyuwangi  dan  juga  penulis sebagai  acuan  ke  depan  supaya  lebih  baik dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  proyek akhir ini.
Saat input data  parameter Pipe  Flow Expert, simulasi  dilakukan  dengan  cara menginput aliran pipa mulai dari sumber air sampai  keluarnya  air . Proses  ini  dilakukan dengan memasukan arah pancaran, kepadatan  pancaran,  jarak  pemasangan sprinkler ,  jenis  pipa sprinkler ,  diameter pipa,  kehilangan  tekanan  ( preasure  drop ),
kapasitas  pompa,  kapasitas  tangki  air  dan panjang  pipa  sesuai  dengan  data  gambar yang  didapat.  Setelah  itu  mensimulasikan instalasi fire  sprinkler yang  sudah  ada kedalam software pipe flow expert .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil  Simulasi  ke–1  Menggunakan
Software Pipe Flow Expert
Perencanaan  kebutuhan fire  sprinkler menggunakan  simulasi pipe  flow  expert dengan  acuan  SNI  03-3989-2000.  TAbel  1 merupakan data-data yang diperlukan untuk simulasi fire sprinkler yang didapatkan dari hasil  perhitungan.  Hasil  Simulasi  instalasi fire sprinkler ke-1 menggunakan rekapitulasi  data  input  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Isometri
No Spesifikasi  Sistem Jenis/Material 1 Fire Sprinkler Standart Coverage 2 Pipa  Hisap  Ø  dalam 0,0779 m Cast Iron 3 Pipa Pembagi Utama Ø dalam 0,0779 m Cast Iron 4 Pipa  Pembagi  Ø  dalam 0,035 m Cast Iron 5 Pipa  Cabang  Ø  dalam 0,0209 m Cast Iron 6 Sistem Pompa Ebara  150  x  100 FS2KA 7  Arah Pancaran Ke bawah ( Pendent ) 8  Sumber Penyediaan Air Ground Water Tank
Pada  Gambar  1,  isometri  simulasi  1 berikut  di  dapatkan  beberapa  hasil  yaitu berupa Jenis pipa berdasarkan format warna, kecepatan aliran pada pipa, dan tekanan.
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
Hasil Simulasi Pipa berdasarkan format warna  pada  Gambar  1  dapat  diartikan sebagai berikut:
a. Perbedaan warna antara pipa Warna  pipa  yang  menunjukkan  merah berarti  ada  aliran  yang  tidak  lancer,  warna kuning,  aliran terlalu kecil dan warna hijau merupakan warna aliran yang lancer. b. Kecepatan Aliran Air Pada Pipa
Evaluasi  kecepatan  aliran  ini  dilakukan dengan  perbandingan  hasil  dari software pipe  flow  expert dengan  persyaratan minimum  SNI  03-3989-2000.  Evaluasi  ini dilakukan  untuk  mengetahui  sesuai  atau tidaknya kecepatan aliran pipa hasil software dengan perhitungan dan SNI. c. Tekanan Air
Adapun  evaluasi  Tekanan  air  ini dilakukan  dengan  perbandingan  hasil dari software  pipe  flow  expert dengan  SNI  03- 3989-2000.  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk mengetahui sesuai atau tidaknya tekanan air hasil  software  dengan  SNI.    Untuk menyesuaikan  node  yang  tidak  sesuai diperlukan  adanya  perubahan  pada  tipe pompa  yang  digunakan  ke  tipe  pipa    yang lebih  tinggi  powernya.  Perubahan  tersebut bertujuan untuk mendapatkan tekanan yang sesuai  dengan  persyaratan  SNI  03-3989- 2000.
2. Hasil  Simulasi  ke–2  Menggunakan Software Pipe Flow Expert
Simulasi  instalasi fire sprinkler yang  2 ini  menggunakan  rekapitulasi  data  yang ada  di  SNI  03-3989-2000  dengan       sedikit perubahan pada pompa. Perubahan tersebut terletak  pada  spesifikasi  pompa  yang bermula menggunakan pompa EBARA tipe 150-100  FS2KA  di  tingkatkan  dengan menggunakan pompa EBARA tipe 150-100 FSKA  dengan  memiliki  power  132  kw. Tabel 2 menunjukkan nilai yang didapatkan dari isometri fire sprinkler yang merupakan hasil  calculate  Pipe  Flow  Expert,  dimana setiap skema distribusi aliran air menunjukkan  nilai  dan  kode.  Rekapitulasi isometeri  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  di bawah ini.
Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Isometri
No Spesifikasi  Sistem Jenis atau Material 1 Fire Sprinkler Standart  Coverage 2 Pipa  Hisap  Ø  dalam 0,0799 m Cast Iron 3 Pipa  Pembagi  Utama Ø dalam 0,0799 m Cast Iron 4 Pipa Pembagi Ø dalam 0,035 m Cast Iron 5 Pipa  Cabang  Ø  dalam 0,0209 m Cast Iron 6 Sistem Pompa Ebara 150 x 100 FSKA 7 Arah Pancaran Ke bawah (Pendent) 8 Sumber Penyediaan Air Ground Water Tank
Gambar  2  di  bawah  ini  merupakan isometri  simulasi  ke  2  yang  sudah  sesuai dengan  data  input  dan  mengacu  pada  SNI perencanaan sprinkler.
Gambar 2. Isometri Simulasi 2
Berdasarkan  skema  aliran  atau  isometri Gambar  2  di  atas  memiliki  luaran  sebagai berikut:
a. Hasil Simulasi Pipa Berdasarkan Format Warna
Gambar  2  menunjukkan  diatas  dapat diuraikan  bahwa  terdapat  perbedaan  warna antara  pipa  dan  data  yang  disajikan  dalam bentuk isometri.
b. Kecepatan Aliran Air Pada Pipa
Evaluasi  kecepatan  aliran  ini  dilakukan dengan  perbandingan  hasil  dari software pipe  flow  expert dengan  persyaratan minimum  SNI  03-3989-2000.  Evaluasi  ini dilakukan  untuk  mengetahui  sesuai  atau tidaknya kecepatan aliran pipa hasil software dengan perhitungan dan SNI.
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
c. Tekanan Air
Evaluasi  tekanan  air  ini  dilakukan dengan  perbandingan  hasil dari  software pipe flow expert dengan SNI 03-3989-2000. Evaluasi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui sesuai  atau  tidaknya  tekanan  air  hasil software dengan SNI.

## 3. Tata Letak Fire Sprinkler
Setelah dilakukan perhitungan mengenai jumlah  dan  jarak  perletakan fire sprinkler , selanjutnya  dilakukan  penggambaran  tata letak fire sprinkler sesuai  dengan  hasil perhitungan  manual  berdasarkan  SNI  03- 3989-2000  dan  hasil  simulasi Pipe  Flow Expert .  Berdasarkan  simulasi  pada Pipe Flow  Expert ,  hasil  dari  simulasi  ke-2  yang sesuai dengan acuan SNI 03-3989-2000 .
Gambar 3. Letak Sprinkler Lantai 1
Gambar  3  merupakan  detail  letak sprinkler  Lantai  1.  Lantai  1  perencanaan pemasangan  jumlah sprinkler di  dapat  19 buah.  Dengan  jarak  maksimal  antar sprinkler 4,6  meter  dan  jarak spriinkler dengan  dinding  2,3  meter.  Daerah  yang  di lindungi  berdasarkan  SNI  03-3989-2000 yaitu area ruang kamar penjaga 1 Sprinkler , pada  ruang  tamu  dan lobby terdapat  5 sprinkler ,  pada  area  selasar  terdapat  4 sprinkler dan  pada  Ruang Hall terdapat  9 sprinkler .
Gambar 4. Letak Sprinkler Lantai 2
Gambar  4  merupakan  detail  letak sprinkler lantai  2.  Lantai  2  perencanaan pemasangan  jumlah sprinkler di  dapat  16 buah.  Dengan  jarak  maksimal  antar sprinkler 4,6  m  dan  jarak sprinkler dengan dinding  2,3  m.  Daerah  yang  di  lindungi berdasarkan  SNI  03-3989-2000  yaitu  3 ruang  kamar  dengan  masing-masing  kamar memiliki  3  titik  pemasangan sprinkler dan pada area Selasar terdapat 4 buah sprinkler .
Gambar 5. Letak Sprinkler Lantai 3
Gambar  5  merupakan  detail  letak sprinkler lantai  3.  Lantai  3  perencanaan pemasangan  jumlah sprinkler di  dapat  16 buah.  Dengan  jarak  maksimal  antar sprinkler 4,6  meter  dan  jarak sprinkler dengan  dinding  2,3  meter.  Daerah  yang  di lindungi  berdasarkan  sni  03-3989-2000 yaitu 3 ruang kamar dengan masing-masing kamar  memiliki  3  titik  pemasangan
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134)
sprinkler ,  dan  pada  area  selasar  terdapat  4 buah sprinkler.
Ketidaksesuaian  simulasi  dengan  tata letak  dapat  dilihat  pada  simulasi  ke-1 menghasilkan kecepatan aliran dari software hanya pipa 1,2, dan 3 yang tidak sesuai serta pipa  12  dan  28  yang  kurang  sesuai  dengan persyaratan  minimum  syarat  SNI  03-3989- 2000.  yaitu  angka  untuk  kecepatan  aliran pipa  0,82 𝑚 3 𝑠 .    Dan  menghasilkan  tekanan dari  software  hanya  node  N92,  N94,  dan N95  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan minimum  SNI  03-3989-2000.  Sedangkan pada simulasi ke-2 menghasilkan kecepatan aliran  dari  software  bahwa  semua  pipa sesuai  dengan  persyaratan  minimum  syarat SNI  03-3989-2000    yaitu  angka  untuk kecepatan aliran pipa 0,82 – 12,09 𝑚 3 𝑠 . Dan menghasikan  tekanan  dari  software  bahwa semua node yang sesuai dengan persyaratan minimum SNI 03-3989-2000.
Berdasarkan  hasil  simulasi  tersebut dapat  disesuikan  dengan  tata  letak  fire sprinkler  yang  dibutuhkan  Gedung  Asrama Putri  MTSN  1  Banyuwangi  adalah  sesuai dengan  simulasi  yang  ke-2  dimana  semua node  sesuai  dengan    persyaratan  minimum SNI  03-3989-2000  sehingga  dapat  di realisasikan  pada  Gedung  Asrama  Putri MTSN 1 Banyuwangi.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  simulasi  yang dilakukan  pada  Gedung  Asrama  Putri MTSN  1  Banyuwangi  menggunakan Pipe Flow  Expert yang  mengacu  pada  SNI  03- 3989-2000  adalah  pada  simulasi  ke-2. Kecepatan  aliran  dari  software  didapatkan bahwa semua pipa sesuai dengan persyaratan  minimum  SNI  03-3989-2000 yaitu angka untuk kecepatan aliran pipa 0,82 –  12,09 𝑚 3 𝑠 .  Sedangkan  hasil  tekanan  dari software  didapatkan  bahwa  semua  node yang  sesuai  dengan  persyaratan  minimum SNI  03-3989-2000.  Hasil  Isometri  dari software digambarkan  tata  letak fire
sprinkler sesuai  dengan  simulasi  yang  ke-2 dengan  jumlah fire  sprinkler total  51  buah, dengan penempatan pada lantai 1 terdapat 19 buah sedangkan pada lantai 2 dan 3 memiliki jumlah yang sama yaitu 16 buah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusri,  E.  dan  Kimi,  S.  (2018).  “Analisa Kebutuhan  Air  untuk  Hydrant  dan Sprinkler di Transmart Mall Palembang.” E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang , 5 .
Agustina,  D.  dan  Sary,  R.  (2018).
“Perencanaan dan Pembuatan Alat Uji Pemipaan untuk Menganalisis Kehilangan Tekanan dengan
Menggunakan  Software  Pipe  Flow Expert.” Jurnal Teknik Mesin Unsyiah , 6 (1).
Chayril,  Firdasari,  dan  Purwandito,  M.
(2023). “Evaluasi Fire Safety Management Pada Gedung Laboratorium Pgsd Universitas Samudra.” Menara:  Jurnal  Teknik Sipil , 19 (1), 9–16.
Effendie,  M.  I.  N.  (2017).  “Penerapan  Fire Safety  Management  Pada  Bangunan Gedung  Grand  Slipi  Tower  Dikaitkan Dengan  Pemenuhan  Peraturan  Dan Standar  Teknis  Proteksi  Kebakaran.” Jurnal  Media  Teknik  dan  Sistem Industri , 1 , 66.
Hermansyah, D., Afifuddin, M., dan Munir,
A. (2018). “Kesiapan Sistem
Penanggulangan Kebakaran pada
Gedung  Fakultas  Teknik  Universitas Syiah  Kuala.” Jurnal  Arsip  Rekayasa Sipil dan Perencanaan , 1 (2), 121–127.
Mulya,  M.  P.  dan  Fitri,  S.  P.  (2023).
“Simulasi CFD Sistem Pompa Pemadam Kebakaran di Terminal LPG Semarang  Dalam  Memenuhi  Standard NFPA 14.” Jurnal Teknik ITS , 12 (1). Pratama,  H.,  Julianto,  E.,  dan  Shah,  M. (2020).  “Perhitungan  Kebutuhan  Daya Pompa  pada  Redesain  Sistem  Fire Fighting pada Industri Pengolahan Gas Alam.” Proceeding 4th Conference of Piping Engineering and its Application.
Pemodelan Fire Sprinkler.... (Hutasoit/ hal. 126-134) Pratama,  R.  dan  Trikomara,  R.  (2017). “Analisis Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan Terhadap Bahaya  Kebakaran  (Studi  Kasus: Gedung  Rumah  Sakit  Ibu  dan  Anak Eria  Bunda  Kota  Pekanbaru).” Jurnal Online  Mahasiswa  Fakultas  Teknik Universitas Riau, 4 (2). Putri,  R.  D.  (2017).  “Perencanaan  dan Analisa Sistem Sprinkler dan Kebutuhan Air Pemadaman Fire Fighting  Hotel  XX.” Jurnal  Teknik Mesin (JTM) , 6 (1), 6–13.
Widiastuti,  L.,  Aziz,  A.,  dan  Rey,  P.  D. (2021). “Perancangan Sistem Pemadam Kebakaran pada Gedung Apartemen X Berlantai  20  di  Jakarta  Design  of  Fire Extinguisher  System  in  Apartment Buildings  “X”  with  20 th Floor  at Jakarta.” Jurnal Baut dan Manufaktur ,
3 (2).