Volume 7 | Nomor 2 ISSN [e]: 2579-4264 | DOI: https://doi.org/10.26760/jrh.V7i2. 175 - 188 Juli 2023
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Siti Namira 1 , Ulli Kadaria 2 , Isna Apriani 3
1 Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email: nami19@student.untan.ac.id 1 , ulli.kadaria@teknik.untan.ac.id 2 , isnaapriani@teknik.untan.ac.id 3
Received 15 Mei 2023 | Revised 20 Mei 2023 | Accepted 28 Mei 2023

## ABSTRAK
Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang memanfaatkan air sungai dan air hujan sebagai sumber air dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  karena  tidak  ada  pelayanan  Perumda  Air  Minum,  Oleh  karena  itu  dalam dokumen  RISPAM  Kubu  Raya  direncanakan  pembangunan  IPA  kapasitas  100  L/dtk.  Tahapan  perencanaan diantaranya  adalah  menganalisis  kualitas  air  baku,  mendesain  dan  menghitung  RAB  pembangunan  IPA. Berdasarkan pengukuran debit air Sungai Ambawang yaitu 258,42 m 3 /dtk, hasil analisis kualitas air baku sesuai PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI masuk ke kategori kelas 2. Unit intake yang digunakan yaitu river intake, unit koagulasi  yang digunakan yakni  tipe hidrolis dengan terjunan, unit flokulasi  berjumlah 2 bak dengan tipe hidrolis  baffle  channel  aliran  horizontal,  unit  sedimentasi  berbentuk  persegi  panjang  berjumlah  2  bak  dan dilengkapi plate settler, unit filtrasi digunakan saringan pasir cepat, desinfektan yang digunakan adalah kaporit dan kapasitas reservoir air yaitu 1.728 m 3 . RAB pembangunan IPA untuk Kecamatan Sungai Ambawang yaitu sebesar Rp. 63.190.907.364,62.
Kata kunci: Instalasi Pengolahan Air, Rencana Anggaran Biaya, RISPAM, Sungai Ambawang

## ABSTRACT
Communities in Sungai Ambawang District use river water and rainwater as the water sources for their daily needs due to  the absence of  Perumda Water Drinking  services. The planning stages include analyzing  raw water quality, designing and calculating RAB for IPA development. Based on the measurement of the water discharge of the Ambawang River, namely 258.42 m 3 /s, the analysis of raw water quality give results according to PP RI No. 22 of 2021 Appendix VI is included in the class 2 category. The intake unit used is river intake, the coagulation unit used is the hydraulic type with a waterfall, the flocculation unit is 2 tanks with a horizontal flow channel  hydraulic baffle type, the rectangular sedimentation  unit is 2 tanks and equipped with a plate settler, the filtration unit uses a quick sand filter, the disinfectant used is chlorine and the capacity of the water reservoir is 1,728 m3. RAB of IPA development for Sungai Ambawang District is Rp. 63,190,907,364.62.
Keywords: Water Treatment Plant, Budget Plan, RISPAM, Ambawang River

## 1. PENDAHULUAN
Air minum adalah air yang sudah melewati maupun tanpa melewati proses pengolahan yang kualitasnya sudah sesuai dengan syarat kualitas air dan bisa langsung dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga [1]. Air minum memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, seperti meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang kian berkembang pesat menyebabkan permintaan atas kebutuhan  air  penduduk  juga  semakin  meningkat.  Dengan  demikian  eksplorasi  sumber  air  baku  dan pengembangan efisiensi instalasi pengolahan air minum semakin dibutuhkan. Instalasi pengolahan air adalah  unit  yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengolahan  air  baku  melalui  proses  fisik,  kimia,  dan mikrobiologi  yang  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  akan  memproduksi  air  minum  yang  sesuai standar  kualitas  air,  didesain  dan  dikerjakan  serta  dirakit  di  suatu  lokasi  yang  kemudian  dapat dipindahkan ke lokasi rencana serta terbuat dari bahan plastik/fiber dan plat baja [2].
Kecamatan Sungai Ambawang adalah satu di antara kecamatan yang tercakup dalam Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 84.150 jiwa dengan luas wilayah 726,10 km 2 pada tahun 2021 [3].  Pertumbuhan  jumlah penduduk  di  Kecamatan  Sungai  Ambawang  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  ini  menyebabkan  kebutuhan  air  minum  juga  mengalami peningkatan, khususnya kebutuhan terhadap air minum yang sehat dan layak konsumsi.
Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang masih memanfaatkan air sungai dan air hujan. Sumber air sungai  langsung dimanfaatkan  masyarakat  untuk keperluan  MCK  (mandi  cuci  kakus).  Namun  secara visual  sumber  air  tersebut  belum  bisa  dikatakan  layak  sebagai  sumber  akses  air  yang  aman  bagi kesehatan.  Sehingga  tujuan  dari  perencanaan  ini  untuk  menganalisis  kualitas  air  sungai  yang  akan diolah, mendesain Instalasi Pengolahan Air Minum dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum.  Berdasarkan  permasalahan  ini  mengakibatkan masyarakat  sulit  mendapatkan  akses  air  bersih,  dimana  Kecamatan  Sungai  Ambawang  juga  belum mendapat pelayanan dari Perumda Air Minum. T Berdasarkan permasalahan ini, dapat diatasi dengan membuat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kapasitas 100 L/dtk untuk melayani desa yang belum terlayani oleh IPA IKK Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Lokasi Perencanaan
Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  dilaksanakan  di  Kecamatan  Sungai  Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dimana sumber air baku yang digunakan yaitu Sungai Ambawang.

## 2.2 Pengumpulan Data Perencanaan
Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  ini  membutuhkan  data  primer  dan  data  sekunder  yang didapatkan dari Kecamatan Sungai Ambawang. Kedua jenis data yang terkumpul kemudian dianalisis sebagai dasar dari perencanaan dan digunakan dalam perhitungan Instalasi Pengolahan Air Minum di Kecamatan Sungai Ambawang. Data primer yang dibutuhkan dalam perencanaan ini diantaranya debit air baku Sungai Ambawang dan kualitas air  baku yang  mencakup temperatur, warna, pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, besi (Fe), total fosfat, nitrat dan total coliform. Data sekunder yang digunakan dalam perencanaan ini yaitu jumlah penduduk 5 tahun terakhir di Kecamatan Sungai Ambawang.

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

## 2.3 Metode Analisis Data
Data yang diperlukan dikumpulkan, diolah sesuai kebutuhan dalam perencanaan pembangunan instalasi pengolahan  air  minum  sehingga  dapat  dilakukan  perencanaan  yang  sesuai.  Langkah-langkah perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran Debit Air Baku
Lokasi pengukuran debit sungai berada di Sungai Ambawang. Pengukuran debit sesuai dengan SNI 8066:2015 [4]. Pengukuran kedalaman dan lebar sungai dilakukan secara langsung ( insitu ) di lokasi perencanaan  menggunakan depth  sounder  meter .  Sementara  itu  kecepatan  aliran  diukur menggunakan current meter .
2. Analisis Kualitas Air Baku
Air baku dalam perencanaan ini berasal dari sungai Ambawang. Pengambilan sampel kualitas air pada perencanaan ini menggunakan metode pengambilan sampel uji gabungan tempat ( Composite Place Sampling) yang mengacu pada SNI 6989.57:2008  [5] dan dilakukan dengan kondisi sungai saat  surut  terendah  yang  ditujukan  guna  mengetahui  kualitas  air  terburuk.  Pengujian  sampel  air baku dilakukan oleh laboratorium Pengujian dan Analisa Sucofindo Pontianak. Adapun parameter yang diuji diantaranya temperatur, warna, pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, besi (Fe), total fosfat, nitrat dan total coliform.
3. Proyeksi Jumlah Penduduk
Jumlah  penduduk diproyeksikan  untuk  periode  20  tahun ke  depan yaitu  dari  tahun  2022 hingga 2041 yang dihitung menggunakan data awal berupa jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir (2017- 2021)  dengan  menggunakan  metode  yang  terpilih  dari  tiga  metode  yang  ada  yakni  metode artimatik, geometrik, dan least square .
4. Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  pada  Kecamatan  Sungai  Ambawang  didapatkan  dari  perhitungan  kebutuhan  air domestik  dan  kebutuhan  air  non  domestik.  Analisis  kebutuhan  air  minum  dilakukan  melalui perhitungan terhadap data jumlah penduduk dari hasil proyeksi dikalikan dengan standar kebutuhan air.
5. Analisis Kesetimbangan Massa
Analisis kesetimbangan massa bertujuan untuk melihat seberapa besar penyisihan parameter pada masing-masing unit pengolahan. Analisis ini dilakukan menggunakan data persentase penyisihan pada seluruh unit pengolahan dan divisualisasikan dalam bentuk diagram alir.
6. Gambar Teknik
Setelah  perhitungan  terhadap  dimensi  pada  setiap  pengolahan  selesai,  selanjutnya  dilakukan pembuatan  gambar  desain  dari  bangunan  IPA  dan  reservoir.  Bangunan  IPA  terdiri  dari  denah, potongan memanjang, dan melintang pada setiap pengolahan, serta bangunan reservoir yang terdiri dari denah, potongan memanjang dan potongan melintang.
7. Rencana Anggaran Biaya
Hasil Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) menunjukkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam pembangunan instalasi pengolahan air minum. Perhitungan rencana anggaran biaya disusun berdasarkan Permen PUPR RI No. 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [6]. Data pendukung yang digunakan yaitu Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dan  Standar  Satuan  Harga  Barang  dan  Jasa  Tahun  Anggaran  2022  dalam  Peraturan  Gubernur Kalimantan  Barat  No.  154  Tahun  2021  [7].  RAB  ini  sesuai  dengan  tahapan  pekerjaan  yang dilakukan pada perencanaan bangunan IPA Kecamatan Sungai Ambawang yang terdiri dari harga satuan yang selanjutnya akan didapatkan anggaran biaya total.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Proyeksi Penduduk
Data penduduk yang digunakan yaitu 5 tahun terakhir yang kemudian diproyeksikan menggunakan 3 metode yang akan dibandingkan dan dipilih yang menghasilkan nilai standar deviasi (S) terkecil dan koefisien korelasi (R) yang mendekati 1 (satu). Data statistik penduduk dalam waktu 5 tahun terakhir ditampilkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Data Statistik Penduduk Kecamatan Sungai Ambawang
Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan penduduk Jiwa % 2016 29.585 2017 30.526 941 3,18 2018 31.483 957 3,14 2019 32.485 1.002 3.18 2020 35.286 2.801 8,62 Rata-rata 5.701 18,12
Metode proyeksi yang terpilih berdasarkan perhitungan untuk proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan  di  5  (lima)  desa  dalam  Kecamatan  Sungai  Ambawang  adalah  metode Least  Square. Metode tersebut  terpilih  karena  memiliki  nilai  standar  deviasi  (S)  terkecil  dan  koefisien  korelasi  (R)  yang mendekati  1  (satu). Jumlah  proyeksi  penduduk  20  tahun  kedepan  menggunakan  metode least  square yang disajikan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Proyeksi Jumlah Penduduk 20 Tahun dengan Metode Least Square

## 3.2 Kebutuhan Air
Pada perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air minum ini, perhitungan kebutuhan air minum meliputi,  kebutuhan  air  domestik  dan non  domestik,  kehilangan  air,  kebutuhan  air  harian maksimum dan jam puncak. Data perencanaan untuk perhitungan kebutuhan air minum disajikan dalam Tabel 2.
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Ju m la h P en d u d u k ( Ji w a) Tahun

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Tabel 2. Data Perencanaan Kebutuhan Air No. Data Nilai 1. Konsumsi air per SR (L/org/hari) 100 L/orang/hari 2. Konsumsi Hidran Umum (HU) (L/org/hari) 30 L/orang/hari 3. Perbandingan SR : HU 70 : 30 4. Kebutuhan air non domestik (%) 15% kebutuhan air domestik 5. Kehilangan air (%) 30% kebutuhan air total 6. Faktor harian maksimum 1,15 7. Faktor jam puncak 1,75
Dari data perencanaan kebutuhan air untuk Kecamatan Sungai Ambawang didapatkan  total kebutuhan Air di Kecamatan Sungai Ambawang dari tahun 2022 hingga tahun 2041 disajikan dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Total Kebutuhan Air di Kecamatan Sungai Ambawang
No Tahun Kebutuhan Domestik Kebutuhan Air Non Domestik Kehilangan Air Total Keseluruhan (SR +HU) (15% SD) (30% total) (liter/detik) 1. 2022 32,81 4,92 11,32 49,05 2. 2026 37,69 5,65 13 56,35 3. 2031 43,8 6,57 15,11 65,49 4. 2036 49,91 7,49 17,22 74,62 5. 2041 56,02 8,4 19,33 83,75
Total  kebutuhan  air  pada Tabel  3. merupakan  kebutuhan  air  minum  dalam  keadaan  normal.  Namun dalam  perencanaan  ini  kebutuhan  air  minum  akan  dilihat  berdasarkan  fluktuasi  kebutuhan  air  yang terdiri  dari  kebutuhan  air  saat  normal,  kebutuhan  air  harian  maksimum,  dan  kebutuhan  air  saat  jam puncak. Fluktuasi kebutuhan air Kecamatan Sungai Ambawang diuraikan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Fluktuasi Kebutuhan Air Kecamatan Sungai Ambawang
(L/dtk) Faktor 2022 2026 2031 2036 2041 Normal 1 49,05 56,35 65,49 74,62 83,75 Hari Maksimum 1,15 56,41 64,81 75,31 85,81 96,31 Jam Puncak 1,75 85,83 98,62 114,6 130,6 146,6
Tabel 4 menunjukkan bahwa hingga tahun 2041 untuk keadaan normal, kebutuhan air masih mencukupi berdasarkan  kapasitas  rencana  yaitu  100  L/dtk.  Sedangkan,  pada  kondisi  jam  puncak,  hingga  tahun 2041,  jumlah  kebutuhan  air  minum  untuk  Kecamatan  Sungai  Ambawang  masih  belum  memenuhi kebutuhan air minum hingga 20 tahun mendatang. Oleh karena itu berdasarkan RISPAM akan dilakukan
peningkatan  IPA  kapasitas  100  L/dtk  untuk  melayani  wilayah  pelayanan  Desa  Sungai  Ambawang Kuala,  Desa  Ampera  Raya,  Desa  Jawa  Tengah,  Desa  Mega  Timur,  dan  Desa  Korek  yang  belum mendapat pelayanan dari IPA IKK Ambawang pada jangka panjang (2032-2041).

## 3.3 Analisis Debit Air Permukaan
Analisis  debit  air  permukaan  dilakukan  terhadap  debit  air  yang  diukur  secara  langsung  di  lokasi. Perhitungan ini bertujuan untuk menghasilkan nilai debit dan menetapkan titik pengambilan sampel air baku guna dilakukan uji ke Laboratorium Sucofindo. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang telah  dilakukan,  didapatkan penampang  Sungai  Ambawang  saat  air  sungai  sedang  surut.  Penampang Sungai Ambawang ditampilkan dalam Gambar 2.
Gambar 2. Penampang Basah Sungai Ambawang
Debit yang diperoleh dari pengukuran langsung sebesar 258,42 m 3 /dtk. Berdasarkan SNI 6989.57:2008, pengambilan sampel air baku dengan debit di atas 150 m 3 /dtk diambil pada sekurang-kurangnya 6 titik dengan jarak masing-masing sebesar ¼,  ½, dan ¾ lebar  sungai pada kedalaman 0,2 dan 0,8 kali  dari kedalaman  permukaan.  Dengan  demikian  didapatkan  sampel  air  yang  merata  dari  permukaan  hingga dasar lalu digabungkan.

## 3.4 Analisis Kualitas Air Sungai Ambawang
Perencanaan ini menggunakan sumber air baku Sungai Ambawang. Baku mutu yang diacu yakni PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI dan Permenkes No 492/MENKES/PER/IV/2010. Berikut uraiannya:
1. Analisis Kualitas Air Baku
Kualitas air Sungai Ambawang yang telah diuji di Laboratorium Kualitas Air Teknik Lingkungan Untan dan Laboratorium Sucofindo Pontianak disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Kualitas Air Sungai Ambawang untuk Air Baku No Parameter Satuan Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Hasil Uji 1. Temperatur ° C Dev 3 Dev 3 Dev 3 Dev 3 29,5 2. Warna Pt-Co Unit 15 50 100 - 2,60 3. Derajat keasaman (pH) - 6-9 6-9 6-9 6-9 4,24 4. Oksigen terlarut (DO) mg/L 6 4 3 1 6,2

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
No Parameter Satuan Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Hasil Uji 5. Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) mg/L 2 3 6 12 4,17 6. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) mg/L 10 25 40 80 24,2 7. Padatan tersuspensi total (TSS) mg/L 40 50 100 400 44,5 8. Padatan terlarut total (TDS) mg/L 1.000 1.000 1.000 2.000 15 9. Besi (Fe) terlarut mg/L 0,3 - - - 0,44 10.  Total fosfat mg/L 0,2 0,2 1,0 - 0,13 11.  Nitrat mg/L 10 10 20 20 3,32 12.  Total Coliform MPN/100 mL 1.000 5.000 10.000 10.000 261
Hasil uji kualitas air baku Sungai Ambawang pada Tabel 5 berdasarkan standar air baku PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI masuk ke dalam kategori kelas 2 (dua) dimana peruntukkan airnya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi  pertanaman,  dan/atau  peruntukan  lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang  dengan kegunaan tersebut.
2. Analisis Kualitas Air Baku untuk Air Minum
Kualitas sumber air baku dianalisis dengan mengacu pada Permenkes No 492/MENKES/PER/IV/2010. Hasil pengujian kualitas air Sungai Ambawang dibandingkan dengan persyaratan kualitas air minum. Hasilnya yang ditampilkan dalam Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Kualitas Air Sungai Ambawang untuk Air Minum No Parameter Uji Satuan Baku Mutu Hasil Uji 1. Temperatur ° C Suhu udara ± 3 [1] 29,5 2. Warna TCU 15 [1] 2,60 3. Derajat keasaman (pH) - 6,5 – 8,5 [1] 4,24 4. Oksigen terlarut (DO) mg/L Batas minimum 6 [2] 6,2 5. Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) mg/L 2 [2] 4,17 6. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) mg/L 10 [2] 24,2 7. Padatan tersuspensi total (TSS) mg/L 40 [2] 44,5 8. Padatan terlarut total (TDS) mg/L 500 [1] 15 9. Besi (Fe) terlarut mg/L 0,3 [1] 0,44 10.  Total fosfat mg/L 0,2 [1] 0,13 11.  Nitrat mg/L 50 [1] 3,32 12.  Total Coliform Jumlah per 100 ml sampel 0 [1] 261
Keterangan:
[1] = Sesuai Permenkes No. 492 Tahun 2010 [2] = Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2021
Dari  hasil  perbandingan  pada  Tabel  6,  didapatkan  hasil  kualitas  air  baku  seperti  yang  disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7. Data Kualitas Air Baku Yang Akan Diolah No Parameter Uji Satuan Baku Mutu Hasil Uji Perlu diolah (Ya/Tidak) 1. Temperatur ° C Suhu udara ± 3 [1] 29,5 Tidak 2. Warna TCU 15 [1] 2,60 Tidak 3. Derajat keasaman (pH) - 6,5 – 8,5 [1] 4,24 Ya 4. Oksigen terlarut (DO) mg/L Batas minimum 6 [2] 6,2 Tidak 5. Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) mg/L 2 [2] 4,17 Ya 6. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) mg/L 10 [2] 24,2 Ya 7. Padatan tersuspensi total (TSS) mg/L 40 [2] 44,5 Ya 8. Padatan terlarut total (TDS) mg/L 500 [1] 15 Tidak 9. Besi (Fe) terlarut mg/L 0,3 [1] 0,44 Ya 10.  Total fosfat mg/L 0,2 [1] 0,13 Tidak 11.  Nitrat mg/L 50 [1] 3,32 Tidak 12.  Total Coliform Jumlah per 100 mL sampel 0 [1] 261 Ya Keterangan:
[1]  = Sesuai Permenkes No. 492 Tahun 2010 [2]  = Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2021

## 3.5 Pemilihan Tahapan Pengolahan
Unit-unit  pengolahan  dipilih  berdasarkan  alternatif  pengolahan  untuk  parameter-parameter  yang berlebih dan yang akan diolah. Metode pengolahan terpilih disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Metode Pengolahan Terpilih No Parameter Uji Metode Pengolahan Terpilih 1. Derajat keasaman (pH) Netralisasi 2. Besi (Fe) Rapid Sand Filter 3. Padatan tersuspensi total (TSS) Koagulasi + flokulasi + Sedimentasi + Filtrasi 4. Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) Pengendapan dengan penambahan bahan kimia + Filtrasi +Desinfeksi
No Parameter Uji Metode Pengolahan Terpilih 5. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) Pengendapan dengan penambahan bahan kimia + Filtrasi + Desinfeksi 6. Total Coliform Filtrasi + Desinfeksi
Berdasarkan  Tabel  8  kemudian  dibuat  skema  pengolahan  yang  direncanakan  meliputi intake , netralisasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi (saringan pasir cepat), desinfeksi, dan reservoir. Skema pengolahan diuraikan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Skema Unit Pengolahan
Unit pengolahan yang terpilih untuk menurunkan parameter yang berlebih perlu diketahui besar efisiensi penyisihannya. Efisiensi penyisihan unit pengolahan dari penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Efisiensi Penyisihan Unit Pengolahan
No Parameter Alternatif Unit Pengolahan Efisiensi Pengolahan Konsentrasi Awal Konsentrasi Akhir Penurunan Konsentrasi Sumber 1 Derajat keasaman (pH) Netralisasi - 5,96 7,2 - [9] - 4,02 7,24 - [10] 2 TSS (mg/L) Koagulasi Flokulasi 84% 115 18,5 96,6 [11] Sedimentasi 62% 226 85,88 140,12 [12] 3 Besi (Fe) (mg/L) Sedimentasi 95,55% 0,90 0,04 0,85 [13] Filtrasi 95,55% 0,90 0,04 0,85 [13] 4 Total Coliform (MPN/100 mL sampel) Desinfeksi 100% 261 0 261 [14] Filtrasi 99% 110.000 20.000 90.000 [15] 5 BOD (mg/L) Koagulasi 68,42% 5,75 1,85 3,9 [16] Desinfeksi 68,69% 5,75 1,8 3,95 [16] 6 COD (mg/L) Koagulasi 89,47% 19 2 17 [16] Desinfeksi 89,47% 19 2 17 [16]

## 3.6 Luas Lahan
Luas lahan kosong yang tersedia untuk membangun IPA dan reservoir sebesar 12.092 m2. Lahan kosong dipilih  dan  ditetapkan  oleh  PERUMDA  Tirta  Raya.  Unit  pengolahan  yang  telah  direncanakan  dan ditentukan dimensinya selanjutnya diposisikan sesuai dengan ketersediaan lahan. Denah  perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum ditampilkan dalam Gambar 4.
Gambar 4. Denah IPA Rencana
Berdasarkan dimensi rencana dan peletakkan setiap unit Instalasi pengolahan Air Minum pada Gambar 4,  didapatkan kebutuhan  luas  lahan  pembangunan  IPA  Minum  adalah  111  m x  84 m  atau  9.324  m 2 .

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Dengan demikian  lahan  kosong  yang  telah  dipilih  dan  ditetapkan  oleh PERUMDA Tirta  Raya  dapat digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Kecamatan Sungai Ambawang.

## 3.7 Kesetimbangan Massa (Mass Balance)
Diagram alir kesetimbangan massa diuraikan dalam Gambar 5.
Gambar 5. Kesetimbangan Massa

## 3.8 Perencanaan intake dan Instalasi Pengolahan Air Minum
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum di Kecamatan Sungai Ambawang meliputi perencanaan intake dan bangunan instalasi pengolahan air minum (bak netralisasi, bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi, bak filtrasi, bak desinfeksi dan reservoir). Rencana unit pengolahan sebagai berikut:
1. Intake
Intake yang direncanakan yaitu river intake dengan tipe bangungan pengambilan bebas. River intake memiliki  kelebihan  yaitu  lebih  ekonomis  untuk  permukaan  air  sungai  yang  memiliki  perbedaan level muka air yang cukup tinggi saat musim hujan dan musim kemarau dan memiliki ketebalan air yang cukup untuk dapat masuk ke inlet . Lokasi intake terletak pada koordinat 0°01′30.52" S dan 109°23′16.47" E dengan tinggi elevasi +1,00 meter. River intake dilengkapi dengan saluran intake , saringan sampah, pintu air dan transmisi air baku.  Pompa yang digunakan jenis sentrifugal merk ebara pompa 200 x 150 FS4KA dengan kapasitas 110 L/dtk.
2. Bak Netralisasi
Netralisan yang digunakan berupa bahan alkalin yaitu kapur (CaO) yang dibubuhkan dalam bentuk larutan  dengan  konsentrasi  15%  dengan  dosis  kapur  4  mg/L.  Volume  total  larutan  kapur  yang digunakan 0,693 m 3 dilengkapi dengan 1 bak pengaduk dan 1 bak pembubuh dengan volume 750 L (tinggi  bak  1,29  m  dan  diameter  bak  0,87  m).  Sistem  pengaduk  dengan  jenis  pengaduk radial impeller . Pompa dosing tipe Sigma/1 dengan kapasitas 20-144 l/jam.
3. Bak Koagulasi
Bak koagulasi yang dibangun sebanyak 1 unit dengan debit pengolahan (Q) sebesar 100 L/dtk. Bak koagulasi  menggunakan pengadukan  cepat  dengan  tipe  hidrolis  yang  memanfaatkan  energi  yang terjadi dari tinggi terjunan air sehingga bahan kimia dapat terakumulasi atau tercampur dengan baik. Jenis  koagulan  yang  digunakan  aluminium  sulfat  Al 2 (SO 4 ) 3 .I 4 (H 2 O)  atau  tawas.  Tawas  dipilih karena mudah didapat di pasaran, murah, efektif sebagai pembentuk flok dan mudah larut di dalam air secara sempurna. Dimensi bak koagulasi P x L x T adalah 2,5 x 1 x 1 m dengan tinggi terjunan 1,4 m.
4. Bak Flokulasi
Bak flokulasi yang  dibangun jumlahnya 2 unit dengan debit pengolahan (Q) masing-masing bak sebesar  50  L/dtk.  Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  menggunakan kriteria  desain,  bak  flokulasi memiliki  pengadukan  lambat  yang  didesain  dengan  sumber  energi  gravitasi  berupa  saluran  yang
berbelok-belok  atau baffle  chanel yang  berbentuk  horizontal  dengan  tujuan  untuk  mempercepat proses pembentukkan flok-flok, menggabungkan partikel yang tidak stabil sehingga terbentuk flok yang mudah mengendap. Dimensi P x L x T bak yaitu 7,7 x 3,9 x 1 m, dengan 1 bak terdiri dari 3 kompartemen.
5. Bak Sedimentasi
Bak sedimentasi yang dibangun 2 unit dengan debit pengolahan (Q) masing-masing bak sebesar 50 L/dtk.  Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  menggunakan  kriteria  desain,  bak  sedimentasi  yang dibuat berbentuk persegi panjang dan dilengkapi plate settler. Zona lumpur direncanakan berbentuk trapesium  dengan  efisiensi  pengendapan dapat  mengendap  70%  (Qasim,  2000).  Bak  sedimentasi berjumlah 2 unit dengan dimensi P x L x T bak masing-masing yakni 13,4 x 6,7 x 3 m.
6. Bak Filtrasi
Filtrasi dilakukan dengan saringan pasir cepat menggunakan dual media yakni media antrasit dan pasir  serta  kerikil  sebagai  media  penyangga.  Tebal  lapisan  antrasit  berdiameter  0,12  -  0,18  cm sebesar 40 cm. Tebal lapisan pasir diameter 0,03 – 0,06 cm sebesar 30 cm. Media penyangga berupa kerikil dengan tebal lapisan diameter 0,5 – 3 cm sebesar 45 cm. Berdasarkan perhitungan, bak filtrasi direncanakan 4 buah dengan dimensi P x L x T masing-masing bak yakni 4,24 x 2,12 x 4,3 m.
7. Bak Desinfeksi
8. Proses desinfeksi menggunakan desinfektan berupa kalsium hipoklorit (CaOCl) 2 .H 2 O atau kaporit. Setiap volume desinfektan sebesar 0,14 m 3 dilengkapi dengan 1 bak pengaduk dan 1 bak pembubuh dengan volume 250 L (tinggi bak 1,08 m dan diameter bak 0,64 m). Sistem pengaduk menggunakan jenis  pengaduk radial  impeller .  Pompa dosing tipe  alpha yang  digunakan  memiliki  kapasitas  1,8 l/jam.
9. Bak Reservoir
Reservoir yang dipilih yaitu ground reservoir. Kapasitas reservoir yang digunakan sebagai tempat penampungan air hasil produksi IPA sebelum didistribusikan kepada pelanggan yaitu 1.728 m 3 . Bak reservoir dilengkapi baffle sebanyak 9 buah. Jumlah bak reservoir sebanyak 2 bak dengan dimensi P x L x T masing-masing bak yakni 21 x 10,4 x 4 m.

## 3.9 Rencana Anggaran Biaya
Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) disusun berdasarkan Permen PUPR RI No. 01 Tahun 2022. Data pendukung  yang  digunakan  yaitu  Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  Provinsi  Kalimantan  Barat  Tahun Anggaran  2022  dan  Standar  Satuan  Harga  Barang  dan  Jasa  Tahun  Anggaran  2022.  RAB  ini  sesuai dengan  tahapan  pekerjaan  yang  dilakukan  pada  perencanaan  bangunan  IPA  Kecamatan  Sungai Ambawang yang terdiri dari harga satuan yang selanjutnya akan didapatkan anggaran biaya total. Untuk total rencana anggaran biaya disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. RAB Perencanaan IPA untuk Kecamatan Sungai Ambawang
No Uraian Pekerjaan Jumlah 1 Pekerjaan Persiapan Rp. 383.745.672,84 2 Pekerjaan Saluran Intake Rp. 298.205.960,69 3 Pekerjaan Rumah Pompa Intake Rp. 631.978.548,00 4 Pekerjaan Bangunan IPA Minum Rp. 58.274.424.419,24 5 Pekerjaan Bangunan Reservoir Rp. 921.074.156,50 6 Pekerjaan Bangunan Pelengkap Unit Produksi dan Lain-lain Rp. 2.681.478.607,35 Total Rp. 63.190.907.365,62

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Untuk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan  perhitungan  didapatkan  RAB  Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  untuk Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebesar Rp. 63.190.907.364,62 (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilah Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Dua Sen).
.

## 4. KESIMPULAN
1. Debit air Sungai Ambawang dari hasil pengukuran langsung di lapangan adalah 258,42 m 3 /dtk. Hasil uji kualitas air baku Sungai Ambawang yang mengacu pada standar air baku PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran  VI  menunjukkan  bahwa  air  baku  Sungai  Ambawang  termasuk  kategori  kelas  2. Berdasarkan Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 terdapat beberapa parameter yang masih belum memenuhi baku mutu. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan untuk menurunkan hingga memenuhi standar kualitas  air minum  diantaranya parameter pH, BOD, COD, TSS, besi (Fe) dan total coliform .
2. Unit  pengolahan  air  minum  dengan  kapasitas  100  L/dtk  yang  direncanakan  adalah river  intake , netralisasi  menggunakan  netralisan  berupa  kapur,  koagulasi  tipe  hidrolis  dengan  terjunan  dengan menggunakan  koagulan  berupa  tawas,  flokulasi  tipe baffle  channel  horizontal berjumlah  2  bak, sedimentasi berbentuk persegi  yang dilengkapi plate settler berjumlah 2 bak, filtrasi  tipe  saringan pasir cepat dengan dual media (antrasit dan pasir) serta  media penyangga berupa kerikil, desinfeksi menggunakan  desinfektan  berupa  kaporit  dan  ground  reservoir  berjumlah  2  bak dengan kapasitas total yaitu 1.728 m 3 .
3.  Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum untuk Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebesar Rp.63.190.907.364,62 (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilah Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Dua Sen).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Perumda  Air  Minum  Tirta  Raya  yang  telah memberikan  izin  penulis  untuk  merencanakan  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  untuk  Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan RISPAM Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia., (2015). “ Sistem Penyediaan Air Minum” .
[2]  Standar  Nasional  Indonesia.,  (2008).  “ Tata  Cara Perencanaan  Unit  Paket  Instalasi  Pengolahan Air” .
[3] Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2022 .
[4]  Standar  Nasional  Indonesia.,  (2015).  “ Tata  Cara Pengukuran  Debit  Aliran  Sungai  Dan  Saluran Terbuka Menggunakan Alat Ukur Arus Dan Pelampung ”.
[5] Standar Nasional Indonesia., (2008)., “ Metoda Pengambilan Contoh Air Permukaan” .
[6] Permen PUPR RI., (2022). “ Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” .
[7]  PERGUB  Provinsi  Kalimantan  Barat.,  “ Standar  Satuan  Harga  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022” .
[8]  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  Kementrian  Pekerjaan  Umum.,  (2007).  “ Petunjuk  Praktis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana ”.
[9]  Sakti,  A.B.,  dan  Rodiah,  A.,  (2020).  “Penentuan  Dosis  Penggunaan  Kapur  (Ca(OH) 2 )  pada Penentralan Air Minum di Instalasi Pengolahan Air Minum Ogan”. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan , vol. 3, no. 1.
[10] Hamzani, S., dkk., (2017). “Proses Netralisasi pH Pada Air Gambut Di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”, Jurnal Kesehatan Lingkungan , vol. 14, no. 02, pp. 459–466.
[11]  Wijayanto,  E.M.,  dkk,  (2019).  “Penyisihan  Total  Suspended  Solid  (TSS)  Air  Sungai  Dengan Hidraulis  Koagulasi  Flokulasi  Penyisihan  Total  Suspended  Solid  (TSS)  Air  Sungai  Dengan Hidraulis Koagulasi Flokulasi”, Envirotek , vol. 1, no. 2, pp. 53–59.
[12]  Indrawan,  F.,  dkk.,  (2017).  “Pengaruh  Rasio  Panjang  Dan  Jarak  Antara  Plate  Settler  Terhadap Efisiensi  Penyisihan  Total  Suspended  Solids  (TSS)  Pada  Reaktor  Sedimentasi  Rectangular”, Jurnal Teknik Lingkungan , vol. 06, no. 02, pp. 1–9.
[13]  Novitasari.  R.,  (2013).  “Evaluasi  dan  Optimalisasi  Kinerja  IPA  I  PDAM  Kota  Pontianak,” Teknologi Lingkungan dan Lahan Basah , vol. 01, no. 01, pp. 1–10.
[14]  Pugel,  P.  M.,  (2015).  “Perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Di  Kecamatan  Belitang Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah , vol. 3, no. 1.
[15] Maryani, D., dkk. (2014). “Pengaruh Ketebalan Media dan Rate Filtrasi pada Sand Filter dalam Menurunkan Kekeruhan dan Total Coliform”. Taknik Pomits , vol. 3, no. 2, pp. 76–81.
[16] Aziz, T., dkk. (2013). “Pengaruh Penambahan Tawas Al 2 (SO 4 ) 3 Dan Kaporit Ca(ClO) 2 Terhadap Karakteristik Fisik Dan Kimia Air Sungai Lambidaro,” Jurnal Teknik Kimia , vol. 19, no. 3, pp.
55–65.