## PERBANDINGAN DAYA ANTARA LAMPU BIASA DENGAN LAMPU TERJADWAL OTOMATIS DI GEDUNG GRIYA LEGITA UNIVERSITAS PERTAMINA

## Adam Marsono Putra
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: adammarsonoputra@gmail.com

## Megandi
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: me.gandi2471@gmail.com

## Nugi Gahara Yasa
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: Nugigy@gmail.com

## Shelvy Intan Soraya
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: Shelvyyy@gmail.com

## Sahrul
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: hsahrul@null.net

## Meredita Susanty
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: mereditasusanty@gmail.com

## Erwin Setiawan
Fakultas Sains dan Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina Email: erwin.setiaw4n@gmail.com

## ABSTRAK
Pada artikel ini akan dibahas analisis perbandingan konsumsi listrik dari penggunaan lampu secara manual dan lampu secara terjadwal otomatis. Penggunaan lampu  secara  manual ialah  lampu dinyalakan dan  dimatikan  menggunakan  saklar  tanpa  adanya  batasan  waktu,  sedangkan  penggunaan  lampu  secara terjadwal  otomatis  ialah  penggunaan  lampu  yang  hanya  akan  menyala  dan  mati  sesuai  dengan  jadwal penggunaan  ruangan  yang  terdaftar.  Adapun  tujuan  dari  dibuatnya  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui kelayakan  dari  metode  penggunaan  lampu  secara  terjadwal  otomatis  dengan  menganalisis  apakah penggunaan  lampu  dengan  metode  tersebut  dapat  mengurangi  konsumsi  listrik  atau  tidak.  Metode  yang kami  gunakan  adalah  perbandingan  kuantitatif,  dengan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  untuk mendapatkan pengeluaran energi listrik untuk penerangan di gedung Griya Legita, kami membandingkan pengeluaran energi listrik ketika penggunaan lampu tidak terjadwal dan ketika penggunaan lampu dibuat terjadwal  dengan  sistem  otomatis  sepanjang  Januari  2018.  Hasil  menunjukkan  sistem  lampu  secara terjadwal otomatis memberikan efisiensi bekisar antara 1,5% hingga 94%. Pada bagian akhir dari artikel ini  disimpulkan  bahwa  penggunaan  lampu  secara  terjadwal  otomatis  dapat  mengurangi  konsumsi  daya listrik di Gedung Griya Legita Universitas Pertamina meski tidak signifikan dikarenakan beberapa asumsi.
Kata kunci: lampu; gedung swasta; penggunaan listrik; perbandingan.

## ABSTRACT
In this article, we discussed about comparison analysis of electrical consumption between manual lamps and lamps which have active schedule. What we mean by manual lamps are lamps that need to be turned on and off using electrical switch without any time restriction, and what we mean by schedule-based lamps are lamps that already have active schedule and will automatically turned on only when the time is its  active  schedule.  The  purpose  of  this  article  creation  is  to  know  whether  it  is  worth  it  to  implement schedule-based lamp utilization method by analyzing its efficiency towards lamps electrical consumption. The method we used to run this research is quantitative comparison, by collecting data needed to calculate the electrical energy utilization of lamps in Griya Legita building, we then compare the electrical energy usage when schedule-based lamps system is not implemented and electrical energy usage when schedule- based lamps system is implemented throughout January 2018. The result showed that schedule-based lamps system would give efficiency ranging from 1,5% to 94%. In the end of this article, it was concluded that schedule-based  lamps  system  can  decrease  electrical  energy  usage  in  Griya  Legita,  even  though  the decrease was not really significant due to some assumptions.
Keywords: lamp; private building; electricity usage; comparison.

## 1. PENDAHULUAN
Pemborosan energi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dikatakan kecil. Menurut kajian PT Energy Management Indonesia (EMI), rata-rata pemborosan energi di gedung perkantoran swasta mencapai 20%. Pemborosan ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pemborosan energi rumah tangga yang hanya 10%.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  pemborosan  listrik  adalah  kebiasaan  buruk  dalam  menggunakan lampu,  yaitu  membiarkan  lampu  tetap  menyala  saat  tidak  lagi  digunakan  [1].  Meskipun  lampu  tidak termasuk dalam peralatan dengan konsumsi listrik tertinggi [2] lampu tetap dikategorikan sebagai peralatan dengan kebutuhan listrik yang tinggi yakni mencapai 30% dari total konsumsi listrik [3].
Penggunaan listrik di Indonesia permintaannya terus meningkat, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, maupun untuk industri. Namun, pasokan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mampu  memenuhi  permintaan  penggunaan  yang  terus  meningkat  tersebut  [4].  Upaya  pemerintah  untuk mengurangi  penggunaan  listrik  khususnya  lampu  adalah  mempromosikan  program earth  hour yaitu mematikan lampu selama satu jam. Program tersebut terbukti menghemat listrik sebesar 169,9 MW pada tahun  2018  [5].  Pemerintah  juga  menginisiasikan  gerakan  ”Potong  10%”,  gerakan  ini  menyasar  para pelanggan  listik  rumah  tangga  untuk  melakukan  penghematan  dengan  melakukan  hal-hal  kecil  seperti mematikan  lampu  saat  keluar  ruangan,  mematikan  televisi  saat  tidak  digunakan,  hingga  menggunakan lampu  hemat  listrik/LED.  Gerakan  potong  10%  ini  dapat  menghemat  listrik  yang  setara  dengan pembangungan listrik tenaga uap berkapasitas 900MW [6][7].
Selain upaya pemerintah di atas, upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi listrik dari lampu yakni dengan menggunakan metode penggunaan lampu secara terjadwal otomatis, yaitu lampu  hanya  menyala  (dengan  otomatis)  apabila  ruangan  digunakan  atau  terdaftar  dalam  jadwal peminjaman  ruangan.  Penelitian  untuk  menganalisis  konsumsi  energi  pada  beberapa peralatan  termasuk lampu pernah dilakukan di Universitas Indonesia. Hasil temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan  mengganti  jenis  lampu  TL  ke  lampu  LED  dapat  mengurangi  konsumsi  energi  pada  sebuah bangunan [8].  Pada penelitian ini, penulis menganalisis perbandingan penggunaan lampu secara manual dan penggunaan lampu secara terjadwal otomatis, dengan konsumsi listrik dari lampu pada gedung Griya Legita,  Universitas  Pertamina  sebagai  objek  analisisnya.  Saat  ini  gedung  Griya  Legita  menggunakan metode penggunaan lampu secara manual, lampu dinyalakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WIB. Tabel 1 berikut ini menunjukkan konsumsi listrik Universitas Pertamina pada bulan Januari 2018.
Tabel 1. Konsumsi ListriK Universitas Pertamina Januari 2018
NO TENANT NAME KWH % A FACILITY 1  KOLAM RENANG 19.624,00 6,1% 2  FITNES 3.640,00 1,1% 3  GOR-I 15.695,00 4,8% 4  GOR-II 13.576,00 4,2% 5  LAPANGAN BOLA 2.196,00 0,7% 6  PSR-1 25.048,00 7,7% 7  PSR-2 23.232,00 7,2%
NO TENANT NAME KWH % SUB TOTAL 103.011,00 31,8% B OFFICE & TRAINING CENTER 1  PLC GL-IA (PERALATAN) 13.541,00 4,2% 2  PLC GL-IB (PENERANGAN) 4.702,00 1,5% 3  PLC GL-IIA (PERALATAN) 27.458,00 8,5% 4  PLC GL-IIB (PENERANGAN) 58.813,00 18,1% 5  TC-III (PENERANGAN) 23.986,00 7,4% 6  TC-III (PERALATAN) 7.109,00 2,2% 7  PWP 16.904,00 5,2% 8  R-1 (PAJ) 13.816,00 4,3% 8  R-1 (BUMN) 1.310,00 0,4% 9  R-1 (ILUGAS) 12.466,00 3,8% 10  R-8A (Fondation) 16.199,00 5,0% 11  R-8B (Fondation) 14.698,00 4,5% SUB TOTAL 211.002,00 65,1% C COMMON AREA 1  Penerangan Jalan + Taman 5.937,00 1,8% 2   Peralatan STP / IPAL 4.090,00 1,3% SUB TOTAL 10.027,00 3,1% TOTAL (A+B+C) 324.040,00 100,0%
Konsumsi listrik dari lampu ditunjukan Tabel 1 bagian B Office & Training Center No. 2 dan 4 dengan total persentase mencapai 19,6 persen, yang artinya konsumsi listrik dari lampu menjadi yang paling besar. Dari  data  konsumsi  listrik  tersebut,  penulis  akan  menganalisis  perbandingan  konsumsi  listrik  apabila gedung Griya Legita menggunakan lampu secara terjadwal otomatis.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari metode penggunaan lampu secara terjadwal otomatis. Apabila hasil dari analisis perbandingan membuktikan bahwa penggunaan lampu secara terjadwal otomatis dapat mengurangi konsumsi listrik,  maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya  mengurangi  konsumsi  listrik  dapat  dilakukan  dengan  mengubah  metode  penggunaan  lampu  ke terjadwal otomatis.

## 2. STUDI PUSTAKA

## 2.1 Daya
Daya  merupakan  banyaknya  energi  yang  dihasilkan  suatu  gaya  dalam  satuan  waktu  [9].  Dalam persamaan matematika dinyatakan sebagai berikut:
𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑊 ∆𝑡
(1)
W = Energi/Usaha P = Daya ∆𝑡 = Rentang waktu
Dalam konteks ini, energi merupakan energi listrik yang digunakan oleh para lampu, sementara daya merupakan  daya  masing-masing  lampu  yang  digunakan  dalam  penerangan  gedung,  dan  rentang  waktu adalah lama waktu penggunaan lampu. Persamaan ini akan menjadi persamaan utama dalam penelitian ini.

## 2.2 Sistem lampu otomatis
Sistem  lampu  otomatis  adalah  sistem  penggunaan  lampu  yang  penggunaannya  tidak  hanya berdasarkan interaksi pengguna dengan saklar lampu. Sistem ini menggunakan sistem kendali tambahan, seperti  sistem  kendali  jarak  jauh,  sistem  sensor,  ataupun  sisten  jadwal  [10].  Sistem  lampu  terjadwal otomatis berbasis komputer dengan kendali terprogram adalah sistem penerangan atau penggunaan lampu yang  nyala  dan  matinya  dikendalikan  jarak  jauh  dengan  jadwal  yang  ditentukan  dan  diprogram  lewat komputer [10].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif adalah  suatu  proses  menemukan  pengetahuan  yang  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat menganalisis  keterangan  mengenai  apa  yang  ingin  diketahui  [11].  Data  kuantitatif  yang  diperoleh merupakan data penggunaan listrik, peminjaman ruangan, jumlah lampu, dan daya tiap jenis lampu.
Penelitian  yang  dilakukan  hanya  mencakup  konsumsi  energi  listrik  di  gedung  Griya  Legita Universitas  Pertamina  pada  sektor  penerangan  dalam  satu  bulan.  Ada  dua  jenis  konsumsi  daya  dan konsumsi energi penggunaan  lampu  yang akan dianalisis, lampu dengan sistem lama dan  lampu dengan sistem  nyala  otomatis.  Lampu  dengan  sistem  lama  merupakan  sistem  penggunaan  lampu  yang  menyala selama  lampu  tersebut  tidak  dimatikan.  Sedangkan  untuk  lampu  terjadwal  otomatis  adalah  lampu  yang menyala hanya pada jam tertentu yang telah dijadwalkan dan terintegrasi dengan sistem peminjaman dan penjadwalan ruangan. Diagram alir penelitian ini seperti yang ditunjukkan di Gambar 1 berikut ini :
Langkah  awal  pada  penelitian  ini  adalah  pengumpulan  data  tentang  penggunaan  listrik,  daftar peminjaman ruangan, jumlah lampu yang ada di tiap ruangan, dan daya tiap jenis lampu. Data penggunaan listrik,  peminjaman  ruangan,  dan  daya  tiap  jenis  lampu  diperoleh  dari  Fungsi  Sarana  dan  Prasarana Universitas  Pertamina.  Sedangkan  jumlah  lampu  diperoleh  dengan  menghitung  jumlah  lampu  di  setiap lantai.
Langkah kedua adalah menghitung jumlah konsumsi daya listrik penggunaan lampu di gedung Griya Legita Universitas Pertamina selama Januari 2018. Perhitungan konsumsi daya terdapat dua jenis, pertama konsumsi daya dengan sistem penggunaan lampu yang lama dan yang kedua adalah konsumsi daya dengan lampu  otomatis.  Konsumsi  daya  listrik  lampu  diperoleh  dengan  menggunakan  persamaan-persamaan berikut ini:
Σ (daya per lampu x kuantitas lampu x durasi penggunaan tiap ruangan) (2) Σ (daya per lampu x kuantitas lampu x 14) (3)
Langkah  ketiga  adalah  menghitung  persentase  efektifitas  penggunaan  lampu  sistem  lama  dengan penggunaan lampu  terjadwal  otomatis. Persentase efektifitas sistem penggunaan lampu  sistem lama dan terjadwal otomatis diperoleh dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut ini:
(penggunaan ruangan terjadwal + penggunaan rungan tidak terjadwal + koridor) x
100% (4)
(penggunaan ruangan terjadwal + koridor) x 100%
(5)
Gambar 1. Diagram Alir Proses Penelitian
Setelah melalui proses perhitungan konsumsi daya listrik dan efektifitas penggunaan lampu, langkah terakhir pada penelitian ini adalah membandingkan penggunaan lampu dengan sistem yang lama dengan sistem lampu terjadwal otomatis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengumpulan Data

## 4.1.1 Daya Lampu
Data kami dapatkan dengan cara mendatangi pihak rektorat, untuk menanyakan daya masing-masing jenis lampu yang ada. Didapat bahwa ada 3 jenis lampu:
a) Lampu bulb dengan daya 10,5 watt
b) Lampu LED dengan daya 18 watt
c) Lampu kuning dengan daya 10.5 watt

## 4.1.2 Jumlah Lampu Per Ruangan
Tabel 2. Jumlah lampu di lantai 1, 2, dan 3 Jenis Lampu Ruangan Lt. 3 2101.1 2101.2 2101.3 2201.1 2201.2 2201.3 Bulb 15 14 14 15 14 14 18 Kotak 36 Kuning Tabel 3. Jumlah lampu di lantai 4 Jenis Lampu Ruangan 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 Bulb 5 6 2 3 3 4 2 Kotak 6 12 4 4 6 4 Kuning Tabel 4. Jumlah lampu di lantai 5 Jenis Lampu Ruangan 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 Bulb 2 3 4 3 3 3 2 Kotak 6 6 8 6 6 6 4 Kuning Tabel 5. Jumlah lampu di lantai 6 Jenis Lampu Ruangan 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 Bulb 2 3 4 3 3 3 2 Kotak 6 6 8 6 6 6 4 Kuning Tabel 6. Jumlah lampu di lantai 7 Jenis Lampu Ruangan 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 Bulb 2 3 4 3 3 3 2 Kotak 6 6 8 6 6 6 4 Kuning Tabel 7. Jumlah lampu di lantai 8 dan 9 Jenis Lampu Ruangan 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 Lt. 9 Bulb 2 3 4 3 3 3 2 121 Kotak 6 6 8 6 6 6 4 Kuning 6

## 4.1.3 Pemakaian Ruangan
Data kami dapatkan dengan cara meminta data ke pihak rektorat, data tidak lengkap, beberapa data lama hilang/dihapus. Berikut adalah data pemakaian ruangan dalam jam pada bulan januari.
Tabel 9. Data waktu penggunaan ruangan lantai 1 sampai sebagian lantai 4 Ruang Jam Pakai Ruang Jam Pakai Ruang Jam Pakai Ruang Jam Pakai 2101.1 188 2406 118 2604 121 2802 56 2101.2 175 2407 44.5 2605 97.5 2803 113.5 2101.3 164.5 2501 112 2606 117 2804 105 2201.1 147.5 2502 119.5 2607 94 2805 44 2201.2 147 2503 133.5 2701 55 2806 49 2201.3 153.5 2504 119 2702 97.5 2807 89 Lantai 3 1695 2505 104 2703 129 Lantai 9 246 2401 143.5 2506 103.5 2704 126.5 2402 338 2507 109.5 2705 115 2403 338 2601 95 2706 106 2404 137.5 2602 115 2707 58 2405 120 2603 121 2801 44

## 4.1.4 Pengeluaran Daya Lampu Per Bulan
Kami dapatkan dengan meminta data ke pihak rektorat, data tidak lengkap, beberapa data baru belum tersedia. Data bernilai 63.515.000 watt/hour.

## 4.1.5 Penggunaan Lampu Non-Ruangan
Kami dapatkan dengan bertanya ke pihak satpam tentang jam nyala lampu. Didapatkan laporan bahwa jam nyala lampu adalah jam 6.00 hingga jam 20.00 WIB.

## 4.1.6 Kuantitas Lampu Non-Ruangan
Kami dapatkan bahwa terdapat total 459 lampu bulb berdasarkan perhitungan manual.

## 4.2 Analisis dan Pengolahan Data
a) Kami  kalikan  daya  per  jenis  lampu  dengan  kuantitas  untuk  jenis  lampu  bersesuaian  pada  tiap ruangannya, sehingga didapat pengeluaran daya listrik penerangan untuk tiap ruangan.
𝑃 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = ∑
𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑥 𝑁 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 (6)
b) Kami  kemudian  kalikan  hasil  tahap  1  dengan  data  pada  tabel  9  pada  ruangan  yang  bersesuaian, sehingga  didapat  total  penggunaan  listrik  dalam  Watt-hour  pada  tiap  ruangannya  selama  bulan Januari.  Penghitungan  tahap  ini  didasarkan  pada  persamaan  (2-1)  pada  studi  pustaka
𝑊 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =   𝑃 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑡 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (7)
c) Kami  kemudian  jumlahkan  hasil  pada  tahap  2  dari  semua  ruangan,  sehingga  didapat  penggunaan listrik dalam Watt-hour untuk semua ruangan. Didapat hasil sebesar 2453613.75
𝑊 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = ∑ 𝑊 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 semua ruangan = 2453613.75 (8)
d) Kemudian kami menyiapkan penggunaan energi untuk lampu di luar ruangan dengan cara mengalikan daya  per  jenis  lampu  dengan  kuantitas  untuk  jenis  lampu  yang  ada  di  luar  ruangan.  Kemudian dikalikan lagi dengan banyaknya jam aktif lampu. Asumsinya lampu yang letaknya di luar ruangan menyala selama 14 jam sehari selama hari kerja. Karna hanya ditemukan 1 jenis lampu di luar ruangan, didapat perhitungan sebagai berikut:
𝑁 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ∗   𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 ∗  𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ∗  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =   𝑊 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (9)
Keterangan 𝑁 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = Banyaknya lampu di luar ruangan 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = Daya per lampu sesuai jenis lampu

## 459 𝑥 10,5 𝑥 14 𝑥 (31 − 4)   =  1366328,25 𝑊ℎ
e) Kemudian  jumlahkan  penggunaan  listrik  untuk  penerangan  ruangan  dan  non-ruangan,  sehingga didapat  penggunaan  listrik  sektor  penerangan  pada  gedung  Griya  Legita  pada  kasus  lampu  hanya nyala apabila digunakan.
𝑊 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 + 𝑊 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =   𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (10)

## 1366328,25  + 2453613.75  = 3819942 𝑊ℎ
f) Bandingkan dengan data pengeluaran listrik per bulan pada sektor penerangan gedung Griya Legita. Hitung  seberapa  efisien  metode  lampu  yang  terjadwal  secara  otomatis  apabila  diimplementasikan. Rumus Efisiensi adalah sebagai berikut
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = ∆𝑊 𝑊 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 = 𝑊 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 − 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
𝑊 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 (11) 63515000  − 3819942 63515000 = 0.93986

## 4.3 Hasil
Berdasarkan analisis yang kami buat, hasil menunjukkan persentase efisien 93.986%. Meski dirasa sangat  efektif,  kami  merasa  bahwa  persentase  ini  terlalu  besar.  Hal  ini  diduga  karena  data  penggunaan listrik yang kami dapat belum saling rasional satu sama lain. Salah satunya data penggunaan listrik dengan data banyaknya lampu. Mari  kita coba hitung total  watt  lampu apabila semua lampu dinyalakan 24 jam selama 31 hari.
∑ 𝑃 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 ∗ 𝑁 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 ∗ 24 ∗ 31 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 (12)

## (789 ∗ 10.5  +  240 ∗ 18 + 6 ∗ 10.5) ∗ 24 ∗ 31  = 9424620 𝑊ℎ
Perhatikan  bahwa  hasil  hitungan  semua  lampu  ketika  nyala  24  jam  sebulan  penuh  masih  belum mencapai  pengeluaran  yang  terdata  pada  data  pengeluaran  listrik  dari  pihak  rektorat.  Ini  membuktikan masih adanya komponen-komponen penerangan yang belum kami perhitungkan juga dayanya.
Alternatif lain penghitungan efisiensi adalah dengan cara menghitung pengurangan dari penggunaan energi lampu di griya legita yang dinyalakan 14 jam sehari dan penggunaan energi lampu di griya legita yang  menggunakan  lampu  terjadwal  otomatis,  lalu  pengurangan  tersebut  dijadikan  persen  terhadap  data pengeluaran energi dari rektorat.
𝑊 lampu 14 jam per hari − 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 63515000 ∗ 100%  = Efisiensi (13) (789 ∗ 10.5  +  240 ∗ 18 + 6 ∗ 10.5) ∗ 14 ∗ (31 − 4)  −  3819942 63515000 ∗ 100% =  1.524636699 %
Didapat pengurangan penggunaan listrik sebesar 1.5% apabila kita menggunakan perhitungan kedua. Meskipun  terlalu  sedikit,  nilai  1.5  persen  tetap  terhitung  besar  untuk  pengeluaran  energi  sebesar 63.515kwh.

## 5.   KESIMPULAN
Dari hasil analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode penggunaan lampu secara terjadwal otomatis dapat mengurangi konsumsi daya listrik di Gedung Griya Legita Universitas Pertamina. Hal  ini  dapat  didukung  dari  hasil  analisis  yang  menunjukan  ada  sebanyak  93.986%  yang  membuktikan bahwa  jumlah  konsumsi  listrik  untuk  penggunaan  lampu  secara  terjadwal  otomatis  lebih  efisien dibandingkan  dengan  penggunaan  lampu  secara  manual.  Apabila  daya  lampu  (konsumsi  listrik)  yang dikeluarkan lebih sedikit, maka biaya pengeluaran untuk penerangan per bulannya akan lebih sedikit juga. Tetapi,  data  yang  kami  peroleh  belum  cukup  akurat  karena  apabila  data  daya  yang  kami  peroleh diasumsikan  digunakan  24 jam  dalam  31  hari  masih  belum  sesuai  dengan  data  pengeluaran  penerangan yang  kami  dapatkan  dari  pihak  rektorat.  Oleh  karena  itu,  efisiensi  perbandingan  lampu  secara  terjadwal otomatis dengan lampu secara manual yang kami dapatkan masih belum cukup optimal, dikarenakan data daya  lampu  dan  kuantitas  lampu  yang  kami  dapatkan  kemungkinan  masih  ada  yang  belum  kami perhitungkan. Tetapi, saat diasumsikan adanya pengurangan dari penggunaan energi lampu di griya legita yang  dinyalakan  14  jam  sehari  dan  penggunaan  energi  lampu  di  griya  legita  yang  menggunakan  lampu secara  terjadwal  otomatis  maka  akan  didapatkan  persentase  efisiensi  penggunaan  lampu  1.5%  atau sebanyak 63515 kwh yang dapat dihemat per harinya. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan lampu secara terjadwal otomatis masih terbukti lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan lampu secara manual.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Michael Agustinus, “Pemborosan Listrik di Gedung-gedung Pemerintah Capai 30%,” 2016. [Online]. Available: https://finance.detik.com/energi/d-3176383/pemborosan-listrik-di-gedung-gedung- pemerintah-capai-30. [Accessed: 01-Mar-2019].
[2]  Y. Yanuar, “85 Persen Konsumsi Listrik Rumah Tangga Habis untuk Barang Ini - Bisnis Tempo.co,” 2017.  [Online].  Available:  https://bisnis.tempo.co/read/1036800/85-persen-konsumsi-listrik-rumah- tangga-habis-untuk-barang-ini. [Accessed: 07-Mar-2019].
[3]  B. Suherman, “Efisiensi Energi Listrik Lampu Penerangan Menggunakan Sensor Inframerah Efisiensi Energi Listrik Lampu Penerangan Menggunakan Sensor Inframerah,” 2016, vol. 4, no. October, pp. 2–5.
[4]  “‘HEMAT LISTRIK, YUK!’ | WWF Indonesia,” 2009. [Online]. Available:
https://www.wwf.or.id/?10200/Hemat-listrik-Buat-apa-Kan-masih-mampu-bayar.  [Accessed:  07- Mar-2019].
[5]  D.  O.  Purba,  “Berbagai  Upaya  Pemprov  DKI  Tekan  Konsumsi  Listrik  -  Kompas.com,”  2018. [Online].  Available:  https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/26/10482561/berbagai-upaya- pemprov-dki-tekan-konsumsi-listrik. [Accessed: 07-Mar-2019].
[6]  Tim Komunikasi Kementerian ESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, “Hemat Energi ‘Potong  10%’  Dorong  Kesadaran  Pemanfaatan  Energi  Bertanggung  Jawab,”  2017.  [Online]. Available: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9680/hemat-energi-potong-10-dorong- kesadaran-pemanfaatan-energi-bertanggung-jawab/0/artikel_gpr. [Accessed: 07-Mar-2019].
[7]  Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo,  “Hemat  Energi  ‘Potong  10%’  Dorong  Kesadaran  Pemanfaatan  Energi  Bertanggung Jawab  |  bssn.go.id,”  2017.  [Online].  Available:  https://bssn.go.id/hemat-energi-potong-10-dorong- kesadaran-pemanfaatan-energi-bertanggung-jawab/. [Accessed: 07-Mar-2019].
[8]  R. Akhadiprasetyo, D. T. Mesin, F. Teknik, U. Indonesia, and I. K. Energi, “Analisis konsumsi energi pada gedung perkantoran di jakarta,” pp. 1–8, 2014.
[9]  D. Halliday and R. Resnick, Fundamentals of Physics: Extended Version , 9th ed. John Wiley & Sons, 2010.
[10]  F.  M.  Rubinstein  and  M.  Karayel,  “The  Measured  Energy  Savings  from  Two  Lighting  Control Strategies,” IEEE Trans. Ind. Appl. , vol. IA-20, no. 5, pp. 1189–1197, 1984.
[11]  A.  Hidayat,  “Pengertian  dan  Penjelasan  Penelitian  Kuantitatif  –  Lengkap  –  Uji  Statistik,”  2012. [Online]. Available: https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html/amp.
[Accessed: 07-Mar-2019].