## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
59

## Peningkatan Fungsi Instalasi Pompa Air Berbasis Panel Surya Di Desa Banyuglugur Kabupaten Situbondo
Abstrak Semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik untuk berbagai kebutuhan manusia maka usaha manusia untuk mengeksploitasi sumber  energi  habis  di  pakai  juga  meningkat.  Mengingat terbatasnya  persediaan  energi  listrik  tersebut,  maka  mulai dikembangkan  energi  alternatif  yang  sumbernya  seperti  energi matahari.  Desa  Banyuglugur  merupakan  salah  satu  desa  di kabupaten Situbondo yang memiliki potensi sinar matahari yang bagus  sepanjang  tahunnya  untuk  pembangunan  PLTS. Dalam penelitian  ini  penulis  akan  membahas  mengenai  perhitungan daya  pompa  berbasis  panel  surya  di  desa  Banyuglugur  serta perencanaan  pembangkit  listrik  tenaga  nano  hidro  dengan memanfaatkan  air  yang  sudah  tersimpan  pada  tandon  dengan metode  pump  storage  menggunakan  aplikasi  HOMER.  Hasil keluaran  daya  panel  surya  cenderung  kecil  dikarenakan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti  intensitas  cahaya matahari, bayangan awan, dan perubahan iklim secara tiba-tiba, sedangkan untuk daya yang dihasilkan PLTNH cenderung stabil dikarenakan flowrate atau debit air yang mengalir ke turbin air cenderung stabil dengan flowrate sebesar 5,8 m3/h. Dengan debit air  sebesar  itu  maka  diperoleh  total  daya  PLTNH  rata-rata sebesar 673,423 kWh dengan penambahan beban sejumlah satu buah titik lampu.
Kata Kunci — HOMER,  Panel Surya, PLTNH, Pompa Air.
Abstract
With  the  increasing  demand  for  electrical  energy  for  various human  needs,  human  efforts  to  exploit  consumable  energy sources  also  increase.  Given  the  limited  supply  of  electrical energy, alternative energy sources such as solar energy have been developed.  Banyuglugur  village  is  one  of  the  villages  in  The Situbondo district which has good sunshine potential throughout the year for the construction of PLTS. In this study, the author will discuss the calculation of solar panel-based pump power in the  village  of  Banyuglugur  and  the  planning  of  a  nano-hydro power plant by utilizing water that has been stored in a reservoir with  the  pump  storage  method  using  the  HOMER  application. The output of solar panel power tends to be small because it is influenced  by  several  factors  such  as  the  intensity  of  sunlight, cloud  shadows,  and  sudden  climate  changes,  while  the  power produced by PLTNH tends to be stable because the flowrate or water discharge flowing into the water turbine tends to be stable with  a  steady  flowrate.  of  5.8  m3/h.  With  a  water  discharge  of that size, the total power of the PLTNH is an average of 673,423 kWh with the addition of a load of one light point.
Keywords — HOMER, PLTNH, Solar Cell, Water Pump .

## I. PENDAHULUAN
Semakin  meningkatnya  kebutuhan  energi  listrik  untuk berbagai  kebutuhan  manusia  maka  usaha  manusia  untuk mengeksploitasi sumber energi habis di pakai juga meningkat. Mengingat terbatasnya persediaan energi listrik tersebut, maka mulai dikembangkan energi alternatif yang sumbernya seperti energi  matahari.  Energi  matahari  yang  tersedia  di  Indonesia yang memiliki iklim tropis sangat melimpah. Selain itu energi matahari  merupakan  energi  terbarukan  dan  tidak  akan  habis, energi  matahari  juga  ramah  lingkungan.  Pemanfaatan  energi matahari sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi dan sebagai energi terbarukan yang dapat di  gunakan  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Energi matahari  yang  dapat  digunakan  langsung  yaitu  memanaskan air dengan kompor surya, serta penyediaan listrik  dengan sel fotovoltaik.  Ada  beberapa  kelebihan  energi  terbarukan  di antaranya  sumber  relatif  mudah  dipakai,  dapat  di  peroleh dengan  gratis,  tidak  menimbulkan  limbah  berbahaya  serta tidak menigkatkan suhu bumi secara global.
PLTS  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya)  atau  sering dikenal  dengan  panel  surya  akan  lebih  efektif  diaplikasikan untuk  berbagai  kebutuhan  seperti  kebutuhan  listrik  rumah tangga  seperti  penerangan  rumah,  mesin  cuci,  rice  cooker, pompa air dan lainnya. Salah satu aplikasi untuk pemanfaatan PLTS yaitu digunakan untuk sumber energi penggerak pompa, terutama  di  daerah  yang  jauh  dari  sumber  listrik.  Secara umum  kinerja  pompa  air  tenaga  surya  dapat  berjalan  dengan baik  apabila mendapatkan sinar radiasi  matahari yang cukup. Radiasi matahari di Indonesia nilainya relatif tinggi yaitu rata- rata  mencapai  4,5  kWh/m2/hari  [1].  sehingga  pompa  air tenaga surya ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan.
Desa  Banyuglugur  merupakan  salah  satu  desa  di kabupaten  Situbondo  yang  memiliki  sinar  matahari  yang bagus  sepanjang  tahunnya  untuk  pembangunan  PLTS.  Desa Banyuglugur  juga  memilikii  program  pompa  air  berbasis panel  surya  yang  bekerja  sama  dengan  PAMSIMAS (Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat) yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  pada  musim kemarau yang selalu mengalami kekeringan. Dalam penelitian ini membahas tentang analisa perencanaan pembangkit listrik tenaga nano hydro dengan memanfaatkan air yang yang sudah tersimpan pada tandon dengan metode pump storage.

## Abil Huzail Dimasqi
abilhuzaildimasqi.16@gmail.com
Universitas Jember
Suprihadi Prasetyono
suprihadi.teknik@unej.ac.id Universitas Jember
60

## II. T EORI
A. Panel Surya/Photovoltaic
Photovoltaic (PV)  adalah  suatu  sistem direct untuk mentransfer  radiasi  matahari  atau  energi  cahaya  menjadi energi listrik. Sistem photovoltaic bekerja dengan prinsip efek photovoltaic .  Efek photovoltaic adalah  fenomena  dimana suatu  sel photovoltaic dapat  menyerap  energi  cahaya  dan merubahnya  menjadi  energi  listrik.  Efek photovoltaic di definisikan sebagai suatu fenomena munculnya voltase listrik akibat kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan  atau  cairan  saat diexpose di  bawah  energi  cahaya. Energi solar atau radiasi cahaya terdiri dari biasan foton-foton yang  memiliki  tingkat  energi  yang  berbeda-beda.  Perbedaan tingkat energi dari foton cahaya inilah yang akan menentukan panjang gelombang dari spektrum cahaya. Foton yang terserap oleh sel PV inilah yang akan memicu timbulnya energi listrik [2].

## B. PLTNH (Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Nano Hydro)
PLTMH  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro) merupakan  pembangkit  tenaga  listrik  dengan  memanfaatkan aliran  sungai  (skala  kecil)  untuk  menghasilkan  daya  listrik dengan menggunakan turbin  air dengan generator. Turbin  air berperan untuk mengubah energi air (energi potensial, tekanan dan  energi  kinetik)  menjadi  energi  mekanik  dalam  bentuk putaran  poros.  [3] mendefinisikan  bahwa  pembangkit  listrik nano  hidro  adalah  pembangkit  tenaga  air  dengan daya ≤  100 W.    Dengan  daya  sebesar  itu,  listrik  yang  dihasilkan  dapat digunakan  langsung  atau  dapat  juga  disimpen  dalam  baterai atau  akumulator.  Konfigurasi  baterai  sebagai power  storage dapat  disusun  secara  seri  atau  pararel.  Sedangkan  Turbin  air adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah energi potensial maupun  energi  kinetikpada  air  menjadi  energi  mekanik. Turbin air mulaidikembangkan sekitar abad 19 dan digunakan secaraluas  untuk  pembangkit  tenaga  listrik.  Namun,  seiring berkembangnya ilmu di bidang mekanika, fluida dan hidrolika, maka  turbin  air  semakin  berkembangdengan  pesat,  ditambah lagi dengan tuntutan akankebutuhan energi terbarukan seperti air untuk pembangkit  listrik, akhirnya  timbullah perencanaan turbin  yang  divariasikan  terhadap head dan  debit  air  yang tersedia.

## C. Desa Banyuglugur
Desa  Banyuglugur  merupakan  salah  satu  desa  di kecamatan  yang  terdapat  di  kabupaten  Situbondo  yang mempunyai ketinggian antara 0 – 1.250 m/dpl yang memiliki temperatur  tahunan  24,7 o C – 27,9 o C  dengan  3  s/d  4  bulan basah  dan  8  s/d  9  bulan  kering  pertahun.  Berdasarkan pembagian  iklim  menurut  Schmit  dan  Ferguson,  kabupaten Situbondo berada pada iklim E dan F yaitu daerah agak kering dan kering.
Berdasarkan  data  badan  pusat  statistik  kabupaten Situbondo  tahun  2017,  desa  Banyuglugur  memiliki  luas wilayah  11,57  Km 2 dengan  jumlah  penduduk  2.806  jiwa dengan  mayoritas  mata  pencaharian  berada  pada  sektor pertanian sebanyak 88%, sedangkan sektor lainnya berturut –
turut  adalah  perdagangan  8,6%,  industri  2,5%,  penggalian 0,9% dan sisanya sektor lain.
Untuk  mengetahui  kebutuhan  penggunaan  air  perhari tiap rumah maka bisa dihitung dengan Persamaan 1.

## (1)
Kondisi  pompa  air  berbasis  panel  surya  di  desa banyuglugur sekarang hanya beroperasi pada siang hari ketika terdapat  cahaya  matahari  dimana  pompa  air  akan  memompa dengan daya  dari matahari, setelah air dipompa maka air akan disimpan  pada  tandon  air  sehingga  tandon  air  akan menyimpan air yang cukup banyak mengingat  volume tandon yang  cukup  besar  sehingga  kemungkinan  air  yang  disimpan bisa  dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  listrik  dengan  metode pump  storage  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai  penerangan sekitar  dan  juga  air  yang  mengalir  ke  turbin  air  bisa dimanfaatkan sebagai sarana irigasi pertanian. Oleh karena itu tidak  ada  air  yang  terbuang  secara  percuma  setelah dimanfaatkan oleh turbin air.

## D. Cara Kerja Instalasi di Desa Banyuglugur
Pada  saat  cahaya  matahari  menyinari  bagian sun  switch maka sun  switch akan  mengola  daya  dan  akhirnya  daya tersebut  di  alirkan  ke  modul  surya  untuk  diproses  dan  di konversikan  menjadi  energi  listrik,  setelah  menjadi  energi listrik  akan  menuju  ke PS2  Controller setelah  itu PS2 Controller akan menyalurkan ke pompa untuk menggerakkan pompa  agar  mengdorong  fluida  (air)  menuju  tandon  air sebelum  menuju  tandon  air  fluida  tersebut  melewati water meter untuk  diukur  debitnya  terlebih  dahulu  dan  juga melewati pressure  sensor untuk  mengetahui  tekanan  fluida yang mengalir ke tandon air (Gambar 1).
Gbr 1. Instalasi Pompa Air Berbasis Panel Surya di Desa Banyuglugur [5]
Keterangan pada gambar 1:
1. PS2 Controller
2. Submersible Pump
3. Stilling Tube
4. Well Probe
5. Cable Splice Kit
6. Grounding Rod
7. Surge Protector
8. Safety Rope
9. Water Meter

## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
61
10. Pressure Sensor
11. Float Switch
12. Sun Switch
13. PV Disconnect
14. Lighting Surge Protector
15. PV Generator

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Metode  penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang digunakan untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek  peneliti,  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata  maupun  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  [4] . Metode penelitian ini menekankan kepada menentukan pemakian daya pompa,  kebutuhan  panel  surya  dan  kebutuhan  air  bersih  di desa  Banyuglugur.  Serta  menghitung  potensi  listrik  yang dihasilkan nano hydro dengan menffunakan aplikasi HOMER.

## A. Diagram Alir Penelitian

## Gbr. 2 Diagram Alir Penelitian
Pada  penelitian  kali  ini  diawali  dengan  membuat  rumusan masalah. Setelah membuat  rumusan masalah maka dilakukan
proses  pengumpulan  data.  Data  yang  diperlukan  berupa  data jumlah penduduk, volume tandon dan kedalaman sumur, data pompa air, serta data dari sel surya. Untuk proses perhitungan sendiri  yaitu  berupa  perhitungan  kebutuhan  air  harian penduduk, perhitungan daya pompa air, kapasitas panel surya serta  yang  terakhir  menghitung  potensi  air  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  PLTNH  dengan  menggunakan  aplikasi HOMER. Jika hasil yang keluar tidak sesuai  maka dilakukan lagi  terkait  pengumpulan  data,  sedangkan  ketika  data  yang dikumpulkan  sesuai  dengan  dengan  daya  perhitungan  maka akan dilakukan penulisan analisa dan pembahasan serta yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran (Gambar 2).

## B. Gambar Skema Rancangan dan Cara Kerja
Gambar  3  merupakan  skema  rancangan,  ketika  cahaya matahari  menyinari  panel  surya  dan  menghasilkan  listrik maka Scc akan mengatur arus listrik kemudian akan di alirkan ke  modul  surya  untuk  diproses  dan  di  konversikan  menjadi energi  listrik.  Energi  yang  sudah  di  konversi  menjadi  listrik dapat disimpan menuju baterai atau disalurkan menuju ke PS2 Controller yang dihubungkan ke pompa untuk mendorong air menuju disimpan ke tandon air.
Setelah air tertampung pada tandon, maka air dapat dialirkan menuju turbin nano hidro yang kemudian akan menggerakkan generator  dan  menghasilkan  listrik.  Listrik  yang  dihasilkan akan  disalurkan  menuju  baterai  untuk  disimpan.  Setelah  itu baterai akan menyalurkan listrik ke beban AC melalui inverter untuk merubah arus DC menjadi arus AC dan menghidupkan lampu  sebagai  output.  Selain  itu  listrik  yang  disimpan  di baterai  dapat  dimanfaatkan  untuk  menggerakkan  pompa  air ketika panel surya tidak memungkinkan untuk mengisi tandon ketika terjadi cuaca ekstrem.
Gbr.  3  Skema  Rancangan  Peningkatan  Fungsi  Instalasi  Pompa  Air  Berbasis Panel Surya dan Nano Hydro .
Keterangan Gambar 3:
1. PS2 Controller
2. Submersible Pump
3. Stilling Tube
4. Well Probe
62
5. Cable Splice Kit
6. Grounding Rod
7. Surge Protector
8. Safety Rope
9. Water Meter
10. Pressure Sensor
11. Float Switch
12. SCC
13. Lighting Surge Protector
14. PV Generator
15. Well Probe
16. Turbine
17. Generator
18. SCR
19. Battery

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Perhitungan Kebutuhan Air
Analisa  kebutuhan  air  perhari  dilakukan  untuk  mengetahui jumlah  penduduk  dan  jumlah  kebutuhan  air  perhari  di  Desa Banyuglugur.  Dengan  hal  ini  penulis  mengambil  data  dari desa tempat penelitian.
TABEL I

## J UMLAH P ENDUDUK DAN J UMLAH P EMAKAI A IR
Tabel  1  menunjukkan  jumlah  penduduk  dan  jumlah pemakai  air  yang  didapat  dari  sensus  penduduk  dan PAMSIMAS  Banyuglugur.  Dari  Tabel  1  dapat  diketahui jumlah  penduduk  di  desa  banyuglugur  pada  tahun  2020 sebesar kurang lebih 1.158 KK atau 2.833 jiwa dengan jumlah penduduk  yang  memakai  air  sebesar  60  KK  atau  240  jiwa. Untuk  mengetahui  kebutuhan  air  yang  digunakan  untuk keperluan satu orang perhari dengan melihat jumlah penduduk, jenis kota dan kebutuhan air dapat dilihat pada Tabel 2.
TABEL II
K EBUTUHAN A IR UNTUK S ATU O RANG P ERHARI
No Jumlah Penduduk Jenis Kota Kebutuhan Air (L/Org/Hari) 1 > 2.000.000 Metropolitan >210 2 1.000.000 - 2.000.000 Metropolitan 150 – 210 3 500.000 - 1.000.000 Besar 120 – 150 4 1.00.000 - 5.00.000 Besar 100 – 120
5 20.000 - 100.000 Sedang 90 – 100 6 3.000 - 20.00 Kecil 60 – 100
Berdasarkan  Tabel  diatas  1  dan  2  [6]  diketahui  jumlah penduduk  di  Desa  Banyuglugur  sebesar  kurang  lebih  1.158 KK  atau  2.833  jiwa  dengan  penduduk  yang  memakai  air sebanyak  60  KK  atau  240  jiwa  sehingga  dengan  jumlah penduduk  tersebut,  jumlah  kebutuhan  air  perhari  rata – rata sebesar  60 – 100  Liter  perhari  untuk  satu  orang.  Maka diperoleh  jumlah  kebutuhan  air  dalam  sehari  yaitu  sebesar 24.000  liter/hari  atau  24  m 3 perhari.  Alat  yang  digunakan untuk  mengukur  dan  mengambil  data  jumlah  pemakaian  air bersih  dengan water  meter yang  terpasang  disetiap  rumah warga.

## B. Perhitungan Kapasitas Tandon
Ukuran  dari  kapasitas  tandon  berdasarkan  desain didapatkan dimensi tandon p x l x t masing – masing yaitu 8,6 m  x  4,3  m  x  4,3  m.  Dari  dimensi  tandon  tersebut  diperoleh volume  sebesar  159  m 3 dengan  ketinggian  tandon  dari permukaan  tanah  sekitar  8  meter.  Dengan  kapasitas  tandon sebesar 159 m 3 mampu menopang kebutuhan air warga selama 5 sampai 6 hari dengan lama pengisian tandon sampai penuh kurang  lebih  selama  27,4  jam  atau  1  hari  lebih  3,4  jam. Dengan  rata – rata  total  pemakaian  harian  penduduk  sebesar 24 m 3 atau 24.000 liter per hari, maka desain  dari  tandon ini sudah  mencukupi  untuk  memasok  kebutuhan  warga  dan terdapat  potensi  air  yang  bisa  dimanfaatkan  dengan penambahan  fungsi  instalasi  pembangkit  listrik  dengan metode pump storage.

## C. Perhitungan Daya Listrik
Pada perhitungan ini merupakan daya keluaran yang dapat dihasilkan  oleh  panel  surya  di  desa  banyuglugur  sebelum  di tambah  dengan  simulasi  pembangkit  listrik  metode  pump storage  selama  lima  hari  penelitian.  Untuk  mengetahui  daya yang dihasilkan panel surya yaitu dapat dilihat pada Tabel 3.
TABEL III
D AYA L ISTRIK
Dari data Tabel 3 didapatkan daya listrik rata – rata panel surya sebesar 1.968,72 Watt, sedangkan rata – rata daya listrik pompa sebesar 726,10 Watt. Besar kecilnya tegangan arus dan intensitas  radiasi  matahari  sangat  berpengaruh  terhadap  nilai daya  listrik  yang  dihasilkan.  Semakin  besar  intensitas
No  Dusun
Jumlah Penduduk  Jumlah Pengguna Air KK Jiwa KK Jiwa 1 Krajan 715 1.713 40 160 2 Pesisir 443 1.120 20 80 Jumlah 1.158 2.833 60 240

## Jurnal Arus Elektro Indonesia (JAEI)
63
matahari, maka tegangan dan arus maka daya yang dihasilkan untuk menggerakkan pompa semakin besar.
Nilai  daya  listrik  minimum  dipengaruhi  oleh  intensitas radiasi  matahari  yang  disebabkan  langsung  oleh  cuaca  yang ada  di  lapangan.  Perbedaan  nilai  pada  Tabel  3  yang  didapat dilapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari faktor yang  didapat  dikontrol  dan  faktor  yang  tidak  didapat dikontrol.
Faktor yang dapat dikontrol seperti sudut kemiringan jenis modul panel surya yang digunakan dan lain – lain. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu seperti kondisi cuaca di lapangan.

## D. Analisa Potensi Energi Listrik menggunakan HOMER
Analisa ini bertujuan untuk  mengetahui apakah potensi  air yang  terdapat  pada  instalasi  pompa  air  berbasis  panel  surya dapat  dimanfaatkan  untuk  peningkatan  fungsi  pembangkit listrik dengan metode pump storage .
Gbr. 4 Skema Rancangan Simulasi PLTS hyvrid PLTNH
Skema  simulasi  diatas  merupakan  skema  peningkatan fungsi  dari  PLTS  yang  di  hybrid  dengan  PLTNH  dimana dapat  dilihat  PLTS  dan  PLTNH  dapat  menyuplai  pompa  air sebesar  7,256  kWh  dan  PLTNH  masih  bisa  menyuplai  satu lampu  sebesar  73,5  kWh  dimana  dengan  daya  tersebut  dapat digunakan  sebagai  penerangan  di  malam  hari  ataupun disimpan  pada  baterai  sebagai  cadangan  energi.  Setelah  data input  beban  listrik  dan  parameter  dari  PLTS  serta  PLTNH dimasukkan,  selanjutnya  HOMER  akan  menghitung  berapa besar  output  energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh  rancangan sistem pembangkit di desa Banyuglugur.
Setelah  melakukan  rancangan  simulasi  maka  diperoleh daya yang dihasilkan oleh PLTNH pada Tabel 4.
Pada Tabel 4 merupakan daya rata – rata daya listrik yang dapat  disimpan  oleh  turbin  air  ke  baterai  selama 14  jam  dari pukul 17.00 sampai pukul 06.00. Sehingga diperoleh daya rata – rata  yang  disimpan  sebesar  653,741  kWh  dengan  daya beban total rata – rata  yang dikeluarkan sebesar  12,832 kWh dengan  daya  listrik  AC  yang  digunakan  untuk  penerangan sebesar  5,811  kW  dan  beban  DC  untuk  memompa  air dimalam hari sebesar 7,020 kWh dengan rata-rata total beban sebesar 12,832 kWh.
Selain  daya  yang  dari  turbin  air,  terdapat  pula  daya  yang dapat  disimpan  ke  baterai  dari  keluaran  panel  surya  yang
dihasilkan dan digunakan oleh pompa air yaitu  terdapat  pada Tabel 5.

## TABEL IV
D AYA D ISIMPAN YANG D IHASILKAN OLEH PLTNH TABEL V D AYA D ISIMPAN YANG D IHASILKAN OLEH P ANEL S URYA TABEL VI D AYA T OTAL YANG D ISIMPAN PLTS H YBRID PLTNH
Pada  Tabel  5 merupakan rata  -rata daya listrik  yang dapat disimpan oleh panel surya ke baterai selama 5 hari penelitian selama  10  jam  dari  pukul  07.00  sampai  pukul  16.00.  Pada tabel 5 diperoleh total daya rata – rata yang dapat disimpan ke baterai yaitu sebesar 1,242 kWh dengan total rata – rata daya listrik  yang  dihasilkan  panel  surya  sebesar  1,968  kWh  dan daya rata – rata yang digunakan oleh pompa air sebesar 0,726
64
kWh selama lima hari penelitian . Berdasarkan Tabel 4 dan 5 diperoleh  daya  total  yang  dapat  disimpan  oleh  PLTS  dan PLTNH yang ditunjukkan pada Tabel 6.
Pada  Tabel  6  diperoleh  daya  total  rata – rata  yang  dapat disimpan  selama  lima  hari  penelitian  yaitu  sebesar  673,423 kWh.  Dengan  daya  yang  diperoleh  diatas  dapat  disimpulkan bahwa penambahan fungsi instalasi  turbin air dengan metode pump storage terbilang cukup efektif dengan penambahan satu titik  beban  lampu  sebesar  73,5  kWh  pada  sekitar  fungsi instalasi  yang  berfungsi  ketika  malam  hari  saat  panel  surya tidak menerima sinar matahari.
Pada  Gambar  6  dapat  dilihat  bahwa  daya  yang  dapat disimpan  oleh  PLTNH  lebih  besar  daripada  PLTS.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  seperti  lama  waktu  beroperasi dan juga sumber energi yang diperoleh. Dan juga panel surya dipengaruhi  oleh beberapa faktor seperti mendung, bayangan awan  ketika  siang  hari  dan  terjadi  hujan  deras.  Sedangkan untuk PLTNH bisa menghasilkan daya yang cenderung tinggi dikarenakan  debit  air  yang  keluar  dari  tandon  air  terbilang stabil dengan debit sebesar 5,8 m3/h atau 162,778 L/s. Dengan debit  tersebut  PLTNH  dapat  menghasilkan  total  daya  rata – rata sebesar 673,423 kWh.
Gbr. 5 Grafik Total Daya yang Dapat Disimpan

## V. KESIMPULAN (PENUTUP)
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisa,  diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya:
1) Dari data yang diperoleh dimana tandon air akan terisi dari kondisi  kosong  sampai  penuh  dengan  waktu  selama  27,4 jam dengan kapasitas tandon sebesar 159 m3 atau 159.000 Liter  dengan  pemakaian  harian  penduduk  selama  sehari sekitar  24  m3  atau  24.000  Liter.  Kapasitas  dari  tandon sudah  mencukupi  untuk  memasok  kebutuhan  warga  dan terdapat  potensi  air  yang  bisa  dimanfaatkan  dengan penambahan  fungsi  instalasi  pembangkit  listrik  dengan metode pump storage.
2) Daya  total  rata-rata  yang  dapat  disimpan  oleh  PLTS  dan PLTNH sebesar 673,423 kWh selama lima hari penelitian
3) Penambahan pump storage terbilang cukup efektif dengan daya  total  yang  dapat  disimpan  sebesar  673,423  kWh dengan  penambahan  satu  beban  titik  lampu  sebesar  73,5 kWh.

## R EFERENSI
[1] Bachtiar,  M.  2006  “Prosedur  Perancangan  Sistem Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Untuk Perumahan (Solar Home System) ”, SMARTEK, 4 (3) Agustus 2006: 176-182.
[2] Wijaya,  Cokorde,  2013 “ Pemanfaatan  Energi  Matahari  Untuk Penggerak Pompa Air Listrik Arus DC ” Jurnal Penelitian
[3] Agus Haryanto, 2017 Dalam buku berjudul “ Energi Terbarukan ” : 444- 456
[4] Moleong,  Lexy  J,  2008.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung: Remaja Rosda Karya
[5] Official  Page  Penyedia  Pompa  Air  Berbasis  Panel  Surya  [Online].
Available: Https://Pompatenagasurya.com/
[6] Ditjen Cipta Karya Dep. Kimpraswil 2003 (Kementrian PUPR)