S AINSTEK E -J OURNAL STT P EKANBARU - V OL . 10 N O . 1 (2022)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK

## (e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |
Studi Penggunaan Rele Line Differential Sebagai Proteksi Utama Pada Penghantar 150 KV Tenayan - Riau - Pasir Putih di PT. PLN (Persero) UPT Pekanbaru
Usaha Situmeang a , Khairul Tanjung b , Arlenny c
a,b,c Program Studi Teknik Elektro, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso km. 8 Rumbai, Pekanbaru, Indonesia
INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel : Diterima Redaksi : 12 Juni 2022 Revisi Akhir : 22 Juni 2022
Diterbitkan Online : 30 Juni 2022
Proteksi  pada  saluran  transmisi  merupakan  suatu  sistem  yang bertugas  melindungi  atau  mengisolasi  peralatan  terhadap  gangguan sementara  dan  permanen  yang  terjadi  pada  penghantar.  Rele line differential lebih  cenderung  digunakan  pada  penghantar  jarak  pendek dengan  alasan  lebih  efisien  dalam  mengamankan  daerah  gangguan. Pengaplikasian  rele line  differential tidak  memiliki  kendala external seperti source  impedance  ratio,  swing pada  sistem,  serta  rele line differential memiliki  kesensitifan  yang  tinggi  serta  mudah  dalam penggunaannya.  Rele line  differential adalah  salah  satu  jenis  proteksi utama  pada  penghantar  yang  bekerja  berdasarkan  pengukuran perbedaan parameter arus. Rele line differential pada saluran transmisi penghantar GI Tenayan - GI Riau dan GI Riau - GI Pasir Putih sebagai penghantar transmisi baru dari pengantar transimisi Tenayan arah Pasir Putih  sebelumnya.  Hasil  Perhitungan  setting  rele line  differential GI Tenayan  - GI Riau  sebesar nilai Is 1 1 A dengan batas  slope 20% dan waktu kerja rele instant untuk memberikan sensitifitas di wilayah kerja sehingga di setting kecil. Hasil Perhitungan setting rele line differential GI Riau - GI Pasir Putih sebesar nilai Is 1 0,2 A dengan batas slope 20% dan waktu kerja rele instant .
K ATA K UNCI
Sistem Proteksi,
Transmisi,
Rele line differential.

## K ORESPONDENSI
Telepon :  HP. 0822 8815 0806
E-mail : usaha@unilak.ac.id ,

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  listrik  merupakan  kebutuhan  utama manusia  dalam  beraktivitas.  Kebutuhan  listrik  terus meningkat  sejalan  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan kegiatan industri. Hasilnya adalah konsumen menginginkan  kualitas  pelayanan  tenaga  listrik  yang handal  dalam  pendistribusiannya.  Sistem  pada  transmisi memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menyalurkan sistem tenaga listrik. Hal itu disebabkan karena keamanan pada  sistem penyaluran  merupakan  masalah serius dalam mengamankan daerah interferensi.
Saluran  transmisi  itu  sendiri  sering  terganggu  oleh petir,  pohon,  dan  lainnya.  Agar  berkurangnya  angka gangguan  yang  terjadi  maka  diperlukan  sistem  proteksi yang sangat handal pada saluran transmisi untuk menjaga kontinuitas  penyaluran  tenaga  listrik  ke  konsumen.  Oleh karena  itu,  pada  saat  merencanakan  sistem  tenaga,  perlu
dilakukan  analisis  gangguan  yang  pernah  terjadi sebelumnya  untuk  mempertimbangkan  kemungkinan gangguan pada sistem transmisi.
Sistem proteksi memiliki peranan penting pada sebuah sistem kelistrikan untuk mengatasi dan meminimalisir area yang  mengalami  gangguan [1] .  Gangguan  umum  yang biasa  terjadi  pada  saluran  transmisi,  yaitu  gangguan hubung singkat 1 fasa, 2 fasa dan 3 fasa. Gangguan tersebut dapat  terjadi  karena  faktor  seperti  ranting  pohon  yang menempel di konduktor pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) atau penggalian tanah pada saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) [2] . Rele line  differential merupakan  perlindungan transmisi  saat  ini,  rele  ini  tidak  lagi  perlindungan  yang bernilai  mahal  dibanding  dengan  pemakaian  rele  jarak. Rele line  differential lebih  cenderung  digunakan  pada penghantar jarak pendek dengan alasan lebih efisien dalam mengamankan daerah  gangguan. Pengaplikasian rele line differential tidak  memiliki  kendala external seperti  SIR
( source impedance ratio ), swing pada sistem, serta rele line differential memiliki kesensitifan yang tinggi serta mudah dalam penggunaannya [2] .
PT. PLN  (Persero)  UIP3B  Sumatera,  UPT  Pekanbaru bekerjasama  dengan Medco  Ratch  Power  Riau (MRPR) melakukan  pemotongan  di  saluran  transmisi  penghantar Tenayan  arah  Pasir  Putih  dan  penyambungan  saluran transmisi  menuju  Gardu  Induk  Riau.  Gardu  Induk  Riau adalah  Gardu  Induk  baru  yang      berada  di  kawasan Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 275 MW.  Dua  sirkit  transmisi  Tenayan  arah  Pasir  Putih  akan dilakukan  pemotongan  dan  penyambungan  saluran transmisi ke Gardu Induk Riau dan menggunakan rele line differential sebagai proteksi utama penghantar menggantikan rele jarak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Proteksi Saluran Transmisi
Sistem  proteksi  transmisi  merupakan  pengaman peralatan  atau  saluran  transmisi  tegangan  tinggi  dari berbagai  macam  gangguan  permanen  dan  gangguan temporer [3].
2.1.1 Bagian Utama Rele Proteksi
Bagian rele proteksi terdiri dari tiga elemen utama seperti pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Blok diagram rele proteksi [2] Setiap elemen memiliki fungsi masing-masing : a. Elemen pengindera Berfungsi  merasakan  besaran  listrik  pada  rele  yang digunakan  seperti  arus,  tegangan,  frekuensi,  dan  lainya. Besaran  yang  masuk  ke  elemen  pengindera  akan dikirimkan ke elemen pembanding [2].
b. Elemen pembanding
Berfungsi membandingkan besaran listrik pada kondisi normal  dengan  besaran  arus  di  rele  yang  dikirimkan elemen pengindera [2].
c. Elemen pengukur
Berfungsi  mengubah  besaran  yang  dibandingkan sehingga  dihasilkan  pengukuran  besaran  listrik  untuk memberikan  perintah  kepada  PMT  untuk  membuka  atau memberikan sinyal dengan cepat kepada rele [2].
2.1.2 Komponen proteksi SUTT
Berikut ini merupakan komponen sistem proteksi pada penghantar Saluran Udara Tegangan Tinggi terdiri atas :
a. Trafo Instrumen Pada sistem proteksi ada 2 jenis trafo instrumen  yang digunakan dalam sistem proteksi SUTT yaitu :
1. Trafo arus (CT)
Trafo  arus  merupakan  peralatan  listrik  yang  memiliki fungsi  untuk  menurunkan  arus  yang  besar  jadi  arus  yang lebih kecil agar dapat dibaca alat ukur dan sistem proteksi [2].
2. Trafo tegangan (PT)
Trafo  tegangan  merupakan  peralatan  listrik  yang berfungsi  untuk  menurunkan  tegangan  yang  tinggi  jadi lebih lebih rendah sehingga dapat dibaca oleh alat ukur dan sistem proteksi [2].
b. Pemutus (PMT)
Pemutus  adalah  peralatan  listrik  tegangan  tinggi berfungsi  untuk  memutuskan  atau  menghubungkan rangkaian  aliran  listrik  dalam  waktu  yang  sangat  cepat. Pemutus  tenaga  dilengkapi  dengan  pemadam  busur  api sehingga dapat dioperasikan dalam kondisi berbeban. [2] c. Rele Rele merupakan suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk  merasakan  adanya  anomali/kelaianan/gangguan yang terdapat pada sistem yang diamankannya. Rele dapat membuka  pemutus  tenaga/CB  dan  memberikan  indikasi atau informasi saat terjadi gangguan [4].
d. Catu Daya
Catu daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya peralatan  kontrol  dan  proteksi.  Catu  daya  terdapat  pada gardu  induk  terdiri  dari rectifier dan  baterai  sebagai sumber DC [2].
Komponen  sistem  proteksi  Saluran  Udara  Tegangan Tinggi (SUTT) seperti pada Gambar 2.2.

## Gambar 2.2 Komponen sistem proteksi SUTT [2]

## 2.2 Proteksi Utama Saluran Transmisi
Faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  jenis  rele  yang akan  digunakan  pada  saluran  transmisi  adalah  panjang saluran,  dan  yang  akan  menjadi  acuannya  yaitu  pada perbandingan  impedansi  sumber  terhadap  impedansi saluran  yang  akan  diproteksi  atau  yang  dikenal  dengan istilah source impedance ratio (SIR) [2]. Berikut ini adalah batasan source impedance ratio ( SIR ) seperti pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Batasan SIR [2]

## 2.2.1 Rele Line Differential
Rele line differential mempunyai peranan yang penting dalam  perlindungan  saluran  transmisi  karena  selektivitas mutlaknya  untuk  mengisolasi  peralatan  yang  rusak  [5]. Penggunaan  rele line  differential bukan  hanya  untuk penghantar  jarak  pendek,  namun  dapat  digunakan  pada penghantar sedang maupun pada penghantar yang panjang [5].  Rele line  differential semakin  banyak  digunakan karana  rele  ini  dapat  melindungi  penuh  saluran  transmisi tanpa dipengaruhi oleh SIR , perubahan beban, swing pada sistem, memiliki sensitifitas yang tinggi, dan mudah dalam penggunaanya  [2].  Rele line  differential merupakan proteksi  utama  pada  saluran  transmisi  yang  bekerja menggunakan parameter arus [2], seperti pada Gambar 2.3.
Panjang Saluran SIR
Saluran Pendek SIR ≥ 4
Saluran Sedang 0.5 ≤ SIR ≤ 4
Saluran Panjang SIR ≤ 0.5
Gambar 2.3 Prinsip Kerja Skema Perbandingan Arus [2] 2.2.2 Perhitungan setting Rele Line Differential Menghitung setting rele line  differential melalui beberapa tahapan, yaitu menghitung suseptansi total (Bt), menghitung  arus charging (Ic),  menghitung  arus pick  up minimum  (Is 1 )  dan  arus pick  up maksimum  (Is 2 ), setting karakteristrik rele dan perhitungan pengujian rele.
a. Perhitungan suseptansi total Menghitung  nilai  suseptansi total (Bt) dari besar nilai suseptansi  panjang  saluran  transmisi  menggunakan persamaan (1) [1] berikut : Bt = B ∙ Ln (1) Keterangan :
Bt   = suseptansi total (S)
B = suseptansi saluran (S/km)
Ln   = panjang saluran (km)
Nilai suseptansi total dapat digunakan  untuk  menentukan nilai reaktansi kapasitif (Xc) seperti pada persamaan (2) [1] seperti berikut :
Xc = 1
Bt (2) Keterangan :
Xc  = reaktansi kapasitif (Ohm) Bt = suseptansi total (S)
b. Arus charging
Arus charging memberikan pengaruh pada nilai setting rele,  oleh  karena  itu  arus charging dihitung  disisi  primer dan disisi sekunder menggunakan persamaan (3) [1] :
𝐼𝑐  = V x 10 3 √3 x Xc (3) Keterangan :
Ic   = arus charging (Amp)
V = tegangan (V)
Xc  = reaktansi kapasitif (Ohm) Sisi  sekunder  arus charging dihitung  menggunakan persamaan (4) [1] :
Ics = Ic CT (4)
Keterangan : Ic   = arus charging primer (Amp)
Ics   = arus charging sekunder (Amp)
CT  = current transformer (Amp)
c. Setting rele line differential Is 1 Arus pickup (Is 1 )  adalah  setting  yang  menentukan besarnya  arus  minimum  elemen  diferensial  untuk bekerja. Nilai  ini  harus  diatur  dengan  memperhitungkan ketidaksesuaian antara CT pada kedua ujung terminal yang berbeda,  serta  arus charging kapasitif.  Jika  kompensasi arus charging kapasitif  tidak  digunakan,  pengaturan  arus pickup  (Is 1 )  harus  diatur  di  atas  2,5  kali  arus charging kondisi steady  state . Setting rele  dihitung  dengan menggunakan persamaan [2] :
Is 1 > (2.5 ∙ Ic) (5)
Keterangan : Ic = arus charging (Amp) Is 1 = Arus pick up minimum (Amp)
d. Setting rele line differential Is 2 Setting Is 2 untuk menentukan arus kerja maksimum rele terhadap  kestabilan  kinerja  rele,  ketika  terjadi  arus gangguan yang besar serta ketika terjadi gangguan di luar ( external fault ) dihitung menggunakan persamaan [2] :
Is 2 = 2 ∙ In rele (6)
e. Setting karakteristik rele
Kurva  karakteristik  kecuraman  ( slope )  digunakan untuk  meningkatkan  faktor security pada  rele line differential . Saat operasi normal atau gangguan eksternal, arus  yang  masuk  pada  salah  satu  ujung  sirkit  terproteksi praktis sama dengan arus yang keluar pada ujung lainnya [2]. Oleh karena itu, nilai arus diferensial praktis nol dan operasi proteksi tidak akan terjadi. Untuk gangguan pada saluran listrik yang dilindungi, nilai arus diferensial  akan melebihi nilai ambang batas operasi dan perlindungan akan beroperasi  untuk  menghilangkan  gangguan  tersebut  [2], seperti pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4 Karakteristik Rele Line Differential [2] Karakteristik kerja rele line differential terdiri atas dua slope yang berfungsi sebagai berikut : Setting slope 1  digunakan  untuk  menentukan  apakah rele  bekerja  saat  terjadi  gangguan  internal  pada  saluran transmisi  serta  untuk  meminimalisir mismatch CT  pada perbandingan arus differential [2]. Berikut ini merupakan faktor kesalahan setting slope 1. Error CT = 10 % Akurasi rele = 5 % Faktor keamanan = 5 % Maka dipilih nilai setting slope 1
= 20% - 30%
Setting  Slope 2  (K 2 )  digunakan  agar  dapat mengantisipasi  terjadinya  kesalahan  akibat  saturasi  yang terjadi  pada  CT  saat  arus  gangguan  ekternal  yang  besar. Nilai setting  slope 2  (K 2 )  ditentukan  40%  -  80% recommended manufacture [2].
f. Waktu kerja rele
Untuk t (waktu kerja) adalah instant karena merupakan pengaman  utama  sehingga  tidak  dilakukan  penyetingan waktu  agar  rele  dapat  memproteksi  saluran  transmisi dengan cepat. (SPLN T5.002 -1: 2010). g. Pengujian rele line differential
Pengujian  rele line  differential untuk  melihat  respon dari  rele  saat  terjadi  gangguan  di  saluran  transmisi,  baik pada  saat  gangguan  internal  maupun  saat  gangguan ekternal, pengujian dapat dihitung menggunakan persamaan persamaan (7) dan (8) [1]:
Bentuk persamaan dari gangguan ekternal [1] : I diff = I A ∠ x + I B ∠ y=0 (7)
Bentuk persamaan dari gangguan internal [1] : I diff = I A ∠ x + I B ∠ y ≠ 0 (I f ) (8)
Keterangan : I diff = Arus Diferensial (Amp)
I A = Arus Lokal (Amp) I B = Arus Remot (Amp)
h. Arus restraint
Arus  bias  atau  arus  restraint  merupakan  hasil penjumlahan  arus  sekunder  CT 1 dan  CT 2 dibagi  dengan jumlah CT [4] seperti persamaan berikut :
Ir = I 1 +I 2 2 (9)
Keterangan : Ir  = Arus bias/restraint (Amp) I 1 = Arus sekunder CT 1 (Amp)
I 2 = Arus sekunder CT 2 (Amp)
i. Tripping criteria
Tripping criteria digunakan  untuk  menentukan  titik kerja rele line differential dengan persamaan (10) dan (11) berikut [1] : I Bias < Is 2 = I Diff > K 1 (I Bias) + Is 1
(10)
I Bias > Is 2 = I Diff > K 2 (I Bias) - (K 2 -K 1 ) Is 1 + Is 2 (11)
Keterangan : Is 1 = The basic differential current setting K 1 = The lower persentage bias setting Is 2 = The bias current threshold setting K 2 = The higher percentage bias setting

## 3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Rele line  differential di  saluran  transmisi  penghantar Tenayan  arah  Riau  dan  Riau  arah  Pasir  Putih  sebagai penghantar  transmisi  baru  dari  pengantar  transimisi Tenayan  -  Pasir  Putih  sebelumnya  sebagai  objek  pada penelitian ini.

## 3.2 Saluran Transmisi 150 kV di Gardu Induk Tenayan, Gardu Induk Riau dan Gardu Induk Pasir Putih
Gardu  Induk  Tenayan  dan  Gardu  Induk  Pasir  Putih dihubungkan oleh SUTT dengan tegangan nominal 150 kV yang terdiri dari 2 sirkuit yaitu, Tenayan penghantar Pasir Putih  1  dan  Tenayan  penghantar  Pasir  Putih  2.  Panjang saluran  transmisi  tersebut  adalah  17.84  km.  Kawat transmisi yang digunakan pada penghantar tersebut adalah jenis Aluminium  Conductor  Steel  Reinfored (ACSR) ukuran 2x240 mm 2 .
Gardu  induk  Riau  Terletak  di  kawasan  Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Medco Ratch Power Riau 275 MW yang terdiri dari PLTGU Riau#1 kapasitas 100 MVA, PLTGU Riau#2 kapasitas 100 MVA dan Steam Turbine  Generator (STG)  dengan  kapasitas  160  MVA.
Panjang  saluran  transmisi  penghantar  Tenayan  -  Riau adalah 3,98 km dan panjang saluran transmisi penghantar Riau - Pasir Putih adalah 13.856 km.
3.3 Saluran Transmisi 150 kV Tenayan - Pasir Putih
Berikut ini adalah data saluran transmisi Gardu Induk Tenayan  -  Pasir  Putih  sebagai  konfigurasi  awal  menjadi saluran transmisi Gardu Induk Tenayan - Riau dan Riau - Pasir Putih seperti pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Saluran transmisi Tenayan - Pasir Putih
Sumber data : PT. PLN (Persero) UPT Pekanbaru, 2021 Konfigurasi awal saluran transmisi Gardu Induk Tenayan - Pasir Putih seperti pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Single Line Diagram GI Tenayan – GI Pasir Putih (konfigurasi awal)
3.4 Saluran Transmisi 150 kV Tenayan - Riau dan Riau - Pasir Putih
Berikut ini adalah data saluran transmisi Gardu Induk
Tenayan - Riau dan Riau - Pasir Putih sebagai konfigurasi akhir dari saluran transmisi Gardu Induk Tenayan  - Pasir Putih  setelah  dilakukan  pemotongan  dan  penyambungan saluran transmisi 150 kV ke Gardu Induk Riau seperti pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Saluran transmisi Tenayan - Riau dan Riau - Pasir Putih
Sumber data : PT. PLN (Persero) UPT Pekanbaru, 2021
Konfigurasi akhir saluran transmisi Gardu Induk Tenayan - Riau - Pasir Putih seperti pada Gambar 3.2.
Gambar 3.2 Single Line Diagram GI Tenayan – GI Riau – GI
Pasir Putih (konfigurasi akhir)
3.5 Trafo Arus dan Trafo Tengangan (CT dan PT)
Saluran Transmisi 150 kV Tenayan - Riau - Pasir Putih
Ratio CT dan PT yang  terpasang  di  masing-masing gardu  induk  sangat  menentukan  dalam setting rele line differential (cekmas, 2010). Berikut merupakan data ratio CT dan PT pada GI Tenayan, GI Riau dan GI Pasir Putih seperti pada Tabel 3.3.
Jenis mm 2 Jml Kond Jml. Phasa Panjang (km) Inom (Amp) 1 Tenayan - Pasir Putih 1 ACSR 2X240 2 3 17,84 1.28 2 Tenayan - Pasir Putih 2 ACSR 2X240 2 3 17,84 1.28 No Nama Saluran Transmisi Data Saluran Transmisi Jenis mm 2 Jlm Kond
Jml Phasa Panjang (km) Inom (Amp) 1 Tenayan - Riau 1 ACSR 2x240 2 3 3,98 1.28 2 Tenayan - Riau 2 ACSR 2x240 2 3 3,98 1.28 3 Riau - Pasir Putih 1 ACSR 2x240 2 3 13,856 1.28 4 Riau - Pasir Putih 2 ACSR 2x240 2 3 13,856 1.28
Data Saluran Transmisi
No Nama Saluran Transmisi

## Tabel 3.3 Ratio CT dan PT
Sumber data : PT. PLN (Persero) UPT Pekanbaru, 2021 3.6 Metode Pengumpulan Data
3.6.1 Data Primer
Data primer diperoleh dari :
a. Wawancara,  diskusi  dan knowledge  sharing untuk memperoleh  informasi  dan  data  yang  digunakan  saat penelitian.
b. Mengamati  secara  langsung  dan  ikut  serta  dalam pengambilan data, pengujian saat melakukan penelitian 3.6.2 Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari :
a. Pengumpulan  dari  sumber  pusataka  berupa  buku, jurnal, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan  penelitian.
b. Pengambilan data di tempat melaksanakan penelitian.
3.7 Tahapan Penelitian
a. Mengumpulkan  beberapa  referensi  dari  buku,  jurnal, dan tulisan.
b. Pengambilan data pada saluran transmisi yan terpasang di Gardu Induk Tenayan, Gardu Induk Riau dan Gardu Induk Pasir Putih.
c. Perhitungan setting arus pick  up minimum  dan maksimum ,  setting karakteristik  rele line  differential dan waktu kerja rele line differential
d. Melakukan pengujian manual dan simulasi hasil setting rele line  differential dengan  menggunakan software DigSILENT untuk mendapatkan kurva karakteristik.
e. Menarik  kesimpulan  dan  saran  sebagai  penutup penelitian ini.
Diagram alir tahapan peneltian seperti pada Gambar 3.3.
Gambar 3.3 Flowchart tahapan penelitian

## 4 PEMBAHASAN
4.1 Perhitungan Setting Rele Line Differential Tenayan
- Riau
4.1.1 Perhitungan Nilai Suseptansi Total
Menghitung  nilai  suseptansi total (Bt) dari besar nilai suseptansi  panjang  saluran  transmisi  menggunakan persamaan (1) berikut :
Bt = B · Ln Bt = 415.68 ·10 -6 S/km x 3.98 km Bt = 0.00165441 S Bt = 16.5441 ·10 -4 S
Nilai  suseptansi  total  dapat  untuk  menentukan  nilai reaktansi kapasitif (Xc) seperti pada persamaan (2) seperti berikut :
Xc = 1 Bt =
1
16.5441 ∙ 10 −4
Xc = 604.4451 Ohm

## 4.1.2 Perhitungan Arus Charging
a.  Sisi  primer  arus charging dihitung  menggunakan persamaan (3) seperti berikut :
Ic = V √3∙Xc = 150000 √3 ∙ 604.4451 Ic = 150000 1046.8989
Ic = 143.2803 Amp
b.    Sisi  sekunder  arus charging dihitung  menggunakan persamaan (4) seperti berikut :
Ics = Ic CT = 143.2803
2000/5

## Ics = 0.3582 Amp
4.1.3 Perhitungan Arus Pick Up Minimum Rele (Is 1 ) Nilai  arus pick  up minimum  (Is 1) dihitung  dari persamaan (5) sebagai berikut : Is 1 = 2.5 ∙ Ics Is 1 = 2.5 ∙ 0.3582 Amp Is 1 = 0.8955 Amp
Primer Sekunder Primer Sekunder Tenayan Riau 1 2000 5 150 100 Tenayan Riau 2 2000 5 150 100 Riau Tenayan 1 2000 1 150 110 Riau Tenayan 2 2000 1 150 110 Pasir Putih Riau 1 1600 1 150 100 Pasir Putih Riau 1 1600 1 150 100
Lokasi Gardu Induk Bay Ratio CT (Amp) Rasio PT ( Volt )

## 4.1.4 Perhitungan Arus Pick Up Maksimum (Is
2 )
Nilai In (arus nominal) yang digunakan sesuai dengan ratio CT  yang  digunakan. Ratio CT  yang  digunakan berdasarkan  tabel  2.3  yaitu  2000/5,  arus  nominal  5. Perhitungan setting rele  Is 2 dihitung  menggunakan persamaan berikut :
Is 2 = 2 ∙ In rele Is 2 = 2 ∙ 5 Is 2 = 10 Amp

## 4.1.5Waktu Kerja
Untuk t (waktu kerja) adalah 0.00 s atau instan karena merupakan  pengaman  utama  sehingga  tidak  dilakukan pengaturan  waktu  agar  rele  dapat  melindungi  saluran transmisi dengan cepat.
4.1.6 Karakteristik Rele a. Slope (K 1 ) = error CT + akurasi  rele + faktor keamanan slope 1
= 10% + 5% + 5% = 20%
b. Slope 2 (K 2 )  = 80%( recommended manufacture ) Nilai setting dipilih berdasarkan nilai setting pabrikan. Penggunaan  kemiringan  atau slope 20%  sebagai  akurasi CT  sehingga  dipilih setting saluran  transmisi  rele line differential seperti pada Tabel 4.1.
Tabel  4.1  Perbandingan  setelan  rele line  differential yang terpasang dengan hasil perhitungan
Hasil  perhitungan  untuk setting Is 1 adalah  0.8955  A pada sisi GI Tenayan atau 0.8955 x  2000/5 = 358,2 A di sisi  primer  untuk  masing-masing  gardu  induk. Ratio CT yang  berbeda  pada  kedua  sisi  gardu  induk  tidak berpengaruh  kepada  nilai setting karena  rele  mempunyai kompensasi  nilai  arus  untuk  pengaturan  tersebut.  Rele bekerja ketika memenuhi syarat dan nilai setting arus pick up minimum  yaitu  0.8995  A  atau  358.2  A  di  sisi  primer kedua sisi gardu induk atau 400 A seperti nilai setting yang terpasang di rele. Rele tidak akan bekerja ketika nilai arus yang  terbaca  kurang  dari  nilai setting tersebut  yaitu  1  A atau  400  A  dengan  nilai  karakteristik  20%  untuk  arus restraint (arus  bias)  sebagai  batas  kerja  rele  agar didapatkan kesensitifan yang tinggi pada area kerja rele.
Hasil  pemilihan  nilai  arus pick  up maksimum  (Is 2 ) adalah 10 A di sisi GI Tenayan atau 10 A dikali ratio CT 2000/5  yaitu  4000  A  di  sisi  primer.  Pengaturan  Is 2 berfungsi jika ada perbedaan arus yang besar dan gangguan eksternal.  Nilai  K 2 sebesar  80%  digunakan  ketika  arus restraint (I bias) diatas Is 2 untuk memberikan stabilitas rele selama gangguan yang lebih besar dan gangguan eksternal. 4.2 Pengujian Setting Rele Line Differential Pada GI Tenayan - GI Riau
Pengujian  rele line  differential terdiri  dari  beberapa bagian  yaitu  pada  saat  kondisi  gangguan  internal  dan eksternal.  Pengujian  hasil setting rele  dilakukan  untuk memastikan kinerja rele line differential dalam memberikan  kestabilan  dan  kehandalan  pada  saat  sistem yang mengalami gangguan.

## 4.2.1 Pengujian Rele Line Differential Saat Kondisi Internal Fault dan Simulasi DigSILENT
Pengujian  rele line  differential saat  kondisi  gangguan internal  dan  simulasi DigSILENT dilakukan  untuk mengetahui  respon  kinerja  rele  terhadap  arus  gangguan pada  daerah  yang  dilindungi  rele,  pengujian  ini membuktikan  kinerja  rele  terhadap  gangguan  di daerahnya.
Skema simulasi DigSILENT rele line differential ketika kondisi gangguan internal menunjukkan bahwa arus lokal pada  saluran  transmisi  GI  Tenayan  ke  arus  remote  di  GI Riau  akan  berbalik  arah  180 0 menuju  titik  gangguan sehingga arus akan searah antara saluran Tenayan GI dan GI  Riau.  Nilai  arus short  circuit 3  fasa  digunakan  untuk simulasi gangguan internal yaitu 14.913 kA.  Karena arah vektor  searah  (I  diff  =  I 1 +I 2 )  maka  arus  akan  saling menjumlahkan  dan tripping  criteria digunakan  sebagai titik ideal kerja rele (Liu, 2011). Sehingga dapat dihitung menggunakan persamaan berikut :
1. Pengujian menggunakan gangguan 3 fasa :
I diff =  I 1 ∠ x + I 2 ∠y ≠ 0 (I F ) I diff =   I 1 ∠ 0 0 - I 2 ∠ 180 0 I diff =  14,913 (cos 0°+ sin 0°) – 14,913 (cos 180° + sin 180°)
I diff =  14.913 (1 + 0) – 14.913 (-1 + 0) I diff =  14.913 + 1.913
I diff =  29.826 kA
2. I bias =  14.913 kA
3. Tripping Criteria
Kasus 1 I Bias < Is 2 =  I Diff > K 1 (I Bias) + Is 1 =   29.826 kA > 0.2 (14.913 kA) + 358.2 A =  29.826 kA > 3.341 kA Kasus 2 I Bias > Is 2 = I Diff > K 2 (I Bias) - (K 2 -K 1 ) Is 1 + Is 2 =  29.826  kA  >  0.8  (14.913) – (0.8  -0.2) 358.2 A + 4000 A
=  29.826 kA > 11.930 kA – 2.798 kA =  29.826 kA > 9.1322 kA
Dari  hasil  perhitungan  bahwa  arus differential lebih tinggi dari arus restraint yaitu 29.826 kA dan 14.913 kA. Hasil  ini  digunakan  sebagai  bukti  kinerja  rele  terhadap perbedaan  arus  yang  dibaca  oleh  CT. Tripping  criteria menggunakan kasus 1 dan kasus 2 karena nilai I bias diatas nilai Is 2 sebesar 4000 A. Nilai tripping criteria untuk kasus 1  dan  kasus  2  yaitu  3.341  kA  dan  9.1322  kA.  Hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan kurva karakteristik  dari  simulasi DigSILENT pada  rele line differential untuk menentukan area kerja rele seperti pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Karakteristik rele pengujian gangguan internal Hasil pengujian menunjukkan rele bekerja karena telah mencapai  nilai  Is 1 ( setting rele)  yaitu  400  A  dan  nilai
Setelan Data Rele Terpasang Hasil Perhitungan Is 1 1 Amp 0.8955 Amp Is 2 10 Amp 10 Amp K 1 20% 20%
K 2 80% 80%
setting Is 2 4000 A dengan nilai tripping criteria 3.341 kA dan 9.1322 kA sebagai batas kerja rele.
4.2.2 Pengujian Rele Line Differential Saat Kondisi

## External Fault dan Simulasi DigSILENT
Pengujian  rele line  differential menggunakan  arus gangguan  hubung  singkat  3  fasa  pada  program DigSILENT. Pengujian rele menggunakan efek interferensi  eksternal  terbesar  dari  GI  Pasir  Putih  yang masuk ke titik sesar di GI Tenayan dan GI Riau. Pengujian ini  ditunjukkan  untuk  mengetahui  dengan  menggunakan gangguan  eksternal  terbesar  apakah  akan  memberikan respon terhadap performansi rele line differential . Skema  simulasi  rele line  differential menggunakan DigSILENT saat kondisi gangguan ekternal menunjukkan adanya gangguan di luar daerah proteksi, namun arus lokal pada  saluran  transmisi  GI  Tenayan  ke  arus  remote  di  GI Riau tidak akan berubah karena rele tidak akan mendeteksi gangguan  di  luar  kawasan  proteksinya.  Nilai  arus short circuit eksternal 3 fasa digunakan untuk perhitungan dan simulasi yaitu 14.839 kA.
1.  Pengujian  menggunakan  gangguan  3  fasa  beban maksimum :
I diff =  I 1 ∠ x + I 2 ∠ y = 0 I diff =  I 1 ∠ 0 0 + I 2 ∠ 180 0 I diff =  14.839 (cos 0°+ sin 0°) + 14.839 (cos 180° + sin 180°) I diff =  14.839 (1 + 0) + 14.839 (-1 + 0)
I diff =  14.839 – 14.839 I diff =  0 2.   I bias =  14.839 kA 3. Trpping criteria Kasus 1 I Bias < Is 2 =   I Diff < K 1 (I Bias) + Is 2 =  I Diff < 0.2 (14.839 kA) + 358.2 A =  I Diff < 3.326 kA
Kasus 2 I Bias > Is 2 =   I Diff > K 2 (I Bias) - (K 2 -K 1 ) Is 2 + Is 1 =  I Diff > 0.8 (14.839) – (0.8-0.2) 4000 A + 358.2 A
=  I Diff > 11.8712 kA – 2.7582 kA =  I Diff > 9.113 kA
Dari  hasil  perhitungan  disimpulkan  nilai  I restraint lebih  besar  dari  I differential yaitu  14.839  kA  dan  0  A. Hasil tersebut digunakan sebagai pembuktian unjuk kerja rele  terhadap  perbedaan  arus  yang  dibaca  oleh  CT. Tripping criteria menggunakan kasus 1 dan kasus 2 karena nilai  I  bias  sudah  diatas  nilai  Is 2 sebesar  4000  A.  Hasil pembuktian  nilai  I  diff  adalah  0  A  dengan  nilai tripping criteria 3.326 kA dan 9.113 kA.
Dibuktikan  bahwa  hasil  pengujian  menunjukan  rele tidak bekerja karena nilai I differential tidak mencapai nilai setting arus pick  up minimum  yaitu  400  A  sebagai performansi rele seperti pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2 Karakteristik rele pengujian gangguan eksternal
4.3 Perhitungan Setting Rele Line Differential GI Riau - GI Pasir Putih
4.3.1 Perhitungan  Suseptansi Total
Menghitung  nilai  suseptansi total (Bt) dari besar nilai suseptansi  panjang  saluran  transmisi  menggunakan persamaan (1) berikut :
Bt = B · Ln Bt = 127.01 ·10 -6 S/km x 13.856 km Bt = 0.0017599 S Bt = 17.599 · 10 -4 S
Nilai  suseptansi  total  dapat  untuk  menentukan  nilai reaktansi kapasitif (Xc) seperti pada persamaan (2) seperti berikut :
Xc = 1 Bt = 1 17.599 ·10 −4 Xc = 568.2141 Ohm
4.3.2 Perhitungan Arus Charging
a. Sisi primer arus charging dihitung dengan persamaan (3) seperti berikut :
Ic = kV √3∙Xc = 150000 √3∙ 568.2141
Ic = 150.000 984.1468 Ic = 152.4163 Amp
b. Sisi sekunder arus charging dihitung dengan persamaan (4) seperti berikut :
Ics = Ic CT = 152.4163 2000/1 Ics = 0.0762 Amp
4.3.3 Perhitungan Arus Pick Up Minimum Rele (Is 1 ) Nilai  arus pick  up minimum  (Is 1) dihitung  dari persamaan (5) sebagai berikut :
Is 1 = 2.5 ∙ Ics Is 1 = 2.5 ∙ 0.0762 Amp Is 1 = 0.1905 Amp

## 4.3.4 Perhitungan Arus Pick Up Maksimum (Is 2 ) Nilai In (arus nominal) yang digunakan sesuai dengan
ratio CT  yang  digunakan  berdasarkan  tabel  2.3  yaitu 2000/1,  maka  arus  nominalnya  adalah  1.  Perhitungan setting rele Is 2 dihitung menggunakan persamaan berikut : Is 2 = 2 ∙ In rele Is 2 = 2 ∙ 1 Is 2 = 2 Amp

## 4.3.5 Waktu Kerja
Untuk t (waktu kerja) adalah 0.00 s atau instant karena merupakan  pengaman  utama  sehingga  tidak  dilakukan penyetingan  waktu  agar  rele  dapat  melindungi  saluran transmisi dengan cepat.
4.3.6 Karakteristik Rele
a. Slope 1 (K 1 )   = Error CT  +  akurasi  rele  +  faktor keamanan slope 1
= 10% + 5% + 5% = 20% b. Slope 2 (K 2 )  = 80% ( recomanded manufacture ). Hasil nilai Is 1 didapatkan nilai 0.1905 A sehingga dapat ditentukan nilai setting Is 1 sebesar 0.2 A. Nilai pengaturan dipilih  berdasarkan  nilai  pengaturan  pabrik.  Penggunaan slope 20% sebagai akurasi CT sehingga dipilih setting rele line differential , seperti pada Tabel 4.2.
Tabel  4.2  Perbandingan setting rele line  differential yang terpasang dengan hasil perhitungan
Hasil  perhitungan  untuk setting Is 1 adalah  0.1905  A pada  sisi  GI  Riau  atau  0.1905  x  2000/1  =  381  A  di  sisi primer untuk masing-masing gardu induk. Ratio CT yang berbeda  pada  kedua  sisi  gardu  induk  tidak  berpengaruh kepada  nilai setting karena  rele  mempunyai  kompensasi nilai  arus  untuk  pengaturan  tersebut.  Rele  bekerja  ketika memenuhi syarat dan  nilai setting arus pick up minimum yaitu 0.1905 A atau 381 A di sisi primer kedua sisi gardu induk  atau  400  A  seperti  nilai setting yang  terpasang  di rele. Rele tidak akan bekerja ketika nilai arus yang terbaca kurang  dari  nilai setting tersebut  yaitu  0.2  A  atau  400  A dengan  nilai  karakteristik  20%  untuk  arus restraint (arus bias) sebagai batas kerja rele agar didapatkan kesensitifan yang tinggi pada area kerja rele.
Hasil  pemilihan  nilai  arus pick  up maksimum  (Is 2 ) adalah 2 A di sisi GI Riau atau 2 A dikali ratio CT 2000/1 yaitu 4000 A di sisi primer. Pengaturan Is 2 berfungsi jika ada  perbedaan  arus  yang  besar  dan  gangguan  eksternal. Nilai  K 2 sebesar  80%  digunakan  ketika  arus restraint (I bias)  diatas  Is 2 untuk  memberikan  stabilitas  rele  selama gangguan yang lebih besar dan gangguan eksternal.

## 4.4 Pengujian Setting Rele Line Differential Pada GI Riau - GI Pasir Putih
Pengujian  rele line  differential terdiri  dari  beberapa bagian  yaitu  pada  saat  kondisi  gangguan  internal  dan eksternal.  Pengujian  hasil setting rele  dilakukan  untuk memastikan kinerja rele line differential dalam memberikan  kestabilan  kinerja  rele  dan  memberikan kehandalan pada saat sistem yang mengalami gangguan. 4.4.1 Pengujian Rele Line Differential Saat Kondisi

## Internal Fault dan Simulasi DigSILENT
Pengujian  rele line  differential saat  kondisi  gangguan internal  dan  simulasi  DigSILENT  dilakukan  untuk mengetahui  respon  kinerja  rele  terhadap  arus  gangguan pada daerah yang dilindungi rele.
Skema  simulasi  rele line  differential menggunakan DigSILENT saat  kondisi  gangguan  internal  menunjukkan bahwa  arus  lokal  pada  saluran  transmisi  GI  Riau  ke  arus remote di Gardu Induk Pasir Putih akan berbalik arah 180 0 menuju titik gangguan sehingga arusnya akan searah antara Riau dan GI Pasir Putih. Nilai arus short circuit 3 fasa digunakan  untuk  simulasi  gangguan  internal  yaitu 14.839 kA, karena arah vektor searah (I diff = I 1 +I 2 ) maka arus  akan  saling  menjumlahkan  dan tripping  criteria digunakan  sebagai  titik  ideal  kerja  rele  sehingga  dapat dihitung menggunakan persamaan berikut :
1. Pengujian menggunakan gangguan 3 fasa : I diff =  I 1 ∠ x + I 2 ∠y ≠ 0 (I F ) I diff =  I 1 ∠ 0 0 - I 2 ∠ 180 0 ≠ 0 I diff =  14.839 (cos 0°+ sin 0°) – 14.839 (cos 180° + sin 180°) I diff =  14.839 (1 + 0) – 14.839 (-1 + 0) I diff =  14.839 + 14.839 I diff =  29.678 kA
2. I Bias =  14.839 kA
3. Tripping Criteria
Kasus 1 I Bias < Is 2 =  I Diff > K 1 (I Bias) + Is 1 =  29.678 kA > 0.2 (14.839 kA) + 381 A =  29.678 kA > 3.3488 kA
Kasus 2 I Bias > Is 2 =   I Diff > K 2 (I Bias) - (K 2 -K 1 ) Is 2 + Is 1
=  29.678  kA  >  0.8  (14.839) – (0.8  -0.2)
4000 + 381 A
=  29.678 kA > 11.871 kA – 2.781 kA =  29.678 kA > 9.0902 kA
Dari  hasil  perhitungan  bahwa  arus differential lebih tinggi dari arus restraint yaitu 29.678 kA dan 14.839 kA. Hasil  ini  digunakan  sebagai  bukti  kinerja  rele  terhadap perbedaan  arus  yang  dibaca  oleh  CT. Tripping  criteria menggunakan kasus 1 dan kasus 2 karena nilai I bias diatas nilai Is 2 sebesar 4000 A. Nilai tripping criteria untuk kasus 1  dan  kasus  2  yaitu  3.3488  kA  dan  9.0902  kA.  Hasil perhitungan tersebut menghasilkan kurva karakteristik dari simulasi  DigSILENT  pada  rele line  differential untuk menentukan area kerja rele seperti pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3 Karakteristik rele pengujian gangguan internal Hasil pengujian menunjukkan rele bekerja karena telah mencapai  nilai  Is 1 ( setting rele)  yaitu  400  A  dan  nilai setting Is 2 4000 A dengan nilai tripping criteria 3.3488 kA dan 9.0902 kA sebagai batas kerja rele.
4.4.2 Pengujian Rele Line Differential Saat Kondisi
Gangguan Ekternal Fault
Pengujian rele line differential dan simulasi DigSILENT menggunakan arus gangguan hubung singkat 3  fasa.  Pengujian  rele  menggunakan  efek  gangguan eksternal  terbesar  dari  GI  Tenayan  yang  masuk  ke  titik gangguan pada saluran transmisi GI Riau menuju GI Pasir Putih.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan memberikan  respon  terhadap  performansi  pada  rele line differential . rele line  differential Skema  rele line  differential saat kondisi gangguan luar  menunjukkan adanya  gangguan di luar  daerah  lindung  kerja  rele,  namun  arus  lokal  pada saluran transmisi GI Riau ke arus remote di Gardu Induk Pasir  Putih  tidak  akan  berubah  karena  rele  tidak  akan mendeteksi  adanya  gangguan  di  luar  daerah  proteksinya. Nilai  arus short  circuit eksternal  3  fasa  digunakan  untuk perhitungan dan simulasi yaitu 14.913 kA.
1. Pengujian menggunakan gangguan 3 fasa : I diff =  I 1 ∠ x + I 2 ∠ y = 0 I diff =  I 1 ∠ 0 0 + I 2 ∠∟180 0
I diff =  14.913 (cos 0 0 + sin 0 0 ) + 14.913 (cos 180 0 + sin 180 0 ) I diff =  14.913 (1 + 0) +14.913 (-1 + 0) I diff =  14.913 – 14.913 I diff =  0 A
Setelan Data Rele Terpasang Hasil Perhitungan Is 1 0.2 Amp 0.1905 Amp Is 2 2 Amp 2 Amp K 1 20% 20%
K 2 80% 80%
2. I bias =  14.913 kA
3. Tripping Criteria
Kasus 1 I Bias < Is 2 =   I Diff < K 1 (I Bias) + Is 1 =  I Diff < 0.2 (14913 kA) + 381 A =  I Diff < 3.364 kA Kasus 2 I Bias > Is 2 =   I Diff  < K 2 (I Bias) - (K 2 -K 1 ) Is 2 + Is 1 =  I Diff < 0.8 (14913) – (0.8-0.2) 4000 +
381 A
=  I Diff < 11.9304 kA – 2.781 kA
=  I Diff < 9.1494 kA
Dari  hasil  perhitungan  disimpulkan  nilai  I restraint lebih  besar  dari  I differential yaitu  14.913  kA  dan  0  A. Hasil tersebut digunakan sebagai pembuktian unjuk kerja rele  terhadap  perbedaan  arus  yang  dibaca  oleh  CT. Tripping criteria menggunakan kasus 1 dan kasus 2 karena nilai  I  bias  sudah  diatas  nilai  Is 2 sebesar  4000  A.  Hasil pembuktian  nilai  I  diff  adalah  0  A  dengan  nilai tripping criteria 3.364 kA dan 9.1494 kA.
Dibuktikan  bahwa  hasil  pengujian  menunjukan  rele tidak bekerja karena nilai I differential tidak mencapai nilai
setting arus pick  up minimum  yaitu  400  A  sebagai performansi rele seperti pada Gambar 4.4.
Gambar 4.4 Karakteristik rele pengujian gangguan eksternal

## 5 KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  perhitungan  dan  analisa  hasil  pengujian dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  hasil  perhitungan setting rele line differential GI Tenayan - GI Riau sebesar nilai  Is 1 0.8955 A dengan batas slope 20%. Nilai Is 2 disetting lebih tinggi  agar  rele  dapat  bekerja  lebih  stabil  terhadap kontribusi gangguan internal dan ekternal yaitu sebesar Is 2 yaitu 10 A dengan slope 80% dengan waktu kerja rele 0.00 s ( instant ). Hasil Perhitungan setting rele line differential GI Riau - GI Pasir Putih sebesar nilai  Is 1 0.1905 A dengan batas slope 20%.  Nilai  Is 2 diseting  juga  lebih  tinggi  agar rele  dapat  bekerja  lebih  stabil  terhadap  kontribusi gangguan internal dan external yaitu sebesar Is 2 yaitu 2 A dengan slope 80% dengan waktu kerja rele 0.00 s ( instant ). Hasil  pengujian  rele line  differential gangguan  internal menunjukan  rele  bekerja  dan  membuka  pemutus  tenaga dimana I diff melebihi nilai setting arus pick up minimum yaitu sebesar 28,826 kA. Nilai I diff dan I bias menentukan kondisi arus  masuk di operating area sehingga rele akan bekerja dengan nilai tripping criteria sebagai batas kinerja rele.  Hasil  pengujian  rele line  differential gangguan ekternal  menunjukan rele tidak bekerja dimana I diff = 0 atau tidak mencapai nilai setting rele. Nilai I diff dan I bias menentukan  kondisi  arus  masuk  di block  area sehingga rele tidak bekerja.

## 5.2 Saran
Untuk  pengembangan  pada  penelitian  ini    berikutnya maka penulis berharap penelitian ini dapat  menjadi salah satu acuan dalam menghitung setting rele line differential pada saluran transmisi jarak pendek.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  B.  Dharmawan,  "STUDI  SISTEM  PROTEKSI  LINE CURRENT DIFFERENTIAL RELAY PADA SALURAN TRANSMISI  150  KV," Jurnal  Spektrum, vol.  7,  p.  10, 2021.
[2]  PT. PLN(Persero), "Pedoman dan Petunjuk Sistem Proteksi Transmisi  dan  Gardu  Induk  Jawa  Bali,"  Jakarta,  2013,  p. 513.
[3]  PT.  PLN(Persero),  "Buku  Pedoman  Proteksi  dan  Kontrol Penghantar," Jakarta, 2014.
[4]  H. Samaulah, Dasar - Dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik, Palembang: UNSRI, 2004.
[5]  Y.  L.  H.  Gau,  "A  Design  Scheme  of  Line  Current Differential  Protection  Based  on  IEC61850," IEEE, p.  4, 2011.
[6]  B.  Panjaitan,  Praktik-praktik  Proteksi  Sistem  Tenaga Listrik, Yogyakarta: Andi, 2012.