## PISTON
Journal of Technical Engineering:
Rancang Bangun dan Analisa Kinerja Generator Fluks Aksial Magnet Permanen Putaran Rendah untuk Turbin Angin Sumbu Vertikal Tipe Savonius
Deni Susanto 1 , Mulyadi 1 , Nailul 'Atifah 1 , dan Perdamean Sebayang 2, *
1 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
2 Pusat Penelitian Fisika – LIPI, Gd. 440 Kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail: *sebayang.perdamean@gmail.com
Masuk : 14 Februari 2018 Direvisi : 20 April 2018 Disetujui : 11 Juni 2018
Abstrak: Telah  dilakukan  perancangan  dan  pengujian  pembangkit  listrik  tenaga  angin  menggunakan  turbin  angin  sumbu vertikal tipe savonius dan generator magnet permanen fluks aksial. Turbin angin savonius dapat bekerja pada kecepatan angin yang rendah, menangkap angin dari segala arah, dan memiliki kontruksi yang sederhana. Generator fluks aksial yang dirancang menggunakan  8  buah  magnet  permanen  jenis  Neodymium  Iron  Boron  (NdFeB)  dan  8  buah  kumparan  kawat  tembaga berdiameter 0,5 mm. Hasil pengujian pembangkit listrik tenaga angin mampu menghasilkan output yang stabil pada kecepatan angin minimum  2 m/s dengan rentang pengujian 1-5 m/s. Turbin angin memiliki nilai Rotor Power Coefficient (Cpr) rata-rata 0,158. Generator aksial mampu menghasilkan tegangan sebesar 4,5 V dan arus 5 mA dengan daya 0,0225 Watt pada kecepatan angin 1 m/s serta menghasilkan tegangan 34,7 V dan arus 147 mA dengan daya 5,1 Watt pada kecepatan angin 5 m/s. Energi listrik  yang  dihasilkan  generator  disimpan  dalam  akumulator.  Energi  listrik  yang  tersimpan  dikonversikan  agar  dapat digunakan pada beban berdaya rendah.
Kata kunci: Turbin angin, savonius, generator fluks aksial, kecepatan putar, tegangan, arus, daya
Abstract: The design and performance analysis of wind power plants has been done using a vertical axis type savonius wind turbine and a permanent magnetic flux generator. Savonius wind turbines can work at low wind speed, catch wind from all direction, and have simple construction. The axial flux generator was designed by using 8 pieces of Neodymium Iron Boron (NdFeB) permanent magnets and 8 coils of 0.5 mm diameter copper wires. The wind power plant test result was capable to produce stable output at minimum 2 m/s wind speed. The wind turbine has 0,158 Cpr value. The generator was able to produce 4.5 V voltage and 5 mA current with 0,02 Watt power at 1 m/s wind speed and produce 34,7 V voltage and 147 mA current with 5,1 Watt power at 5 m/s wind speed. The electrical energy generated by the generator was stored in the accumulator. The stored electrical energy was converted to be used in low-power load.
Keywords: Wind turbine, savonius, axial flux generator, rotational speed, voltage, current, power

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  listrik  di  Indonesia  terus  meningkat  seiring  dengan  berkembangnya  pembangunan  dan pertambahan penduduk. Hal tersebut memicu terjadinya krisis energi terutama pada bahan bakar fosil yang masih menjadi sumber energi utama. Selain itu penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus akan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Untuk menanggulangi hal tersebut maka banyak peneliti yang mengembangkan penggunaan sumber energi lain  yang lebih ramah lingkungan. Salah satu pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pembangkit listrik tenaga angin. Potensi energi angin di Indonesia cukup memadai untuk pembangkit listrik karena kecepatan angin rata-rata di Indonesia berkisar antara 3,5 – 7 m/s. Melihat potensi wilayah pantai Indonesia yang cukup luas, pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia sangat mungkin untuk dikembangkan [1].
Berbagai  macam  penemuan  turbin  angin  sebagai  pembangkit  listrik  sudah  ditemukan  sejak  lama  dengan berbagai macam bentuk desain turbin baik horizontal maupun vertikal. Turbin angin vertikal tipe savonius adalah
salah satu macam turbin angin yang mempunyai kelebihan yaitu dapat bekerja pada kecepatan angin yang rendah, menangkap angin dari segala arah, dan memiliki kontruksi yang sederhana. Bentuk sudu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gaya dorong yang akan memutar generator [2].
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan variasi kontruksi  yang berbeda-beda, antara lain dengan memvariasikan jenis turbin, jumlah sudu, celah udara, dan jenis generator. Penelitian mengenai generator magnet permanen putaran rendah  3 fasa tipe aksial dengan  menggunakan magnet permanen jenis Fe pada putaran 100 rpm sampai 700 rpm dihasilkan tegangan AC 2,7 volt sampai 33,33 volt. Semakin cepat putaran, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Pada pengisian akumulator, pada putaran 300 rpm generator sistem 3 fasa hubung bintang menghasilkan tegangan 12,91 volt DC dan arus 0,16 A. Pada putaran 500 rpm, sistem 3 fasa hubung bintang menghasilkan tegangan 13,73 volt DC dan arus 2,9 A. Sedangkan sistem tiga fasa hubung delta menghasilkan tegangan 12,9 volt DC dan arus 1,1 A [3].
Berdasarkan permasalahan dan studi pustaka yang telah dilakukan maka dirancang suatu pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin angin sumbu vertikal (TASV) tipe savonius dengan 8 sudu turbin dan generator magnet  permanen  fluks  aksial  (MPFA)  dengan  satu  rotor  dan  satu  stator  ( single  side). Generator  yang  dibuat menggunakan 8 magnet permanen jenis NdFeB NdFeB berukuran 5cm x 4cm x 1 cm dan 8 kumparan masing- masing terdiri dari 400 lilitan. Pemilihan  generator  jenis ini paling cocok digunakan  untuk turbin angin sumbu vertikal  karena  memiliki  tingkat  efisiensi  yang  tinggi.  Pengujian  dilakukan  dengan  memvariasikan  kecepatan angin mulai dari 1 m/s sampai dengan 5 m/s.

## METODOLOGI
Perancangan pembangkit listrik tenaga angin dimulai dengan melakukan studi literatur. Hasil studi literatur tersebut  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  geometri  dan  spesifikasi  pembangkit  listrik  tenaga  angin  yang dirancang.  Desain  rancangan  ini  terdiri  dari  dua  komponen  utama  yaitu  turbin  angin  savonius  dan  generator magnet permanen. Hasil dari perancangan  yang telah dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1. Berdasarkan data dan  spesifikasi  pembangkit  listrik  yang  telah  dibuat,  dapat  diketahui  nilai  tip  speed  ratio  (TSR),  rotor  power coefficient  (Cpr), daya  mekanik turbin angin  (P),  kerapatan fluks magnet maksimum (Bmax)  fluks maksimum (θmax) frekuensi (f), dan tegangan induksi (Erms).
(a) (b)
(c)
Gambar 1. Hasil perancangan (a) pembangkit listrik tenaga angin (b) stator generator dan (c) rotor generator
Dalam eksperimen, pembuatan pembangkit listrik tenaga angin dilakukan mulai dari perancangan perangkat keras yaitu turbin angin, dudukan turbin, dan generator aksial. Pada generator digunakan magnet permanen dengan kerapatan fluks magnet sebesar 0,3862 Tesla berbentuk rectangular yang dipasang menggunakan cara embedded . Setiap jenis turbin angin memiliki faktor Tip Speed Ratio yang berbeda-beda. Tip Speed Ratio (TSR) adalah rasio kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan angin bebas. Tip Speed Ratio dapat dihitung dengan menggunakan persamaan [5]:
= . . 60. (1)
b
Dengan  mengetahui  nilai  TSR  maka  dapat  ditentukan  nilai  Rotor  Power  Coeficient  (Cpr)  menggunakan grafik berikut ini:
Gambar 2. Hubungan Koefisien Daya (Cpr) dan TSR pada Turbin Angin [7]
Dengan memasukkan nilai Rotor Power Coeficient (Cpr) maka daya mekanik aktual turbin angin (P) yang dapat diperoleh dari energi angin ditentukan dengan persamaan:
= . 1 2 .  . . (2)
Dimana A adalah luas sapuan permukaan blade turbin (m 2 ), v adalah kecepatan angin (m/s) dan ρ adalah massa jenis udara (kg/m 3 ).
Tabel 1. Data Spesifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin
No Parameter Lambang Nilai 1 Turbin Angin − Diameter sudu turbin D 10,16 cm − Panjang sudu turbin L 50 cm − Jumlah sudu turbin N 8 buah − Diameter Rotor turbin D rt 43,18 cm 2 Rotor Generator − Diameter rotor D r 28 cm − Jumlah magnet N m 8 buah − Dimensi magnet p x l x t 5 cm x 4 cm x 1cm − Jarak magnet τ f 3,58 cm − Kerapatan fluks magnet permanen Br 0,3862 T − Jari-jari luar magnet r o 12 cm − Jari-jari dalam magnet r i 7 cm
3 Stator Generator
Lanjutan Tabel 1.
− Diameter stator D s 33 cm − Jumlah kumparan N s 8 buah − Jumlah lilitan N 400 − Jumlah fasa N ph 1 4 Jarak celah udara δ 0,5 cm

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian yang dilakukan pada pembangkit listrik menghasilkan beberapa data diantaranya kecepatan angin, kecepatan putar, tegangan listrik, dan arus listrik. Gambar 3 menunjukkan data yang didapatkan dari pengujian pembangkit listrik.
(a) (b) (c) (d)
Pada  Gambar  3  ditunjukkan  pengaruh  variasi  kecepatan  angin  terhadap  turbin  angin  dan  generator  aksial. Dari Gambar 3(a), pada kecepatan angin 1 m/s turbin angin dapat berputar dengan laju putaran minimum sebesar 9,9 RPM. Sedangkan kecepatan putaran turbin angin maksimum yang dapat dihasilkan adalah sebesar 104,7 RPM pada kecepatan angin 5 m/s. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika laju angin berhembus pelan maka kecepatan putar turbin angin dan rotor generator sangat kecil, sedangkan ketika laju angin meningkat maka kecepatan putar dari turbin angin dan rotor generator juga meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya daya mekanik yang dimiliki oleh angin menjadi semakin besar karena adanya peningkatan kecepatan angin yang berhembus mengenai turbi angin.
0 20 40 60 80 100 120 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 K e ce p a ta n P u ta r (R P M ) Kecepatan Angin (m/s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 T e g a n g a n ( V o lt ) Kecepatan Angin (m/s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 A ru s Li st ri k ( m A ) Kecepatan Angin (m/s) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 D a y a L is tr ik ( W a tt ) Kecepatan Angin (m/s)
Gambar 3. Pengaruh variasi kecepatan angin terhadap (a) kecepatan putar turbin angin (atas) dan rotor generator (bawah), (b) tegangan output generator, (c) arus listrik output generator, dan (d) daya listrik output generator. Keterangan 3(b), (c),(d) : AC ( kurva atas) dan DC ( kurva bawah)
Pengujian pada generator dilakukan untuk mengetahui output tegangan dan arus listrik bolak balik (AC) dan searah (DC). Untuk  mendapatkan arus DC, pada keluaran generator dihubungkan dengan bridge rectifier yang mengubah  arus  bolak  balik  menjadi  arus  searah.  Gambar  3(b)  menunjukkan  bahwa  kecepatan  angin  (v)  yang berhembus sangat berpengaruh terhadap tegangan listrik (V) yang dihasilkan oleh generator. Pada kecepatan angin 1 m/s generator dapat menghasilkan tegangan AC sebesar 4,5 volt dan tegangan DC sebesar 3,5 volt. Sedangkan pada kecepatan angin 5 m/s dihasilkan tegangan AC sebesar 34,7 volt dan tegangan DC 25 volt.  Dan Gambar 3(c) menunjukkan bahwa kecepatan angin (v) yang berhembus sangat berpengaruh terhadap arus listrik (I) yang dihasilkan oleh generator. Pada kecepatan angin 1 m/s generator dapat menghasilkan arus AC sebesar 5 mA dan arus DC sebesar 10 mA. Sedangkan pada kecepatan angin 5 m/s dihasilkan arus AC sebesar 147 mA dan arus DC 137 mA.
Dengan  mengetahui  besarnya  tegangan  dan  arus  listrik  maka  dapat  ditentukan  besarnya  daya  listrik  yang dihasilkan  oleh  generator  melalui perhitungan  menggunakan  persamaan P =  V x I.  Gambar  3(d) menunjukkan bahwa  kecepatan  angin (v)  yang berhembus sangat berpengaruh terhadap  daya listrik (P)  yang  dihasilkan  oleh generator. Jika kecepatan angin yang berhembus semakin tinggi maka daya listrik yang dihasilkan oleh generator akan semakin besar. Daya listrik maksimal yang dibangkitkan oleh generator pada kecepatan angin 5 m/s adalah sebesar 5,1009 watt untuk daya listrik AC dan 3,425 watt untuk daya listrik DC.

## KESIMPULAN
Telah  berhasil  dirancang  dan  dianalisa  sebuah  pembangkit  listrik  tenaga  angin  putaran  rendah  yang menggunakan  turbin  angin  sumbu  vertikal  (TASV)  tipe  savonius  dan  generator  magnet  permanen  fluks  aksial (MPFA). Turbin angin memiliki nilai Cpr rata-rata sebesar 0,158. Generator magnet permanen fluks aksial dapat menghasilkan tegangan dan arus listrik pada kecepatan angin dan putaran rotor yang rendah, yaitu pada kecepatan angin 1 m/s dapat menghasilkan tegangan dan arus minimum sebesar 4,5 volt dan 5 mA dengan daya 0,0225 Watt, serta pada  kecepatan angin 5 m/s  dapat menghasilkan tegangan dan arus maksimum sebesar 34,7 volt dan  147 mA dengan daya 5,1 Watt. Semakin tinggi kecepatan angin maka semakin besar tegangan, arus listrik dan daya yang  dihasilkan  oleh  generator.  Pembangkit  listrik  tenaga  angin  hasil  perancangan  ini  dapat  digunakan  untuk mensuplai eralatan listrik berdaya rendah serta dapat digunakan sebagai suplai cadangan bila terjadi pemadaman listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Daryanto Y 2007 “ Kajian Potensi Angin Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu .” Balai PPTAGG
[2] Aribowo A 2006 “ Penelitian Karakteristik Aerodinamika Savonius Bersudu Banyak. ” Unit Uji LAPAN
[3] Nurhadi  A  “ Perancangan  Generator  Putaran  Rendah  Magnet  Permanen ,”  Teknik  Elektro,  Universitas Diponegoro, Semarang.
[4] Mustofa, Notosudjono D dan Suhendi D 2014 “ Perancangan Pembangkit Listrik Menggunakan Generator Magnet  Permanen  Dengan  Motor  DC  Sebagai  Prime  Mover .”  Jurnal  Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik Universitas Pakuan, Bogor
[5] Alqodri M F, Rustana C E dan Nasbey H 2015 “ Rancang Bangun Generator Fluks Aksial Putaran Rendah Magnet  Permanen  Jenis  Neodymium  (NdFeB)  Untuk  Turbin  Angin  Sumbu  Vertikal  Tipe  Double-Stage Savonius .” Seminar Nasional Fisika, Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta, Vol. 4
[6] Waluyo  Jati  D,  Sukmadi  T  dan  Karnoto  “ Perancangan  Generator  Fluks  Aksial  Putaran  Rendah  Magnet Permanen  Jenis  Neodymium  (NdFeb)  Dengan  Variasi  Celah  Udara .”  Jurnal  Teknik  Elektro,  Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
[7] Hau  E  2006 Wind  Turbines  Fundamentals,  Technologies,  Application  &  Economics  2 nd Edition . Berlin. Springer.
[8] Eldrigde F R 1980 Wind Machine - Second edition . New York: Van Nostran Reinhold Company.
[9] Ginting  D  2007  “ Analisis  Desain,  Teknologi  Dan  Prestasi  Turbin  Angin. ”  Pusat  Teknologi  Dirgantara Terapan, LAPAN
[10] Sudirham S 2002 Analisis Rangkaian Listrik Penerbit ITB.
[11] Tipler P A Fisika untuk Sains dan Teknik – Jilid I (terjemahan) Jakarta: Erlangga
[12] Nanang R, Gunarto dan Sarwono E “ Study Eksperimental Berbagai Macam Jenis Sudu Turbin Angin Sumbu Horisontal  Skala  Laboratorium .”  Jurnal  Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah Pontianak, Kota Pontianak.
[13] Dwiyantoro B A, Suphandani V dan Rahman 2015 “ Studi Eksperimental tentang Karakteristik Turbin Angin Sumbu  Vertikal  Jenis  Darrieus  –  Savonius. ”  Jurnal  Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknologi  Industri  Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya
[14] Hasan D S, Hantoro R dan Nugroho G 2013 “ Studi Eksperimental Vertikal Axis Wind Turbine Tipe Savonius Dengan  Variasi  Jumlah  Fin  Pada  Sudu. ”  Jurnal  Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknologi  Industri  Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya
[15] Aryanto F, Mara I M dan Nuarsa M 2013 “ Pengaruh Kecepatan Angin Dan Variasi Jumlah Sudu Terhadap Unjuk Kerja Turbin Angin Poros Horizontal. ” Jurnal Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram
[16] Mahendra  B,  Soenoko  R  dan  Sutikno  D  “ Pengaruh  Jumlah  Sudu  Terhadap  Unjuk  Kerja  Turbin  Angin Savonius Type L. ” Jurnal Teknik Mesin, Fakulas Tenik Universitas Brawijaya Malang, Malang